Source: http://docplayer.fr/5034777-Bareme-pour-la-facturation-du-raccordement-au-reseau-public-de-distribution-d-electricte.html
Timestamp: 2019-05-20 05:23:29+00:00

Document:
BAREME POUR LA FACTURATION DU RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ELECTRICTE - PDF
Download "BAREME POUR LA FACTURATION DU RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ELECTRICTE"
1 Briançon, le 1 juillet 2012 BAREME POUR LA FACTURATION DU RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ELECTRICTE D pages dont 3 annexes Documents associés : Arrêtés du 28 août 2007, du 17 juillet 2008, du 21 octobre 2009 Annule et remplace : D Fonctions concernées : Gestionnaire du Réseau de Distribution Interlocuteur : Rédacteur : J.L. Dumay M. PLATON Résumé : Cette note présente le barème de facturation des raccordements au réseau public de distribution utilisé par EDSB. Ce document est soumis à la validation de la CRE et fait l objet d une publication sur le site internet edsb.fr. Cette note prend en compte l arrêté du 21 octobre 2009 qui modifie la condition d utilisation de la formule simplifiée pour le chiffrage d un raccordement avec extension. Elle entre en vigueur trois mois après sa notification à la Commission de Régulation de l Energie (CRE), sans remarque de celle-ci. Le Directeur, Marc PLATON Diffusion : CODIR, Agents techniques, CRE D
2 SOMMAIRE 1 - Contexte Contexte réglementaire Contexte local Périmètre de facturation Raccordement de référence Composants facturés Puissance de raccordement Raccordement individuel de puissance 36 kva Localisation du point de livraison en BT 36 kva Type de branchement Réalisation des ouvrages d'extension et de branchement Puissance de raccordement en BT 36 kva Périmètre de facturation en basse tension BT 36 kva Coefficients des tableaux de prix en BT 36 kva Tableaux de prix pour les branchements individuels Type 1, Type 1 réduit et Type Tableaux de prix pour les extensions en BT 36 kva Etablissement du devis Raccordement individuel de puissance > 36 kva Localisation du point de livraison en BT > 36 kva Réalisation des ouvrages d'extension et de branchement Puissance de raccordement en BT >36 kva Périmètre de facturation en basse tension > 36 kva Raccordements des installations de consommations collectives Raccordement d'un groupe d'utilisateurs Points de livraison Puissance de raccordement et périmètre de facturation Raccordement BT d'un groupe de 3 utilisateurs au plus pour P 36 kva et L 250 m du posehta/bt Autres demandes Périmètre de facturation des extensions de réseau pour des opérations collectives Cas des lotissements Points de livraison Puissance de raccordement et périmètre de facturation Etablissement du devis et de la convention de raccordement Cas des immeubles Points de livraison Puissance de raccordement et périmètre de facturation Etablissement du devis et de la convention de raccordement Cas des ZAC Points de livraison Puissance de raccordement et périmètre de facturation Etablissement du devis et de la convention de raccordement : Raccordement individuel HTA Localisation du point de livraison en HTA D
3 6.2 Puissance de raccordement en HTA d un utilisateur consommateur Périmètre de facturation des utilisateurs raccordés en HTA Etablissement du devis et de la convention de raccordement Raccordement des installations de production Installation de production sans consommation en basse tension Installation de production de puissance 36 kva Installation de production > 36 kva Ajout d une production sur une installation BT existante Installation de production de puissance 36 kva Producteurs > 36 kva ou HTA Raccordement d une installation de consommation et de production : Consommateur 36 kva et Producteur 36 kva Raccordement d une installation de production en HTA raccordement des ouvrages spécifiques...26 Annexe 1 : Définitions Annexe 2 : Tableaux de prix HT pour les branchements BT 36 kva Annexe 3 : Tableaux de prix HT pour les extensions BT 36 kva D
4 1 - Contexte Energie Développement Services du Briançonnais 1.1 Contexte réglementaire La loi SRU 1 a modifié les principes de facturation des équipements nécessaires à la viabilisation des constructions soumises à autorisation d urbanisme 2. Cette loi du 13 décembre 2000 cadre les modalités de facturation utilisées par les distributeurs pour le raccordement d une construction soumise à cette autorisation : elle abroge la possibilité qu avait le distributeur de facturer directement au demandeur une part des équipements publics nécessaires à son raccordement au réseau public : la prise en charge financière de ces équipements est reportée sur la collectivité en charge de l urbanisme dans le cadre de ses missions d aménagement urbain, elle instaure, par son article 46 (codifié à l article L du code de l urbanisme), la possibilité pour ces collectivités en charge de l urbanisme de facturer tout ou partie des coûts de réalisation des équipements publics à leurs bénéficiaires. Le distributeur, lorsqu il est maître d ouvrage des travaux de raccordement, peut être consulté pour les autorisations d urbanisme par la collectivité en charge de l urbanisme car il est le seul à pouvoir lui indiquer si le terrain est desservi ou non. Pour instruire les demandes de raccordement dans ce cadre, le distributeur applique le décret du 28 août 2007 dans lequel sont distingués au sein du raccordement l extension et le branchement pour permettre une facturation des opérations de raccordements en conformité avec les dispositions légales applicables. L article 23.1 de la loi du 10 février 2000 modifiée précise que le «raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d ouvrages d extension, d ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants». La définition de l extension et celle du branchement, sont précisées dans le décret du 28 août L arrêté du 21 octobre 2009 modifie et complète l arrêté du 28 août 2007 en étendant l utilisation de la formule de calcul simplifiée de la contribution pour l extension aux raccordements de puissance inférieure ou égale à 12 kva en monophasé et 36 kva en triphasé aux raccordements situés à moisn de 250m du poste de distribution HTA/BT le plus proche (selon un tracé techniquement et administrativement réalisable). L article 4 de la loi du 10 février 2000 prévoit que la part des travaux non couverts par le tarif d utilisation des réseaux publics de distribution peut faire l objet d une contribution 1 Loi n du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains 2 Les autorisations d urbanisme désignent principalement les déclarations préalables, les permis de construire et les permis d aménager. D
5 versée au maître d ouvrage de ces travaux. La part du coût des travaux de raccordement qui est facturée est appelé la «contribution». La facturation du raccordement, lorsque celui-ci est nécessaire à l accès au réseau public de distribution des installations d un demandeur fait l objet d une réfaction tarifaire dans les conditions prévues par l article 4 de la loi du 10 février 2000 et l arrêté du 28 août Les taux de réfaction r et s appliqués au coût des raccordements calculés selon le présent barème du distributeur EDSB sont fixés par l arrêté du 17 juillet 2008 et sont égaux à 40%. L article 18 de la loi du 10 février 2000, applicable aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d électricité, précise que les redevables de la contribution relative à l extension sont les demandeurs des raccordements, à savoir : la commune, ou l établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d urbanisme, lorsque l extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d une opération de construction ou d aménagement autorisée en application du code de l urbanisme, le bénéficiaire de la réalisation d un équipement public exceptionnel, autorisée en application de l article L du code de l urbanisme, le bénéficiaire, sur décision la commune, ou l établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d urbanisme, en application de l article L du code de l urbanisme, l aménageur, pour la part correspondant aux équipements nécessaires à une zone d aménagement en application de l article L du code de l urbanisme, dans le cas du raccordement d une zone d aménagement concerté, le producteur, dans le cas du raccordement d une installation de production, le bénéficiaire du raccordement, lorsque ce raccordement est effectué en dehors d une opération de construction ou d aménagement autorisée en application du code de l urbanisme. Dans les cas où la collectivité (commune, ou établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d urbanisme) est débitrice de la contribution relative à l extension, le distributeur EDSB, établit pour le raccordement : un devis pour l extension sur le domaine public à destination de la collectivité compétente en matière d urbanisme. Si celle-ci accepte la réalisation des travaux, elle acquitte le montant correspondant, un devis pour le branchement et le cas-échéant pour l extension sur le terrain d assiette, à destination du demandeur du raccordement. Lorsqu une extension de ces réseaux est nécessaire pour satisfaire les besoins d une opération de construction ou d aménagement autorisée en application du code de l urbanisme, les travaux de branchement ne peuvent être engagés que si la collectivité compétente en matière d urbanisme a accepté le devis concernant l extension ou indiqué que le bénéficiaire était redevable de la contribution. D
6 Pour les autres cas, un devis est adressé au demandeur du raccordement. En complément de cette réglementation, le Distributeur EDSB précise les prestations annexes facturées à l acte dans le catalogue des prestations. 1.2 Contexte local EDSB est concessionnaire des réseaux de distribution public d électricité des communes de Briançon et Saint Martin de Queyrières. Les cahiers des charges annexés aux contrats de concession signés avec ces 2 communes confient la maîtrise d ouvrage des raccordements à EDSB. EDSB est un distributeur de rang 2, c'est-à-dire qu il est alimenté par ERDF à partir de points de livraison à la tension de 20 kv. En 2010, environ 150 raccordements ont ainsi été réalisés par EDSB dans la répartition suivante : - 49 branchements d une puissance de raccordement de 12 kva. - 7 branchements d une puissance de raccordement de 36 kva. - 7 branchements TJ collectifs. En 2011, environ 80 raccordements ont ainsi été réalisés par EDSB dans la répartition suivante : - 51 branchements d une puissance de raccordement de 12 kva. - 9 branchements d une puissance de raccordement de 36 kva. - 5 branchements TJ. - 1 branchement TV collectifs. Compte-tenu du faible nombre de réalisations sur une année, la construction d un barème n apparait possible et pertinente que pour les cas : - d un branchement<36 kva avec éventuellement une extension dans le cas d un raccordement situé à moins de 250m du poste HTA/BT le plus proche, L article 6 de l arrêté du 28 août 2007, complété par l arrêté du 21 octobre 2009, prévoit d ailleurs pour le premier cas l utilisation d une formule simplifiée à partir des éléments du barème élaboré par le gestionnaire de réseau public de distribution. Pour les autres cas, qui se présentent moins de 10 fois par an, les coûts de raccordement seront chiffrés au canevas technique du distributeur. Le barème précise uniquement les caractéristiques des raccordements conformément aux dispositions de l article 2 de l arrêté du 28 août D
7 2 Périmètre de facturation 2.1 Raccordement de référence Le présent barème s applique à la facturation des ouvrages constitutifs du raccordement définis ci dessus, pour l opération de raccordement de référence, telle que définie dans l article 1 er de l arrêté du 28 août 2007 : «une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d électricité au[x]quel[s] ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l évacuation ou l alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. L opération de raccordement de référence représente l opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l article 2.» Une opération de raccordement différente de l opération de raccordement de référence (par exemple une exigence particulière de qualité de fourniture,...) peut aussi être réalisée, à la demande de l utilisateur si elle est techniquement et administrativement réalisable, et est facturée suivant les conditions précisées à l article 5 de l arrêté précité. Pour ces cas, le présent barème est aussi utilisé, le montant de la réfaction est évalué sur la base de la solution technique de référence, ce montant est déduit du coût de la solution souhaitée par l utilisateur. Une alimentation de secours en HTA peut aussi être réalisée à la demande de l utilisateur si elle est techniquement et administrativement réalisable. Ces alimentations de secours sont facturées sur la base de la solution technique de moindre coût répondant aux exigences de l utilisateur sans réfaction. En HTA et en BT, une alimentation complémentaire peut aussi être réalisée à la demande de l utilisateur si elle est techniquement et administrativement réalisable. L alimentation complémentaire est facturée sur la base de la solution technique de moindre coût répondant aux exigences de l utilisateur sans réfaction. Une opération de raccordement différente de l opération de raccordement de référence peut aussi être réalisée à l initiative du distributeur EDSB, sans impact sur la contribution due par le débiteur, calculée sur la base de la solution technique de raccordement de référence. D
8 2. 2 Composants facturés Les ouvrages de raccordement (en particulier la technologie de réalisation aérien, souterrain ou aéro-souterrain, ) sont conçus et déterminés par le distributeur EDSB en conformité avec les dispositions du cahier des charges de concession en vigueur. Ils sont, également, conçus en cohérence avec les règles et technologies d établissement de réseau déployées au voisinage de l installation à raccorder. Les composants de réseau qui peuvent être facturés sont : le branchement (en basse tension) qui, en application du décret du 28 août 2007, «est constitué des ouvrages basse tension situés à l amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d un utilisateur au réseau public et à l aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l intérieur d une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. Le branchement inclut l accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.» l extension qui, en application du décret du 28 août 2007, «est constituée des ouvrages, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l alimentation des installations du demandeur ou à l évacuation de l électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l alimentation ni à l évacuation de l électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ; jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ; transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil. Lorsque le raccordement s effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l extension est également constituée des ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur au(x) poste(s) de D
9 transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence le(s) plus proche(s). [ ] L extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA. Le coût des démarches nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement (étude de tracé, coordination sécurité, obtention des autorisations administratives) est intégré au coût du raccordement et pris en compte dans le présent barème. Le coût d établissement du devis en réponse à une demande initiale de raccordement ou de modification du raccordement enregistrée par le distributeur EDSB pour une installation telle que définie au décret du 13 mars 2003 et pour une entité juridique donnée, n est pas facturé. Le coût d établissement d un nouveau devis, en réponse à une demande ultérieure concernant la même installation, est facturé. Le barème est établi sur la base des coûts complets pour réaliser les branchements et extensions. Ces coûts intègrent : les travaux d entreprise nécessaires évalués en fonction des prix observés : travaux de tranchées, de pose des matériels, de réfection de sol, etc,, les matériels utilisés évalués en fonction des marchés d approvisionnement en cours, la main d œuvre des personnels du distributeur, les charges de suivi de l opération de raccordement (études de réalisation, coordination de sécurité, Les coûts du barème sont hors taxe, la TVA qui sera appliquée correspond au dispositif fiscal en vigueur. 2.3 Puissance de raccordement La puissance de raccordement d une installation est définie par l utilisateur. Elle se déduit de l intensité maximale que l utilisateur souhaite soutirer ou injecter au réseau public de distribution tenant compte des différents paliers techniques ou des plages de puissance définis. C est un paramètre déterminant qui permet au distributeur de mener les études techniques nécessaires au raccordement. La puissance de raccordement d une opération de raccordement regroupant plusieurs points de livraison est définie en concertation avec le distributeur. Les modifications des caractéristiques électriques de raccordement des installations déjà raccordées (augmentation de puissance, ajout d une installation de production,...) font l objet d une demande au gestionnaire de réseau de distribution, et peuvent donner lieu à une facturation, si des travaux sont nécessaires, aux conditions du présent barème. D
