Source: https://www.agromatic.com/fr/site/produkte-1/funkenloeschung-1/
Timestamp: 2018-05-25 16:42:12+00:00

Document:
AGROMATIC AG | Funkenlöschung
Home › PRODUITS › Dispositif d’étincelles
La détection d’étincelles et l’extinction
Le risque accru d’incendie se produit fréquemment dans les domaines où on processus avec de produits organiques et alimentaires, parfois provoqué par la formation d’étincelles et son éclatement ou par un rougoiement d’un produit blocqué en ligne.
Agromatic vous propose des systèmes de protection particulièrement conçus et adaptables à la production céréalière et minotérie – dès la réception des céréales et passant par les procès jusqu’au chargement ou le transport de la marchandise.
Exemple au niveau d'une usine de fourrage
Les détecteurs d’étincelles contrôlent le flux de la matière en processus. Lors de la détection d’une étincelle ou rougoiement d’un produit un signal est déclanché à la centrale afin de procéder à une extinction contôlée par un brouillard finement d’eau.
Tous les détails seront bien recommandés dans les fiches techniques.
DPFunkenlschung.pdf
Les composants modulaires de la détection d’étincelles et de l’extinction
Détecteur d’étincelles à la lumière du jour ADLD
Le capteur permet de détecter dans un environnement claire et peut détecter les étincelles à la lumière du jour.
Version Ex ExII1/2D
Art. 5150004
Détecteur d’étincelles standard AFM 1/8
Capteur particulièrement adapté dans des environnement sans lumière extérieure et des turbidités comme dans des bacs ou réservoirs, ou dans des tuyauteries de transport et des aérations, etc. Conditions opérationnelles d’un produit jusqu’à 80°C.
Sensibilité accrue par utilisation de deux capteurs posés l’un en face à l’autre .
Art. 5150044 unité standard
Détecteur d’étincelles AFM 3/8
pour les applications en température élvée (jusqu’à 250°C),avec afficheur déporté et capteurs à fibre optique
(voir conducteurs optiques art. 5150035 et art. 5150036
Art. 5150048 unité standard
Art. 5150034 Ex II 1/2D
Capteur à fibre optique (conducteur optique)
Température de fonctionnement très élevée, jusqu’à 250°C
longeur 1000mm Art. 5150035 ExII 1/2D
longeur 2000mm Art. 5150036 ExII 1/2D
Matériel d’installation pour détecteur d’étincelles
Set complet à vis pour détecteur d’étincelles ADLD
Permettant les opérations de montage complètement en dehors d’un bac ou d’un tube.
Art. 5150059 Standard
Set complet à vis pour détecteur d’étincelles AFM 1/8
Art. 5150085 Standard
Art. 5150007 Ex II 1D
Dispositif de lavage pour détecteur d’étincelles ADLD
L’installation d’un tel système s’impose particulièrement quand les matières sont fortément poussiéreuses et si les produits sont adhésifs ou ont la tendence de coller, tel que la mélasse ou des produits humides, etc.
Le système permet de maintenir propre les capteurs avec la moindre consommation d’air (env. 0,5 bar/1 à 3 litre&/h).
Exécution en acier inox.
Art. 5150009 Ex II 1D
Support d’air de balayage pour détecteur AFM 3/8 (conducteurs optiques) standard AFM 1/8
Utilisation pour produits fortement poussiéreux et tendant à coller tels que mélasse ou produits humides, maintient le dispositif optique du détecteur propre, besoin en air limité (env. 0,5 bar. 1-3 l/h.), acier inoxydable
Art. 5150083 Ex II 1D
Dispositif de lavage pour détecteur d’étincelles AFM 3/8
(avec conducteur fibre optique)
Art. 5150084 Ex II 1D
pour tubes/bacs, exécution simple, unité standard
Art. 5150045 détecteur ADLD
Art. 5150064 AFM 1/8
Art. 5150061 détecteur à fibre optique
Afficheur pour les détecteurs d’étincelles
Différentes grandeurs à choix ou conçues en fonction de l’exigence du client et généralement standardisée. Dispositions intégrées et caractérisations particulières:
⁃ grand écran éclairé, structuré, visualisation graphique
⁃ simple configuration des touches de fonction
⁃ notification d’alertes
⁃ nombre de positions d’étincelles, indication de la zone/secteur
⁃ temps et durée d’extinctions
⁃ temps et durée ultérieure d’extinction
⁃ quantité d’eau utilisée
⁃ journal de borde interne, mémoire non-effaçable jusqu’à 2500 événements
⁃ tracabilité de tous les alertes
⁃ alimentation de secours interne
⁃ contôle direct des systèmes d’extinctions
⁃ sélection d’une commande pour vannes, clapets, distributeurs
Livraison complète avec l’installation sur place par nos techniciens.
En principe, les systèmes d’extinction de Agromatic utilisent uniquement de l’eau pur (eau potable ou de l’eau traitée à long term). Aucune adjonction d’extincteur pour les produits alimentaires, ni pour le bois ni pour le secteur textile.Pour des applications dans l’industrie chimique etc. on pourrait utiliser des fluides spécifiquement adaptés.
Les systèmes d’extinction sont particulièrement conçus (dimensions du bac/diamètre des tuyauteries/volume de l’aspiration/pression et vitesse d’air/dimension et surface du refroidissement etc. ) et ils sont caractérisés par:
⁃ vaporisation/nébulisation optimale de l’eau
⁃ cycles de commutation extrêmemet courts
- effet de diffusion extrêmement efficace
⁃ surveillance électronique permanente (enclenchement/contrôle de la pression de l’eau/valves et robinets, etc. )
En fonction de l’application un dispositif est bien équipé avec une, deux ou trois buse(s) d’extinction. Donc le contrôle du débit d’eau injectée n’est pas possible sur tous les modèles.
Dispositif de renforcement de la pression d’eau
Afin d’assurer un bon fonctionnement d’un système, le débit d’eau avec une pression minimale et persistante de 5 – 6 bar doit être atteinte. En effet, ce problème de pression constante d’eau ce pose dans les moulins et silos. L’exploitation de différentes installations (réservoir d’eau/système de renforcement de la pression de l’eau) permettent de garantir la quantité d’eau nécessaire.
Sas / écluse d’évacuation
Si pour des raisons d’ordre opérationnel un dispositif d’extinction ne peut être installé, la possibilité de procéder à évacuer temporairement un produit critique par une écluse avec déchargement dans une fosse externe serait une option.
Dans ce cas, l’exploitation de différentes installations serait disponible (vanne à fermeture extrèmement rapide/ écluses et tuyaux avec différents diamètres et avec une grande résistance à la compression).
Service après-vente: Montage/Mise en Service/Maintenance et Formation
Les dispositifs de détection d’étincelles et d’extinction font partie des installations de sécurité et nécessitent un entretien périodique de contôle et de la maintenance.
Agromatic vous propose donc le montage professionnel, l’entretien des équipments et le conseil selon besoins individuels.

References: Art. 5150004

Art. 5150044
 art. 5150035
 art. 5150036

Art. 5150048

Art. 5150034
 Art. 5150035
 Art. 5150036

Art. 5150059

Art. 5150085

Art. 5150007

Art. 5150009

Art. 5150083

Art. 5150084

Art. 5150045

Art. 5150064

Art. 5150061