Source: http://docplayer.es/12735357-2-3-1-almacenamiento-de-productos-quimicos.html
Timestamp: 2018-07-21 13:56:15+00:00

Document:
2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS - PDF
Download "2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS"
María Elena Ruiz Segura
1 2.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Legislación Ámbito de Aplicación Exclusión Instalaciones Existentes Inspecciones Instrucciones Técnicas ITC MIE APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles". ITC MIE APQ 2: "Almacenamiento de óxido de etileno". ITC MIE APQ 3: "Almacenamiento de cloro". ITC MIE APQ 4: "Almacenamiento de amoníaco anhidro". ITC MIE APQ 5: "Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión". ITC MIE APQ 6: "Almacenamiento de líquidos corrosivos". ITC MIE APQ 7: "Almacenamiento de líquidos tóxicos". Legislación Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 Y MIE APQ-7. Ámbito de Aplicación El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITCs) se aplicarán a las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o modificaciones de las existentes, referidas en el artículo anterior no integradas en las unidades de proceso y no serán aplicables a los productos y actividades para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas, que se regirán por ellas. La aplicación de este Reglamento se entiende sin perjuicio de la exigencia, cuando corresponda, de los preceptos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla, del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, de medidas de control en los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y de las disposiciones reguladoras del transporte de mercancías peligrosas. Exclusión Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento, además de los indicados en las diferentes ITCs, los almacenamientos de productos químicos de capacidad inferior ala que se indica a continuación: Sólidos tóxicos: clase T+, 50 kgs; clase T, 250 kgs; clase Xn, kgs. Comburentes: 500 kgs. Sólidos corrosivos: clase a, 200 kgs; clase b, 400 kgs; clase c, kgs. Irritantes: kgs. Sensibilizantes: kgs. Carcinogénicos: kgs. Mutagénicos: kgs. Tóxicos para la reproducción: kgs. Peligrosos para el medio ambiente: kgs. Instalaciones Existentes Los almacenamientos de productos químicos, existentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, que se hayan autorizado por el Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre regulación del almacenamiento de productos químicos, serán revisados e inspeccionados de acuerdo con las exigencias técnicas de la ITC según la cual fueron realizados. La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados en las ITCs aprobadas por el Real Decreto 379/2001. El plazo para realizar la primera revisión e inspección se contará a partir de la última inspección periódica realizada, de acuerdo con las anteriores ITCs, o en su defecto desde la fecha de autorización de la puesta en servicio del almacenamiento. 1
2 Inspecciones Independientemente de las pruebas, inspecciones y ensayos periódicos establecidos en las respectivas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado de Organismo de Control Autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto. En este certificado se indicará: Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, según la ITC de aplicación. Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas, conforme a norma, código o procedimiento de reconocido prestigio. No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento del sistema de detección. Instrucciones Técnicas: - APQO1 "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" Esta instrucción técnica se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles comprendidos en la siguiente clasificación: 1. Clase A.-Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 C sea superior a 1 bar. Según la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados como: Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 C. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones. 2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 C y no están comprendidos en la clase A. Según su punto de inflamación pueden ser considerados como: Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 C. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o superior a 38 C e inferior a 55 C. 3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 C y 100 C. 4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 C. Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se aplicarán los procedimientos prescritos en la norma UNE , para los productos de la clase B; en la norma UNE , para los de la clase C, y en la norma UNE para los de la clase D. Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura superior a su punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento prescritas para los de la subclase B2. 1. Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B, 250 l de clase C o l de clase D. 2. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 3. Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, camiones cisterna o vagones cisterna de líquidos inflamables o combustibles deberán cumplir esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de proceso. 4. Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolíferas. 5. Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petróleo) o GNL (gases naturales licuados) que formen parte de una estación de servicio, de un parque de suministro, de una instalación distribuidora o de una instalación de combustión. 6. Los almacenamientos de líquidos en condiciones criogénicas (fuertemente refrigerados). 7. Los almacenamientos de sulfuro de carbono. 8. Los almacenamientos de peróxidos orgánicos. 9. Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 150 C. 10. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas. 11. Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de líquidos (por ejemplo: los accesos, el drenaje del área de 2
3 almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas), cuando estén dedicadas exclusivamente al servicio de almacenamiento. Revisiones periódicas: Independientemente de las inspecciones establecidas en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones. Estas revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. - APQO2 "Almacenamiento de óxido de etileno" Esta ITC debe aplicarse conjuntamente con la MIE-APQ-1, que será de aplicación en todo lo que no se oponga a la presente ITC. El almacenamiento de óxido de etileno en botellas y botellones se ajustará además a lo dispuesto en la ITC MIE-APQ-5. Inspecciones: Se realizarán las que se citan en los correspondientes artículos de la ITC MIE APQ-1, con especial atención a la comprobación de haber pasado las inspecciones periódicas según el vigente Reglamento de Aparatos a Presión, en los equipos que sea aplicable. - APQO3 "Almacenamiento de Cloro" La presente instrucción técnica complementaria establece las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse, a efectos de seguridad, las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de cloro líquido. Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a: Las instalaciones de almacenamiento de cloro líquido. Las instalaciones de carga y descarga de cloro líquido, incluidas las estaciones de carga y descarga de contenedores-cisterna, vehículos-cisterna o vagonescisterna de cloro líquido, aunque la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. Los almacenamientos de recipientes móviles, incluso los ubicados en las instalaciones de envasado o consumo de cloro. Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso. Los almacenamientos de cloro líquido a baja presión. Inspecciones: Los recipientes fijos serán inspeccionados cada cinco años. De estas inspecciones se levantará la correspondiente acta, quedando un ejemplar en poder del titular del almacenamiento, otro en poder del órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y un tercero en el del Organismo de Control, en su caso. Los recipientes móviles y semi-móviles se inspeccionarán de acuerdo con sus respectivas legislaciones. Todos los restantes equipos, tuberías y accesorios serán revisados cada dos años. Como regla general, todo equipo será reemplazado sistemáticamente antes de llegar al límite de su vida técnica. Las pruebas hidráulicas periódicas no serán obligatorias por los riesgos de corrosión que las mismas implican. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. - APQO4 "Almacenamiento de amoníaco anhidro" La presente instrucción técnica complementaria establece las prescripciones a las que se ajustarán los almacenamientos de amoníaco anhidro. 3
4 Esta instrucción técnica complementaria es de aplicación a todos los almacenamientos de amoníaco anhidro. Los integrados en procesos de fabricación. Las cisternas de transporte y, en general, los almacenamientos en envases móviles. Las grandes tuberías para transporte (amonoductos). Inspecciones y pruebas periódicas: Tanto las inspecciones iniciales como las periódicas serán realizadas por el Órgano de la Comunidad Autónoma u Organismo de Control. Las inspecciones y pruebas citadas en el apartado 4 de este artículo se efectuarán, a partir de la fecha de puesta en servicio, con la periodicidad siguiente: Inspección exterior: cada cinco años, como máximo. Inspección interior: cada diez años, como máximo. Además, los recipientes a presión, excepcionalmente, a los cinco años de la citada fecha de puesta en servicio, se someterán a inspección interior. Prueba: cada diez años, como máximo. - APQO5 "Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión" Esta ITC se aplicará al almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o posterior utilización, ya sea en botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías, con excepción de los que posean normativa específica. La presente norma no será de aplicación a los almacenes ubicados en las áreas de fabricación, preparación, gasificación y/o envasado, ni a los almacenes de gases que posean normativa de seguridad industrial específica. Asimismo no será de aplicación a los recipientes en uso. A los recipientes en reserva imprescindible para la continuidad ininterrumpida del servicio les será de aplicación, únicamente, el artículo 7 "Utilización". Inspecciones Reglamentarias: Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su titular deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado de Organismo de Control Autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto. - APQO6 "Almacenamiento de líquidos corrosivos" La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento y actividades conexas de los productos químicos corrosivos en estado líquido a la presión y temperatura de almacenamiento, en las actividades sujetas a este reglamento. Esta instrucción técnica complementaria (ITC) se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los líquidos corrosivos comprendidos en la siguiente clasificación: Corrosivos clase a): sustancias muy corrosivas. Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo de tres minutos como máximo. Corrosivos clase b): sustancias corrosivas. Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo comprendido entre tres minutos como mínimo y sesenta minutos como máximo. Corrosivos clase c): sustancias con un grado menor de corrosividad. Pertenecen a este grupo las sustancias que provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal por un período de tiempo a partir de una hora y hasta 4
5 cuatro horas como máximo. También pertenecen a la clase c) los productos que no son peligrosos para los tejidos epiteliales, pero que son corrosivos para el acero al carbono o el aluminio produciendo una corrosión a una velocidad superior a 6,25 mm/año a una temperatura de 55 C cuando se aplica a una superficie de dichos materiales. Para las pruebas con acero, el metal utilizado deberá ser del tipo P. (ISO 2604(IV)-1975) o de un tipo similar, y para las pruebas con aluminio, de los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6. Nota: Esta clasificación coincide esencialmente con la correspondiente a la clase 8 del Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 200 l de clase a), 400 l de clase b) y l de clase c). Los almacenamientos integrados en unidades de proceso, en las cantidades necesarias para garantizar la continuidad del proceso. Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos o vagones cisterna de líquidos corrosivos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito cuando su período de almacenamiento previsto sea inferior a setenta y dos horas. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas. Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos. Asimismo se incluyen en el ámbito de esta instrucción los servicios, o la parte de los mismos relativos a los almacenamientos de líquidos, así, por ejemplo, los accesos, el drenaje del área de almacenamiento, el correspondiente sistema de protección contra incendios y las estaciones de depuración de las aguas contaminadas cuando estén dedicadas exclusivamente al servicio de almacenamiento. Inspecciones Periódicas: Independientemente de las Inspecciones establecidas en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación: Cada año se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por el fabricante, las operaciones descritas en el artículo 30 de la ITC. Cada cinco años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías metálicas. En los recipientes no metálicos, instalados en superficie, cada cinco años se realizará una revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del recipiente así como el control de la estanqueidad del fondo en especial de las soldaduras. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. - APQO7 "Almacenamiento de líquidos tóxicos" La presente instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento y actividades conexas de los líquidos tóxicos sujetos a este Reglamento. Esta instrucción técnica complementaria se aplicará a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de los líquidos tóxicos comprendidos en las tres clases de líquidos tóxicos, de acuerdo con la legislación vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos: Clase T+: muy tóxicos. Clase T: tóxicos. Clase Xn: nocivos. La catalogación en las categorías de sustancias y preparados muy tóxicos, tóxicos o nocivos se efectuará mediante la determinación de la toxicidad aguda de la sustancia sobre los animales, expresada en dosis letal (DL50) o concentración letal (CL50), tomando los valores establecidos en la legislación vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Se aplicará también esta ITC a las estaciones de carga y descarga de contenedores, vehículos o vagones cisterna de líquidos tóxicos, aunque la carga o descarga sea hacia o desde instalaciones de proceso. Se excluyen del campo de aplicación de esta ITC: Los almacenamientos de gases tóxicos licuados. 5