10 3 Raccordement individuel de puissance 36 kva 3.1. Localisation du point de livraison en BT 36 kva Type de branchement Pour un raccordement en BT de puissance limitée 36 kva, la norme NF C distingue deux types de branchements individuels : Le branchement «type 1», pour lequel le point de livraison est situé dans les locaux de l utilisateur. Le branchement est divisé en deux parties : la liaison à l extension de réseau ou au réseau existant, en domaine public, et la dérivation individuelle située en domaine privé de l utilisateur. Dans le cas de branchements individuels, si la longueur de la dérivation individuelle située dans le domaine privé de l utilisateur est inférieure ou égale à 30 m, le branchement est de type 1. Limite de propriété Domaine public Domaine privé de l utilisateur Accessoire de dérivation Branchement en domaine public Branchement en domaine privé Compteur Disjoncteur Point de livraison Réseau CCPI * C Branchement Locaux de l utilisateur * CCPI : Coupe Circuit Principal Individuel, en général situé dans un coffret Dans le cadre de l aménagement de son installation, l utilisateur peut réaliser ou faire réaliser par un tiers la tranchée et la mise en place du fourreau aux conditions techniques définies par le distributeur EDSB. Le branchement «type 1 réduit», Dans le cas ou le local à alimenter est déjà équipé d un CCPI pouvant recevoir un raccordement supplémentaire et pour lequel le câble de liaison avec le réseau de distribution public compatible avec la nouvelle puissance de raccordement, il peut etre appliqué le branchement type 1 réduit. Le point de livraison est situé dans les locaux de l utilisateur. Le branchement est constitué d une seule partie : la dérivation individuelle située en domaine privé de l utilisateur. Dans le cas de branchements individuels, si la longueur de la dérivation individuelle située dans le domaine privé de l utilisateur est inférieure ou égale à 30 m, le branchement est de type 1. D
11 Limite de propriété Domaine public Domaine privé de l utilisateur Accessoire de dérivation Branchement en domaine public existant Branchement en domaine privé Compteur Disjoncteur Point de livraison Réseau CCPI * C Branchement Locaux de l utilisateur * CCPI : Coupe Circuit Principal Individuel, en général situé dans un coffret ou le distributeur Dans le cadre de l aménagement de son installation, l utilisateur peut réaliser ou faire réaliser par un tiers la tranchée et la mise en place du fourreau aux conditions techniques définies par le distributeur EDSB. Le branchement «type 2», pour lequel le point de livraison est situé en limite de propriété. Limite de propriété Domaine public Domaine privé de l utilisateur Accessoire de dérivation Branchement en domaine public CCPI Compteur Disjoncteur C Réseau Branchement en domaine public Point de livraison Dans le cas de branchements individuels, si la longueur de la dérivation individuelle située dans le domaine privé de l utilisateur est inférieure ou égale à 30 m, le branchement est de type 1. Sinon, le branchement est de type 2 ; la liaison en partie privative est alors entièrement réalisée par le demandeur ; elle ne fait pas partie du réseau public concédé Réalisation des ouvrages d'extension et de branchement Le point de raccordement au réseau est déterminé par le représentant du gestionnaire du réseau (en général poteau ou borne réseau la plus proche). De ce point il est étudié le mode de raccordement du demandeur et d éventuelles autres constructions. Il est donc déterminé la partie branchement et la partie extension si nécessaire. D
12 3.2. Puissance de raccordement en BT 36 kva Un utilisateur consommateur en basse tension, dont l'installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kva, choisit sa puissance de raccordement parmi les puissances de raccordement suivantes : Puissance de raccordement En monophasé : 12 kva En triphasé : 36 kva Ainsi, si l'utilisateur souhaite souscrire : une puissance entre 3 et 12 kva, l'utilisateur se verra proposer une puissance minimale de raccordement de 12 kva monophasée ou 36 kva triphasée, une puissance entre 12 et 36 kva, l'utilisateur se verra proposer une puissance minimale de raccordement de 36 kva triphasée, à titre exceptionnel, après calcul de la chute de tension qui est fonction du type, des longueurs de réseau et de la charge présente ou à venir, le distributeur peut autoriser le raccordement d une puissance de 18 kva monophasée. Le chiffrage est identique au raccordement 36 kva triphasé. L'utilisateur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Les études et les coûts pour le raccordement sont établis sur la base d'une des deux puissances de raccordement qui sont définies ci dessus et ce en fonction des paliers de matériels. Les longueurs maximales de branchement réalisées par le distributeur EDSB sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont fonctions de la puissance de raccordement retenue pour l installation individuelle et des technologies de conducteurs qui constituent les paliers techniques du distributeur. Puissance de Longueur maximale de branchement raccordement Aérien 25²Alu Souterrain 35²Alu 12 kva en monophasé 24 m 36 m 36 kva en triphasé 48 m 60 m Le raccordement de l'utilisateur est réalisé en respectant ces longueurs maximales de branchement et les principes de réalisation du branchement et de l'extension Périmètre de facturation en basse tension BT 36 kva Les principes suivants sont retenus pour établir le montant de la facturation du raccordement. Ils prennent en compte les contraintes électriques générées par la puissance à raccorder sur le réseau public de distribution existant. D
13 Pour des raccordements en BT de puissance 12 kva en alimentation monophasée et 36 kva en alimentation triphasée et dont la longueur cumulée du branchement et de l'extension du raccordement de référence est inférieure ou égale à 250m du poste HTA/BT, le périmètre de facturation se compose des ouvrages de branchement et le cas-échéant, des ouvrages d'extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement. (à l exclusion du réseau BT créé en parallèle d une liaison existante) Pour les raccordements dont la longueur cumulée du branchement et de l'extension est supérieure à 250m du poste HTA/BT le plus proche, le périmètre de facturation intègre les ouvrages de branchement et d'extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement, et si besoin, la création d'un poste de transformation vers le domaine de tension supérieur et le cas échéant le réseau créé dans le domaine de tension supérieur. Composants facturés : P raccordement En monophasé : 12 kva En triphasé : 36 kva 36 kva Branchement (1 s) (Cf B + L B x Cv B ) + Extension (1-r). (Cf E + L E x Cv E ) Canevas technique du distributeur EDSB 250m L totale du raccordement =L= L B +L E Avec : CfB, CVB : coefficients de coûts de branchement définis par l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007, correspondant aux coûts de création du branchement, dont les valeurs dépendent de la puissance et de la technologie du réseau et sont précisées aux tableaux de prix de l annexe 2, CfE, CVE : coefficients de coûts d'extension définis par l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007, correspondant aux coûts d'extension et sont précisées aux tableaux de prix de l annexe 3, L B (en m) : longueur de branchement selon un parcours du réseau techniquement et administrativement réalisable et en conformité avec les dispositions du cahier des charges de concessions, LE (en m) : longueur de la partie de l'extension créée à la tension de raccordement selon un parcours techniquement et administrativement réalisable et en conformité avec les dispositions du cahier des charges de concessions, D
14 r, s : réfactions tarifaires respectivement pour l'extension et le branchement. Pour les ouvrages qui ne font pas l'objet d'une facturation à partir des coefficients de coût, le coût de ces ouvrages est déterminé à partir du canevas technique du distributeur EDSB. La diversité des situations et donc des coûts exposés ainsi que la rareté des cas pour lesquels une telle facturation doit être mise en œuvre ne permet pas d'établir des coefficients de coûts standard. C'est notamment le cas pour : les extensions des raccordements situés à plus de 250m du poste HTA/BT le plus proche, les coûts de création des postes de transformation et des réseaux dans le domaine de tension supérieur pour les extensions situées à plus de 250 du poste HTA/BT. Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et sont réalisés par le demandeur: la réalisation de niche et de maçonnerie (saignée, reprise des revêtements de façade...) pour l'encastrement du CCPI, dans le cas où ce dernier est scellé dans un mur ou en façade, la préparation de la pose du socle, dans le cas où le coffret est installé sans niche sur un socle : la réalisation de la fouille, la fourniture et la pose d'un radier béton, le remblaiement et le nivellement des terres, les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même lorsqu'il s'agit de dispositions particulières imposées par l'environnement (beaux arts, intégration dans les sites classés), pour la liaison établie en domaine privée de l'utilisateur, le montant indiqué aux tableaux de l annexe 2 couvre uniquement l'ouverture, fermeture de tranchée non revêtue avec pose de fourreau Coefficients des tableaux de prix en BT 36 kva Tableaux de prix pour les branchements individuels Type 1, Type 1 réduit et Type 2 Voir tableaux de prix en annexe 2. Pour les parties en domaine public ou privé, l'utilisateur peut réaliser ou faire réaliser par un tiers la tranchée et la mise en place du fourreau aux conditions techniques définies par le distributeur dans le référentiel technique, dans ce cas, les parties variables concernées sont facturées selon la colonne concernée Tableaux de prix pour les extensions en BT 36 kva Voir tableaux de prix en annexe 3. Si le raccordement avec extension est à plus de 250 mètres du poste HTA/BT, les travaux d extension sont facturés au canevas technique. D
15 3.5. Etablissement du devis Dans les cas où le devis est établi uniquement à partir des coefficients publiés dans les tableaux de prix des annexes 2 et 3, il s agit de prix fermes et définitifs. Sa durée de validité est de trois mois. Le devis pour le branchement est alors communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines au maximum. Ce délai est réduit à 15 jours dès lors que les travaux de raccordement ne nécessitent pas une extension. Le devis pour l'extension est alors communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines au maximum. Dans les autres cas, un devis estimatif est communiqué au débiteur de la contribution après étude avec une marge d'incertitude, puis peut être confirmé après étude détaillée pour les cas de création de transformation vers le domaine de tension supérieur, et éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Dans ces cas, le devis ferme et définitif est communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines. 4 Raccordement individuel de puissance > 36 kva 4.1. Localisation du point de livraison en BT > 36 kva L'opération de raccordement de référence correspond à un point de livraison en limite de propriété du bénéficiaire du raccordement. A la demande de l utilisateur, le point de livraison peut être situé dans un local adapté. Schéma de raccordement avec point de livraison en limite de propriété. Limite de propriété Domaine public Domaine privé de l utilisateur Coffret de comptage avec sectionnement Coffret de sectionnement aval comptage Point de livraison Vers AGCP Schéma de raccordement avec point de livraison dans un local adapté de l utilisateur. D
16 Domaine public Domaine privé de l utilisateur Partie non réfactée Coffret de sectionnement Coffret de comptage avec sectionnement aval et comptage intégré Point de livraison Vers AGCP Dans ces deux cas, la facturation est établie selon l'article 5 de l'arrêté du 28 août La réfaction prévue par les textes n'est pas appliquée par le gestionnaire de réseau au coût des travaux de réalisation de la liaison électrique et de communication à l'intérieur du domaine privé de l'utilisateur Réalisation des ouvrages d'extension et de branchement Le point de raccordement au réseau et le mode de raccordement est déterminé par le représentant du gestionnaire du réseau. Aucun raccordement > 60 kva n est réalisé en technique aérienne. Les branchements > 120 kva sont raccordés directement au poste de transformation le plus proche (sous réserve de faisabilité technique et administrative) Puissance de raccordement en BT >36 kva Pour les puissances de raccordement > 36kVA, le raccordement est toujours triphasé et exprimé en kva. Un utilisateur consommateur en basse tension de puissance surveillée supérieure à 36 kva, définit la puissance de raccordement au sein des plages de puissances ci dessous : Plages de puissance de raccordement en kva 48, 59, 72, 84, 96, 108, 119, 144, 168, 192, 216, 250 Cette puissance de raccordement doit être supérieure à la puissance souscrite et aux prévisions de dépassement de puissance souscrite dans le cas d'un raccordement à puissance surveillée en BT> 36 kva. L'utilisateur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Les études et les coûts pour le raccordement sont établis en fonction de la puissance de raccordement à partir des paliers décrits dans le référentiel technique. D
17 4.4. Périmètre de facturation en basse tension > 36 kva Pour les raccordements en BT > 36 kva triphasé, le périmètre de facturation intègre les ouvrages de branchement et d'extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement, (à l exclusion du réseau BT créé en parallèle d une liaison existante pour les puissances inférieures à 120 kva) et si besoin la création d'un poste de transformation vers la tension supérieure et le cas échéant le réseau HTA créé. Pour les ouvrages nécessaires au raccordement, le coût est déterminé à partir du canevas technique du distributeur EDSB. Les travaux suivants ne sont pas compris dans le raccordement de référence et sont réalisés par le demandeur: la réalisation de niche et de maçonnerie (saignée, reprise des revêtements de façade...), la préparation de la pose du socle, dans le cas où le coffret est installé sans niche sur un socle : la réalisation de la fouille, la fourniture et la pose d'un radier béton, le remblaiement et le nivellement des terres, les prescriptions et éléments supplémentaires apportés à titre décoratif ou ornemental, même lorsqu'il s'agit de dispositions particulières imposées par l'environnement (beaux arts, intégration dans les sites classés). 5 Raccordements des installations de consommations collectives 5.1. Raccordement d'un groupe d'utilisateurs Points de livraison La localisation du point de livraison de chaque parcelle ou de chaque construction dans un lotissement est définie en concertation avec les utilisateurs conformément aux prescriptions de la Cl4-100 et aux règles énoncées pour les raccordements individuels Puissance de raccordement et périmètre de facturation Les utilisateurs définissent : Les puissances de raccordement individuelles, La puissance de raccordement de l'opération, en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution Raccordement BT d'un groupe de 3 utilisateurs au plus pour P 36 kva et L 250 m du posehta/bt Lorsqu'un raccordement groupé, est constitué au maximum de 3 points de livraison faisant l'objet chacun d'un branchement individuel, dont la puissance totale de raccordement est 36 kva D
18 Le coût du raccordement est déterminé à partir des formules de coûts simplifiés décrites au paragraphe 3.3 comme s il s agissait de branchements individuels, soit un branchement de type 1 ou 2, et 1 ou 2 branchements de type 1 réduit Autres demandes Pour les autres demandes de raccordement groupées et en particulier si l'opération de construction nécessite la création d'une voirie pour la desserte des lots, les coûts de raccordement sont déterminés sur devis selon le périmètre de facturation détaillé au paragraphe Périmètre de facturation des extensions de réseau pour des opérations collectives Le périmètre de facturation intègre les ouvrages d'extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement BT, (à l exclusion du réseau BT créé en parallèle d une liaison existante) et si besoin la création de poste de transformation HTA/BT, ainsi que la création du réseau HTA si nécessaire Cas des lotissements Points de livraison La localisation du point de livraison de chaque parcelle ou de chaque construction dans un lotissement est définie en concertation avec le lotisseur conformément aux prescriptions de la Cl4-100 et aux règles précisées aux paragraphes 5 à Puissance de raccordement et périmètre de facturation Le lotisseur définit : les puissances de raccordement individuelles des utilisateurs, la puissance de raccordement de l'opération, en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution ; celle ci est déterminée par la somme des puissances de raccordement des utilisateurs domestiques dont les valeurs sont définies au paragraphe 3.2, pondérées par les coefficients définis au tableau 9 de la norme Cl En fonction du nombre et de la superficie des parcelles, le raccordement de référence du lotissement peut nécessiter la création d'un ou plusieurs postes de transformation HTA/BT. Le périmètre de facturation de l'extension de réseau est défini au paragraphe 5.2. Le périmètre de facturation des ouvrages de branchement est composé d'ouvrages en domaine public et en domaine privé des utilisateurs. La limite du périmètre de facturation est définie d'un commun accord entre le lotisseur et le gestionnaire de réseau en fonction des prestations du lotisseur. Le chiffrage de la partie extension ou renforcement de réseau est déterminé sur devis, le chiffrage des parties branchements sont déterminés à partir des tableaux de prix dont les valeurs sont définies à l annexe 2. D
19 La réfaction prévue par les textes est appliquée au coût des travaux facturés par le gestionnaire de réseau public de distribution, tant que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à la puissance limite réglementaire conformément à l'article 5 de l'arrêté du 28 août Etablissement du devis et de la convention de raccordement Les devis estimatifs relatifs à la part extension et à la part branchement du raccordement de l'opération sont communiqués aux débiteurs respectifs de la contribution après étude avec une marge d'incertitude, puis sont confirmées dans une convention de raccordement après une étude détaillée, et éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Les devis fermes et définitifs sont transmis aux débiteurs des contributions dans un délai de trois mois au maximum Cas des immeubles Points de livraison Dans un immeuble la localisation de chaque point de livraison alimenté en BT est définie par le promoteur conformément aux prescriptions de la Cl Des points de livraisons supplémentaires en HTA, situés à l'intérieur de l'immeuble, par exemple pour les services généraux, peuvent également être prévus. La localisation des points de livraison HTA est définie par le promoteur en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution Puissance de raccordement et périmètre de facturation Le promoteur définit la puissance de raccordement de l'opération en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution. Celle ci est déterminée par la somme des puissances de raccordement des utilisateurs non domestiques et des puissances de raccordement des utilisateurs domestiques dont les modalités sont définies au paragraphe 3.2. Les puissances de raccordement des utilisateurs domestiques sont pondérées par les coefficients définis au tableau 9 de la norme C En fonction du nombre et de la superficie des lots, le raccordement de référence de l'immeuble peut nécessiter la création d'un ou plusieurs postes de transformation HTA/BT. Le périmètre de facturation de l'extension de réseau est défini au paragraphe 5.2. Le périmètre de facturation du branchement BT intègre les ouvrages de raccordement de l'immeuble au réseau BT, le CCPC (coupe circuit principal collectif), la liaison du CCPC à la colonne montante, la colonne montante, les dérivations collectives et individuelles ainsi que leurs équipements. Le chiffrage de la partie extension ou renforcement de réseau est déterminé sur devis, le chiffrage des parties branchements sont déterminés à partir des tableaux de prix dont les valeurs sont définies à l annexe 2. La réfaction prévue par les textes est appliquée au coût des travaux facturés par le gestionnaire de réseau public de distribution, tant que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à la puissance limite réglementaire conformément à l'article 5 de l'arrêté du 28 août D
20 Etablissement du devis et de la convention de raccordement Les devis relatifs à la part extension et à la part branchement du raccordement de l'opération sont communiqués aux débiteurs respectifs de la contribution après étude avec une marge d'incertitude, puis sont confirmées dans une convention de raccordement après une étude détaillée, et éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Les PTF sont transmises aux débiteurs des contributions dans un délai de trois mois au maximum. Les modèles type de PTF sont publiés dans le référentiel technique du distributeur Cas des ZAC Points de livraison La localisation de chaque point de livraison alimenté en BT est définie par l'aménageur conformément aux prescriptions définies dans la Cl4-100 et aux règles en vigueur. Lorsqu'un ou plusieurs points de livraison HTA sont prévus à l'intérieur de l'opération, la localisation des points de livraison HTA sont définis par l'aménageur en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution. La totalité du réseau HTA desservant les points de livraison HTA, les ouvrages de transformation vers la HTB, le réseau HTB créé nécessaires pour le raccordement des points de livraison au réseau HTA font partie de l'offre de raccordement de référence Puissance de raccordement et périmètre de facturation L'aménageur définit la puissance de raccordement de l'opération en concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution. En fonction de la puissance de raccordement, le raccordement de référence de la ZAC peut nécessiter la création d'un ou plusieurs postes de transformation HTA/BT ou d'un poste HTB/HTA et de réseau HTB. Le périmètre de facturation de l'extension de réseau est défini au paragraphe 5.2. Le périmètre de facturation des ouvrages de branchement BT est composé d'ouvrages en domaine public et en domaine privé des utilisateurs. La limite du périmètre de facturation est définie d'un commun accord entre l'aménageur et le gestionnaire de réseau en fonction des prestations de l'aménageur. La réfaction prévue par les textes est appliquée au coût des travaux facturés par le gestionnaire de réseau public de distribution, tant que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à la puissance limite réglementaire conformément à l'article 5 de l'arrêté du 28 août Etablissement du devis et de la convention de raccordement : Le devis estimatif est communiqué au débiteur de la contribution après étude avec une marge d'incertitude, puis est confirmé de façon ferme et définitive dans une convention de raccordement après une étude détaillée, et éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Le devis est transmis au débiteur de la contribution dans un délai de trois mois au maximum. D
21 6 Raccordement individuel HTA 6.1 Localisation du point de livraison en HTA Le point de livraison de l opération de raccordement de référence est en limite de propriété du bénéficiaire du raccordement. A la demande de l utilisateur, et si la longueur de réseau en domaine privé est compatible avec les règles de conception des réseaux, le distributeur étudie la possibilité de réaliser un déport du poste de livraison à l intérieur du site de l utilisateur. Une telle opération de raccordement, différente de l opération de raccordement de référence, fait l objet d une facturation selon l article 5 de l arrêté du 28 août En particulier, la réfaction prévue par l arrêté du 28 août 2007 et appliquée au coût du raccordement de référence n est pas appliquée aux coûts des travaux de réalisation de la liaison électrique par le gestionnaire de réseau à l intérieur du domaine privé. 6.2 Puissance de raccordement en HTA d un utilisateur consommateur La puissance de raccordement en HTA s exprime en kw et un utilisateur consommateur raccordé en HTA choisit la puissance de raccordement au kw. La puissance limite réglementaire correspond à la plus petite des deux valeurs entre 40 MW et 100/d MW (où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau entre le point de livraison et le point de transformation HTB/HTA le plus proche alimentant le réseau public de distribution). Pour une puissance de raccordement supérieure à la puissance limite, la réfaction ne s applique pas. Cette puissance de raccordement doit être supérieure à la puissance souscrite et aux prévisions de dépassement de puissance souscrite. L utilisateur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Les études et les coûts pour le raccordement sont établis sur la base de la puissance de raccordement. 6.3 Périmètre de facturation des utilisateurs raccordés en HTA Pour les raccordements en HTA, le périmètre de facturation intègre les ouvrages d extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement, et si besoin, créés en remplacement d ouvrages à la tension de raccordement, les modifications ou la création d un poste de transformation et le cas échéant le réseau HTB créé. Pour les ouvrages nécessaires au raccordement, le coût est déterminé à partir du canevas technique du distributeur EDSB. D
22 Pour les ouvrages qui ne font pas l objet d une facturation à partir du canevas technique, les coûts de ces ouvrages sont déterminés sur devis et, le cas échéant, complétés d un devis du gestionnaire de réseau EDF. C est en particulier le cas pour : la création de réseau HTA pour une puissance de raccordement supérieure à 500 kw, les modifications de réseau dans le domaine de tension de raccordement, les coûts de transformation vers le domaine de tension supérieur, les coûts de création de réseau dans le domaine de tension supérieur. Pour les raccordements en HTA au delà de la puissance limite réglementaire (Min(40MW,100/d)), sous réserve de faisabilité technique, le périmètre de facturation intègre comme le prévoit l article 2 du décret du 28 août 2007 les ouvrages d extension, nouvellement créés en HTA, et si besoin, créés en remplacement d ouvrages HTA, les modifications ou la création d un poste de transformation et le cas échéant le réseau HTB créé. Par ailleurs, ce type de raccordement s effectuant à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, le décret du 28 août 2007 indique que «l extension est également constituée des ouvrages nouvellement créés ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur au(x) poste(s) de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence le(s) plus proche(s)». L ensemble des coûts est évalué sur devis. La réfaction ne s applique à ce type de raccordements, conformément à l article 5 de l arrêté du 28 août Un raccordement demandé en HTA pour une puissance de raccordement relevant du domaine de tension BT, est une opération de raccordement différente de l opération de raccordement de référence. La facturation est établie sur la base de coûts unitaires d ouvrages déterminés sur devis sans réfaction. 6.4 Etablissement du devis et de la convention de raccordement Dans les cas où le devis est établi au canevas technique, il est ferme et définitif et sa durée de validité est de trois mois. Dans les autres cas, le montant du devis est estimatif et est communiqué au débiteur de la contribution après étude avec une marge d incertitude, et est confirmé par un devis ferme et définitif joint à la convention de raccordement après éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Le devis est communiqué au débiteur de la contribution dans un délai maximal de trois mois après obtention de toutes les données nécessaires à l étude du raccordement. D
23 7 Raccordement des installations de production 7.1 Installation de production sans consommation en basse tension Installation de production de puissance 36 kva Les modalités du paragraphe 3.1 s appliquent pour la définition du point de livraison. Un producteur en basse tension, dont l installation est de puissance inférieure ou égale à 36 kva, définit sa puissance de raccordement au kva près. Le producteur fournit les caractéristiques de son installation au gestionnaire de réseau. Les études et les coûts pour le raccordement sont établis sur la base de la puissance de raccordement et de la zone où est situé le raccordement. Le périmètre de facturation du raccordement en basse tension se compose des ouvrages de branchement et des ouvrages d extension, nouvellement créés dans le domaine de tension de raccordement, à l occasion du raccordement et si besoin, créés en remplacement d ouvrages à la tension de raccordement, ainsi que des éventuelles modifications d un poste de transformation vers le domaine de tension supérieur et le cas échéant le réseau HTA créé. Les tableaux de prix pour le branchement et l extension BT sont identiques à ceux d un branchement consommateur 36 kva (cf 3.4) sans réfaction. Pour les autres ouvrages, le coût est déterminé à partir du canevas technique du distributeur EDSB. Dans les cas où le devis est établi uniquement à partir des coefficients publiés dans les tableaux de prix des annexes 2 et 3, il s agit de prix fermes et définitifs. Sa durée de validité est de trois mois. Le devis pour le branchement est alors communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines au maximum. Ce délai est réduit à 10 jours dès lors que les travaux de raccordement ne nécessitent pas une extension. Le devis pour l'extension est alors communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines au maximum. Dans les autres cas, un devis estimatif est communiqué au débiteur de la contribution après étude avec une marge d'incertitude, puis peut être confirmé après étude détaillée pour les cas de création de transformation vers le domaine de tension supérieur, et éventuellement une procédure de consultation pour la réalisation des travaux. Dans ces cas, le devis ferme et définitif est communiqué au débiteur de la contribution dans un délai de six semaines Installation de production > 36 kva L'opération de raccordement de référence correspond à un point de livraison en limite de la propriété du bénéficiaire du raccordement. D

References: l'article 6
 l'article 6
 l'article 5
 l'article 5
 l'article 5
 l'article 5