Source: http://docplayer.es/12550090-Pliego-de-condiciones-tecnicas-sobre-el-mantenimiento-de-los-grupos-electrogenos-que-sirven-a-los-edificios-de-la-universidad-de-burgos.html
Timestamp: 2018-08-15 01:28:44+00:00

Document:
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS QUE SIRVEN A LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS - PDF
Download "PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS QUE SIRVEN A LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS"
Juan Francisco Duarte Aranda
1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS QUE SIRVEN A LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 1. OBJETO El presente pliego tiene por objeto la elaboración de las condiciones técnicas del contrato de mantenimiento de los Grupos Electrógenos de los edificios de la Universidad de Burgos que a continuación se refieren: POTENCIA MARCA MOTOR ALTERNADOR Fª HUMANIDADES 100 KVA VOLVO PENTA STAMFORD POLIDEPORTIVO UNIV. Fª DERECHO 110 KVA PERKINS STAMFORD BIBLIOTECA CENTRAL 375 KVA VOLVO PENTA MECCALTE SPA E.P.S. A KVA VOLVO.6 LEROY SOMER E-P.S. A KVA VOLVO.6 LEROY SOMER Fª. C.ECONÓM. Y EMPR. 500 KVA SCANIA LEROY SOMER EDIFICIO I+D+I 130 KVA JOHN DEERE LEROY SOMER Fª CIENCIAS 400 KVA VOLVO PENTA LEROY SOMER E-P.S. - D 250 KVA VOLVO PENTA MECCALTE SPA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y FRECUENCIAS Se realizarán las operaciones de mantenimiento según las normas: R.B.T., Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes y las I.T.C, y U.N.E.correspondientes. Mantenimiento y reparación de averías de todos los equipos instalados y los sistemas de control y regulación. Facturándose exclusivamente los materiales sustituidos. Será responsabilidad de la empresa mantenedora el suministro de los productos, materiales y herramientas necesarias para el mantenimiento. Limpieza anual de las salas de los grupos electrógenos y pintado de las zonas oxidadas y deterioradas. Limpieza de los filtros o sustitución en los grupos electrógenos de: aire, aceite, gasoil, y agua. Mantenimiento de los niveles de aceite, gasoil y agua. No se podrá almacenar gasoil en las salas de Grupos Electrógenos, solo en los espacios destinados para tal fin. 1/8
2 Para el almacenamiento del gasóleo, se cumplirá la normativa vigente para las instalaciones del almacenamiento y distribución del mismo. Se atenderán también las normas y consejos de la Empresa suministradora de gasóleo. La empresa mantenedora se compromete a dar respuesta a las averías que se les indique como urgentes en un tiempo no superior a 1 hora, durante todos los días del año y durante las 24 h del día. Las averías que no sean de primera necesidad (así consideradas por el Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la UBU) tendrán un tiempo de respuesta inferior a 24 h en días laborables y en festivos se dará respuesta el primer día laborable después del aviso. Las operaciones de mantenimiento programadas en las siguientes fechas: En la primera quincena de Julio 2010 En la quincena anterior al inicio del curso (2ª quincena de Septiembre 2010) En la primera quincena de enero 2011 En la quincena posterior a la Semana Santa 2011 En la primera quincena de Julio 2011 En la quincena anterior al inicio del curso (2ª quincena de Septiembre 2011) En la primera quincena de enero 2012 En la quincena posterior a la Semana Santa 2012 Si fuera necesario modificar las frecuencias del servicio del mantenimiento de las instalaciones, por periodos vacacionales, obras u otras razones será el Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la Universidad de Burgos quien, con la suficiente antelación, informe a la empresa mantenedora de los nuevos planes de frecuencias del servicio. 2/8
3 3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO La descripción de los servicios a realizar y la frecuencia de los mismos, es la que se indica a continuación: Para el mantenimiento de los grupos electrógenos se realizaran las siguientes operaciones con carácter trimestral: EN EL MOTOR: Se realizara la verificación de los niveles, estados y pérdidas. Las operaciones serán las siguientes: - Nivel de aceite. - Pérdidas de aceite. - Nivel de agua. - Pérdidas de agua. - Correa del ventilador. - Pérdidas de gasoil. - Correa del alternador. - Batería. - Filtro de aceite. - Intensidad de carga de la batería. - Filtro del aire. - Motor de arranque. - Ventilación. - Indicador de presión de refrigerante. - Silemblocks. - Indicador de carga. - Tubo de escape. - Resistencias de cárter. EN EL ALTERNADOR: Se comprobará el estado de: - Placas de los bornes. - Rodamientos. - Regulador eléctrico. - Acoplamiento. - Colector. - Ventilación. - Escobillas. EN EL GRUPO ELECTRÓGENO SIN TENSIÓN: Se realizará la verificación de los siguientes elementos: - Aparatos de medida. - Contactores. - Pilotos. - Relés auxiliares. - Mandos del panel. - Apriete de bornes. - Interruptor general. - Cableado. - Resistencias de caldeo. - Termostato de las resistencias. 3/8
4 EN EL GRUPO ELECTRÓGENO CON TENSIÓN: En estado manual (sin conmutación) vacío manteniendo el equipo en funcionamiento 30 minutos: Se comprobaran los parámetros especificados a continuación: - Tensión U-1, U-2, U-3, U/N. - Frecuencia (R.P.M.). En estado automático (con conmutación) carga : Se harán las verificaciones de dos formas: Desconexión de red en carga: - Arranque del generador. - Maniobra de conmutación. - Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. - Intensidad de carga. - Frecuencia (R.P.M.). - Tiempo de Arranque Conexión de red (en marcha): - Maniobra de conmutación. - Tensión de servicio U-1, U-2, U-3, U/N. - Parada de generador. - Intensidad de carga de batería. - Tiempo de parada El mantenimiento preventivo sin carga se realizará en días laborables en jornada de mañana, con la programación horaria pactada entre el Responsable de Mantenimiento de instalaciones de la UBU y la empresa adjudicataria. El mantenimiento preventivo en carga se realizarán fuera de horario lectivo, concretando fecha y hora con el Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la UBU. La empresa será responsable de la gestión de los residuos que puedan producirse en la ejecución del contrato. 4. OTROS SERVICIOS. La empresa mantenedora estará obligada a dar todos los servicios de mantenimiento que requiera la Universidad en caso que a ésta se le entreguen nuevas obras de instalación tanto en los edificios existentes como en los de nueva construcción. Estos servicios se facturarán utilizando los mismos criterios que los de este pliego y se considerará el tipo de instalación y tecnología utilizada en cada caso. La empresa mantenedora aportará todo el soporte técnico de asesoramiento y estudios necesarios que precise la Universidad de Burgos, tanto para la planificación y diseño de nuevas instalaciones como para la mejora de las ya existentes. La empresa facilitará los cursos de formación que la Universidad determine, de cualesquiera equipos o sistemas instalados o a instalar, para un mejor manejo y conocimiento de los mismos, incluyendo al personal que la Universidad considere necesario. 4/8
5 5. EXCLUSIONES Quedan excluidos del contrato todos equipos y piezas que sean precisos sustituir por avería o mantenimiento preventivo, facturándose aparte. Quedan excluidas del contrato las inspecciones técnicas a realizar por Organismos de Control Autorizados, facturándose aparte. Quedan excluidas del contrato la redacción de proyectos de instalaciones de Grupos Electrógenos. Quedan excluidas de este contrato las modificaciones de las instalaciones tanto de máquinas como las servidumbres o instalaciones anexas. 6. PLAN DE TRABAJOS La empresa adjudicataria presentará un plan de trabajos a realizar, con una descripción detallada por Edificio e Instalación, incluyendo la Evaluación de Riesgos de estos trabajos, así como las medidas preventivas a implantar. La programación horaria del trabajo se acordará en cada edificio entre el Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la UBU, y la empresa adjudicataria, haciendo coincidir los servicios de mantenimiento e inspección con los momentos de inactividad en los edificios. En caso de que la empresa mantenedora sea solicitada para la atención por avería de un sistema, una vez finalizada la reparación, deberá informar inmediatamente al Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la UBU, comunicándole las acciones correctoras realizadas y el estado en el que queda la instalación. 7. CONTROL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO El servicio de mantenimiento de los Grupos electrógenos será supervisado por el Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la Universidad de Burgos. La Empresa adjudicataria designará a su cargo un técnico oficial de 1ª, formado y con experiencia en instalaciones de grupos electrógenos que será el que reciba las instrucciones y directrices del Responsable de Mantenimiento de Instalaciones de la Universidad de Burgos. Cada trimestre se entregará informe escrito y en formato electrónico de todas las actuaciones realizadas por la empresa mantenedora, describiendo detalladamente cada una de ellas de la manera siguiente: En cuanto a Correctivo: - Edificio en el que se ha actuado. - Fecha y hora del aviso de avería. - Fecha y hora del inicio y final de la intervención. - Máquina afectada y locales o zonas a las que sirve. - Materiales empleados en la reparación. - Breve descripción de la acción correctora realizada. En el informe se indicarán todas las operaciones de mantenimiento preventivo que se hayan ejecutado en ese intervalo de tiempo, describiéndose de la misma manera que las correctoras, según el orden establecido en el punto 3 de este pliego. 5/8
6 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS OFERTAS En las ofertas se incluirán los curriculum de los Técnicos y oficiales que prestarán este servicio. Se incluirá listado de la plantilla de la empresa indicando el número de técnicos con su grado de cualificación, experiencia y especialidad. Siendo más detallado para los técnicos designados al servicio a la Universidad. Se incluirá listado del equipamiento e instrumentación necesarios para llevar a cabo el correcto mantenimiento. Los cuales estarán a disposición de los técnicos designados al servicio de la Universidad. En las ofertas se valorarán: El precio de la mano de obra, ofertado por cada empresa licitadora, incluidos impuestos de: Ingeniero o Ingeniero Técnico Oficial de 1º Especialista Oficial de 2º Especialista Ayudante de Especialista El descuento que ofrece cada empresa licitadora en: Materiales auxiliares (tuberías, aislantes, cable, pequeño material.) % Medio. Equipos (Control, motores, alternadores, baterías, resistencias, radiadores...) % Medio. Sobre el PVP Standard en cada momento publicado de cada fabricante. Con carácter periódico la empresa adjudicataria proporcionará a la Oficina Técnica un listado actualizado de precios. 9. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO La normativa de Obligado cumplimento por la que se debe regir la empresa adjudicataria es la siguiente: 9.1 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 9.2 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 9.3 Ley 21/1992, de 16 de Julio de Industria. 9.4 Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 9.5 Real Decreto 2085/1994 de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 9.6 Real Decreto 1427/1997, de 15 de Septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, Instalaciones Petrolíferas para Uso Propio. 6/8
7 9.7 Real Decreto 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de Septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de Diciembre. 9.8 Real Decreto 124/97 de 5 de Junio por el que se regula la prestación de servicios a domicilio a consumidores y usuarios. 9.9 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus modificaciones posteriores Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y sus modificaciones posteriores Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y sus modificaciones posteriores Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, sobre comercialización de equipos de protección individual (modificaciones: RD 159/1995, de 3 de Febrero, y Orden de 20 de Febrero de 1997) Así como todo el resto de normativa que se publique con posterioridad a este documento y sea de obligado cumplimiento para este servicio. Igualmente, el contratista estará obligado a cumplir con lo requerido en materia de prevención de riesgos laborales, tanto por la legislación aplicable, como por las normas de la Universidad de Burgos. 7/8
8 11. PENALIZACIONES El incumplimiento de este contrato sin causa justificada podrá ser causa de rescisión del contrato. El mantener cualquier equipo fuera de servicio por motivos como pueda ser la falta de un repuesto, o de un oficial que intervenga, llevará consigo las siguientes penalizaciones: -Mantener un equipo fuera de servicio más de una semana supondrá el no facturar el importe correspondiente a ese equipo durante el trimestre que corresponda. -Mantener un equipo fuera de servicio más de tres semanas supondrá inmediatamente la resolución del contrato. Se mantendrá el mismo criterio anteriormente citado por mantener inhibida cualquier medida de seguridad de los equipos objeto de este pliego. 12. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN - Precio máximo de licitación (IVA EXCLUIDO), para el plazo de ejecución del contrato y todos los equipos. Veintinueve mil ochocientos sesenta y cinco con cinco Euros Se realizarán facturas trimestrales coincidiendo con las revisiones realizadas. - Plazo de ejecución y vigencia del contrato: Dos años prorrogables. Burgos, Junio de 2010 EL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UBU Fdo.: Gualberto Ruiz San Millán 8/8
1.OBJETO. Página 1/18
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION, Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 1.OBJETO
Este servicio incluye el suministro de los productos y materiales necesarios para la prestación del servicio.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, GAS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS Y CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO:
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO: PROMOCIÓN DE 120 VIVIENDAS EN LAS CALLES LA PAZ 3, 5 Y 7, TRAVESÍA ALTUBE 2, 4,6, 8 Y 10 Y REKALDEBERRI 9 Y 11,
TECNOINTEGRAL EMPRESAS
SOMOS una empresa especializada en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización tipo VRF, sistemas de climatización de alta precisión para CPD, y sistemas de alimentación ininterrumpida
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA GRUPO ELECTRÓGENO ADAPTADO AL DECRETO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA GRUPO ELECTRÓGENO ADAPTADO AL DECRETO 141/2009 Mayo 2010 ÍNDICE 1.- OBJETO...1 2.- CAMPO DE APLICACIÓN...1

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución