Source: http://docplayer.it/17352988-Impianti-rivelazione-incendio-prescrizioni-particolari-e-verifiche.html
Timestamp: 2018-09-22 02:48:02+00:00

Document:
Impianti rivelazione incendio (Prescrizioni particolari e verifiche) - PDF
Download "Impianti rivelazione incendio (Prescrizioni particolari e verifiche)"
1 Prescrizioni particolari Alimentazione dell impianto o L impianto di rivelazione deve essere dotato di una doppia alimentazione (in conformità alla norma UNI EN 54-4): un alimentazione principale ed un alimentazione di riserva. o L alimentazione principale deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica e deve essere effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e di protezione. o L alimentazione di riserva, invece, può essere costituita da una batteria di accumulatori elettrici oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella pubblica a cui è collegata la principale. L alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento dell intero sistema ininterrottamente per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell alimentazione principale. Tale autonomia può essere ridotta a non meno di 24 h, purché gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici, che garantiscano assistenza e manutenzione. L alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento di tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 minuti a partire dalla emissione degli allarmi. Nel caso in cui l alimentazione principale vada fuori servizio, l alimentazione di riserva deve intervenire automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s. o Il collegamento tra la centrale di controllo e segnalazione e l alimentazione di riserva, quando questa non è all interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze, deve essere un circuito di sicurezza, cioè realizzato con cavi in tubo sotto traccia, o in alternativa con cavi resistenti al fuoco (conformi alle norme CEI o 20-45). o Se l alimentazione di riserva viene realizzata attraverso l uso di batterie di accumulatori, queste devono, per quanto possibile, essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e segnalazione, ma non nello stesso locale se possono sviluppare gas pericolosi. Il locale dove sono collocate le batterie deve essere ventilato.
2 Suddivisione in zone degli impianti automatici o Un impianto automatico di rivelazione incendi, all interno di un certo ambiente, deve obbligatoriamente sorvegliare, attraverso l installazione diretta di rivelatori, le seguenti aree: locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi; cortili interni coperti; cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; condotti di condizionamento dell aria, e condotti di aerazione e di ventilazione; spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati; mentre possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori, le seguenti aree (a patto che non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici): piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali combustibili o rifiuti; condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m 2, a condizione che siano correttamente protetti contro l incendio e siano opportunamente compartimentati; banchine di carico scoperte (senza tetto); spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che siano rispettate tutte le seguenti condizioni: o abbiano altezza minore di 800 mm o abbiano superficie non maggiore di 100 m 2 o abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m o siano totalmente rivestiti all interno con materiale incombustibile di classe 0 (in base al DM 26/6/84) o non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min); vani scale compartimentati; vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione; La disposizione dei rivelatori deve seguire una suddivisione dell area sorvegliata in zone, delimitate con una logica tale che sia possibile localizzare in modo rapido e preciso il luogo dell incendio.
3 In genere una zona non deve comprendere più di un piano di un edifico, con qualche eccezione tipo i vani delle scale o degli ascensori, i quali possono costituire singole zone, così come anche un intero fabbricato, anche a più piani, se le sue dimensioni sono molto ridotte. In ogni caso, la norma UNI 9795 indica in 1600 m2 la massima superficie a pavimento che può avere una zona. Una stessa zona può comprendere più locali, ma con alcune limitazioni: se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m 2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno; oppure se i locali sono contigui, il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 m 2 ed in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono l immediata individuazione del locale dal quale proviene l allarme; I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell aria, di aerazione e di ventilazione, ecc.) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti e per questo si deve prevedere un ripetitore luminoso visibile della condizione di allarme. I rivelatori, che sono tenuti ad essere conformi alla serie UNI EN 54, devono essere scelti in base alle condizioni ambientali (moti dell aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare rischi di esplosione, etc.), alla natura dell incendio nella sua fase iniziale, alla geometria dell ambiente in cui i rivelatori operano, ed alle funzioni particolari richieste al sistema (es. azionamento del sistema di estinzione incendio, esodo di persone, etc.). Anche se l impianto è automatico, esso va comunque completato con un sistema di segnalazione manuale, costituito da punti di segnalazione manuale. In ogni zona devono essere installati almeno 2 punti di segnalazione allarme manuale. I guasti e/o l esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio quelli di segnalazione manuale, e viceversa.
4 Suddivisione in zone degli impianti manuali o Anche se si opta per un impianto di segnalazione manuale, ci deve essere una suddivisione in zone dell ambiente da sorvegliare, con l avvertenza anche qui, di non superare i 1600 m2 di superficie a pavimento per ogni zona; o In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione manuale tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m; o In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due per zona. I punti di segnalazione manuale devono essere installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un altezza compresa tra 1 m e 1,4 m, ed alcuni vanno previsti lungo le vie di esodo; o Nel caso di punto sottovetro, deve essere ovviamente disponibile un martelletto per la rottura del vetro.
5 Installazione dei rivelatori: Disposizioni comuni a tutti i tipi di rivelatori: Le prescrizioni di carattere generale sono che i rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d incendio prevedibile nell area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi. La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere effettuata in funzione del tipo di rivelatori, della superficie ed altezza del locale, della forma del soffitto (o della copertura quando questa costituisce il soffitto) e delle condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale. In ogni locale che faccia parte dell area sorvegliata, deve essere installato almeno un rivelatore (a parte le aree indicate al capitolo 10, quali vani scala, spazi nascosti, etc.). Installazione dei rivelatori puntiformi di fumo Sono rivelatori perfetti per locali in cui possono bruciare tessuti, legname o carta, che sviluppano grandi quantità di fumo, mentre non sono adatti se la tipologia dei materiali in combustione, produce soprattutto fiamma e poco fumo (come ad esempio nelle centrali termiche, nelle zone con pericolo di esplosione, nelle autorimesse). Esistono anche i rivelatori puntiformi ad aspirazione nei quali la rivelazione può essere effettuata in una posizione anche lontana rispetto all area da proteggere, in quanto un sistema di aspirazione (posto nel locale da proteggere) si occupa di prelevare il fumo e di convogliarlo verso il rivelatore. I possibili utilizzi di una tale tecnica sono soprattutto le aree inaccessibili (controsoffitti, vani tecnici, cavedi, condotti, etc.), ma anche ambienti ove è richiesto un basso impatto estetico, ambienti con atmosfera inquinata o impraticabile, stalle, prigioni, stazioni della metropolitana, etc. Ricordiamo che, in base alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 09/10/2003, n. P1172/4101, i rivelatori di fumo per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono soddisfare ad almeno una delle seguenti due condizioni: Devono essere dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (DPR 21/4/93, n. 246), dal 1 aprile 2003; Devono essere muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato di prova, attestante la rispondenza alla norma EN 54-7 e alle norme a questa equivalenti, emesso da organismi legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri; Disposizioni generali Essendo tali rivelatori sensibili al fumo, è ovvio che deve essere attentamente valutata la loro posizione, in modo che sorgenti di fumo presenti nell ambiente da sorvegliare non diano origine a falsi allarmi. In particolare, i rivelatori di fumo non devono essere installati dove possono venire investiti direttamente dagli aerosol prodotti da eventuali cicli di
6 lavorazione di prodotti o dove possono venire investiti direttamente dal flusso d aria immesso dagli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione. Il numero di rivelatori (vedi tabella 1), deve essere determinato in modo che non siano superati i valori Amax dell area a pavimento sorvegliata da ogni rivelatore, in funzione della superficie in pianta S e dell inclinazione α del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato. Altezza h del soffitto o della copertura * (m) Locale sorvegliato Superficie S in pianta del locale sorvegliato (m 2 ) Inclinazione a del soffitto o copertura * rispetto all orizzontale ** Area a pavimento massima sorvegliata da ogni rivelatore A max (m 2 ) h <= 6 S <= 80 qualsiasi 80 S > 80 qualsiasi 60 0 < a <= h > 6 qualsiasi 20 < a <= < a 120 * Quando l intradosso della copertura costituisce il soffitto del locale ** Nel caso di copertura a shed o con falde a diversa pendenza, si considera come inclinazione a la pendenza minore Nota: le coperture a forma curva (cupole, volte, etc.) il cui colmo è più di 6 m dal pavimento del locale, devono essere assimilate a coperture piane inclinate con pendenza determinata dall inclinazione della corda sottesa tra il colmo e l imposta. Tabella 1 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo Nell ambito dell area sorvegliata da ciascun rivelatore, la distanza tra questo e le pareti o l area sorvegliata da un altro rivelatore non deve essere maggiore dei valori limite specificati in tabella 2. Questa distanza va valutata in orizzontale (vedi figura 1). Superficie S in pianta del locale sorvegliato (m 2 ) Altezza h del locale sorvegliato (m) Distanza massima in orizzontale del rivelatore dalle pareti o dall area sorvegliata da un altro rivelatore (m) Inclinazione a del soffitto o copertura rispetto all orizzontale a <= < a <= 45 a > 45 S <= 80 h <= 12 6,5 7 8 h <= S > 80 6 < h <= Tabella 2 Distanze dei rivelatori puntiformi di fumo
7 Figura 1 Prospetto per la comprensione delle tabelle 1, 2, 4 e 5 Altre indicazioni sulle distanze da tenere sono le seguenti: Tra rivelatori e pareti almeno 0,5 m; Tra rivelatori e pareti, quando il locale è un cunicolo o un corridoio di larghezza inferiore ad 1 m, non esistono distanze minime; Tra rivelatori e superficie laterale di correnti, travi o strutture sospese (es. condotte di ventilazione) sporgenti al massimo 15 cm, devono esserci almeno 0,5 m; Tra rivelatori e materiali o macchinari posti al di sotto, devono esserci almeno 0,5 m in tutte le direzioni;
8 L altezza dei rivelatori rispetto al pavimento non deve essere maggiore dei seguenti limiti massimi: 12 m nel caso di locali ordinari; Nel caso di magazzini di altezza superiore a 12 m, è possibile utilizzare ugualmente questi rivelatori, a patto che vengano posti anche ad altezze intermedie, inferiori ai 12 m; Le massime e le minime distanze verticali ammissibili fra i rivelatori ed il soffitto (o la copertura) dipendono dalla forma di questo e dall altezza del locale sorvegliato, come indicato in tabella 3. Altezza del locale (m) Distanza dell elemento sensibile al fumo dal soffitto (o dalla copertura) in funzione della sua inclinazione rispetto all orizzontale a <= < a <= 30 a > 30 Min. cm Max cm Min. cm Max cm Min. cm Max cm h <= < h <= < h <= < h <= Tabella 3 Distanze dal soffitto dei rivelatori puntiformi di fumo Possibili precauzioni da prendere in situazioni particolari sono le seguenti: Fare attenzione alla massima temperatura di funzionamento del rivelatore indicata dal costruttore (in genere tra i 50 e i 60 C). Se l ambiente è particolarmente caldo, non installare il rivelatore in posizione tale da essere esposto a fonti di calore o irraggiamento solare; Se l altezza del locale è molto bassa (inferiore ai 3 m) attenzione ai falsi allarmi potenzialmente provocati dal fumo delle sigarette; Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) inclinati nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente, a doppio spiovente e assimilabili) formante un angolo con l orizzontale maggiore di 20 si deve installare, in ogni campata, una fila di rivelatori nel piano verticale passante per la linea di colmo nella parte più alta del locale; nei locali con copertura a shed o con falda trasparente si deve installare, in ogni campata, una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha pendenza minore, ovvero non è trasparente, ad una distanza orizzontale di almeno 1 m dal piano verticale passante per la linea di colmo;
9 Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) con elementi sporgenti ( correnti o travi in vista) Una premessa: se un soffitto ha elementi sporgenti, come ad esempio condotti di ventilazione, con uno spazio libero tra soffitto e parte superiore dei condotti pari ad almeno 15 cm, la norma UNI 9795 considera questi come locali con soffitto piano, ai quali non applicare le disposizioni seguenti. La posizione dei rivelatori di fumo può essere o sulla faccia inferiore delle travi o all interno dei riquadri fra una trave e l altra. La scelta deve essere fatta in base all altezza della trave ed all altezza del locale da sorvegliare, come definito in figura 2. Nel caso in cui i rivelatori vadano posti all interno dei riquadri tra un elemento e l altro, il numero dei rivelatori da installare segue il seguente prospetto: Se il riquadro ha una superficie maggiore o uguale a 0,6 A max, installare almeno 1 rivelatore in ogni riquadro; Se il riquadro ha una superficie tra 0,4 A max (compresa) e 0,6 A max, installare almeno 1 rivelatore ogni 2 riquadri; Se il riquadro ha una superficie tra 0,3 A max (compresa) e 0,4 A max, installare almeno 1 rivelatore ogni 3 riquadri; Se il riquadro ha una superficie tra 0,2 A max (compresa) e 0,3 A max, installare almeno 1 rivelatore ogni 4 riquadri; Se il riquadro ha una superficie inferiore a 0,2 A max, installare almeno 1 rivelatore ogni 5 riquadri;
10 Figura 2 Posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo in caso di soffitto con elementi sporgenti Disposizioni particolari per i locali dotati di impianti di condizionamento e ventilazione Nei locali (per esempio: nei centri di elaborazione dati, nelle sale quadri, ecc.) in cui la circolazione e/o la velocità dell aria risulta al di sopra dei normali valori adottati per gli impianti di benessere, (es. superiore ad 1 m/s), il numero di rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto eventuali controsoffitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare l eccessiva diluizione del fumo stesso. L aumento viene determinato da un
11 coefficiente moltiplicativo del numero trovato con le modalità legate alle tabelle 1 e 2. Questo coefficiente vale: 3 se il prodotto della distanza media dei rivelatori di fumo dal pavimento per il numero di ricambi/h è minore di 40; 2 se il prodotto della distanza media dei rivelatori di fumo dal pavimento per il numero di ricambi/h è maggiore o uguale a 40 (in questo caso occorre installare rivelatori supplementari a diretta sorveglianza dei macchinari); In questi locali, devono essere direttamente sorvegliati gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, se contengono cavi elettrici e/o reti dati e/o presentano rischio di incendio. In questi spazi, se la loro altezza non è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori da installare è quello determinato sempre dalle tabelle 1 e 2 moltiplicato per un coefficiente che vale: 3 in presenza di condizionamento; 2 in assenza di condizionamento; Nel caso in cui invece l altezza di questi spazi fosse maggiore di 1 m, essi verrebbero considerati dei veri e propri locali, e il numero di rivelatori necessari verrebbe di conseguenza calcolato nel modo visto appena sopra, con i coefficienti legati al prodotto distanza x ricambi. I canali esistenti nella metà superiore di questi spazi devono essere considerati, ai fini del dimensionamento dell impianto, come muri se la loro altezza è maggiore di metà di quella dello spazio stesso. Nei locali dotati di impianti di condizionamento e di ventilazione, i rivelatori installati devono rispettare le seguenti condizioni: se l aria è immessa nel locale in modo omogeneo attraverso un soffitto forato, ciascun rivelatore deve essere protetto dalla corrente d aria otturando tutti i fori entro il raggio di 1 m dal rivelatore stesso; se l aria è immessa tramite bocchette, i rivelatori devono essere posti il più lontano possibile dalle bocchette stesse; se la ripresa d aria è fatta tramite bocchette poste nella parte alta delle pareti in vicinanza del soffitto, i rivelatori, oltre ad avere una distribuzione uniforme, devono essere posti in modo che uno di essi si trovi in corrispondenza di ogni bocchetta di ripresa; se la ripresa d aria è fatta tramite bocchette poste a soffitto, i rivelatori devono posti il più lontano possibile dalle bocchette stesse;
12 I installazione sopra i controsoffitti o sotto i pavimenti sopraelevati deve avvenire seguendo le disposizioni valide per i locali non dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione I rivelatori devono essere posti anche all interno dei canali di immissione e di ripresa dell aria. Se i rivelatori non sono direttamente visibili (es. rivelatori sopra il controsoffitti, nei canali di condizionamento, all interno dei macchinari, etc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in posizione visibile (ripetizione del segnale) in modo che possa immediatamente essere individuato il punto da cui proviene l eventuale allarme. Installazione dei rivelatori lineari di fumo Il rivelatore di fumo in questione è costituito da un trasmettitore e da un ricevitore alloggiati all interno dello stesso contenitore e quindi abbinati ad un catarifrangente, oppure fisicamente separati. E un rivelatore ideale per la copertura di grandi aree come capannoni, magazzini, hangar o di ambienti con soffitti molto alti dove l installazione e la manutenzione di rivelatori puntiformi può risultare difficoltosa. Locali possibili sono musei chiese, mostre d arte, biblioteche, hotel, negozi, cinema, sale computer, magazzini, etc. Qualsiasi sia la dimensione o il soffitto del locale nel quale si installano tali rivelatori, la massima area a pavimento sorvegliata da una coppia di rivelatori (trasmettitore-ricevitore o trasmittente/ricevente e riflettore/i) non può essere maggiore di 1600 m 2, e nel contempo, la larghezza massima dell area coperta (perpendicolarmente alla direzione del raggio ottico) non deve essere maggiore di 15 m. Ricordiamo che I rivelatori lineari di fumo possono essere installati non solo in orizzontale, ma anche in verticale in cavedi, cunicoli, vani scale, campanili, torri e simili. Soffitto con superficie piana Nel caso di soffitto con copertura piana, i rivelatori devono essere collocati ad una distanza dal soffitto non superiore al 10% dell altezza del locale da proteggere. Queste indicazioni (1600 m 2,15 m, 10% ) possono non essere seguite alla lettera se il costruttore fornisce diverse indicazioni a causa delle: caratteristiche e velocità di propagazione d incendio dei materiali combustibili contenuti nell ambiente; variazioni delle temperature medie sotto copertura per effetto di persistenti riscaldamenti o raffreddamenti prodotti da condizioni climatiche stagionali, impianti, macchine di processo, etc.; scarsa od inesistente coibentazione della copertura;
13 condizioni di ventilazione, e/o variazioni di pressione ed umidità ambientali nei casi di possibili principi d incendio ad evoluzione lenta; polverosità dell ambiente; In questi casi particolari può anche essere prevista l installazione di più rivelatori ad altezze differenti. Soffitto con coperture con elementi sporgenti, con coperture a falde inclinate o a shed In questo caso, i rivelatori ottici lineari possono essere installati in senso parallelo all andamento dello shed o della copertura a doppia falda oppure in senso trasversale. E preferibile una soluzione che preveda l installazione delle unità di rivelazione prossime alla linea di falda o di colmo del tetto e parallele alla linea di colmo. Le unità di rivelazione possono tuttavia essere poste in senso trasversale all andamento dello shed o della doppia falda, a patto di osservare i seguenti criteri: Se l altezza dello shed o della doppia falda è <= 15% dell altezza totale del locale insieme ad una larghezza dell area di copertura di, al massimo 15 m; Se invece l altezza dello shed è >15% dell altezza totale del locale e c è concomitanza con una o più delle prime quattro condizioni indicate nel caso del soffitto piano (in questo caso occorre installare almeno due rivelatori per campata); Soffitto a volta Oltre alle regole generali deve essere rispettata come distanza dal soffitto, uno spazio non superiore al 10% rispetto all altezza del locale. In casi particolari possono essere applicate anche le disposizioni relative ai locali con soffitto a shed. Soffitto a cupola o a calotta semisferica La raccomandazione è quella di installare i rivelatori alla base della cupola o calotta. Il raggio ottico di ogni rivelatore deve trovarsi nel piano della base della cupola o calotta. La larghezza massima dell area di copertura di ciascun rivelatore deve essere in questo caso di 8 m. Edifici di grande altezza Nel caso gli edifici superino gli 11 m, si raccomanda, oltre ai rivelatori da installare sotto il soffitto anche l uso di rivelatori a quote intermedie. Nel caso di magazzini, anche con presenza di pallet, situati in edifici di altezza maggiore di 11 m, l installazione dei rivelatori a quote intermedie deve avvenire fuori dai corridoi di carico-scarico-transito e posizionati
14 tra fila e fila delle scaffalature. In questi casi l installazione può avvenire o lungo gli interstizi formati tra schiena e schiena di pallet lungo il lato maggiore degli scaffali se possibile oppure, nella stessa posizione ma in verticale. Installazione dei rivelatori puntiformi di calore E una tecnica di rivelazione adeguata quando l incendio sviluppa molto rapidamente una grande quantità di calore (es. incendi di tessuti o legnami), ma ha dei tempi di intervento più lenti rispetto ai rivelatori di fumo. Ricordiamo innanzitutto che, in base alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 09/10/2003, n. P1172/4101, i rivelatori di calore, per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono soddisfare ad almeno una delle seguenti due condizioni: o Devono essere dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (DPR 21/4/93, n. 246), dal 1 aprile 2003; o Devono essere muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato di prova, attestante la rispondenza alla norma EN 54-5 e alle norme a questa equivalenti, emesso da organismi legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri; Disposizioni generali Essendo tali rivelatori sensibili al calore, è ovvio che deve essere attentamente valutata la loro posizione, in modo che sorgenti di calore presenti nell ambiente da sorvegliare non diano origine a falsi allarmi. In particolare, i rivelatori di calore non devono essere installati dove possono venire investiti direttamente dal flusso d aria immesso dagli impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione. Nel caso in cui l aria fosse immessa nel locale attraverso soffitti a pannelli forati, ciascun rivelatore deve essere protetto dalla corrente d aria otturando almeno tutti i fori posti entro il raggio di 1 m attorno al rivelatore stesso. Il numero di rivelatori (vedi tabella 4), che devono essere sempre installati sotto il soffitto del locale, deve essere determinato in modo che non siano superati i valori A max dell area a pavimento sorvegliata da ogni rivelatore, in funzione della superficie in pianta S e dell inclinazione α del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato.
15 Superficie S in pianta del locale sorvegliato (m 2 ) Locale sorvegliato Inclinazione a del soffitto o copertura * rispetto all orizzontale ** Area a pavimento massima sorvegliata da ogni rivelatore A max (m 2 ) S <= 40 qualsiasi 40 S > 40 0 < a <= < a <= < a 50 * Quando l intradosso della copertura costituisce il soffitto del locale ** Nel caso di copertura a shed o con falde a diversa pendenza, si considera come inclinazione a la pendenza minore Nota: le coperture a forma curva (cupole, volte, etc.) devono essere assimilate a coperture a superficie piana con pendenza determinata dall inclinazione della corda sottesa tra il colmo e l imposta. Tabella 4 Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore Nell ambito dell area sorvegliata da ciascun rivelatore, la distanza tra questo e le pareti o l area sorvegliata da un altro rivelatore non deve essere maggiore dei valori limite specificati in tabella 5. Questa distanza va valutata in orizzontale (vedi figura 1). Superficie S in pianta del locale sorvegliato (m 2 ) Distanza massima in orizzontale del rivelatore dalle pareti o dall area sorvegliata da un altro rivelatore (m) Inclinazione a del soffitto o copertura rispetto all orizzontale a <= < a <= 45 a > 45 S <= 40 5,0 5,5 6,5 S > 40 4,5 5,5 7,0 Tabella 5 Distanze dei rivelatori puntiformi di calore Altre indicazioni sulle distanze da tenere sono le seguenti: Tra rivelatori e pareti almeno 0,5 m; Tra rivelatori e pareti, quando il locale è un cunicolo o un corridoio di larghezza inferiore ad 1 m, non esistono distanze minime; Tra rivelatori e superficie laterale di correnti, travi o strutture sospese (es. condotte di ventilazione) sporgenti al massimo 15 cm, devono esserci almeno 0,5 m; Tra rivelatori e materiali o macchinari posti al di sotto, devono esserci almeno 0,5 m in tutte le direzioni;
16 L altezza dei rivelatori rispetto al pavimento non deve essere maggiore dei seguenti limiti massimi: 9 m per rivelatori aventi grado di risposta 1; 7,5 m per rivelatori aventi grado di risposta 2; 6 m per rivelatori aventi grado di risposta 3; dove il grado di risposta è legato al tempo di risposta; i più veloci sono i rivelatori di grado 1, che per questo possono essere installati ad altezze superiori. Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) inclinati nei locali con soffitto (o copertura) inclinato (a spiovente, a doppio spiovente e assimilabili) formante un angolo con l orizzontale maggiore di 20 si deve installare, in ogni campata, una fila di rivelatori nel piano verticale passante per la linea di colmo nella parte più alta del locale; nei locali con copertura a shed o con falda trasparente si deve installare, in ogni campata, una fila di rivelatori dalla parte in cui la copertura ha pendenza minore, ovvero non è trasparente, ad una distanza orizzontale di almeno 1 m dal piano verticale passante per la linea di colmo; Disposizioni particolari per i locali con soffitto (o copertura) con elementi sporgenti ( correnti o travi in vista) Una premessa: se un soffitto ha elementi sporgenti, come ad esempio condotti di ventilazione, con uno spazio libero tra soffitto e parte superiore dei condotti pari ad almeno 15 cm, la norma UNI 9795 considera questi come locali con soffitto piano, ai quali non applicare le disposizioni seguenti. La posizione dei rivelatori di calore può essere o sulla faccia inferiore delle travi o all interno dei riquadri fra una trave e l altra. La scelta deve essere fatta in base all altezza della trave ed all altezza del locale da sorvegliare, come definito in figura 3. Nel caso in cui i rivelatori vadano posti all interno dei riquadri tra un elemento e l altro, il numero dei rivelatori da installare segue il seguente prospetto: Se il riquadro ha una superficie maggiore o uguale a 0,6 Amax, installare almeno 1 rivelatore in ogni riquadro; Se il riquadro ha una superficie tra 0,4 Amax (compresa) e 0,6 Amax, installare almeno 1 rivelatore ogni 2 riquadri; Se il riquadro ha una superficie tra 0,3 Amax (compresa) e 0,4 Amax, installare almeno 1 rivelatore ogni 3 riquadri;
17 Se il riquadro ha una superficie tra 0,2 Amax (compresa) e 0,3 Amax, installare almeno 1 rivelatore ogni 4 riquadri; Se il riquadro ha una superficie inferiore a 0,2 Amax, installare almeno 1 rivelatore ogni 5 riquadri; Figura 3 Posizionamento dei rivelatori puntiformi di calore in caso di soffitto con elementi sporgenti
18 Installazione dei rivelatori puntiformi di fiamma Le disposizioni specifiche in merito sono poche, in quanto la norma 9795 non si occupa dell installazione dei rivelatori puntiformi di fiamma (esiste qualche indicazione solo nel pr EN 54-14). Ci si rifà quindi soprattutto alle prescrizioni dei costruttori, i quali indicano spesso in 20 m la distanza massima di rivelazione di una fiamma (distanza D della figura 24) di dimensioni 20 x 20 cm ed altezza 20 cm. Poiché il dispositivo in questione deve vedere la fiamma, occorre che non ci siano ostacoli tra rivelatore e fiamma;
19 Locali e tipologie di impianto nei quali è prevista l'installazione di sistemi di rivelazione incendi o dove la loro installazione permette di modificare la sicurezza antincendio Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti, cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione. Premessa 3: i luoghi di lavoro sono una categoria trasversale a tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro. Premessa 4: nei casi in cui le disposizioni legislative prevedono solo l obbligo generico dell impianto di rivelazione automatica di incendio, senza fornire indicazioni tecniche, autonomia, tempi di intervento e ricarica, questi dati vanno presi dalla normativa tecnica in vigore, cioè dalla norma UNI Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini o Attività di nuova costruzione: il DM 9/4/94 (che si applica ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence e rifugi alpini) prevede delle disposizioni particolari in presenza di impianti di rivelazione incendi solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto. La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. E a questa condizione che fanno riferimento i seguenti disposti: Reazione al fuoco dei materiali: articolo 6.2/b - In tutti gli ambienti (tranne negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,
20 nelle rampe, nei passaggi in genere) è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 (di reazione al fuoco) e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; Piani interrati: articolo Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra - 7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio; Locali adibiti a depositi: articolo Locali, di superficie non superiore a 12 m2, destinati a deposito di materiale combustibile. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. Articolo Locali, di superficie massima di 500 m2, destinati a deposito di materiale combustibile... Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio; Condotte: articolo Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; Impianti di sicurezza: articolo 9 -..I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi; e) ascensori antincendio.l'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione...il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: rivelazione e allarme: 30 minuti; Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi:
21 articolo Generalità. Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal punto 8.1; Articolo Caratteristiche. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato. Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro: a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto. I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: a) chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; b) disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente; c) attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione; d) chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; e) eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
22 Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili; Istruzioni di sicurezza: articolo All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:.. del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; o Attività esistenti: il DM 9/4/94 e il DM 6/10/03 (che si applicano ad alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici, ostelli, residence e rifugi alpini di categoria A e B) prevedono delle disposizioni particolari in presenza di impianti di rivelazione incendi solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto. La valutazione dei 25 posti letto deve essere fatta per ogni compartimento antincendio e nel numero di posti letto sono conteggiati soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. E a questa condizione che fanno riferimento i seguenti disposti: Caratteristiche costruttive, articolo 19.1 del DM 6/10/03: In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1 del DM 9/4/94, e' consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato di seguito: Altezza antincendio dell edificio R/REI (*) R/REI (**) Superiore a 12 m fino a 24 m Superiore a 24 m fino a 54 m 45 Oltre 54 m 60 (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; Reazione al fuoco dei materiali, articolo 19.2 del DM 6/10/03: In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 del DM 9/4/94 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e'
23 consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; Compartimentazioni: articolo 19.3 del DM 9/4/94 integrato dal DM 6/10/03 - Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a m 2, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m 2 e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.e' consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m 2 e fino ad 8000 m 2 con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato; Corridoi: articolo 19.5 del DM 9/4/94 - E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. E' consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti; Evacuazione in caso di incendio: articolo 20.1 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 del DM 9/4/94 e con riferimento al punto 7.2, e' consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle
24 seguenti condizioni: a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;. Vie di uscita ad uso esclusivo (1): articolo del DM 9/4/94 [Se] l'edificio è servito da due o più scale.. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a: a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:.; sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:.. sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi; Vie di uscita ad uso esclusivo (2): o articolo del DM 9/4/94 [Se] L'edificio è servito da una sola scala Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che: tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio ; o articolo 20.3 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto (del DM 9/4/94), capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, ne' a spazi comuni per il pubblico, e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:.. c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività. Per le attivita' ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6 piano fuori terra e' consentita l'installazione di una sola scala a condizione che: e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività; o articolo 20.7 del DM 6/10/03 - Dopo il punto (del DM 9/4/94) e' inserito il seguente punto: Atrio di ingresso.. nel caso in cui le scale [che immettono nell atrio di ingresso] siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve
25 o essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio; Vie di uscita ad uso promiscuo: articolo 20.5 del DM 9/4/94 - E' consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:.l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;.. Disposizioni tecniche: o Articolo 21.1 del DM 9/4/94 integrato dal DM 6/10/03 - Per locali fino a 100 m 2 e' consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; o articolo 21.1 del DM 6/10/03 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 (del DM 9/4/94) e con riferimento al punto , capoverso 3, e' consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto; La guida CEI richiama in alcuni articoli le disposizioni sui rivelatori di incendio: Art : L impianto fisso automatico di rilevazione, segnalazione manuale e di allarme incendio deve essere realizzato in accordo a quanto previsto dalla Norma UNI 9795 e i prodotti devono essere rispondenti alla Norma UNI EN 54; Art. 12.2: Magazzini centrali delle strutture alberghiere. Per alcune merci, in relazione anche alla superficie del locale deposito, occorre soddisfare le prescrizioni del Ministero dell Interno per questi ambienti. In taluni casi può essere prescritta l installazione di impianti di rilevazione e/o spegnimento incendi;
26 Art L autonomia delle sorgenti di sicurezza deve essere sufficiente a consentire lo svolgimento in sicurezza dei soccorsi e comunque non inferiore a: rilevazione di sicurezza almeno 30 minuti..; per gli impianti di illuminazione, rivelazione ed allarme devono essere di tipo automatico ad interruzione breve (non superiore a 0,5 s); Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o In base al punto 0-i) dell'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio CPI), " Gli impianti di rilevazione automatica d'incendio ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività". Inoltre, in base al punto 4 dell allegato A, le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione, possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rilevazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge. Per l'elenco completo delle 97 attività sottoposte a questa disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette attività. Occorre però specificare che per alcuni di questi ambienti, successivamente al 1985, sono entrate in vigore delle regole tecniche che hanno abrogato tutte le norme in quel momento in vigore sulla materia; Aziende e uffici di grandi dimensioni o Per le aziende e gli uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti (attività 89 del DM 16/2/82), oltre alle disposizioni relative a tutte le attività soggette al CPI, in base al punto 6.3 dell allegato A del DM 8/3/85 Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio,..; Biblioteche ed archivi

References: articolo 6
 articolo 9
 articolo 19
 articolo 19
 articolo 19
 articolo 19
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 20
 Articolo 21
 articolo 21
 Art. 12