Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-218
Timestamp: 2020-04-08 16:50:14+00:00

Document:
218/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání...
218/2001verze 3
Vyhláška č. 218/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
Minulé znění 01.09.2005 - 31.03.2011 (verze 3)Předpis je již zrušen
§ 3 - Měřicí zařízení
§ 4 - Vyhodnocování a předávání výsledků měření
§ 5 - Intervaly měření a přenosu údajů
§ 6 - Údaje předávané operátorovi trhu
(1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání a uchovávání údajů měření.
(2) Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh.
(3) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za záporný.
(4) K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají:
c) ostatní měření elektřiny (dále jen "měření typu C").
(5) U průběhového způsobu měření je zaznamenávána průběžně střední hodnota výkonu za měřicí interval přímo měřicím zařízením.
(6) Měření a předávání skutečných a smluvních hodnot je prováděno v zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je 25hodinový den.
(7) Údaje z měření jsou mezi účastníky trhu předávány v kW, kWh, kVAr a kVArh.
(8) V případě, že v daném odběrném nebo předávacím místě není možné z technických nebo ekonomických důvodů osadit příslušné měření podle § 3, je elektřina měřena jiným vhodným způsobem podle odstavce 4.
(1) Umístění měřicích zařízení je uvedeno ve smlouvě o připojení.
(3) Neměřený odběr elektřiny s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení železniční dopravy nesmí mít větší rezervovaný příkon než 1 kW. Při neměřených odběrech elektřiny je stanovena platba za elektřinu v závislosti na instalovaném příkonu.
(7) Výměna měřicího zařízení, které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy nebo jeho odebrání je prováděno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy po předchozím oznámení dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou.
(8) Při výměně měřicího zařízení nebo u nových instalací jsou minimální požadavky na přesnost používaných elektroměrů a napěťových a proudových měřicích transformátorů uvedeny v příloze.
b) odsouhlasené náhradní hodnoty po opravě chybných nebo po doplnění chybějících hodnot na základě dohody mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou,
c) naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru.
(2) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou vstupními údaji pro vyhodnocení odběru nebo dodávky elektřiny daného účastníka trhu. V předávacích místech, kde jsou dodávka a odběr elektřiny uskutečňovány pro více fyzických či právnických osob, je měření a předávání výsledků měření elektřiny prováděno vlastníkem dotčeného měřicího zařízení.
(3) Skutečné hodnoty odběrů a dodávek elektřiny a další informace nezbytné pro zúčtování odběrů a dodávek elektřiny jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu a poskytovány příslušnému odběrateli nebo výrobci elektřiny.
(5) Při závadě měřicího zařízení se náhradní hodnoty odběrů a dodávek elektřiny za dobu závady dopočítají nebo převezmou z měření způsobem dohodnutým smluvními partnery.
a) základní vyhodnocovací interval je jedna hodina, začátek první hodiny je stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00; obdobným způsobem jsou stanoveny další hodiny,
c) pro hodnocení rezervované kapacity je v rámci distribuční soustavy použit čtvrthodinový měřicí interval.
a) základní vyhodnocovací interval je jedna hodina,
b) pro hodnocení rezervované kapacity je použit čtvrthodinový měřicí interval,
a) odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je stav měřicího zařízení stanoven1) při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny,
b) pro hodnocení rezervované kapacity u napětí do 1 kV je použita velikost hlavního jisticího prvku před měřicím zařízením.
Údaje předávané účastníky trhu s elektřinou operátorovi trhu s elektřinou jsou
1) § 21 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
měřící transformátory napětí
napětí nižší než 1 kV
přímé měření - - činná energie, třída přesnosti 2
jalová energie, třída přesnosti 3
sekundární měření 0,5 - činná energie, třída přesnosti 1
jalová energie, třída přesnosti 2
napětí od 1 kV do 52 kV
primární měření 0,5 0,5 činná energie, třída přesnosti 1
napětí vyšší než 52 kV
primární měření 0,2 0,2 činná energie, třída přesnosti 0,5
jalová energie, třída přesnosti 1
Znakem třídy přesnosti je číslo udávající meze povolené procentní chyby pro všechny hodnoty měřicího rozsahu při jednotkovém účiníku (a u vícefázových elektroměrů se symetrickým zatížením), jestliže se elektroměr zkouší za referenčních podmínek, tj. včetně povolených tolerancí u referenčních hodnot definovaných příslušnou českou technickou normou.

References: § 3

§ 4

§ 5

§ 6
 § 3
 § 21