6 Los almacenamientos de productos que, siendo tóxicos, sean además explosivos o radiactivos o peróxidos orgánicos Los almacenamientos integrados en procesos de fabricación, considerando como tales los siguientes: Unidad de proceso. Recipientes de materias primas y aditivos, productos intermedios o producto acabado, situados dentro de los límites de batería de las unidades de proceso y cuya cantidad no exceda de la estrictamente necesaria para garantizar la continuidad del proceso. Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito. Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad industrial específicas. Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 600 l, de los cuales 50 l, como máximo, podrán ser de la clase T+ y 150 l, como máximo, de la clase T. En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y las permitidas para cada clase superará el valor de 1. La capacidad máxima unitaria de los envases en estos almacenamientos exentos no podrá superar los 2 l para la clase T+ y los 5 l para la clase T. Los almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos. En las instalaciones excluidas se seguirán las medidas de seguridad establecidas por el fabricante de los líquidos tóxicos a cuyos efectos entregará la correspondiente documentación al usuario de las instalaciones. Revisiones e Inspecciones: Independientemente de las inspecciones establecidas en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, los recipientes de almacenamiento de líquidos tóxicos amparados por la presente ITC deberán ser sometidos, como mínimo a: cada cinco años, a una revisión exterior. Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará una revisión del sistema: "Cubetos y sistemas de drenaje". y cada diez, a una revisión interior. Las revisiones serán realizadas por inspector propio u Organismo de Control y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente. 6
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4,
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS e Instrucciones Técnicas Complementarias LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CENTRO DE PUBLICACIONES Paseo de la Castellana,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PROYECTO DE REAL DECRETO POR
16838 Jueves 10 mayo 2001 BOE núm. 112 suplencia, por lo que, ante la conveniencia de regular dicha suplencia, he resuelto: Primero.Designar suplente del titular de la Dirección General del Patrimonio
ANEXO C ASPECTOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INTRODUCCIÓN
ANEXO C ASPECTOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INTRODUCCIÓN Uno de los objetivos que ha de cubrir una inspección de seguridad conforme al artículo 19 del Real Decreto
Procedimiento de mantenimiento de instalaciones bajo gestión centralizada
Procedimiento de mantenimiento de instalaciones bajo gestión centralizada FECHA 05.12.2014 PROGRAMA MANTENIMIENTO v4.0 Página 1 de 139 ANEXOS Índice 1.- JUSTIFICACIÓN. 2 2.- OBJETIVOS... 10 3.- TIPOS DE
ITC MIE-APQ-6: «Almacenamiento de líquidos corrosivos»
ITC MIE-APQ-6: «Almacenamiento de líquidos corrosivos» REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-6 «Almacenamiento de líquidos corrosivos»
Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-6 «Almacenamiento de líquidos corrosivos» Modificado según Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación
GUÍA LA LOGÍSTICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
GUÍA LA LOGÍSTICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS GUÍA LA LOGÍSTICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS índice 1 ITENE, CENTRO TECNOLÓGICO 1.1 SEGURQUIM: gestión integral de la seguridad...5 1.2 Principales intervinientes...6
www.traficoadr.com Arturo García Cobaleda http://www.traficoadr.com Las industrias:
TALLER DE GESTORES-TRANSPORTISTAS DE PELIGROSOS, FERROL - 2007. 1. Seguridad. Medio ambiente. 2. Contrato de transporte por carretera. Transporte ADR 3. Traslado de residuos peligrosos. Autorizaciones
GT 18 MANUAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS
GT 18 MANUAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS MANUAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS Edita: IHOBE - Sociedad Pública de Gestión Ambiental Diseño: Dual XJ - Comunicación & Diseño Traducción: Elhuyar IHOBE 2002 Depósito
transporte y almacenamiento de productos químicos para uso agrario
transporte y almacenamiento de productos químicos para uso agrario David López Romero Consejería de Agricultura y Agua Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Jumilla Edita: Comunidad
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopashjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopashjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc CALENDARIO DE INSPECCIONES vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
LIFE Project Number <LIFE08 ENV/E/000136> Action 3. Deliverable 4. Technical and legal documentation. Reporting Date <30/06/2012>
LIFE Project Number Action 3. Deliverable 4. Technical and legal documentation Reporting Date LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Project location Data
ITC MIE-APQ 1: «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 30

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 artículo 19
 Real Decreto

 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO