Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r4-rd140-2003.html
Timestamp: 2019-02-19 03:14:19+00:00

Document:
Publicado en BOE n�m. 45 de 21 de Febrero de 2003
Vigencia desde 22 de Febrero de 2003. Esta revisi�n vigente desde 11 de Diciembre de 2013
Art�culo 4 �Responsabilidades y competencias
Art�culo 5 �Criterios de calidad del agua de consumo humano
Art�culo 6 �Punto de cumplimiento de los criterios de calidad del agua de consumo humano
Art�culo 7 �Captaci�n del agua para el consumo humano
Art�culo 8 �Conducci�n del agua
Art�culo 9 �Sustancias para el tratamiento del agua
Art�culo 10 �Tratamiento de potabilizaci�n del agua de consumo humano
Art�culo 11 �Dep�sitos y cisternas para el agua de consumo humano
Art�culo 12 �Distribuci�n del agua de consumo humano
Art�culo 13 �Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones
Art�culo 14 �Productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano
Art�culo 15 �Personal
Art�culo 16 �Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano
Art�culo 17 �Control de la calidad del agua de consumo humano
Art�culo 18 �Autocontrol
Art�culo 19 �Vigilancia sanitaria
Art�culo 20 �Control en el grifo del consumidor
Art�culo 21 �Frecuencia de muestreo
Art�culo 22 �Situaciones de excepci�n a los valores param�tricos fijados
Art�culo 23 �Autorizaci�n de excepci�n
Art�culo 24 �Primera pr�rroga de excepci�n
Art�culo 25 �Segunda pr�rroga de excepci�n
Art�culo 26 �Situaci�n de excepci�n de corta duraci�n
Art�culo 27 �Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas
Art�culo 28 �R�gimen sancionador
Art�culo 29 �Informaci�n al consumidor
Art�culo 30 �Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo
Disposici�n adicional primera �Programas nacionales
Disposici�n adicional segunda �Muestreo de la radiactividad
Disposici�n adicional tercera �Muestreo de los par�metros relacionados con los materiales
Disposici�n adicional cuarta �Protocolos sanitarios
Disposici�n adicional quinta �Informes de s�ntesis
Disposici�n adicional sexta �Revisi�n de los criterios de calidad
Disposici�n adicional s�ptima �Competencias del Ministerio de Defensa
Disposici�n transitoria primera �Actualizaci�n de instalaciones
Disposici�n transitoria segunda �Muestreo de instalaciones interiores
Disposici�n transitoria tercera �Cumplimiento con los valores param�tricos
Disposici�n transitoria cuarta �Censos de sustancias para el tratamiento del agua y de productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano
Disposici�n transitoria quinta �Autorizaciones de excepci�n vigentes
Disposici�n transitoria sexta �Usuarios del SINAC
ANEXO I .� Par�metros y valores param�tricos
A. Par�metros microbiol�gicos
B.1 Par�metros qu�micos
B.2 Par�metros qu�micos que se controlan seg�n las especificaciones del producto
C. Par�metros indicadores
D. Radiactividad
ANEXO III .� Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano
2. Tipo de aseguramiento de la calidad:
3. Caracter�sticas de la acreditaci�n y/o certificaci�n:
4. Adjuntar aparte la fotocopia del alcance de acreditaci�n o de la certificaci�n.
ANEXO IV .� M�todos de ensayos
ANEXO V .� N�mero m�nimo de muestras para las aguas de consumo humano suministradas a trav�s de una red de distribuci�n o utilizadas en la industria alimentaria
A. Autocontrol:
B. Control en grifo del consumidor:
A. Solicitud de autorizaci�n de excepci�n
B. Comunicaci�n de la autorizaci�n de la excepci�n
ANEXO VII .� Notificaci�n de incumplimientos
ANEXO VIII .� Sustancias utilizadas en el tratamiento de potabilizaci�n
ANEXO IX .� Productos de construcci�n en contacto con agua de consumo humano
R.D. 140/2003, 7 febrero, rectificado por Correcci�n de erratas (�B.O.E.� 4 marzo).
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableci� la obligaci�n de las Administraciones p�blicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoci�n de la salud y la prevenci�n de las enfermedades.
La citada Ley prev� que las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, sean sometidos por las Administraciones p�blicas a control por parte de �stas y a llevar a cabo actuaciones sanitarias para la mejora de los sistemas de abastecimiento de las aguas.
El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentaci�n t�cnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo p�blico, incorpor� a nuestro ordenamiento jur�dico la Directiva comunitaria 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980.
La publicaci�n de la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, exige la incorporaci�n de la misma al derecho interno espa�ol con la elaboraci�n de un nuevo texto que recoja las nuevas especificaciones de car�cter cient�fico y t�cnico y posibiliten un marco legal m�s acorde, tanto con las necesidades actuales, como con los avances y progresos de los �ltimos a�os en lo que a las aguas de consumo humano se refiere, estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la protecci�n de la salud de los consumidores, siendo �ste el objeto principal de esta disposici�n.
Dada la importancia de este tema para la salud humana, se hace necesario el establecimiento a escala nacional de criterios de calidad del agua de consumo humano.
Estos criterios se aplicar�n a todas aquellas aguas que, independientemente de su origen y del tratamiento de potabilizaci�n que reciban, se utilicen en la industria alimentaria o se suministren a trav�s de redes de distribuci�n p�blicas o privadas, dep�sitos o cisternas.
Se fijan par�metros y valores param�tricos a cumplir en el punto donde se pone el agua de consumo humano a disposici�n del consumidor. Estos valores se basan principalmente en las recomendaciones de la Organizaci�n Mundial de la Salud y en motivos de salud p�blica aplic�ndose, en algunos casos, el principio de precauci�n para asegurar un alto nivel de protecci�n de la salud de la poblaci�n.
Los programas de control de calidad del agua de consumo humano deber�n adaptarse a las necesidades de cada abastecimiento y cumplir los criterios de calidad previstos en esta disposici�n.
Las sustancias utilizadas en el tratamiento de potabilizaci�n del agua y productos de construcci�n instalados en el abastecimiento y en las instalaciones interiores pueden afectar a la calidad y salubridad de la misma, por ello, y sin perjuicio de lo previsto en esta norma, se regular�n por normativa espec�fica.
Ante incumplimientos de los criterios de calidad que se�ala esta disposici�n, ser� necesaria la investigaci�n de la causa subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctoras y preventivas para la protecci�n de la salud de la poblaci�n abastecida.
En determinadas condiciones se podr� conceder excepciones, cuando el suministro de agua en el abastecimiento no pueda mantenerse por ning�n otro medio razonable y siempre y cuando no haya un riesgo potencial para la salud de la poblaci�n.
Las decisiones sobre el control de la calidad del agua de consumo humano, as� como la adopci�n de medidas correctoras ante los incumplimientos detectados, se ejecutar�n en el nivel local, en virtud de las competencias atribuidas a los entes locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R�gimen Local, siguiendo, en su caso, las indicaciones de la administraci�n sanitaria auton�mica competente y contando con su asesoramiento.
Los consumidores deber�n recibir informaci�n suficiente y oportuna de la calidad del agua de consumo humano, situaciones de excepci�n, medidas correctoras y preventivas, as� como de todos aquellos aspectos que afecten al abastecimiento y que puedan implicar un riesgo para la salud de la poblaci�n.
El Ministerio de Sanidad y Consumo coordina el Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo y elabora los informes nacionales anuales destinados a la informaci�n p�blica y, en cumplimiento con las obligaciones comunitarias, a la Comisi�n Europea.
El presente Real Decreto, que tiene car�cter de norma b�sica, se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.16.� de la Constituci�n y de acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 18.6, 19.2, 23, 24, 40.2, 40.13 y en la disposici�n adicional segunda de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
En la elaboraci�n de este Real Decreto han sido o�dos los sectores afectados, las comunidades aut�nomas y ha emitido su preceptivo informe la Comisi�n Interministerial para la Ordenaci�n Alimentaria (CIOA).
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n, de Medio Ambiente, de Econom�a y de Ciencia y Tecnolog�a, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros del d�a 7 de febrero de 2003,
El presente Real Decreto tiene por objeto establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captaci�n hasta el grifo del consumidor y el control de �stas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminaci�n de las aguas.
A los efectos de esta disposici�n se entender� por:
a) Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea despu�s del tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos dom�sticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al consumidor, a trav�s de redes de distribuci�n p�blicas o privadas, de cisternas, de dep�sitos p�blicos o privados.
b) Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricaci�n, tratamiento, conservaci�n o comercializaci�n de productos o sustancias destinadas al consumo humano, as� como a las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos.
c) Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte de una actividad comercial o p�blica, con independencia del volumen medio diario de agua suministrado.
2. Autoridad sanitaria: a la Administraci�n sanitaria auton�mica competente u otros �rganos de las comunidades aut�nomas en el �mbito de sus competencias.
3. Gestor y/o gestores: persona o entidad p�blica o privada que sea responsable del abastecimiento o de parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada al abastecimiento del agua de consumo humano.
4. Abastecimiento: conjunto de instalaciones para la captaci�n de agua, conducci�n, tratamiento de potabilizaci�n de la misma, almacenamiento, transporte y distribuci�n del agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la dotaci�n y calidad previstas en esta disposici�n.
5. Agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano: aquellas aguas que, independientemente de su origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser utilizadas para el consumo humano.
6. Fuente natural: las captaciones no utilizadas con fines comerciales y no conectadas a dep�sitos, cisternas o redes de distribuci�n.
7. Punto de muestreo: el lugar para la toma de muestras de agua de consumo humano para el control de la calidad de �sta.
8. Valor param�trico: el nivel m�ximo o m�nimo fijado para cada uno de los par�metros a controlar.
9. Resultado: el valor cuantificado de un par�metro con un m�todo de ensayo concreto y expresado en las unidades fijadas en el anexo I.
10. Plaguicida: los insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas, alguicidas, rodenticidas, molusquicidas org�nicos, metabolitos, productos de degradaci�n o reacci�n y los productos relacionados como los reguladores de crecimiento.
11. Sustancia: todo producto (sustancia o preparado) que se agregue al agua o sea empleado en su potabilizaci�n o mejora, as� como los utilizados para la limpieza de superficies, equipos, recipientes o utensilios que est�n en contacto con el agua de consumo humano.
a) �Desinfectantes para agua�: productos empleados para la desinfecci�n del agua de consumo humano.
b) �Desinfectantes para superficies�: productos empleados para la desinfecci�n de equipos, recipientes, utensilios para el consumo, superficies o tuber�as relacionadas con la producci�n, transporte, almacenamiento y distribuci�n del agua de consumo humano.
c) �Alguicidas y antiincrustantes�: productos que eliminan o impiden el desarrollo de algas en el agua destinada a la producci�n del agua de consumo humano o tengan acci�n antiincrustante o desincrustante.
d) �Otras sustancias�: todo producto que no est� incluido en los apartados anteriores.
12. Estaci�n de tratamiento de agua potable (ETAP): conjunto de procesos de tratamiento de potabilizaci�n situados antes de la red de distribuci�n y/o dep�sito, que contenga m�s unidades que la desinfecci�n.
13. Producto de construcci�n en contacto con agua de consumo humano: todo producto de construcci�n, de revestimiento o utilizado en los procesos de montaje de las captaciones, conducciones, ETAPs, redes de abastecimiento y distribuci�n, dep�sitos, cisternas e instalaciones interiores que est�n situadas desde la captaci�n hasta el grifo del consumidor.
14. Conducci�n: cualquier canalizaci�n que lleva el agua desde la captaci�n hasta la ETAP o, en su defecto, al dep�sito de cabecera.
15. Dep�sito: todo recept�culo o aljibe cuya finalidad sea almacenar agua de consumo humano ubicado en la cabecera o en tramos intermedios de la red de distribuci�n.
16. Red de distribuci�n: conjunto de tuber�as dise�adas para la distribuci�n del agua de consumo humano desde la ETAP o desde los dep�sitos hasta la acometida del usuario.
17. Punto de entrega: lugar donde un gestor de una parte del abastecimiento entrega el agua al gestor de la siguiente parte del mismo o al consumidor.
18. Acometida: la tuber�a que enlaza la instalaci�n interior del inmueble y la llave de paso correspondiente con la red de distribuci�n.
19. Instalaci�n interior: el conjunto de tuber�as, dep�sitos, conexiones y aparatos instalados tras la acometida y la llave de paso correspondiente que enlaza con la red de distribuci�n.
20. Aparatos de tratamiento en edificios: cualquier elemento o accesorio instalado tras la acometida o llave de paso o en la entrada a la instalaci�n interior o en el grifo del consumidor, con el objeto de modificar u optimizar la calidad del agua de consumo humano.
21. Zona de abastecimiento: �rea geogr�ficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de �ste, no superior al �mbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homog�nea en la mayor parte del a�o.
Cada zona de abastecimiento vendr� definida por cuatro determinantes:
a) Denominaci�n �nica dentro de cada provincia.
b) C�digo de identificaci�n.
c) N�mero de habitantes abastecidos.
d) Volumen medio diario de agua suministrada considerando el c�mputo anual.
1. La presente disposici�n ser� de aplicaci�n a las aguas definidas en el art�culo 2.1.
2. Quedan excluidas del �mbito de aplicaci�n de este Real Decreto:
a) Todas aquellas aguas que se rijan por el Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboraci�n, circulaci�n y comercio de aguas de bebida envasadas.
b) Todas aquellas aguas que se rijan por la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
c) Todas aquellas aguas mineromedicinales de establecimientos balnearios que se rijan por el Real Decreto Ley 743/1928, de 25 de abril, que aprueba el Estatuto, sobre la explotaci�n de manantiales de aguas mineromedicinales, y por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
d) Todas aquellas aguas destinadas exclusivamente a usos para los cuales conste a la autoridad sanitaria que la calidad de aqu�llas no afecte, directa ni indirectamente, a la salud de los consumidores que las usan.
e) Todas aquellas aguas de la industria alimentaria que conste a la autoridad sanitaria que la calidad de aqu�llas no afecta a la salubridad del producto alimenticio.
f) Todas aquellas aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media menos de 10 m� diarios de agua, o que abastezca a menos de 50 personas, excepto cuando se perciba un riesgo potencial para la salud de las personas derivado de la calidad del agua, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerir� a la Administraci�n local que adopte, para estos abastecimientos, las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.
Art�culo 4 Responsabilidades y competencias
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, se establecen las siguientes responsabilidades en el �mbito de este Real Decreto:
1. Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a trav�s de cualquier red de distribuci�n, cisterna o dep�sito m�vil en su �mbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor.
2. Cuando la captaci�n o la conducci�n o el tratamiento o la distribuci�n o el autocontrol del agua de consumo lo realice un gestor o gestores distintos del municipio, �ste velar� por el cumplimiento de este Real Decreto por parte de los mismos.
La responsabilidad de los gestores finaliza en el punto de entrega a otro gestor o en la llave de paso general de la acometida del consumidor.
3. Los municipios velar�n por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen actividades comerciales o p�blicas en relaci�n con lo que se�ala esta disposici�n. Los titulares de dichos establecimientos deber�n poner a disposici�n de sus usuarios agua apta para el consumo.
4. Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume la poblaci�n en su municipio cuando la gesti�n del abastecimiento sea de forma directa.
5. Cuando la gesti�n del abastecimiento sea de forma indirecta, el autocontrol de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad de los gestores, cada uno en su propia parte del abastecimiento.
6. Si la calidad del agua de consumo humano sufre modificaciones que impliquen que de forma temporal o permanente no sea apta para el consumo, en cada uno de los casos que se�alan los apartados 1, 2 y 3 del presente art�culo, el gestor deber� poner en conocimiento de la poblaci�n y/o de los otros gestores afectados, as� como del municipio, en su caso, dicha situaci�n de incumplimiento, las medidas correctoras y preventivas previstas, a trav�s de los medios y en la forma que considere m�s adecuada, de acuerdo con la autoridad sanitaria, a fin de evitar cualquier riesgo que afecte a la protecci�n de la salud humana.
7. Los propietarios del resto de los inmuebles que no est�n recogidos en el apartado 3, son responsables de mantener la instalaci�n interior a efectos de evitar modificaciones de la calidad del agua de consumo humano desde la acometida hasta el grifo.
Art�culo 5 Criterios de calidad del agua de consumo humano
El agua de consumo humano deber� ser salubre y limpia.
A efectos de este Real Decreto, un agua de consumo humano ser� salubre y limpia cuando no contenga ning�n tipo de microorganismo, par�sito o sustancia, en una cantidad o concentraci�n que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del anexo I.
Art�culo 6 Punto de cumplimiento de los criterios de calidad del agua de consumo humano
El agua de consumo humano que se pone a disposici�n del consumidor deber� cumplir los requisitos de calidad se�alados en esta disposici�n, en los siguientes puntos:
a) El punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo humano, para las aguas suministradas a trav�s de una red de distribuci�n, dentro de los locales, establecimientos p�blicos o privados y domicilios particulares.
b) El punto en que se pone a disposici�n del consumidor, para las aguas suministradas a partir de una cisterna, de dep�sitos m�viles p�blicos y privados.
c) El punto en que son utilizadas en la empresa, para las aguas utilizadas en la industria alimentaria.
Art�culo 7 Captaci�n del agua para el consumo humano
1. Sin perjuicio de lo que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano podr� proceder de cualquier origen, siempre que no entra�e un riesgo para la salud de la poblaci�n abastecida.
La dotaci�n de agua deber� ser suficiente para las necesidades higi�nico-sanitarias de la poblaci�n y el desarrollo de la actividad de la zona de abastecimiento, como objetivo m�nimo deber�a tener 100 litros por habitante y d�a.
2. Los organismos de cuenca y las Administraciones hidr�ulicas de las comunidades aut�nomas facilitar�n peri�dicamente a la autoridad sanitaria y al gestor los resultados anal�ticos del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano, de los par�metros descritos en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administraci�n P�blica del Agua y de la Planificaci�n Hidrol�gica y de toda aquella legislaci�n que le sea de aplicaci�n.
Ante la sospecha de presencia en el agua de contaminantes que entra�en un riesgo para la salud de la poblaci�n, los organismos de cuenca y las Administraciones hidr�ulicas de las comunidades aut�nomas en coordinaci�n con la autoridad sanitaria determinar�n y evaluar�n la presencia de dichas sustancias.
3. Todo proyecto de nueva captaci�n deber� contar con un informe sobre las caracter�sticas m�s relevantes que pudieran influir en la calidad del agua del �rea de captaci�n, adem�s de lo previsto en el art�culo 13.
La calidad del agua de la captaci�n deber� ser tal que pueda ser potabilizada con los tratamientos de potabilizaci�n previstos en el abastecimiento.
4. La entidad p�blica o privada responsable de la construcci�n de la captaci�n deber� instalar las medidas de protecci�n adecuadas y se�alizar de forma visible para su identificaci�n como punto de captaci�n de agua destinada al abastecimiento de la poblaci�n, seg�n establezca la autoridad sanitaria, con el fin de evitar la contaminaci�n y degradaci�n de la calidad del agua.
El gestor de la captaci�n mantendr� las medidas de protecci�n propias de su competencia sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca y las Administraciones hidr�ulicas de las comunidades aut�nomas.
Art�culo 8 Conducci�n del agua
1. Antes de su puesta en funcionamiento, se realizar� un lavado y/o desinfecci�n de las tuber�as.
El material de construcci�n, revestimiento, soldaduras y accesorios no transmitir�n al agua sustancias o propiedades que contaminen o empeoren la calidad del agua procedente de la captaci�n.
2. En el caso que la conducci�n fuera abierta, el gestor de la misma deber� proceder a su cerramiento siempre que la autoridad sanitaria considere que existe un riesgo para la salud de la poblaci�n.
Art�culo 9 Sustancias para el tratamiento del agua
1. Cualquier sustancia o preparado que se a�ada al agua de consumo humano deber� cumplir con la norma UNE-EN correspondiente para cada producto y vigente en cada momento.
El Ministerio de Sanidad y Consumo actualizar� la relaci�n que figura en el anexo II mediante desarrollo normativo.
2. Las sustancias o preparados que a la fecha de entrada en vigor de esta disposici�n est�n comercializados tendr�n un plazo de un a�o para cumplir con cada una de las normas UNE-EN que le afecten.
3. Sin perjuicio de lo anterior, toda sustancia o preparado que se a�ada al agua de consumo humano y la industria relacionada con �sta, deber�n cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluaci�n para el registro, autorizaci�n y comercializaci�n de biocidas, o en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificaci�n de sustancias nuevas y clasificaci�n, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o en el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificaci�n, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y en el Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro general sanitario de alimentos, o cualquier otra legislaci�n que pudiera ser de aplicaci�n.
4. El gestor del tratamiento de potabilizaci�n del agua deber� contar con una fotocopia del certificado o autorizaci�n sanitaria correspondiente a cada sustancia utilizada o, en su caso, de la empresa que lo comercialice.
Art�culo 10 Tratamiento de potabilizaci�n del agua de consumo humano
1. Cuando la calidad del agua captada tenga una turbidez mayor de 1 unidad Nefelom�trica de Formacina (UNF) como media anual, deber� someterse como m�nimo a una filtraci�n por arena, u otro medio apropiado, a criterio de la autoridad sanitaria, antes de desinfectarla y distribuirla a la poblaci�n. Asimismo, cuando exista un riesgo para la salud, aunque los valores medios anuales de turbidez sean inferiores a 1 UNF, la autoridad sanitaria podr� requerir, en funci�n de la valoraci�n del riesgo existente, la instalaci�n de una filtraci�n previa.
2. Las aguas de consumo humano distribuidas al consumidor por redes de distribuci�n p�blicas o privadas, cisternas o dep�sitos deber�n ser desinfectadas.
En estos casos, los subproductos derivados de la desinfecci�n deber�n tener los niveles m�s bajos posibles, sin comprometer en ning�n momento la eficacia de la desinfecci�n.
Cuando no haya riesgo de contaminaci�n o crecimiento microbiano a lo largo de toda la red de distribuci�n hasta el grifo del consumidor, el gestor podr� solicitar a la autoridad sanitaria, la exenci�n de contener desinfectante residual.
3. Los procesos de tratamiento de potabilizaci�n no transmitir�n al agua sustancias o propiedades que contaminen o degraden su calidad y supongan el incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I y un riesgo para la salud de la poblaci�n abastecida, ni deber�n producir directa o indirectamente la contaminaci�n ni el deterioro del agua superficial o subterr�nea destinada a la producci�n del agua de consumo humano.
4. Los aparatos de tratamiento de agua en edificios, seg�n se definen en el art�culo 2.20, no deber�n transmitir al agua sustancias, g�rmenes o propiedades indeseables o perjudiciales para la salud y debe cumplir con lo dispuesto en el art�culo 14 y garantizar que el agua cumpla con el anexo I.
N�mero 4 del art�culo 10 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre).Vigencia: 11 diciembre 2013
5. Los fabricantes de aparatos de tratamiento de agua en instalaciones interiores deber�n cumplir con:
a) El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C�digo T�cnico de la Edificaci�n en particular, con lo se�alado en la Secci�n HS4. Suministro de agua, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en la entrada de los edificios.
b) La norma UNE 149101. Equipo de acondicionamiento de agua en el interior de los edificios. Criterios b�sicos de aptitud de equipos utilizados en el tratamiento del agua de consumo humano en el interior de edificios, u otra norma o est�ndar an�logo que garantice un nivel de protecci�n de la salud, al menos, equivalente, si los aparatos de tratamiento de agua se instalan en los grifos.
Los fabricantes tendr�n un periodo de dos a�os para adecuarse a lo dispuesto en este apartado.
N�mero 5 del art�culo 10 introducido por el apartado dos de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre).Vigencia: 11 diciembre 2013
6. Los responsables de las instalaciones donde se instalen los aparatos de tratamiento de agua en la entrada de la instalaci�n o los responsables de las instalaciones p�blicas o con actividad comercial que instalen estos aparatos en los grifos, deber�n estar en posesi�n de la documentaci�n del fabricante conforme se�alan los apartados 5.a) y b).
N�mero 6 del art�culo 10 introducido por el apartado tres de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre).Vigencia: 11 diciembre 2013
Art�culo 11 Dep�sitos y cisternas para el agua de consumo humano
1. Los dep�sitos p�blicos o privados, fijos o m�viles, de la red de abastecimiento, de distribuci�n o de instalaciones interiores y cisternas para agua de consumo humano deber�n cumplir con lo dispuesto en el art�culo 14.
Todo dep�sito de una instalaci�n interior deber� situarse por encima del nivel del alcantarillado, estando siempre tapado y dotado de un desag�e que permita su vaciado total, limpieza y desinfecci�n.
2. La entidad p�blica o privada responsable de la construcci�n del dep�sito deber� instalar las medidas de protecci�n y se�alizar de forma visible, para su identificaci�n como punto de almacenamiento de agua para el abastecimiento, con el fin de que no se contamine o empeore la calidad del agua almacenada.
El gestor mantendr� estas medidas de protecci�n.
3. Cuando en un abastecimiento deba recurrirse al uso de cisternas o dep�sitos m�viles, �stos ser�n s�lo para el transporte de agua y tendr�n claramente se�alado y suficientemente visible la indicaci�n �para transporte de agua de consumo humano�, acompa�ado del s�mbolo de un grifo blanco sobre fondo azul.
El gestor de la cisterna o dep�sito m�vil solicitar� la autorizaci�n administrativa correspondiente para darse de alta en esta actividad.
En cada suministro de este tipo, el gestor deber� contar con el informe vinculante de la autoridad sanitaria.
En todo momento, el responsable del transporte del agua adoptar� las medidas de protecci�n oportunas para que la calidad del agua de consumo humano no se degrade, as� como aquellas medidas correctoras que en su caso se�ale la autoridad sanitaria.
4. El gestor de los dep�sitos p�blicos o privados de la red de abastecimiento o la red de distribuci�n, cisternas, y el propietario de los dep�sitos de instalaciones interiores, vigilar� de forma regular la situaci�n de la estructura, elementos de cierre, valvuler�a, canalizaciones e instalaci�n en general, realizando de forma peri�dica la limpieza de los mismos, con productos que cumplan lo se�alado en el art�culo 9. La limpieza deber� tener una funci�n de desincrustaci�n y desinfecci�n, seguida de un aclarado con agua.
Art�culo 12 Distribuci�n del agua de consumo humano
1. Las redes de distribuci�n p�blica o privada ser�n en la medida de lo posible de dise�o mallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminaci�n o el deterioro del agua distribuida.
Dispondr�n de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con objeto de poder aislar �reas ante situaciones an�malas, y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a la poblaci�n de posibles riesgos para la salud.
2. Antes de su puesta en funcionamiento y despu�s de cualquier actividad de mantenimiento o reparaci�n que pueda suponer un riesgo de contaminaci�n del agua de consumo humano, se realizar� un lavado y/o desinfecci�n del tramo afectado de tuber�as con sustancias que se�ala el art�culo 9, y los productos de construcci�n de �stas deber�n cumplir con lo dispuesto en el art�culo 14.
3. Las caracter�sticas y funcionamiento de la instalaci�n interior no deber�n contaminar o empeorar la calidad del agua de consumo humano con g�rmenes o sustancias que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
Art�culo 13 Inspecciones sanitarias previas de nuevas instalaciones
1. En todo proyecto de construcci�n de una nueva captaci�n, conducci�n, ETAP, red de abastecimiento o red de distribuci�n (con una longitud mayor a 500 metros), dep�sito de la red distribuci�n o remodelaci�n de lo existente, la autoridad sanitaria elaborar� un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentaci�n de la documentaci�n por parte del gestor.
2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalaci�n, la autoridad sanitaria realizar� un informe basado en la inspecci�n y en la valoraci�n y seguimiento, durante el tiempo que crea conveniente, de los resultados anal�ticos realizados por el gestor, de los par�metros que �sta se�ale.
3. Estos requisitos se aplicar�n a las instalaciones citadas en los art�culos 7, 8, 10, 11 y 12, excepto para lo se�alado en el apartado 3 del art�culo 11 e instalaciones interiores.
Art�culo 14 Productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano
1. Los productos que est�n en contacto con el agua de consumo humano, por ellos mismos o por las pr�cticas de instalaci�n que se utilicen, no transmitir�n al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y supongan un incumplimiento de los requisitos especificados en el anexo I o un riesgo para la salud de la poblaci�n abastecida.
2. Para los productos de construcci�n referidos a las actividades descritas en los art�culos 10.4, 11 y 12 las autorizaciones para el uso e instalaci�n de estos productos estar�n sujetas a las disposiciones que regular� la Comisi�n Interministerial de Productos de Construcci�n (CIPC) y, en su caso, por lo dispuesto en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificaci�n de sustancias nuevas y clasificaci�n, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas, o en el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificaci�n, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, o cualquier otra legislaci�n o normativa t�cnica que pudiera ser de aplicaci�n, en lo que no se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.
Art�culo 15 Personal
El personal que trabaje en el abastecimiento en tareas en contacto directo con agua de consumo humano deber� cumplir los requisitos t�cnicos y sanitarios que dispone el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
Art�culo 16 Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano
1. Todo laboratorio p�blico o privado que realice determinaciones para los an�lisis de control y an�lisis completo del autocontrol, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deber� implantar un sistema de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de calidad, que realizar� peri�dicamente una auditor�a.
Toda entidad p�blica o privada que realice dicha auditor�a deber� estar acreditada por el organismo competente.
2. Los laboratorios a los que se refiere el apartado 1, si no est�n acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los par�metros realizados en el laboratorio que se�ala esta disposici�n, al menos deber�n tener la certificaci�n por la UNE-EN ISO 9001 o la vigente en ese momento.
Los laboratorios que superen 5.000 muestras anuales deber�n estar acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los par�metros que se�ala esta disposici�n y con las especificaciones que se�ala el anexo IV, realizados en dicho laboratorio.
Todo laboratorio acreditado y los laboratorios certificados que gestionen m�s de 500 muestras al a�o remitir�n a la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo el impreso del anexo III cumplimentado y una fotocopia del alcance de la acreditaci�n o de la certificaci�n.
3. Los m�todos de ensayo utilizados por los laboratorios se ajustar�n a lo especificado en el anexo IV.
En el seno de la Ponencia de Sanidad Ambiental, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se estudiar�n otros m�todos de ensayo oficiales distintos de los que figuran en el anexo IV para determinados par�metros cuyos resultados sean tan fiables como los obtenidos con los m�todos especificados en dicho anexo, as� como los m�todos de ensayo para los par�metros del anexo IV, apartado C.
Art�culo 17 Control de la calidad del agua de consumo humano
1. En t�rminos generales, en cada abastecimiento se controlar�n los par�metros fijados en el anexo I.
Cuando la autoridad sanitaria lo disponga se controlar�n aquellos par�metros o contaminantes que se sospeche puedan estar presentes en el agua de consumo humano y suponer un riesgo para la salud de los consumidores.
2. El control de la calidad del agua de consumo humano engloba los siguientes apartados:
a) Autocontrol del agua de consumo humano.
b) Vigilancia sanitaria.
c) Control del agua en grifo del consumidor.
3. Todos los resultados derivados del control de la calidad del agua de consumo deber�n estar recogidos en un sistema de registro para cada caso, preferiblemente en soporte inform�tico y en concordancia con el Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo.
4. En toda muestra de agua de consumo humano para el autocontrol, vigilancia sanitaria y control en grifo del consumidor, el agua se podr� calificar como:
a) �Apta para el consumo�: cuando no contenga ning�n tipo de microorganismo, par�sito o sustancia, en una cantidad o concentraci�n que pueda suponer un peligro para la salud humana; y cumpla con los valores param�tricos especificados en las partes A, B y D del anexo I o con los valores param�tricos excepcionados por la autoridad sanitaria y sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 27.7, determinados en el an�lisis.
b) �No apta para el consumo�: cuando no cumpla con los requisitos del p�rrafo a). Si un agua �no apta para el consumo� alcanza niveles de uno o varios par�metros cuantificados que la autoridad sanitaria considere que han producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la poblaci�n, se calificar� como agua �no apta para el consumo y con riesgos para la salud�.
Art�culo 18 Autocontrol
1. El autocontrol de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de las partes del abastecimiento y velar� para que uno o varios laboratorios realicen los an�lisis descritos en este art�culo.
2. Sin perjuicio de lo que dispone el art�culo 6, para el agua de consumo humano suministrada a trav�s de una red de distribuci�n, los gestores tienen la posibilidad de tomar muestras para par�metros concretos dentro del abastecimiento, en puntos distintos a los que se refiere dicho art�culo, si se puede demostrar que la validez de los resultados no afecta a la representatividad de la calidad del agua de consumo humano desde la salida de la ETAP o del dep�sito hasta el punto de entrega al consumidor.
3. Los puntos de muestreo para el autocontrol ser�n representativos del abastecimiento o partes del mismo y se fijar�n por el gestor con la supervisi�n de la autoridad sanitaria.
A) Para el caso de redes de distribuci�n, se fijar�n, al menos, los siguientes puntos de muestreo:
a) 1 a la salida de la ETAP o dep�sito de cabecera.
b) 1 a la salida del dep�sito de regulaci�n y/o distribuci�n.
c) 1 en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos gestores.
d) 1 en la red de distribuci�n. En los abastecimientos que suministren m�s de 20.000 m�/d�a, el n�mero de puntos de muestreo ser� de 1 por cada 20.000 m� o fracci�n de agua distribuida por d�a como media anual.
B) Los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria ser�n determinados por ella con la supervisi�n de la autoridad sanitaria.
C) En el caso de cisternas y dep�sitos m�viles, es responsabilidad del gestor de los mismos y los puntos de muestreo para el autocontrol ser�n los definidos en el art�culo 6 de este Real Decreto.
La autoridad sanitaria podr� requerir el cambio de la localizaci�n de los puntos de muestreo determinados por el gestor o de la industria alimentaria, o aumentar su n�mero si no responden a la representatividad necesaria.
4. Los tipos de an�lisis para el autocontrol son los siguientes:
1.� Examen organol�ptico: consiste en la valoraci�n de las caracter�sticas organol�pticas del agua de consumo humano en base al olor, sabor, color y turbidez.
2.� An�lisis de control: este tipo de an�lisis tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la informaci�n sobre la calidad organol�ptica y microbiol�gica del agua de consumo humano, as� como informaci�n sobre la eficacia del tratamiento de potabilizaci�n.
A) Par�metros b�sicos incluidos en este tipo de an�lisis: olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentraci�n del i�n Hidr�geno o pH, amonio, �Escherichia coli� (E. coli) y bacterias coliformes.
B) Par�metros que al menos se determinar�n a la salida de la ETAP/dep�sito de cabecera o en su defecto a la salida del dep�sito de regulaci�n y/o distribuci�n:
a) Hierro: cuando se utilice como floculante.
b) Aluminio: cuando se utilice como floculante.
c) Recuento de colonias a 22 �C.
d) �Clostridium perfringens� (incluidas las esporas).
C) Par�metros en funci�n del m�todo de desinfecci�n:
a) Nitrito: cuando se utilice la cloraminaci�n.
b) Cloro libre residual: cuando se utilice el cloro o derivados.
c) Cloro combinado residual: cuando se utilice la cloraminaci�n.
La autoridad sanitaria, si lo considera necesario para salvaguardar la salud de la poblaci�n abastecida, podr� incluir para cada abastecimiento otros par�metros en el an�lisis de control.
3.� An�lisis completo: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la informaci�n para determinar si el agua de consumo humano distribuida respeta o no los valores param�tricos definidos en esta disposici�n. Para ello se determinar�n los par�metros del anexo I y los que la autoridad sanitaria considere oportunos para salvaguardar la salud de la poblaci�n abastecida.
En el caso de los par�metros del an�lisis completo y tras dos a�os como m�nimo de autocontrol, el gestor podr� presentar una solicitud a la autoridad sanitaria para reducir la frecuencia de an�lisis que se�ala esta disposici�n hasta un 50 por 100, para determinados par�metros, por no ser probable la presencia de ese par�metro en el agua de consumo humano en concentraciones que pudieran implicar un riesgo de incumplimiento con el valor param�trico.
5. Cada gestor del abastecimiento o parte del mismo elaborar�, antes del 1 de enero de 2005, un protocolo de autocontrol y gesti�n del abastecimiento. En este protocolo deber� incluirse todo lo relacionado con el control de la calidad del agua de consumo humano y el control sobre el abastecimiento, y deber� estar a disposici�n de la autoridad sanitaria y en concordancia con el Programa Auton�mico de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano.
6. Ante la sospecha de un riesgo para la salud de la poblaci�n, la autoridad sanitaria podr� solicitar al gestor los muestreos complementarios que crea oportunos para salvaguardar la salud de la poblaci�n.
Art�culo 19 Vigilancia sanitaria
La vigilancia sanitaria del agua de consumo humano es responsabilidad de la autoridad sanitaria, quien velar� para que se realicen inspecciones sanitarias peri�dicas del abastecimiento.
Dicha vigilancia a cargo de la autoridad sanitaria correspondiente incluye las zonas de abastecimiento de gesti�n o de patrimonio del Estado.
La autoridad sanitaria elaborar� y pondr� a disposici�n de los gestores, antes del 1 de enero de 2004, el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano para su territorio, que remitir� al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Cualquier cambio en el programa, o si se realiza un desarrollo normativo auton�mico de esta disposici�n, deber� notificarse al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Art�culo 20 Control en el grifo del consumidor
1. Para las aguas de consumo humano suministradas a trav�s de una red de distribuci�n p�blica o privada, el municipio, o en su defecto otra entidad de �mbito local, tomar� las medidas necesarias para garantizar la realizaci�n del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboraci�n peri�dica de un informe sobre los resultados obtenidos.
2. Los par�metros a controlar en el grifo del consumidor son, al menos:
e) Conductividad
i) �Escherichia coli� (E. coli).
j) Cobre, cromo, n�quel, hierro, plomo u otro par�metro: cuando se sospeche que la instalaci�n interior tiene este tipo de material instalado.
k) Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados para el tratamiento de potabilizaci�n del agua.
En caso de incumplimiento de los valores param�tricos, se tomar� una muestra en el punto de entrega al consumidor.
Art�culo 21 Frecuencia de muestreo
1. El n�mero m�nimo de muestras en el autocontrol deber� ser representativo del abastecimiento o partes de �ste y de la industria alimentaria, distribuidos uniformemente a lo largo de todo el a�o.
a) La frecuencia m�nima de muestreo para el an�lisis de control y el an�lisis completo se llevar�n a cabo seg�n lo especificado en el anexo V.
b) La frecuencia de muestreo del desinfectante residual podr� incrementarse cuando la autoridad sanitaria lo estime necesario.
c) El examen organol�ptico se realizar� al menos dos veces por semana y siempre y cuando no se realice otro tipo de an�lisis en ese per�odo.
La autoridad sanitaria, cuando juzgue que pudiera existir un riesgo para la salud de la poblaci�n, velar� para que el gestor incremente la frecuencia de muestreo para aquellos par�metros que �sta considere oportunos.
2. La frecuencia de muestreo para cisternas y dep�sitos m�viles se se�alar� en cada caso por la autoridad sanitaria.
3. El n�mero de muestras anuales recogidas en el grifo del consumidor ser�, al menos, la que se�ala el anexo V.
Art�culo 22 Situaciones de excepci�n a los valores param�tricos fijados
El gestor podr� solicitar a la Administraci�n sanitaria la autorizaci�n de situaciones de excepci�n temporal con respecto a los valores param�tricos fijados cuando el incumplimiento de un valor param�trico de un determinado par�metro de la parte B del anexo I en un abastecimiento dado, se ha producido durante m�s de 30 d�as en total durante los �ltimos 12 meses y cuando el suministro de agua de consumo humano no se pueda mantener de ninguna otra forma razonable. La autoridad sanitaria establecer� un nuevo valor param�trico, siempre que la excepci�n no pueda constituir un peligro para la salud de la poblaci�n abastecida.
La Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo gestiona el Censo Nacional de las situaciones de excepci�n autorizadas por la autoridad sanitaria.
Art�culo 23 Autorizaci�n de excepci�n
1. El gestor presentar� a la autoridad sanitaria la solicitud que constar�, al menos, de:
a) Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de autorizaci�n de la excepci�n.
b) La solicitud, que se ajustar� al modelo de impreso recogido en la parte A del anexo VI.
c) Original y copia de un �informe documental� con los apartados siguientes:
1.� Resultados del par�metro de los seis �ltimos meses.
2.� Informe sobre la causa de la solicitud, justificado, si procede, con un dictamen t�cnico.
3.� Informe justificando que no se puede mantener el suministro de agua de ninguna otra forma razonable.
4.� Comunicado y forma de transmisi�n a la poblaci�n afectada de la situaci�n de excepci�n.
5.� Programa de muestreo espec�fico incrementando la frecuencia de muestreo para ese abastecimiento para el per�odo solicitado.
6.� Plan de medidas correctoras, disposiciones para la evaluaci�n del plan, cronograma de trabajo y estimaci�n del coste.
2. La autoridad sanitaria tendr� un plazo de dos meses para notificar la autorizaci�n de la solicitud, a partir de la entrada de la documentaci�n en el registro del �rgano competente para su tramitaci�n.
3. Una vez autorizada la excepci�n la autoridad sanitaria tendr� 15 d�as h�biles para comunicar la autorizaci�n de excepci�n a la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo. La comunicaci�n se realizar� en el modelo de impreso recogido en la parte B del anexo VI y, si se trata de un abastecimiento que distribuya al d�a m�s de 1.000 m� como media anual, se acompa�ar� de un ejemplar del �informe documental� aportado junto al listado de industrias alimentarias pertinentes afectadas.
4. El Ministerio de Sanidad y Consumo notificar�, a la Comisi�n Europea, conforme la normativa comunitaria vigente, la autorizaci�n de excepci�n, de abastecimientos que distribuyan al d�a m�s de 1.000 m� como media anual.
5. Las excepciones deber�n estar limitadas al menor tiempo posible y no exceder�n de tres a�os, al final de los cuales el solicitante presentar� a la autoridad sanitaria un �estudio de situaci�n� y el coste total de las medidas adoptadas.
6. Una vez autorizada la excepci�n, el gestor comunicar� a los consumidores y a los otros gestores afectados del abastecimiento la nueva situaci�n de excepci�n y, en coordinaci�n con la autoridad sanitaria, facilitar� recomendaciones sanitarias a la poblaci�n en general y espec�ficamente a aquellos grupos de poblaci�n para los que la excepci�n pudiera representar un riesgo para su salud.
El plazo de comunicaci�n no ser� superior a dos d�as a partir del d�a en que le sea notificada la autorizaci�n.
Art�culo 24 Primera pr�rroga de excepci�n
1. Cuando los tres a�os no hayan sido suficientes para resolver la causa que motiv� la solicitud de excepci�n, el gestor podr� solicitar una pr�rroga de la excepci�n a la autoridad sanitaria.
En este caso, dos meses antes de que finalice el primer per�odo autorizado, deber� presentar:
a) Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de prorroga.
c) Original y copia de un nuevo �informe documental� actualizado.
Al finalizar el primer per�odo autorizado, el gestor remitir� a la autoridad sanitaria original y copia del �estudio de situaci�n� elaborado, que recoger� los progresos realizados desde la autorizaci�n.
Esta pr�rroga de excepci�n no podr� exceder de tres a�os.
A partir de la autorizaci�n de la pr�rroga se seguir� la misma tramitaci�n que lo previsto en los apartados 3, 4, 5 y 6 del art�culo 23.
Art�culo 25 Segunda pr�rroga de excepci�n
1. En circunstancias excepcionales, cuando no haya sido corregida la causa que motiv� la solicitud en los dos per�odos autorizados, el gestor podr� solicitar una segunda pr�rroga que, con informes favorables del municipio, en su caso, y de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad y Consumo tramitar� la solicitud a la Comisi�n Europea por un per�odo no superior a tres a�os.
2. En este caso, tres meses antes de que finalice el segundo per�odo autorizado, el gestor deber� presentar a la autoridad sanitaria la siguiente documentaci�n:
a) Copia del escrito del gestor al municipio, en su caso, comunicando la solicitud de la segunda pr�rroga.
Al finalizar el segundo per�odo autorizado, el gestor remitir� a la autoridad sanitaria original y copia del nuevo �estudio de situaci�n�.
3. La autoridad sanitaria remitir� a la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo la solicitud, el �informe documental� y el �estudio de situaci�n�, acompa�ados de un informe t�cnico de la autoridad sanitaria justificativo de la tramitaci�n de la solicitud de la segunda pr�rroga de la autorizaci�n de excepci�n.
4. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinaci�n con la autoridad sanitaria, el gestor y el municipio, en su caso, elaborar�n un informe sobre la necesidad de una segunda pr�rroga que se remitir� a la Comisi�n Europea junto al resto de la documentaci�n.
5. El Ministerio de Sanidad y Consumo notificar� la decisi�n de la Comisi�n Europea a la autoridad sanitaria, al gestor y al municipio en un plazo no superior a una semana.
La comunicaci�n a los consumidores y a los otros gestores afectados del abastecimiento de esta segunda pr�rroga de excepci�n se realizar� seg�n lo previsto en el apartado 6 del art�culo 23.
Art�culo 26 Situaci�n de excepci�n de corta duraci�n
1. Cuando se prevea que con las medidas correctoras pueda resolverse el problema en un plazo m�ximo de 30 d�as y cuando el incumplimiento del valor param�trico sea considerado por la autoridad sanitaria como insignificante, el gestor solicitar� a la autoridad sanitaria la autorizaci�n de excepci�n de corta duraci�n, siempre que el valor propuesto no pueda constituir un peligro para la salud humana.
2. La solicitud de autorizaci�n de excepci�n de corta duraci�n constar�, al menos, de:
a) La solicitud, que se ajustar� al modelo de impreso recogido en la parte A del anexo VI.
b) Plan de medidas correctoras con el cronograma de trabajo previsto.
c) Propuesta de comunicado para transmitir a la poblaci�n afectada la situaci�n.
3. La autoridad sanitaria tendr� un plazo de 10 d�as para notificar la autorizaci�n de la solicitud, a partir de la entrada de la documentaci�n en el registro del �rgano competente para su tramitaci�n.
4. Una vez autorizada la excepci�n y notificada al gestor, �ste comunicar� antes de las 24 horas, a los consumidores y a los otros gestores afectados la nueva situaci�n, y facilitar�, en coordinaci�n con la autoridad sanitaria, recomendaciones sanitarias a la poblaci�n o a grupos de poblaci�n para los que dicha excepci�n pudiera representar un riesgo para la salud.
Art�culo 27 Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas
1. Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua de consumo humano, por el gestor, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, deber� ser confirmado.
Esta confirmaci�n se realizar�, cuando sea necesario, con la toma de una muestra de agua antes de las 24 horas de haberse detectado el incumplimiento.
2. Tras la confirmaci�n del incumplimiento, el gestor o el titular de la actividad, si existe una actividad p�blica o comercial o el municipio, en el caso de domicilios particulares, investigar�n inmediatamente el motivo del mismo, dejando constancia de ello en un libro de incidencias, y notificar�n antes de 24 horas a la autoridad sanitaria las caracter�sticas de la situaci�n con un impreso que se ajustar� al modelo recogido en el anexo VII y por el medio de transmisi�n que �sta determine para los par�metros contemplados en las partes A, B y D del anexo I.
En el caso de los par�metros de la parte C del anexo I, la comunicaci�n se realizar� semanalmente.
3. Una vez notificado el incumplimiento a la autoridad sanitaria o el detectado por ella, �sta valorar� la apertura o no de una �situaci�n de alerta�.
La autoridad sanitaria estimar� la importancia del incumplimiento, la repercusi�n sobre la salud de la poblaci�n afectada y la realizaci�n de un estudio de evaluaci�n del riesgo debido al episodio de incumplimiento, si lo considera necesario.
4. En cada situaci�n de alerta o incumplimiento, la autoridad sanitaria valorar� la posibilidad de prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar t�cnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presentaci�n de riesgos potenciales para la salud de la poblaci�n.
5. El gestor, el municipio o el propietario del inmueble con actividad p�blica o comercial comunicar� la situaci�n de alerta, las medidas correctoras y preventivas a los consumidores y a los otros gestores afectados, antes de las 24 horas tras la valoraci�n de la autoridad sanitaria.
Adem�s, transmitir�n, en coordinaci�n con la autoridad sanitaria, las recomendaciones sanitarias para la poblaci�n o grupos de poblaci�n para los que el incumplimiento pudiera representar un riesgo para la salud.
6. Una vez tomadas las medidas correctoras, el gestor o el propietario del inmueble o el municipio realizar�n una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema para verificar la situaci�n de normalidad y lo informar�n a la autoridad sanitaria que valorar� el cierre de la �situaci�n de alerta�, comunic�ndolo a los consumidores y los otros gestores afectados en un plazo de 24 horas.
7. En el caso de incumplimiento de par�metros del anexo I, parte C, la autoridad sanitaria valorar� la calificaci�n del agua como �apta o no apta para el consumo humano� en funci�n del riesgo para la salud.
Art�culo 28 R�gimen sancionador
Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicaci�n, las infracciones contra lo dispuesto en el presente Real Decreto constituir�n infracci�n administrativa en materia de sanidad, de acuerdo con lo tipificado en el cap�tulo VI del T�tulo I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ser�n objeto de sanci�n administrativa, previa la instrucci�n del oportuno expediente administrativo.
Art�culo 29 Informaci�n al consumidor
La informaci�n dada a los consumidores deber� ser puntual, suficiente, adecuada y actualizada sobre todos y cada uno de los aspectos descritos en este Real Decreto, a trav�s de los medios de comunicaci�n previstos por cada una de las Administraciones implicadas y los gestores del abastecimiento.
Art�culo 30 Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo
1. El Ministerio de Sanidad y Consumo establece un sistema de informaci�n relativo a las zonas de abastecimiento y control de la calidad del agua de consumo humano denominado Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo (SINAC).
La utilizaci�n y suministro de datos en soporte inform�tico al SINAC ser� obligatorio para todas las partes implicadas en el suministro de agua de consumo humano contempladas en esta disposici�n.
El gestor, el municipio y la autoridad sanitaria velar�n para que los datos generados en el autocontrol, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor, est�n recogidos en el SINAC.
2. La Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo coordinar� el SINAC seg�n lo especificado en los p�rrafos siguientes:
a) Se constituir� un Comit� T�cnico para el mantenimiento y vigilancia de la aplicaci�n, el cual responder� de la definici�n y explotaci�n de la informaci�n y estar� formado por representantes de los usuarios de los niveles b�sico, auton�mico y ministerial.
b) El SINAC ser� de aplicaci�n a los siguientes agentes y organismos que intervienen en el sistema:
1.� Municipios.
2.� Gestores del abastecimiento o partes del mismo.
3.� Autoridades sanitarias auton�micas.
4.� Ministerio de Sanidad y Consumo.
c) La unidad de informaci�n del SINAC es la zona de abastecimiento.
d) El SINAC se estructura en tres niveles, cada uno con las siguientes funcionalidades:
1.� Nivel b�sico: captura y carga de datos b�sicos; depuraci�n y validaci�n interna de los datos; consultas; salidas; explotaci�n de sus propios datos; administraci�n del acceso a usuarios b�sicos propios. La informaci�n de los niveles b�sicos se agrega en el nivel auton�mico del que dependen.
2.� Nivel auton�mico: captura y carga de datos auton�micos; consultas; salidas; explotaci�n de sus propios datos; administraci�n del acceso a usuarios auton�micos y b�sicos. La informaci�n de los niveles auton�micos se agrega en el nivel ministerial.
3.� Nivel ministerial: carga de datos ministeriales, consultas, salidas, explotaci�n estad�stica de �mbito nacional, difusi�n de la informaci�n a organismos nacionales e internacionales, administraci�n del acceso a usuarios ministeriales.
Existir� un administrador de la aplicaci�n que administrar� con los siguientes criterios: usuarios, grupos de usuarios (comunidades aut�nomas, provincias, niveles, entidades, funciones y campos), tablas, ficheros de intercambio, parametrizaciones, etc.
Cada unidad de trabajo de cada nivel puede acceder a la totalidad de la propia informaci�n que haya generado o que le afecte, pero no a la informaci�n individualizada de otras unidades, y ser� responsable de su informaci�n que no podr� ser modificada por otra unidad de igual o diferente nivel.
e) La informaci�n del SINAC se divide en 10 entidades de informaci�n:
1.� Caracterizaci�n de la zona de abastecimiento.
2.� Captaciones.
3.� Tratamiento de potabilizaci�n.
4.� Dep�sitos y cisternas.
5.� Redes de distribuci�n.
6.� Laboratorios.
7.� Muestreos o boletines anal�ticos.
8.� Situaciones de incumplimiento y/o alerta.
9.� Situaciones de excepci�n.
10. Inspecciones sanitarias.
Los datos b�sicos de cada una de las entidades podr�n ser modificados por acuerdos del Comit� T�cnico.
f) La informaci�n de este sistema se tratar� de forma escalonada, estructur�ndola seg�n entidades de informaci�n (bloques o grupos homog�neos de informaci�n); estas entidades en campos (apartados o atributos); y algunos de estos campos en tablas (variables, categor�as o contenidos de campo).
g) Para las entidades p�blicas o privadas que dispongan de sus propios sistemas de informaci�n, se declarar� la estructura interna de la informaci�n contenida en el SINAC de forma que puedan transferir los datos relativos a los boletines de an�lisis al sistema mediante un fichero de intercambio.
3. El desarrollo de este art�culo se llevar� a cabo mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo.
Disposici�n adicional primera Programas nacionales
Se planificar�n programas de �mbito nacional de vigilancia epidemiol�gica y sanitaria destinados a prevenir riesgos espec�ficos para la salud humana asociados al consumo de agua.
Los programas nacionales se planificar�n, desarrollar�n y evaluar�n por el Ministerio de Sanidad y Consumo en coordinaci�n con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, en el seno de la Ponencia de Sanidad Ambiental, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo, en base a los avances cient�ficos y t�cnicos.
Disposici�n adicional segunda Muestreo de la radiactividad
La Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo publicar�, antes de cinco a�os desde la entrada en vigor de esta disposici�n, los muestreos, frecuencias, tipos de an�lisis y m�todos de ensayo para la determinaci�n de los par�metros correspondientes a la radiactividad.
Hasta la publicaci�n del muestreo para la determinaci�n de la radiactividad, la autoridad sanitaria podr� disponer, dentro de su territorio, que se determinen los par�metros descritos para la radiactividad en aquel abastecimiento que se sospeche que los niveles en agua puedan entra�ar un riesgo para la salud de la poblaci�n abastecida.
Disposici�n adicional tercera Muestreo de los par�metros relacionados con los materiales
Para los casos del cromo, cobre, n�quel, plomo y cualquier otro par�metro que la autoridad sanitaria considere que pudiera estar relacionado con los materiales en contacto con el agua de consumo humano, la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo establecer� un m�todo de muestreo armonizado y lo publicar� antes de cinco a�os desde la entrada en vigor de esta disposici�n.
Estos m�todos de recogida de muestras deber�n lograr que los valores aplicados para el control adecuado para estos par�metros relacionados con los materiales de las instalaciones interiores sean los obtenidos como valor medio semanal ingerido por los consumidores obtenidos de muestreos adecuados en grifo del consumidor y de forma representativa.
Disposici�n adicional cuarta Protocolos sanitarios
La Ponencia de Sanidad Ambiental elaborar�, antes de enero de 2005, recomendaciones sanitarias para las situaciones m�s frecuentes de incumplimientos e incidencias, que servir�n de orientaci�n a la autoridad sanitaria y al gestor para los estudios de evaluaci�n del riesgo, recomendaciones sanitarias y medidas correctoras y preventivas, medidas de protecci�n; as� mismo publicar� directrices para la transmisi�n de la informaci�n al consumidor sobre las aguas de consumo humano, sus instalaciones y dem�s informaci�n a que se refiere este Real Decreto.
Disposici�n adicional quinta Informes de s�ntesis
Las comunidades aut�nomas publicar�n peri�dicamente un informe sobre la calidad del agua de consumo humano y las caracter�sticas de las zonas de abastecimiento de su territorio, con el formato y contenido que cada una de ellas decida y en base al SINAC.
La Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo publicar�, anualmente, un informe nacional sobre la calidad del agua de consumo humano y las caracter�sticas de las zonas de abastecimiento en base al SINAC, que se remitir� una vez publicado a la Comisi�n Europea.
Disposici�n adicional sexta Revisi�n de los criterios de calidad
Al menos cada cinco a�os, la Ponencia de Sanidad Ambiental revisar� los criterios de calidad del agua de consumo humano y los requisitos sanitarios de las instalaciones, a tenor del progreso cient�fico y t�cnico y formular� propuestas de modificaciones cuando sea necesario.
Disposici�n adicional s�ptima Competencias del Ministerio de Defensa
1. Las disposiciones de este real decreto, cuando afecten a las unidades, centros y organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos p�blicos, ser�n aplicadas por la Inspecci�n General de Sanidad de la Defensa, coordinando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades aut�nomas y los municipios las acciones que sean necesarias.
2. En el marco del Sistema de Informaci�n Nacional de Agua de Consumo, el Ministerio de Defensa comunicar� al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la informaci�n relativa al control del agua de consumo humano que recabe en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado anterior.
Disposici�n adicional s�ptima introducida por el art�culo �nico del R.D. 1120/2012, 20 julio, por el que se modifica el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo human (�B.O.E.� 29 agosto).Vigencia: 30 agosto 2012
Disposici�n transitoria primera Actualizaci�n de instalaciones
Con anterioridad al 1 de enero de 2004 se llevar�n a cabo la adecuaci�n de los tratamientos de potabilizaci�n, previstos en el art�culo 10, las medidas de protecci�n, previstas en los art�culos 7.4, 8.2 y 11.2, y la implantaci�n del sistema de aseguramiento de calidad en los laboratorios que realicen el an�lisis de control y completo del autocontrol, vigilancia sanitaria y control en grifo del consumidor, previsto en el art�culo 16.
Antes del 1 de enero de 2012 se llevar�n a cabo las reformas y adaptaciones necesarias en las redes de distribuci�n p�blica o privadas y las instalaciones interiores de edificios p�blicos y establecimientos con actividad p�blica o comercial, derivadas de las exigencias incorporadas en los art�culos 8, 11, 12 y 14 y en el anexo I de este Real Decreto.
Disposici�n transitoria segunda Muestreo de instalaciones interiores
La autoridad sanitaria velar� para que la administraci�n local antes del 1 de enero del 2012 muestree el agua de consumo humano, en campa�as peri�dicas, en locales, establecimientos p�blicos o privados y domicilios particulares, representativos de cada abastecimiento, construidos con anterioridad a 1980, con especial atenci�n a la determinaci�n de los par�metros relacionados con los materiales instalados en las instalaciones interiores y aquellos relacionados con el mal mantenimiento de la instalaci�n interior que pudieran representar un riesgo para la salud.
Disposici�n transitoria tercera Cumplimiento con los valores param�tricos
A la entrada en vigor de este Real Decreto todo abastecimiento deber� cumplir con los requisitos relativos a los valores param�tricos en �l fijados, excepto para: antimonio, ars�nico, benceno, bromato, 1, 2-dicloroetano, microcistina, n�quel, plomo, tetracloroeteno, tricloroeteno y trihalometanos, para estos par�metros, los plazos de cumplimiento ser�n los establecidos en la parte B del anexo I.
Disposici�n transitoria cuarta Censos de sustancias para el tratamiento del agua y de productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano
Las empresas que comercialicen cualquier sustancia para el tratamiento del agua de consumo humano o productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano deber�n remitir, a la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo, el impreso que figura en el anexo VIII o en el anexo IX, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. Con ello se elaborar� un censo de sustancias para el tratamiento del agua y un censo de productos de construcci�n en contacto con el agua de consumo humano.
El Ministerio de Sanidad y Consumo actualizar� dichos censos.
Disposici�n transitoria quinta Autorizaciones de excepci�n vigentes
La autoridad sanitaria revisar� y actualizar� las autorizaciones de excepci�n vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto, comunicando antes de seis meses a la Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo las que permanezcan autorizadas con base en art�culo 23 y correspondan a zonas de abastecimiento que suministren m�s de 1.000 m� de agua de consumo humano por d�a.
Disposici�n transitoria sexta Usuarios del SINAC
A partir del 1 de junio de 2003 los usuarios ligados a zonas de abastecimiento con m�s de 500 habitantes podr�n solicitar el alta como usuarios del SINAC a sus administradores auton�micos y a partir del 1 de enero de 2004 para el resto de los usuarios de zonas de abastecimiento menores.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto y en particular el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentaci�n t�cnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo p�blico.
Se faculta conjuntamente a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n, de Medio Ambiente, de Econom�a y de Ciencia y Tecnolog�a para dictar, en el �mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Real Decreto.
Par�metros y valores param�tricos
Par�metro Valor param�trico Notas
1. Escherichia coli 0 UFC en 100 ml
2. Enterococo 0 UFC en 100 ml
3. Clostridium perfringens (incluidas las esporas) 0 UFC en 100 ml (1) y (2)
4. Antimonio 5,0 μg/l
Hasta el 31/12/2003 10,0 μg/l
5. Ars�nico 10 μg/l
Hasta el 31/12/2003 50 μg/l
6. Benceno 1,0 μg/l
Hasta el 31/12/2003 - μg/l
7. Benzo(α)pireno 0,010 μg/l
8. Boro 1,0 mg/l
9. Bromato:
A partir de 01/01/2009 10 μg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2008 25 μg/l
10. Cadmio 5,0 μg/l
11. Cianuro 50 μg/l
12. Cobre 2,0 mg/l
13. Cromo 50 μg/l
14. 1,2-Dicloroetano 3,0 μg/l
15. Fluoruro 1,5 mg/l
16. Hidrocarburos Polic�clicos Arom�ticos (HPA) 0,10 μg/l
Benzo(b)fluoranteno μg/l
Benzo(ghi)perileno
Benzo(k)fluoranteno μg/l
Indeno(1,2,3-cd)pireno μg/l
17. Mercurio 1,0 μg/l
18. Microcistina 1 μg/l (4)
� Hasta el 31/12/2003 - μg/l
19. N�quel 20 μg/l
20. Nitrato 50 mg/l (5)
21. Nitritos:
(5) y (6)
Red de distribuci�n 0,5 mg/l
En la salida de la ETAP/dep�sito 0,1 mg/l
22. Total de plaguicidas 0,50 μg/l (7) y (8)
23. Plaguicida individual 0,10 μg/l (8)
Excepto para los casos de:
Aldr�n 0,03 μg/l
Dieldr�n 0,03 μg/l
Heptacloro 0,03 μg/l
Heptacloro ep�xido 0,03 μg/l
24. Plomo:
A partir de 01/01/2014 10 μg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2013 25 μg/l
25. Selenio 10 μg/l
26. Trihalometa nos (THMs):
(9) y (10)
A partir de 01/01/2009 100 μg/l
De 01/01/2004 a 31/12/2008 150 μg/l
Bromodiclorometano μg/l
Bromoformo μg/l
Cloroformo μg/l
Dibromoclorometano μg/l
27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno 10 μg/l
Tetracloroeteno μg/l
Tricloroeteno μg/l
28. Acrilamida 0,10 ug/l (11)
29. Epiclorhidrina 0,10 ug/l (11)
30. Cloruro de vinilo 0,50 ug/l (11)
31. Bacterias coliformes 0 UFC En 100 ml
32. Recuento de colonias a 22� C
A la salida de ETAP 100 UFC En 1 ml
En red de distribuci�n Sin cambios an�malos
33. Aluminio 200 μg/l
34. Amonio 0,50 mg/l
35. Carbono org�nico total Sin cambios an�malos mg/l (12)
36. Cloro combinado residual 2,0 mg/l (13) , (14) y (15)
37. Cloro libre residual 1,0 mg/l (13) y (14)
38. Cloruro 250 mg/l
39. Color 15 mg/l Pt/Co
40. Conductividad 2.500 μS/cm-1 a 20�C (16)
41. Hierro 200 μg/l
42. Manganeso 50 μg/l
43. Olor 3 a 25� C �ndice de diluci�n
44. Oxidabilidad 5,0 mg O2/l (12)
45. pH:
� (16) y (17)
Valor param�trico m�nimo 6,5 Unidades de pH
Valor param�trico m�ximo 9,5 Unidades de pH
46. Sabor 3 a 25� C �ndice de diluci�n
47. Sodio 200 mg/l
48. Sulfato 250 mg/l
49. Turbidez:
A la salida de ETAP y/o dep�sito 1 UNF
En red de distribuci�n 5 UNF
50. Dosis indicativa total 0,10 mSv/a�o (18)
51. Tritio 100 Bq/l
52. Actividad α total 0,1 Bq/l
53. Actividad β resto. 1 Bq/l (19)
Parte A. Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano, excepto biocidas notificados para tipo de producto 5
Parte B. Biocidas
B2. Situaciones especiales
Anexo II actualizado conforme establece el art�culo 1 de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano (�B.O.E.� 17 julio).Vigencia: 18 julio 2009
Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano
b) Direcci�n.
c) CP/Ciudad.
d) Tel�fono.
f) Correo electr�nico.
a) Acreditaci�n por la UNE-EN ISO/IEC 17025 (o 45001).
b) Certificaci�n por la UNE EN ISO 9001.
a) Acreditaci�n o certificaci�n n�mero.
b) Fecha de la obtenci�n de la acreditaci�n o de la certificaci�n.
c) Fecha de la �ltima renovaci�n.
d) S�lo en el caso de acreditaci�n, se�alar los par�metros para los cuales se est� acreditado.
Direcci�n General de Salud P�blica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
M�todos de ensayos
A. Par�metros para los que se especifican m�todos de ensayo:
Los siguientes m�todos de ensayo se dan ya sea como referencia, en los casos de m�todos UNE, ISO o CEN, o como gu�a, en espera de la posible adopci�n de nuevos m�todos nacionales para dichos par�metros.
Los laboratorios podr�n emplear m�todos alternativos, siempre que est�n validados o acreditados o se haya demostrado su equivalencia y se cumpla lo dispuesto en el art�culo 16.3.
Bacterias coliformes y �Escherichia coli� (E.coli): UNE EN ISO 9308-1:2000.
Enterococos: UNE EN ISO 7899-2:2001.
Enumeraci�n de microorganismos cultivables-Recuento de colonias a 22 �C: UNE EN ISO 6222:1999.
�Clostridium perfringens� (incluidas las esporas).
Filtrado sobre membrana e incubaci�n anaerobia de la membrana en agar m-CP (nota 1) a (44 +/- 1) �C durante (21 +/- 3) horas. Recuento de las colonias de color amarillo opaco que cambien a color rosa o rojo al cabo de 20 a 30 segundos de exposici�n a vapores de hidr�xido am�nico.
La composici�n del agar m-CP es:
Medio de base:
Triptosa: 30 g.
Extracto de levadura: 20 g.
Sacarosa: 5 g.
Hidrocloruro de L-ciste�na: 1 g.
MgSO4-7H2O: 0,1 g.
P�rpura de bromocresol: 40 mg.
Agar: 15 g.
Disolver los ingredientes en el medio de base, ajustar el pH a 7,6 y mantener en el autoclave a 121 �C durante 15 minutos.
Dejar enfriar el medio y a�adir:
D-cicloserina: 400 mg.
B-sulfato de polimixina: 25 mg.
β-D-glucosuro de indoxyl deber� disolverse en 8 ml de agua destilada est�ril antes de a�adirse: 60 mg.
Soluci�n de difosfato de fenolftale�na al 0,5 % esterilizada por filtraci�n: 20 ml.
FeCl3-6H2O al 4,5 % esterilizada por filtraci�n: 2 ml.
B. Par�metros para los que se especifican las caracter�sticas de los resultados:
1. En relaci�n con los siguientes par�metros, las caracter�sticas que se especifican para los resultados suponen que, como m�nimo, el m�todo de ensayo utilizado tendr� el l�mite de detecci�n indicado, y ser� capaz de medir concentraciones iguales al valor param�trico (VP) con la exactitud y precisi�n especificadas.
Sea cual fuere la sensibilidad del m�todo de ensayo empleado, el resultado se expresar� empleando como m�nimo el mismo n�mero de cifras decimales que para el valor param�trico considerado en las partes B y C del anexo I.
Par�metros Exactitud Porcentaje en el VP (20) Precisi�n Porcentaje en el VP (21) L�mite de detecci�n Porcentaje del VP (22) Condiciones Notas
Controlar seg�n la especificaci�n del producto.
Aluminio 10 10 10
Amonio 10 10 10
Antimonio 25 25 25
Ars�nico 10 10 10
Benceno 25 25 25
Benzo(a)pireno 25 25 25
Boro 10 10 10
Bromato 25 25 25
Cadmio 10 10 10
Cianuro 10 10 10
Cloruro 10 10 10
Cobre 10 10 10
Conductividad 10 10 10
Cromo 10 10 10
1,2-dicloroetano 25 25 10
Fluoruro 10 10 10
Hierro 10 10 10
HPA 25 25 25
(24) y (25)
Manganeso 10 10 10
Mercurio 20 10 20
N�quel 10 10 10
Nitrato 10 10 10
Nitrito 10 10 10
Oxidabilidad 25 25 10
Plaguicidas 25 25 25
(27) y (25)
Plomo 10 10 10
Selenio 10 10 10
Sodio 10 10 10
Sulfato 10 10 10
Tetracloroeteno 25 25 10
THMs 25 25 10
Tricloroeteno 25 25 10
Turbidez 25 25 25
2. Con respecto a la concentraci�n en i�n hidr�geno, las caracter�sticas que se especifican para los resultados suponen que el m�todo de ensayo aplicado puede medir concentraciones iguales al valor del par�metro con una exactitud de 0,2 unidades pH y una precisi�n de 0,2 unidades pH.
C. Par�metros para los que no se especifica ning�n m�todo de ensayo: carbono org�nico total, cloro libre residual, cloro residual combinado, clostridium sulfito reductor, color, criptosporidium, microcistina, olor y sabor.
N�mero m�nimo de muestras para las aguas de consumo humano suministradas a trav�s de una red de distribuci�n o utilizadas en la industria alimentaria
Para el c�lculo de la frecuencia en el caso de aguas suministradas a trav�s de una red de distribuci�n, se puede utilizar el n�mero de personas abastecidas, considerando una dotaci�n media de 200 litros por habitante y d�a.
1. An�lisis de control:
a) A la salida de cada ETAP (30) o dep�sito de cabecera:
Volumen de agua tratada por d�a en m � N�mero m�nimo de muestras al a�o
>100 - <1.000 2
>1.000 2 por cada 1.000 m �/d�a y fracci�n del volumen total
b) A la salida de los dep�sitos de regulaci�n y/o de distribuci�n (31) (incluido el de la industria alimentaria):
Capacidad del dep�sito en m� N�mero m�nimo de muestras al a�o
<100 A criterio de la autoridad sanitaria
>100 - <1.000 1
>1.000 - <10.000 6
>10.000 - <100.000 12
>100.000 24
c) En la red de distribuci�n e industria alimentaria:
Volumen de agua distribuido por d�a en m � N�mero m�nimo de muestras al a�o
>1.000 1 + 1 por cada 1.000 m�/d�a y fracci�n del volumen total
2. An�lisis completo:
a) A la salida de cada ETAP, o dep�sito de cabecera:
Volumen de agua tratada por d�a en m� N�mero m�nimo de muestras al a�o
>1.000 - <10.000 1 por cada 5.000 m�/d�a y fracci�n del volumen total
>10.000 - <100.000 2 + 1 por cada 20.000 m�/d�a y fracci�n del volumen total
>100.000 5 + 1 por cada 50.000 m�/d�a y fracci�n del volumen total
b) A la salida de los dep�sitos de regulaci�n y/o de distribuci�n (incluido el de la industria alimentaria):
<1.000 A criterio de la autoridad sanitaria
>1.000 - <10.000 1
>10.000 - <100.000 2
>100.000 6
c) En la red de distribuci�n o industria alimentaria:
Volumen de agua distribuido por d�a en m� N�mero m�nimo de muestras al a�o
N�mero de habitantes suministrados N�mero m�nimo de muestras al a�o
> 500 - ≤ 5.000 6
> 5.000 6 + 2 por cada 5.000 hb. y fracci�n
c) CP y ciudad (provincia).
a) Denominaci�n.
b) C�digo.
c) Poblaci�n afectada.
d) Volumen de agua distribuida por d�a (m�).
3. Tipo de excepci�n:
a) Autorizaci�n.
b) 1.� pr�rroga.
c) 2.� pr�rroga.
d) Excepci�n de corta duraci�n.
4. Caracter�sticas de la excepci�n:
a) Par�metro.
b) Nuevo valor param�trico propuesto.
c) Duraci�n prevista de la excepci�n.
d) Motivos por los que se solicita la autorizaci�n de excepci�n.
6. En caso de pr�rroga, adjuntar aparte el estudio de situaci�n (original y copia).
b) C�digo de la zona de abastecimiento.
b) Nuevo valor param�trico autorizado.
c) Fecha de la autorizaci�n.
d) Duraci�n prevista de la autorizaci�n.
e) Motivos de la solicitud de la excepci�n.
5. En todos los casos y para su remisi�n a la Comisi�n de la Uni�n Europea, adjuntar aparte:
6. En caso de pr�rrogas, adjuntar aparte el estudio de situaci�n.
Fecha y firma de la autoridad que autoriza la excepci�n.
Direcci�n General de Salud P�blica. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Notificaci�n de incumplimientos
2. Laboratorio: entidad.
3. Zona de abastecimiento:
4. Caracter�sticas del incumplimiento:
a) Punto/s de muestreo en el que se ha detectado el incumplimiento.
b) Fecha de la toma de muestra.
c) Motivo/s que ha causado el incumplimiento.
d) Par�metro/s y valor cuantificado.
e) Fecha de confirmaci�n del incumplimiento.
f) Plazo propuesto para subsanar el incumplimiento.
5. Adjuntar aparte:
a) Medidas correctoras y preventivas previstas.
b) Propuesta de comunicaci�n para transmitir a los consumidores.
Sustancias utilizadas en el tratamiento de potabilizaci�n
1. Empresa comunicante:
c) CP, ciudad (provincia).
g) N�mero de registro sanitario de la empresa.
2. Sustancia o producto:
a) Fabricante.
b) Nombre comercial del producto.
c) Clasificaci�n del producto (32) .
d) Etiquetado del producto:
(1) Frases de riesgo (R).
(2) Consejos de prudencia (S).
e) Tama�o del envase.
f) Forma de presentaci�n del producto.
g) Modo de empleo.
h) Dosis de aplicaci�n.
i) Finalidad del producto.
j) N�mero de registro sanitario o autorizaci�n del producto (si procede).
k) Incompatibilidades con otros productos y/o materiales.
3. Notificaci�n a la Uni�n Europea:
En el caso de sustancias incluidas en la definici�n del art�culo 2.11.a), b) y c) del presente Real Decreto, que est�n bajo el Reglamento 1896/2000 de la Comisi�n, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del art�culo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Biocidas (�DOCE� L 228, 08/09/2000), se�alar la fecha de notificaci�n a la Uni�n Europea.
4. Adjuntar aparte:
a) Composici�n cualitativa y cuantitativa al 100 por 100, incluidas impurezas, n.� CAS y n.� CE.
b) Etiqueta original del producto.
Productos de construcci�n en contacto con agua de consumo humano
c) Finalidad del producto para:
1.� Tuber�a.
2.� Dep�sito.
3.� Junta o soldadura.
4.� Revestimiento.
5.� Accesorio.
6.� Membranas.
7.� Otra (especificar).
d) Ubicaci�n/es recomendada/s por el fabricante para el producto.
e) en contacto directo con el agua de consumo humano?.
f) Clasificaci�n del producto (32) (si procede).
g) N�mero de registro sanitario o autorizaci�n del producto (si procede).
h) Incompatibilidades con otros productos, sustancias y/o desinfectantes.
i) Ensayos de migraci�n del producto al agua (si los tiene).
j) Ensayos de reacci�n qu�mica del producto a 20 ppm de cloro (si lo tiene).
3. Adjuntar aparte:
BOE 4 Marzo. Correcci�n de erratas RD 140/2003 de 7 Feb. (criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano)
RD 742/2013 de 27 Sep. (criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas)
N�mero 4 del art�culo 10 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre). N�mero 5 del art�culo 10 introducido por el apartado dos de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre). N�mero 6 del art�culo 10 introducido por el apartado tres de la disposici�n final primera del R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios t�cnico-sanitarios de las piscinas (�B.O.E.� 11 octubre).
RD 1120/2012 de 20 Jul. (modificaci�n RD 140/2003 de 7 Feb. criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano)
Disposici�n adicional s�ptima introducida por el art�culo �nico del R.D. 1120/2012, 20 julio, por el que se modifica el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo human (�B.O.E.� 29 agosto).
OM SAS/1915/2009 de 8 Jul. (sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano)
Anexo II actualizado conforme establece el art�culo 1 de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano (�B.O.E.� 17 julio).
OM SCO/3719/2005 de 21 Nov. (sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano)
Anexo II redactado conforme establece el art�culo 6 de la Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producci�n de agua de consumo humano (�B.O.E.� 1 diciembre).
Cuando la determinaci�n sea positiva y exista una turbidez mayor 5 UNF se determinar�n, en la salida de ETAP o dep�sito, si la autoridad sanitaria lo considera oportuno, �Cryptosporidium� u otros microorganismos o par�sitos.
Hasta el 1 de enero de 2004 se podr� determinar �Clostridium� sulfito reductor en vez de �Clostridium perfringens�. Las condiciones descritas en la nota 1 y el valor param�trico ser�n los mismos para ambos.
Se determinar� cuando se utilice el ozono en el tratamiento de potabilizaci�n y se determinar� al menos a la salida de la ETAP.
S�lo se determinar� cuando exista sospecha de eutrofizaci�n en el agua de la captaci�n, se realizar� determinaci�n de microcistina a la salida de la ETAP o dep�sito de cabecera.
Se cumplir� la condici�n de que [nitrato]/50 + [nitrito]/3 R 1. Donde los corchetes significan concentraciones en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).
Se determinar� cuando se utilice la cloraminaci�n como m�todo de desinfecci�n.
Suma de todos los plaguicidas definidos en el apartado 10 del art�culo 2 que se sospeche puedan estar presentes en el agua.
Las comunidades aut�nomas velar�n para que se adopten las medidas necesarias para poner a disposici�n de la autoridad sanitaria y de los gestores del abastecimiento el listado de plaguicidas fitosanitarios utilizados mayoritariamente en cada una de las campa�as contra plagas del campo y que puedan estar presentes en los recursos h�dricos susceptibles de ser utilizados para la producci�n de agua de consumo humano.
Se determinar� cuando se utilice el cloro o sus derivados en el tratamiento de potabilizaci�n.
Si se utiliza el di�xido de cloro, se determinar�n cloritos a la salida de la ETAP o dep�sito de cabecera.
En los casos de que los niveles est�n por encima del valor param�trico, se determinar�n: 2,4,6-triclorofenol u otros subproductos de la desinfecci�n a la salida de la ETAP o dep�sito de cabecera.
Estos valores param�tricos corresponden a la concentraci�n monom�rica residual en el agua, calculada con arreglo a las caracter�sticas de la migraci�n m�xima del pol�mero correspondiente en contacto con el agua.
La empresa que comercialice estos productos presentar� a los gestores del abastecimiento y a los instaladores de las instalaciones interiores la documentaci�n que acredite la migraci�n m�xima del producto comercial en contacto con el agua de consumo utilizado seg�n las especificaciones de uso del fabricante.
En abastecimientos mayores de 10.000 m� de agua distribuida por d�a se determinar� carbono org�nico total, en el resto de los casos, oxidabilidad.
Los valores param�tricos se refieren a niveles en red de distribuci�n.
La determinaci�n de estos par�metros se podr� realizar tambi�n �in situ�.
En el caso de la industria alimentaria, este par�metro no se contemplar� en el agua de proceso.
Si se utiliza el di�xido de cloro se determinar�n cloritos a la salida de la ETAP.
El agua en ning�n momento podr� ser ni agresiva ni incrustante.
El resultado de calcular el �ndice de Langelier deber�a estar comprendido entre +/- 0,5.
Para la industria alimentaria, el valor m�nimo podr� reducirse a 4,5 unidades de pH.
Excluidos el tritio, el potasio40, el rad�n y los productos de desintegraci�n del rad�n.
Excluidos el potasio40 y el tritio.
Por exactitud se entiende el error sistem�tico y representa la diferencia entre el valor medio del gran n�mero de mediciones reiteradas y el valor exacto. (*)
Por precisi�n se entiende el error aleatorio y se expresa habitualmente como la desviaci�n t�pica (dentro de cada lote y entre lotes) de la dispersi�n de resultados en torno a la media. Se considera una precisi�n aceptable el doble de la desviaci�n t�pica relativa. (*)
El l�mite de detecci�n es:
Ya sea el triple de la desviaci�n t�pica relativa dentro del lote de una muestra natural que contenga una baja concentraci�n del par�metro, o bien el qu�ntuplo de la desviaci�n t�pica relativa dentro del lote de una muestra en blanco.
El m�todo debe determinar el cianuro total en todas sus formas, a partir del 1 de enero de 2004.
Las caracter�sticas que se especifican para los resultados se aplican a cada una de las sustancias especificadas al 25 por 100 del valor param�trico en el anexo I.
Aunque no sea posible, por el momento, cumplir con el l�mite de detecci�n para alg�n plaguicida e hidrocarburo polic�clico arom�tico, los laboratorios deber�an tratar de cumplir esta norma.
La oxidaci�n deber� efectuarse durante 10 minutos a ebullici�n en condiciones de acidez, utilizando permanganato.
Las caracter�sticas que se especifican para los resultados se aplican a cada uno de los plaguicidas y depender�n del plaguicida de que se trate.
Las caracter�sticas que se especifican para los resultados se aplican a cada una de las sustancias especificadas al 50 por 100 del valor param�trico en el anexo I.
Cuando no exista una ETAP, la frecuencia m�nima se�alada para el an�lisis de control en ETAP se sumar� a la frecuencia m�nima establecida en los p�rrafos b) y c) seg�n disponga la autoridad sanitaria.
Cuando exista una ETAP, la frecuencia m�nima en dep�sitos se podr� reducir seg�n disponga la autoridad sanitaria.
Real Decreto 363/1995 y Real Decreto 1425/1998.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto