Source: https://www.scribd.com/document/66790566/Doc-20100412083400-Pp-t
Timestamp: 2017-10-17 17:24:15+00:00

Document:
Doc 20100412083400 Pp t
Uploaded by Ángel García León
MINISTERIO DE SANIDAD POLITICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
C.R.E DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (SALAMANCA). I.- Objeto El presente Pliego tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por la Empresa que pueda ser adjudicataria de los servicios objeto de contratación en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Salamanca). II.- Definición de los servicios a gestionar. Los servicios que se incluyen en la presente licitación son los siguientes: - Servicios técnicos de mantenimiento que comprenden el mantenimiento del Centro, su equipamiento e instalaciones. - Servicio de jardinería, que comprende el mantenimiento y reposición de las plantas de las zonas ajardinadas, mantenimiento de las plantas de los patios e interiores. Los servicios objeto de este contrato se prestarán conforme a lo establecido en el presente pliego y de acuerdo con las directrices elaboradas por el Director/a, Administrador/a y los Responsables de Área que dirigen y coordinan el Centro. El interlocutor válido para las relaciones con la Dirección del Centro y, en su ausencia, con el Administrador/a o responsable de Área en quien delegue, en la ejecución del contrato, será el Responsable de los servicios que designe el Adjudicatario. III.- Descripción del Centro. El Centro está ubicado en Salamanca, en la urbanización Vista hermosa, ostentando el IMSERSO la titularidad del mismo. Está constituido por un edificio en recinto vallado, se asienta en un solar de 12.892 m2, con un total de 16.353,11 m2 construidos, distribuidos en planta semisótano con 3.854,72 m2, planta baja con 5.584,53 m2 planta alta con 6.547,67 m2 y planta cubierta con 366,19 m2, más un local sin uso específico en la actualidad de
C/ CORDEL DE MERINAS DE CHAMBERI, 117 37008 SALAMANCA TEL. 923 28 57 00 FAX: 923 21 55 68
info@crealzheimer.es
3.363,47 m2, que hacen un total de 19.716,58 m2 construidos. Los exteriores contienen viales de trafico peatonal y rodado, verdes y de servidumbre C/ Cordel. Las superficies pavimentadas exteriores de tráfico peatonal y rodado son de 2.150,09 m2, la superficie de zonas verdes es de 1244,84 m2 y las zonas de servidumbres c/ Cordel son de 905,25 m2. Tiene capacidad de 130 plazas con la siguiente distribución: - 106 plazas residenciales para estancias temporales de duración flexible y variable ubicadas en 6 módulos de 13 plazas cada uno y 2 módulos de 14 plazas cada uno, con la siguiente distribución inicial: 3 módulos con 39 plazas para residentes en estancias temporales, 1 modulo con 13 plazas para estancias residenciales temporales de evaluación psicosocial, 2 módulos con 26 plazas para estancias de respiro familiar y estancias breves y 2 módulos con 28 plazas para programas de intervención con familias y ONGs. - 24 plazas de Centro de día y de noche, ubicadas en un modulo dividido en dos unidades de 10 plazas cada una para usuarios de día y 4 plazas para usuarios de noche. La capacidad señalada para atención en Centro de día, debe ser entendida como de asistencia simultánea, pudiendo ser atendidos, en régimen de asistencia alterna, un número mayor, siempre que no se rebase dicha ocupación. Su descripción figura como anexo I al presente pliego. IV.- Descripción de los servicios. Los servicios del Centro a gestionar objeto del presente Pliego comprenden: 1.-. Servicios técnicos de MANTENIMIENTO del Centro. Los servicios incluyen el mantenimiento del Centro, su equipamiento e instalaciones en perfectas condiciones de conservación, funcionamiento y de salubridad, con arreglo a la normativa vigente aplicable, incluyendo inspecciones, revisión y mantenimiento de instalaciones, desatranques, mantenimiento preventivo, mantenimiento constructivo (cubierta, estructura, particiones, fachada…) y reparaciones. Esta obligación se extiende al mantenimiento de puertas, paredes, extintores, y demás equipos del edificio así como del vallado, viario, mobiliario exterior e interior, zonas de aparcamiento, zonas ajardinadas y demás espacios exteriores del centro. Los servicios técnicos de mantenimiento se prestarán de lunes a viernes en jornada de mañana y tarde. Los fines de semana y festivos en jornada de mañana y se garantizara un servicio de guardia el resto del tiempo durante todos los días del año.
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
Por ello, para la prestación del servicio se requiere como mínimo del personal especificado en el punto VII del presente pliego. El Adjudicatario deberá, a tal efecto, suscribir los contratos de mantenimiento preceptivos, así como llevar a cabo las reparaciones que sean necesarias. Esta obligación se extiende al mantenimiento del vallado, viario, mobiliario exterior, zonas de aparcamiento, zonas ajardinadas y demás espacios exteriores del Centro. El servicio incluirá necesariamente todas y cada una de las revisiones periódicas preceptivas impuestas por la normativa técnica que regule cada una de las instalaciones. En el caso de normativas técnicas que no contemplen dichas revisiones preceptivas, necesariamente el contratista programará junto con la Dirección del Centro al menos una revisión anual durante la vigencia del contrato que será objeto de nueva programación en el caso de prórroga del mismo. Para la suscripción de contratos de mantenimiento preceptivos, tales como el mantenimiento de instalación eléctrica, gas, red de saneamiento, ascensores, climatización, sistemas de alarma y detección de incendios, etc. El Adjudicatario tendrá plena libertad para proceder a los mantenimientos referidos con cualquier Empresa oportunamente autorizada. En el ámbito de las labores de mantenimiento, los técnicos del adjudicatario emitirán los correspondientes partes de incidencia ante la detección de defectos constructivos o vicios ocultos en las instalaciones. Dichos partes serán trasladados con urgencia a la Dirección del Centro para su remisión a los Servicios Técnicos del IMSERSO, a fin de determinar el origen de dichas incidencias. Toda operación de sustitución/reparación habrá de ser consentida por el Adjudicatario de este contrato, y previa comunicación a la Administración responsable del Centro. La detección por parte de los Servicios Técnicos del IMSERSO de deficiencias que traigan su origen en un deficiente mantenimiento imputable al adjudicatario, determinará la obligación de éste en cuanto a las medidas correctoras o reparaciones que procedan, a su costa. Correrán a cargo del IMSERSO las obras o reparaciones que afecten a la estructura resistente del edificio y los gastos derivados de la sustitución total de alguna o algunas de sus instalaciones y de la reposición del mobiliario inicial, cuando a juicio de los Servicios Técnicos del IMSERSO resulte necesaria. Con ocasión de la finalización del Servicio, el Adjudicatario y la Administración procederán a realizar el correspondiente inventario y comprobación de instalaciones y enseres, sin cuya concurrencia no procederá la cancelación de la garantía definitiva. La descripción de las instalaciones figura en el anexo II del presente pliego y la de maquinaria en el anexo III.
REVISIONES MINIMAS ADJUDICATARIA:
REVISIONES DIARIAS DEL ESTADO DE: 1. Calderas, sala de bombas e climatización, grupos frigoríficos, instalación solar, centro de transformación, cuadro general de baja tensión, grupo electrógeno, grupo de bombeo de agua potable, grupo PIC y centralita PIC, pozos fecales. 2. Operaciones de purgado de depósitos ACS, apertura de puntos finales de agua potable que no se utilicen habitualmente, medición de temperaturas agua fría y caliente, como marca el RD 965/2003, que regula las operaciones de mantenimiento de carácter higiénico sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis. 3. Realización de instalaciones y mejoras en las mismas, como el cambio de posición de las ondas de temperatura del sistema de calefacción, instalación de nuevas líneas telefónicas, regulación de apertura de ventanas, no obstante, la empresa que resulte adjudicataria podra contratar con empresa cualificada la realización de las mismas, siempre con autorización de la direccion del centro. 4. Movimiento de mobiliario dentro de las instalaciones. 5. Supervisión de los trabajos realizados por las empresas instaladoras y colaboradoras. 6. Resolución de las incidencias comunicativas a través de gestión de avisos pactado con el centro. REVISIONES MENSUALES BOMBAS DE CIRCULACION 1. Inspecciones de fugas de agua por juntas y reapriete o sustitución de juntas en caso de existir. 2. Verificación de inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas durante el funcionamiento. 3. Verificación de ruidos originados por cavitación, durante el funcionamiento, comprobación de las presiones de trabajo. 4. Verificación del estado de los acoplamientos elásticos antivibratorios. 5. Verificación del estado de aislamientos térmicos y protecciones exteriores, reparación si procede. 6. Inspección del estado general de bancadas y soportes antivibratorios, limpieza de bancadas y sustitución de soportes si procede. 7. Verificación del apriete de los tornillos de anclaje a bancada. 8. Verificación de la alineación de ejes bomba motor y ajuste. 9. Verificación de inexistencia de pérdidas y goteos de agua en cierres mecánicos. 10. Comprobación y ajuste del goteo en cierres de empatadura. Cambio del cordón gritado cuando proceda. 11. Inspección de calentamientos anormales en cierres y cojinetes. CUADROS ELECTRICOS 1. Verificar el estado del cuadro, carcasa y puerta. 4
2. 10. 5. Revisar presión en el depósito de presión. reposición de lubricante en cojinetes 9. Análisis de combustión: temperatura del agua. temperatura de humos. Verificar funcionamiento del tiro 3. aceite/ grasas. 4. 6. Verificar giro del motor de accionamiento 5. Verificar. Verificar en las zonas accesibles la ausencia de fugas. 8. Verificar ausencia de ruidos y zumbidos anormales. que los termostatos de mando y el de seguridad actúan al llegar a las temperaturas indicadas. Verificar ausencia de fugas 2. Verificar holguras en eje motor. Verificar ausencia de fugas de agua. Limpieza general del cuadro. 4. Limpieza de lamas de las baterías. 8. 5. Verificación estado correcto del cableado. verificación y apriete de bornas. Comprobar temperatura del agua (impulsión y retorno) 9. 3. 4. GRUPO ELECTROGENO 5 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . concentración de co2 y rendimiento de combustión. Verificar funcionamiento de las válvulas de seguridad. verificar el funcionamiento de las resistencias del Carter. 7. Comprobar presión de impulsión. Verificar a acoplamiento de tuberías 6. 6. Comprobar presión en vaso de expansión 6. 5. Verificar y anotar el consumo electrónico por fase. verificar el ajuste del térmico o protección equivalente. 4. Lectura de consumo de gas 7. Verificar ausencia de ruidos extraños. Limpieza de sumideros de la sala. Verificación estado de fusibles y pilotos. Verificar calentamiento de cojinetes 10. 8. Comprobar temperatura ambiente ENFRIADORAS 1. CALDERAS Y QUEMADORES 1. Verificar el funcionamiento de las resistencias de la unidad exterior. magneto térmica) funcionan correctamente.2. si existe. 7. aumentando la presión de trabajo hasta que actúen. 7. actuando manualmente sobre ellos. 2. Verificar el funcionamiento del termostato ambiente. 3. 3. GRUPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 1. Verificar la ausencia de burbujas en el visor. índice de opacidad de la caldera. Verificar presiones de impulsión y aspiración en bombas. Verificar que las seguridades eléctricas (diferencial. contenido en co.
7. 12. Verificar holguras en eje motor. 8. comprobación de cuadro general. 17. 2. Termostato. 3. 9. 5. 3. 2. 8. reposición de nivel de aceite de engrase en depósito de aceite de las bombas. Verificar seguridades eléctricas. Verificar ausencia de alarmas en el display. PCI Y ALJIBE MENSUAL 1. Verificar nivel de combustible y reponer si fuera necesario. Verificar ausencias de fugas de agua. Cuadro eléctrico y de control. Verificar apriete de bornas eléctricas. Comprobar funcionamiento del sistema de prueba. Limpieza general del cuadro de maniobra. Válvula de seguridad. Verificar conexión de puesta a tierra. Cuadro eléctrico. 13. Limpiar dicho filtro de las posibles arenillas que tenga. Verificar funcionamiento correcto de boya de llenado y comprobar nivel del aljibe. Verificar conexión del grupo. Comprobar funcionamiento de válvulas. Comprobar funcionamiento correcto en automático (simulando caída de tensión bajando la magneto térmica que protege la línea que en ausencia de tensión es alimentada por el grupo) se realizara en el horario donde se afecte menos al funcionamiento del edificio. 3. 4. abriendo la llave del colector de prueba y comprobando que arrancan todas las bombas. 6. Control diferencial. Revisar estado de pintura. 11. 2. Verificar presiones de impulsión y aspiración. INSTALACION SOLAR Circuito hidráulico. 14. Limpiar el tapón de introducción de aceite. inspección visual de las uniones y ausencia de humedad. 7. 4. del motor y del alternador. 4. reposición de lubricante en cojinetes. comprobación de funcionamiento y limpieza. 3. Comprobar carga de la batería del sistema de arranque. Purgador automático. Verificar calentamiento de cojinetes. Limpieza de sumideros en la sala. 9. Verificar sistema de alarma y disparo. 16. 15. 1. 6. Válvula de corte. 5. comprobar funcionamiento. comprobar funcionamiento. Verificar ausencia de ruidos extraños.1. Sistema eléctrico y de control 1. Aislamiento interior. Comprobar nivel de aceite en el filtro del aire reponer si fuera necesario. Verificar ausencia de fugas 2. 4. comprobar funcionamiento. comprobar funcionamiento. 6 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Limpiar las aletas de refrigeración de la culata y el cilindro. Comprobar nivel de aceite del Carter y reponer si fuera necesario. 10.
uniones y anclajes. protección de uniones y ausencia de humedad. Carcasa. comprobación de presiones 3. Verificar estado de filtros y cambiar en caso de ser necesario. 3. 3. 8. Circuito hidráulico 1. Absorbedor. estructura. Sustituir el filtro del combustible. Verificar estado de juntas dieléctricas. 7. diferente colectores. GAS 1. Verificar ausencia de ruidos y vibraciones anormales. 2. Aislamiento exterior. 4. apriete de tornillos. REVISIONES TRIMESTRALES 7 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Verificar ausencia de fugas. 2. Vaso de expansión cerrado. 6. Revisar rejillas de impulsión y retorno. indicios de corrosión. Juntas de degradación. 6. Verificar estado general del cuadro de rearme. Controlar el juego de las válvulas. Cristales. inspección visual de condensadores y humedad 3. Comprobar válvula de seguridad de alta presión Verificar ausencias de fugas. inspección visual de corrosión y deformidad. 5. conexiones. Verificar estanquedad en válvulas. Sistema de llenado comprobación de funcionamiento. inspección visual degradación. 2. 2. inspección visual de estado y agrietamiento. 4. 7. Sustituir aceite del Carter 2. apriete de tornillos. 4. Limpieza general de la unidad 5. 5. Verificar estado de tubos.REVISIONES BIMENSUALES GRUPO ELECTROGENO 1. 4. Colectores: inspección visual de diferencias sobre el original. UNIDADES EXTERIORES DE CLIMATIZACION (FANCOILS) 1. Verificar toma de tierra. INSTALACION SOLAR Campo de colectores 1. Limpiar el cartucho de aceite con gasoil. degradación. inspección visual degradación. Verificar actuación de regulador de caudal. indicios de corrosión. inspección visual de ausencia de fugas. 3.
señales… Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. Comprobación de la señalización. manguera…). procediendo a desarrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de las boquillas caso de ser de varias posiciones. Inspección ocular de seguros. ventilación de salas de bombas… Accionamiento y engrase de válvulas. mandos. reposición de agua destilada…) Sistema manual de alarma de incendios Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro) Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas. válvulas. Válvula. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla. accesorios. Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. Mantenimiento de acumuladores. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios Verificación por inspección de todos los elementos. buen estado aparente de conservación. limpieza general. líneas y protecciones. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Columnas secas Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. precintos. Quitar las tapas de las salidas. y comprobar el estado de las juntas de los racores. reposición de agua destilada…) Extintores de Incendio Comprobación de la accesibilidad. aceite…) Verificación de accesibilidad a elementos. limpieza de bornas (reposición de agua destilada…) Verificación de niveles (combustible. Comprobación por lectura del manómetro. Abrir y cerrar el hidrante. Sustitución de pilotos. Bocas de incendio equipadas Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Verificación y ajuste de prensaestopas. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. fusibles…defectuosos. y la señalización en los hidrantes enterrados. Comprobación de alimentación eléctrica. señalización. agua. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. Comprobación de funcionamiento de as instalaciones (con cada fuente de suministro) 2. engrasar las roscas. 3.DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Sistema automático de detección y alarma de incendios 1. depósitos. 8 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . alarmas motobombas. Comprobación por inspección de todos los componentes. Hidrantes Comprobar la accesibilidad a su entorno. inscripciones… Comprobación del peso y presión en su caso. de la presión de servicio.
o Operaciones de purgado de depósitos ACS…así como realización de las instalaciones y mejoras…no obstante la empresa que resulte adjudicataria podra contratar la realización de los mismos a otra entidad.Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario) Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas. Sistemas fijos de extinción Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. “dos” tratamientos anuales de desinfección en aseos y vestuarios. o REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS POR EMPRESA AUTORIZADA anual o REVISION DEL CIRCUITO CERRADO DE TV anual o LIMPIEZA DE RED DE SANEAMIENTO Y BAJANTES semestral o REVISION DE EQUIPOS DE COCINA Y LAVANDERIA. pilotos…en los sistemas con indicadores de control. o ANALITICA DEL AGUA en febrero. tratamientos de legionelosis y otros similares… o MANTENIMIENTO ASCENSORES mensual o REVISION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION Y PARARRAYOS anual o LIMPIEZA Y DESINFECCION CONTRA LA LEGIONELA semestralmente (en primavera y otoño). el centro puede exigir la realización de los mismos con más periocidad. además de puntuales en caso de aparición de plaga. Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas. o DESRATIZACION bimensual (“seis” tratamientos al año contra desratizacion de roedores. cuantas veces sea necesario(grasas del separador de grasas. siempre previa autorización de la direccion del centro. o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo. o Resolución de las incidencias comunicadas a través del sistema de gestión de avisos establecido por el centro.aceites de cocina…) 9 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . bimensual o LA RECOGIDA DE ACEITES. No obstante. o Realizacion y supervisión de los movimientos de mobiliario dentro de las instalaciones. cucarachas…. anhídrido carbónico. Limpieza general de todos los componentes. Otros trabajos a realizar diaria. mensual. Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema. bimensual o anuales. o Supervisión de los trabajos realizados por las empresas instaladoras y colaboradoras. especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores. o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización.
en las dosis y frecuencia necesaria para su correcto desarrollo. crecimiento y reposición de las especies botánicas desarrollando su valor ornamental y para que las áreas objeto del mismo se encuentren en perfectas condiciones. Deberá restringirse. en particular.. tanto vegetales como de otra naturaleza. . . después de cada labor de entrecavado. prestándose como mínimo de lunes a viernes a jornada completa. eliminando todo tipo de residuos. Los árboles y arbustos que necesiten mantener una forma determinada se pinzarán suficientemente hasta lograr la forma deseada. 10 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . garantizándose el servicio el resto del tiempo durante todo el año. patios y jardineras exteriores.Rodillos / aireación: se efectuarán pasadas de rulo (normal y púas) para facilitar la aireación y buen desarrollo. . . periódica o estacional sobre las zonas verdes exteriores. En ningún momento la altura superará los 8 cms. arbustiva. y realizándose los siguientes trabajos: . suponga un perjuicio para el césped. . exteriores. la utilización de herbicidas.Abonados: en cantidades y épocas adecuadas para la correcta conservación de las zonas objeto del contrato.Escardas: se realizará en todo momento para evitar que las malas hierbas alcancen un predominio notable y ofrezcan un aspecto de abandono del área objeto del contrato. vegetación arbórea. patios y jardineras interiores para el mantenimiento.Riegos: comprende el riego de praderas.Servicio de JARDINERIA.Cavas/entrecavas: se realizarán frecuentemente y según las necesidades.Rastrillados: todos los terrenos objeto del contrato serán rastrillados con la frecuencia precisa y.Recortes/poda: se realizan en épocas y formas precisas para la mejor vegetación de las plantas. en lo posible. El servicio comprende todos los trabajos necesarios a realizar de forma diaria. jardineras y demás zonas verdes. . para evitar el crecimiento de malas hierbas.2.Siegas: se realizarán con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que. . . estética o fisiológicamente. El servicio se prestará como mínimo de lunes a viernes a jornada completa y se garantizará el servicio el resto del tiempo necesario durante todo el año para el adecuado cuidado y estado de los jardines.Limpieza: El personal dependiente del servicio prestará una atención minuciosa a la limpieza de las zonas verdes y pavimentadas exteriores y de patios interiores.
El Adjudicatario de los servicios asumirá las siguientes obligaciones: Contratará el personal necesario.Tratamientos fitosanitarios: se realizará una inspección periódica de todas las zonas objeto del contrato.Obligaciones del Adjudicatario. y con la consiguiente presencia mínima en el Centro. o.Características generales de los servicios que se contratan. Los desperfectos. serán responsabilidad de la empresa adjudicataria. .Retirada de restos los restos vegetales. El Centro pondrá a disposición del contratista la maquinaria determinada en el anexo III de este pliego para la prestación del servicio. así como su renovación y mantenimiento. .reposición de la flor de temporada. 11 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . . o bien contratará con otra empresa (o lo realizará por sí mismo). en su caso. el adjudicatario de este contrato de servicios deberá concretar con el suministrador de origen la continuación del mantenimiento. etc.Trazados y perfiles: se mantendrá el correcto trazado de setos y macizos. Todos los productos utilizados en los trabajos objeto del contrato serán por cuenta de la empresa adjudicataria.Control del sistema automatizado de riego del jardín exterior. ocasionados por los productos que no cumplan los requisitos aludidos. para garantizar la prestación efectiva y de calidad de los servicios. Serán por cuenta del Adjudicatario las especies botánicas a reponer. debiendo ser de buena calidad. Serán por cuenta del Adjudicatario la maquinaria y utillaje complementarios necesarios para una correcta prestación del servicio.. siempre que obtenga conformidad expresa y escrita de la administración/direccion del centro. en número suficiente. autorizados por la autoridad competente y provistos de los correspondientes registros sanitarios. sin calvas. .. los 365 días deI año con los turnos de mañana y tarde. 1. VI. al objeto de aplicar los tratamientos preventivos necesarios. en los términos recogidos en el presente pliego. Dado que el mantenimiento tanto del jardín como de las plantas de interior se encuentra a cargo de la Empresa suministradora del mismo. uniformidad de las praderas. paliativos correspondientes..
licencias.Los trabajadores deberán permanecer en su puesto de trabajo hasta que se realiza el cambio de turno. El responsable del Servicio y el Director y/o Administrador del Centro mantendrán una permanente y fluida relación de comunicación e información. Diariamente informará de cualquier incidencia significativa que se produzca en la misma. Instrumentará las sustituciones oportunas en orden a respetar las disposiciones referentes a los descansos semanales. vacaciones y demás que pudieran corresponder en derecho a los trabajadores sin que ello suponga en ningún caso. sin que el mismo tenga ningún tipo de vinculación laboral con el IMSERSO ni con el Centro. ausencias y sustituciones que realice. menoscabo en el régimen de jornada y horarios. 12 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . El personal contratado por la empresa adjudicataria deberá poseer las titulaciones exigidas por la normativa vigente. tanto estatal. para situaciones de necesidad. organización y coordinación de los mismos y que formará parte de la plantilla de personal prestador de los servicios objeto de contratación. para ello deberán establecerse con claridad los horarios de permanencia del responsable de los servicios en el Centro. La entidad adjudicataria deberá presentar un cuadrante de turnos anual y otro mensual antes del día 20 del mes anterior. con el fin de informar a la Dirección del Centro mensualmente sobre plantilla de personal. de todas las cuestiones que deriven de la gestión de los servicios que se contratan. El Responsable de los servicios será. permisos. el interlocutor válido en las relaciones entre la empresa adjudicataria y el Centro. según el horario de su turno de trabajo. por lo que estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia Laboral. y cuando así se le requiera a los Servicios correspondientes del IMSERSO. para el desempeño de las funciones de dirección. a la Dirección del Centro en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de firma del contrato. de Seguridad e Higiene en el trabajo y de Prevención de riesgos Laborales respecto del personal por él contratado. Habilitará el procedimiento que estime más conveniente. La designación del Responsable será comunicada por escrito. comunicando cualquier incidencia que se produzca durante el mismo. Dicho personal dependerá exclusivamente del Adjudicatario. debidamente cualificado. Designará como Responsable de los servicios contratados a un profesional. Las ausencias de personal no justificadas así como la no observancia del horario. durante todo el período de ejecución del contrato. siempre que no de lugar a la resolución del contrato. autonómica o local y contar con suficiente y acreditada experiencia profesional. dará lugar al correspondiente descuento por importe de las horas no trabajadas. de Conciliación de la vida familiar y laboral y de Seguridad Social. debiendo dar parte a la Dirección del Centro. garantizando su localización y/o designando la persona de entre el personal de plantilla que le sustituya en su ausencia.
Cuando el personal no procediera con la debida profesionalidad. debiendo ajustarse a los horarios de los mismos para el desempeño de los servicios que deba realizar en ellos. salvo situaciones justificadas que requieran una intervención inmediata. quien deberá conservarlos en perfecto uso. mobiliario y enseres necesarios para la puesta en marcha de los Servicios. no generará ningún derecho real a favor del Adjudicatario. desratización…) y cuantos exija la legislación vigente. se podrá exigir del Adjudicatario la sustitución del mismo. El resto de material necesario de nueva adquisicion o para las reparaciones y averias.Material e instalaciones. debiendo ir provisto permanentemente de un distintivo de identificación colocado en lugar visible. La responsabilidad patrimonial generada por el incorrecto o indebido funcionamiento en la ejecución de los servicios contratados corresponderá al Adjudicatario. Deberá uniformar por su cuenta a todo el personal durante las horas en las que se realice el servicio. siendo obligatoria la formación en materia de prevención de riesgos laborales y de ejecución del plan de emergencia y evacuación. La entidad adjudicataria garantizará la existencia de programas formativos en aquellas materias propias del desempeño de las tareas profesionales del personal contratado. controles y tratamientos sanitarios (contra la legionela. La puesta a disposición de los locales y los demás bienes muebles de la Administración para la prestación del servicio. El IMSERSO proporcionará al Adjudicatario los locales. La entidad adjudicataria se compromete a respetar el uso restringido de los despachos y dependencias de trabajo del personal de la Administración Publica. La entidad adjudicataria se compromete a respetar las normas convivencia y horarios fijadas por la Dirección del Centro a que deberá ajustarse la utilización de las dependencias comunes del Centro en la ejecución de los servicios. realice sus funciones con un escrupuloso respeto por la intimidad y los derechos de los usuarios del Centro. corriendo de su cuenta el mantenimiento y reparación de los mismos. serán por cuenta de la empresa. o fuese poco cuidadoso en el desempeño de su cometido. salvo situaciones justificadas que requieran una intervención inmediata. Será por cuenta del Adjudicatario el material necesario (taladros.Deberá garantizar que el personal encargado de la prestación de los servicios.. 2. corrección. 13 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Los licitadores deberán presentar tales programas en sus ofertas. instalaciones. brocas…) para la prestación del servicio.
5. El IMSERSO correrá con los gastos de fluidos que sean utilizados en el Centro. robo. actualizaciones y modificaciones del Plan de evacuación y emergencias corresponde a la Dirección del Centro. 14 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Igualmente será responsable el Adjudicatario. 4. muebles. instalaciones.El Adjudicatario está obligado a conservar en perfectas condiciones los locales. serán indemnizados por cuenta del contratista. Las mermas que pudieran existir serán valoradas a precio de reposición. El Adjudicatario no podrá realizar obras en los locales sin permiso expreso del IMSERSO. el contenido del propio Plan y según la normativa vigente en la materia. 3. en estado correcto de funcionamiento. de las sustracciones de cualquier material. idéntico criterio al señalado en el punto anterior. ésta quedaría a beneficio del Centro sin derecho alguno a indemnización. enseres y aparatos propiedad del Centro. El Adjudicatario se compromete a hacer un uso adecuado de los mismos. a cuyo efecto suscribirá los contratos de mantenimiento preceptivos. Será de cuenta del IMSERSO el gasto de las líneas de teléfono fijas del Centro y el de los teléfonos móviles del personal de la Administración... así como el gasto de correo. valores y efectos imputables a su personal. De acordarse alguna reforma.Aseguramiento de responsabilidad civil y otras contingencias. siguiéndose para su compensación.. La implantación. siendo de su cuenta las reparaciones que se efectúen y abonar los desperfectos que se observen al término del contrato y excedan del deterioro normal derivado de un uso cuidadoso. incendios y responsabilidad civil que garantice suficientemente los riesgos señalados. el Adjudicatario deberá abandonar los locales y devolver cuanto hubiera recibido en uso. tales como agua. Dará conocimiento de las reposiciones y reparaciones a efectuar en ellos.Fluidos. comprometiéndose el Adjudicatario a participar en la ejecución del mismo de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del Centro. que serán de su cargo. Los daños que el personal pudiera ocasionar en el mobiliario e instalaciones. gas y energía eléctrica.Plan de emergencias y evacuación. teléfono y correo. El Adjudicatario suscribirá a su cargo una póliza de seguros que cubra suficientemente daños. que podrá detraer la compensación procedente del importe de las facturas que presente el contratista. Al finalizar el contrato. desarrollo. siempre a juicio del IMSERSO.
Debido a la gran dimensión del edificio y continuos desperfectos. podrán inspeccionar para comprobar si la calidad de los servicios son los adecuados. se encargado principalmente de las reparaciones del edificio (grietas. Sin perjuicio de que la Dirección del Centro establezca los procedimientos de control de calidad y de seguimiento que garanticen la calidad de los servicios contratados.Respecto del personal necesario para prestar los servicios comprendidos en este pliego. controles o determinaciones analíticas que se consideren convenientes para detectar cualquier tipo de alteración. 1. como mínimo. o 1 técnico de mantenimiento con conocimientos en albañilería.. Asimismo podrán efectuarse las inspecciones. o 1 técnicos de mantenimiento a jornada completa de mañana de lunes a viernes y media los sabados. VII . de lunes a viernes. el Adjudicatario dispondrá de un Plan de calidad documentado. de: o 1 jefe de mantenimiento de lunes a viernes en jornada completa de mañana. azulejos. control y seguimiento de los servicios contratados. fontanería… de lunes a viernes a jornada completa de tarde. o 1 persona para el mantenimiento de los jardines.6. debiendo prestar el Adjudicatario la colaboración que su aplicación y evaluación requiera por indicación de aquella. Se refleja a continuación la presencia de personal mínima y se valoran los costes de los servicios en que se descompone el presupuesto. Los fines de semana y festivos en jornada de mañana se prestara el servicio por al menos una persona y se garantizara un servicio de guardia el resto del tiempo durante todos los días del año. deberá garantizarse la presencia física. pintura.-Estudio económico – administrativo. – Calidad. 15 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . roturas de suelo. Serán de aplicación por la Dirección del Centro las prioridades que incluya el Plan anual de Calidad del IMSERSO para el mismo. En todo momento los servicios competentes del IMSERSO. pintura de paredes…) así como de los cambios oportunos de mobiliario que se ordenen por la dirección del centro. o 1 tecnico de mantenimiento a jornada completa de tarde de lunes a jueves. Estando siempre a disposición del jefe de mantenimiento para su apoyo en otras tareas.
16 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .
17 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . del Área de Cuidados Especiales (con 6 habitaciones individuales con baño). escaleras y ascensores de comunicación con el resto de plantas. Acceso Doble al Centro Día. Baja y Pta. donde se sitúan: a) el Acceso Principal general peatonal (residentes. del Área de Documentación. del Área de Salud Laboral. El inmueble compuesto por 2 plantas sobre rasante (Pta. visitas. personal). escaleras y ascensores de comunicación con el resto de las plantas. Acceso comunicado con el edificio en general. Acceso principal general peatonal (residentes. del Área de Centro de Día (con 4 habitaciones individuales). además de patios de iluminación. grupo electrógeno. residentes. Semisótano. con acceso de vehículos desde el exterior de la vía publica (esquina c/Guarda y c/Río Mondego) y en la misma esta previsto la ubicación de : Gran local pendiente de definir uso especifico. residentes. taller de mantenimiento. Acceso al garaje y locales de Pta. locales de Reunión. tanatorio y garaje. cuarto de contratas. C/Almeida. se sitúa en una parcela exenta. C/Río Mondego. independientes y comunicados mediante dos deambulatorios (principal y de servicio) además de patios de iluminación. Planta Alta. Planta Baja. Igualmente tiene acceso rodado desde la vía pública. resto de público. despachos del Área de Dirección y Administración. locales del Área de CafeteríaComedor-Cocina. resto de público). tipo trapezoidal formada por las calles:     C/Cordel de Merinas. aseos de planta. Acceso principal secundario (personal. En ella se sitúan locales de: Vestíbulos generales. del Área de Terapia Ocupacional. visitas. personal) así como también tiene acceso rodado desde la vía publica. b) Acceso principal secundario (personal. escaleras y ascensores de comunicación con las plantas superiores. del Área de Investigación. C/Guarda. vestuarios generales. todo desde la c/ Río Mondego). Este Centro de Referencia Estatal esta distribuido de la siguiente forma: Planta Semisótano. cuartos de instalaciones (centro de transformación. además de patios de iluminación. cuartos generales de almacenes.ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (SALAMANCA). donde se sitúan 8 Módulos de Unidades de Residencia. (todo desde la c/Cordel de Merinas).Alta) y una por debajo de la rasante (Semisótano) con iluminación y ventilación natural en gran parte de ella. lavandería. grupo de presión PCI). grupo de presión de agua potable. del Área Consulta Especialistas.
67 m2 4.09 m2 Zonas Verdes: 1. baño gerontológico. comedor.150.353. Planta de Cubierta. donde se sitúan. control y oficios generales. estar.673.53 m2 3.547. instalaciones de energía solar. y 2 con 14 habitaciones individuales todas con baño.19 m2 La Superficie Libre de Parcela es de 5.716.58 m2) La Superficie de la Parcela es de 12.218. cuartos de ascensores. patio abierto.6 Módulos de Residencia cuentan con 13 habitaciones individuales y 1 habitación de control de enfermería.81 m2. Planta Baja: 5. quedando distribuida aproximadamente en: Viales pavimentados.84 m2 Zonas Servidumbre Cordel: 905. Planta Semisótano: 3.892 m2 La Superficie de la Parcela ocupada por el edificio es de 7.72 m2 ( y local sin uso especifico de 3.584. Planta Alta: 6. Planta de Cubierta: 366. Las Superficies construidas del Centro son las siguientes: 1. baños generales. cuarto de calderas y enfriadoras.854.11 m2 ( 19.19 m2 ______________________________________ TOTAL CONSTRUIDO 16.25 m2 18 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . tráfico peatonal y rodado: 2. cuartos de instalaciones generales.244.47 m2) 2.363.
También esta instalación abarca la producción y transporte del agua caliente sanitaria. válvula de retención. Colectores Generales: Recogida de aguas conducida por las tuberías en arquetas de suelo y por tuberías y arquetas intermedias. -2 Pozos generales interiores.(aparatos) -Tuberías de PVC sanitario y piezas especiales. con tapa. -Tubería de drenaje perimetral de muros de sótano en PVC perforado de 125mm de sección. La instalación esta formada por: -Acometida a la red municipal de abastecimiento de agua en tubo de polietileno de 75mm. Bajantes de aguas sucias de baños en general. Enterrada. de registro y de paso que enlazan tubería horizontal de saneamiento.El edificio tiene instalaciones de saneamiento correspondiente a: Saneamiento Vertical: Bajantes de agua de lluvia (Cubiertas y Patios). tanto para personas como de servicio de las instalaciones y maquinas que requieran dicho agente líquido. INSTALACION DE FONTANERIA. _______________________________________________________________ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.ANEXO II DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (SALAMANCA). -Filtro en Y DN-80/PN-16. -Desagües de PVC sanitario. Conectados a la red de saneamiento publico de la c/ Cordel de Merinas. de alta densidad y 1MPA. -Contador de agua de 80mm de Ø (3”) en arqueta acometida/armario con 2 válvulas de corte de esfera de 80mm. por gravedad llegar a pozos generales y de estos acometer al saneamiento publico exterior. registrables de ladrillo cerámico. cuerpo de hierro fundido.Instalación para el abastecimiento y consumo de agua sanitaria en los puntos establecidos en el edificio. La instalación del edificio consta de los siguientes elementos: -Bajantes de PVC sanitario verticales de diversos diámetros. filtro de cesta en Y. grifo de purga. Secundario:Desagües de aparatos sanitarios y suelos de ducha integral. colgada techo semisótano (aparatos+cubiertas/patios). Horizontal: Principal: 19 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . sensiblemente horizontales de diversos diámetros. -Arquetas a pie de bajantes de ladrillo cerámico con tapa. -Tubería/colector horizontal en PVC sanitario serie naranja. Saneamiento Tuberías colgadas de forjado individuales o interconexionadas hacia puntos prefijados.
servicios y cuarto de limpieza. vitrificados de 1000 litros tipo VITREX con válvula de seguridad y forro aislante. Dilatadores. -Clorador automático INSTALACION DE CLIMATIZACION.6 KW cada una.3 contadores. grifo pruebas. (Control consumo Climatización). de 3000 litros c/u. (Control consumo en Cocina/Lavandería). circuito humo y cortatiros. conexión flexible galvanizada.El sistema abarca a todas las habitaciones con su baño correspondiente y los locales comunes del modulo de referencia. con quemador atmosférico. Llave de compuerta de 25mm. Planta Baja: Con idéntico criterio al empleado en la planta anterior se lleva el sistema en: Modulo de Centro de Día Módulo de Cuidados Especiales 20 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . -Tuberías de abastecimiento de agua fría/caliente para los aparatos de locales sanitarios húmedos del edificio en PPR. válvula de esfera a pie de montante. para un sistema general de climatización consistente en: a) Suelo radiante-refrescante. conexión flexible galvanizada. Tubería de polipropileno reticular sanitario. Válvula salida DN 20. -Contador de 50mm (2”). -2 Grupos de presión de agua tipo APMVXE 120/4-2 vv.y calefactar los locales situados en: Planta Alta: Todos los Módulos Residenciales (8) y sus habitaciones y zonas comunes. c) Agua caliente (dos calderas de gas natural). Encendido piezoeléctrico. A) Para alimentar de agua caliente el sistema de –suelo radiante. y sistema de regulación de llenado. Ebara. -5 Depósitos acumuladores de ACS. válvula antiretorno. -Depósitos de Membrana de expansión. -Aislamiento térmico de tuberías en general en coquilla flexible de espuma elastomerica de diversos diámetros. grifo pruebas. b) Aire frio ó caliente desde fan-coils de techos. Chimenea de doble pared acero inox. uno por cada circuito de llenado de cada enfriadora. circulador electrónico Wilo TOPED. -Central de regulación y control.. en red de acs de baños de habitaciones de residentes. válvula antiretorno. Circuladotes electrónicos de rotor seco Wilo. mezclador monomando pulsador en baños de habitaciones (lavabo y batería ducha/teléfono). (1”). Válvula salida DN 50. Cuadro de regulación y control. -Griferias de acero cromado tipo mezclador monomando en servicios generales. -2 Calderas dobles de fundición modular a gas natural de 557. -2 Contadores de 25mm.Se realiza una instalación para producción de agua fría y agua caliente mediante maquinas enfriadoras (agua fría) y calderas a gas (agua caliente). Funcionamiento automático. Desagües en tubería de pvc serie B y bote sifonico individual.sistema de aliviadero con llave de esfera de 1”. Secciones y diámetros según aparatos y su disposición en la red general. excepto las zonas de control de enfermeras y oficios anejos. en instalaciones interiores tanto para agua fría como para agua caliente. -Tuberías de acero negro soldado de diversos diámetros en sala de calderas -Válvulas termostaticas mezcladoras de 1” . tipo PN-20 y diámetros variados según tramos del sistema así como con las valvulerias y piezas especiales correspondientes. válvula de esfera a pie de montante. -2 Depósitos cilíndricos de acumulación en polipropileno con tapa.
3………. en tubería helicoidal de chapa de acero galv.009.enfriadora A……. uno de impulsión de agua fría y otro de retorno de agua fría y poder obtener aire frío.2. de anticondensación y mezclador de 3vias.8) -Fancoils( 4 tubos.6mm con aislamiento de fibra de vidrio y acabado en aluminio -Calderas de Producción de calor: 2 calderas dobles ADISADUOEurobongas 16BT de baja temperatura. En los colectores de suelo radiante existe un actuador electrotérmico por cada aseo de habitación de forma que el anillo de su suelo quede anulado. La regulación de temperatura en donde existe suelo radiante/refrescante se efectúa individualmente en cada modulo mediante central de regulación. Se parte desde 3 enfriadoras instaladas en cubierta(con dos tubos impulsión /retorno) y 2 grupos dobles de calderas también en cubierta (con dos tubos impulsión /retorno) y según 3 zonas de actuación generales. Siempre con temperaturas programadas. Circulares de chapa de 200/300/400mm.6) 1 Carrier 30RA200 202kwEER (C) (7. Carrier 42 FMH030 Carrier 42 JWD016.2. en falso techo): Carrier 42 NF075HC.con mando de sonda exterior. Y espesor 0.025HC.5. discurren las redes que alimentan las válvulas.7kw. lo que 21 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .-Módulos 4.043HC.-Módulos 7 y 8………. caldera 1 y 2 Por la planta alta de módulos residenciales. uno de impulsión de agua caliente y otro de retorno de agua caliente y poder obtener aire caliente.3) 1 Carrier 30xA402 393kwEER (B) (4. Por la planta baja las redes que alimentan los fan coils de este nivel. modulantes con cuatro etapas de potencia c/u y de potencia útil 557.005. -Conductos: La distribución de aire de los fan coils se hace mediante conductos de sección circular o rectangular del tipo climaver plus/metal de Isover (panel de fibra de vidrio acabado de aluminio a 2 caras). para los mismos espacios definidos anteriormente.033HC.5. en este caso mediante 2 tubos. caldera 1 y 2 Zona C.6……….. Zona A. para distribución aire climatizado en aluminio.. bombas.caldera 1 y 2 Zona B.Modulo de Terapia Ocupacional y Despachos Anejos B) Para alimentar los fancoils de techo (a 4 tubos). de impulsión. Agua fría (de maquinas enfriadoras) C) Para alimentar de agua fría a temperatura programada y en la época estival el sistema de – suelo refrescante. baja y deambulatorios y zonas comunes de la planta alta. para los mismos espacios definidos anteriormente. El sistema de aire caliente a través del sistema de fan coils de techo se emplea para todos los locales climatizados de planta semisótano. Conducto flexible Flexiver D de Isover de diam. D) Para alimentar los fancoils de techo (a 4 tubos).enfriadora B…….. en este caso mediante 2 tubos. mediante la válvula de 3 vías y termostato de ambiente invierno/verano de 3 velocidades. Para los equipos fan coils. 152 mm.060HC.-Módulos 1. Además la instalación consta de: -Enfriadoras: 1 Carrier 30xA252 274kwEER (A) (1. equipos de suelo radiante y los fan coils de los distribuidores. Siempre con temperaturas programadas. la regulación de temperatura se hace de forma individual por cada equipo..enfriadora C……. de ambiente de tº y humedad.
purgadores y grifos de llenado/vaciado. Existe por cada modulo residencial. Circuito calefacción: 3 bombas electrónicas WiloIP-E 40/5-28 (A) 80/2-15 (B) 65/2-15 (C) Circuito primario acs: 1 bomba gemela Wilo SD 40/3 II Circuito primario calderas: 2 bombas Wilo P50/125r Circuito suelo radiante : 9 bombas Wilo TOP-D 40 II 3 bombas Wilo RP 25/60-2 II Circuito de retorno ACS: 3 bombas Wilo Top Z30 -Válvulas y Otros: llaves de esfera PN-10. de DINAK 400/475 mm.5m3/h y 70/80ºc. -Rejillas: De retorno con lamas fijas a 45º en aluminio con marco. baterías de ida y retorno.Existen además quemadores atmosféricos de acero inox para gas natural. Armarios de distribución: Con colectores de bronce. -Chimeneas: Conductos de salida de humos de calderas en acero inox de doble pared. De impulsión doble deflexion con compuerta y laminas horizontales ajustables en aluminio extruido.000litros de agua/h. en el resto de los locales existen extractores asociados al funcionamiento de los fancoils. válvulas termostaticas en ida y detentores regulables en retorno. cobre. -Tuberías: En sala de calderas y redes generales son de acero negro DIN2440 y de diámetros entre ½”…. válvulas motorizadas. con piezas especiales. -Ventilación mecánica: en aseos de habitaciones existen extractores individuales para 3 volúmenes hora.4kw. válvulas de retención. -Dilatadores: Empleo de los mismo en los sitios convenientes. a 60ºc con un caudal primario de 1.hasta 5”. 22 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .115. con plenum en perfileria de aluminio con 4 ranuras. flexibles y diferentes diámetros para toda clase de tuberías.de compuerta. Circulares en chapa de aluminio extruido con dispositivo de regulación. -Aislamiento: en coquillas de espuma elastomerica. -Difusores: Lineales. tanto para agua fría como caliente. -Acumuladores: 4 ínter acumuladores de acero vitrificado VITREX AE1000. capaces de dar 4. polipropileno etc. c/u.existe un reloj programador que puentea periódicamente el termostato que hace funcionar la bomba del primario produciéndose un aumento de la tº del agua de los acumuladores a valores de 70ºc. todo en nº y tipo variables según la instalación en la que están colocadas.9mm de PE_Xc polietileno reticulado con capa contra la difusión de oxigeno. acero. un armario general de zonas comunes y un armario cada dos habitaciones.) INSTALACION DE ELECTRICIDAD. Para parar el efecto de la –Legionella. -Expansión: sistema de expansión cerrado con 2/3 vasos de 300/425 l. . Tubos de 20x1. que extraen aire siguiendo el criterio de ventilación de la UNE 100-00. -Suelo radiante: Consta de Placa Base aislante PST30 de poliestireno expandido de baja densidad y revestimiento plástico como barrera antivapor. válvulas de corte. Tira perimetral 25/130 de espuma de poliestireno para bordes para asegurar la libre dilatación de la losa radiante evitando puentes térmicos.Básicamente la instalación de electricidad esta constituida por: -Actuación en conexión exterior de Compañía Iberdrola con empalme de doble línea en la subterránea existente. antivibradores.hace un total 8 etapas con 1.
dentro del edificio. -Luminarias. 4 tiempos. Cuadro electrico. para 8 horas de funcionamiento. Compacto de bancada. Generador TOR. De compañía a CT subterránea. Bajotas celdas se dispone de un canal registrable para cables de AT. -Tomas de tierra generales. Deposito de 215 litros. mod. abrigado.500kg. -Centro de Transformación (CT): Terminal de consumidor de 800kVA y para tensiones secundarias nominales de 400/230v.420kg. Paredes de ladrillo macizo cerámico. conectado al saneamiento general. protección y medida. Tensión 400/230v/50Hz. para maniobra (entrada y seccionamiento). iluminado y ventilado naturales. HIW-150. Con sumidero para posibles fugas y vertidos de aceite conectado a un pozo ciego registrable con tapa. Tensión nominal 20kV. 23 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Sumidero central para recogida eventual de agua. -Grupo electrógeno de 150kVA. La línea de AT tiene 2 tramos. Motor de 6 cilindros/diesel/Iveco/1500rpm/refrigeración x agua. con ventilación e iluminación al exterior. -2 Batería de condensadores para corrección factores de potencia.) Peso: 2. cables secos unipolar de aluminio DHZ1-AL con aislamiento de 12/20kV de 3x50mm2 en canalización individual con tubo polietileno corrugado doble (tubo reserva). Tipo: Distribución Marca: Jara Sistema: Trifásico Tensiones primarias: 13. Refrigeración: Natural x radiadores Celdas: 3 celdas prefabricadas con envolvente metálica. Tipo CGM COSMOS ORMAZABAL. Las uniones en la línea existente se realizan con el mismo tipo de cable y sección de 3x150mm2 a través de empalmes prefabricados para cable seco de 12/20kV de 150mm2. -Línea generales y circuitos específicos. Totalización de energía en alta y celdas de entrada y protección. -Cuadros secundarios de planta. -Centro de Maniobra (CM): prefabricado de hormigón armado con 3 posiciones de celdas situado rasante con la valla del solar. uno en circuito doble de ida y vuelta desde el empalme subterráneo en la existente de la EDREE hasta el CM y otro simple desde el CM al CT. Compacto Motor de gasoleo A.Arranque automático parada manual. Sistema Trifásico.-Ramal de línea subterránea de doble circuito(entrada-salida) a partir del empalme anterior hasta el centro de maniobra (CM) con conductores unipolares de 20kV/150mm2. -Cuadro General de Protección de Baja Tensión (funcionamiento compatible de 20kV). Grupo electrógeno: Potencia 150kVA.Peso 1. Sistema de relevo o inversión de red por falta o bajada de tensión.: 57dBA Refrigerante: Aceite (390 l. Elementos más significativos Centro de Transformación: (localizado junto taller mantenimiento) Local con acceso directo desde el exterior. (junto taller mantenimiento). aparatos y mecanismos. -Elementos de control y Seguridad.2/20kV Tensiones secundarias: 400/230v Potencia nominal: 800kVA Nivel ruido máx. Materiales de fabricación nacional/UE. Batería 12v/120Ah. Línea de AT. Solera de hormigón armado.
Coeficiente simultaneidad 0.612w). Ascensores (4 grupos principales) (82. recepción. Grupos incendios (11. Cuadros Eléctricos: ( para consumos de Alumbrado. Condensadores Varplus. Regulador MRG-6 (5 escalones x60kVAR) + 30 kVAR. Tensión 400V. climatización.1) 4356 (203. Potencia 330kVAR. De 330kVAR tipo MerlinGuerin Rectimat II.920w). 15595w Oficinas al publico (202) 20532 Zona de Recepción (203) 25001 (203. En el están colgados: 1/3 del alumbrado general del edificio (38171w).3) 516 Geriatría 2 (206.61. Regulación 5x60.2) 2266 (203.4) 651 Cafetería (204) 20797 Cocina (205) 100801 Tratamientos Especiales (206) 21968 Peluquería (206. Batería de Condensadores: CIRCUTOR.5) 516 Psiquiatría (206.Silencioso 19dBA.4) 516 Geriatría 3 (206. Potencia reactiva Transfo. 30kVAR (Bloque fijo).7) 1682 Rehabilitación (206.368w). Sensibles y Climatización) Planta Semisótano (Alumbrado y Fuerza) Garaje 1 (101)………………………………1005w Talleres e Instalaciones (102) 12721 Lavandería (103) 126113 Zona Vestuarios (104) 7672 Zona de almacenes (105) 4330 Zona de Tanatorio (106) 5037 Garaje 2 (107) 2362 Grupo Presión de Agua (108) 17126 Grupo de Incendios (109) 11251 Cámaras Frigoríficas (110) 33906 Total 221523w Planta Baja (Alumbrado. centro día (27. Fuerza.3) 1656 (203. Elementos/locales sensible: Oficinas publico.8) 2756 Centro de Día (207) 18890 Atención Especial Continua (208) 17948 Total 241532 Planta Alta 24 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .1) 6322 Podología (206. sensibles y Fuerza) Zona Administración (201)………….2) 1204 Geriatría 1 (206.6) 516 Sala de Curas (206.251w). habitaciones: cuidados especiales. módulos de residencia (10.
35 1Toma secador baño 770 4 Tomas corriente usos varios 00 Total 1244w 25 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Elementos mas repetidos: Habitación Centro de Día.1 Plafón fluorescente PLC 26………… 34w 1 pantalla fluorescente HF 3x16w 76 Balizado aplique empot LED 1 Cabecero1 pantalla fluorescente Doble efectoHF 2x18w 50 Baño Plafón fluorescente 2 PLC 26 68 1 Extractor axial IP-X4.2 pantallas fluorescentes HF 3x16w………. 35 3 Tomas corriente usos varios 200 Total 409w Habitación de Cuidados Especiales (Atención Continuada) (Habitación Modulo Residencial). climatización. 60 Toma corriente ordenador port. sensibles y Fuerza) Modulo Residencial 1 (301)…………… 35216w 2 (302) 35216 3 (303) 35216 4 (304) 35216 5 (305) 35216 6 (306) 35216 7 (307) 35216 8(308) 35216 Total 281728 Planta de Cubierta. y Fuerza) Elevadores 1 (401)……………… 41865w Enfriadora 1 (402) 124000 Cuarto Calderas (403) 8710 Elevadores 2 (404) 42415 Enfriadora 2 (405) 166000 Enfriadora 3 (406) 104000 Elevador 3 (407) 21430 Elevador 4 (408) 41985 Total 550405 Potencia instalada=1295 Kw Potencia Simultanea= 1295x0.114w Toma Tv.(Alumbrado.78=615.913Kw= 616 Kw.(Alumbrado.61= 789.632 Kw x0.II 200m3/h 25 Espejo 1 pantalla fluorescente II 1x18w 25 1Toma corriente cama eléctrica 100 1Toma Tv 60 1 Toma corriente ordenador port.
realizados en panel tipo frigorífico. Baja y P. 2 ventiladores 3F de condensador 240v. Conductores de baja emisión de humos. y bajo tubo de pvc. baja opacidad y exentos de halógenos. INSTALACION DE ASCENSORES. Primera). control y compresor para 1500w. grupo frigorífico. P.252971002de Zanussi Dimensiones: 3600x2460x2480 mm. Comunicaciones: Con línea telefónica interior y exterior de vigilancia/seguridad Acabados para minusvalidos 5 unidades con 3 paradas (Semisótano. de paso libre. Mod. -2 unidades Bloque (4) de servicio -1 unidad Bloque (3) servicio Tanatorio -2 unidades Bloque (2) Residencia 2 unidades con 2 paradas (P.5/2. y bajo tubo de pvc. Recinto Frigorífico en Semisótano. 3x1. 13 personas.Baja. Derivaciones individuales.Otros: Línea General (Derivación individual para suministro en Baja).35mm2 3x70/35/25 + 2x35/25/16 mm2 respectivamente. Nº Total de Unidades = 7 Marca de los aparatos: ZENER Sistema : Hidráulico Tipo General : Montacamillas. 3x(4x150)/(2x150) mm2 RZ10. Mod.5 mm2. 25. Aislamientos 750/1000v. aislamientos 750/1000v Circuitos Monofasicos: Conductores de baja emisión de humos. baja opacidad y exentos de halógenos. 5x6/2. Elementos y Mecanismos de series comerciales. Primera). 5x16/10/6/2. 1 Cámara de Día : en cocina. INSTALACION DE CAMARAS DE FRIO. Circuito Trifásico: Conductores de baja emisión de humos. Planta Baja y Planta Primera. P.Plantas de Servicio: Semisótano.5 mm2. Conductores de baja emisión de humos.52 m/s Dimensión cabina: 1100x2100 mm.5/4/6 mm2 potencia 10/15/20/25 A respectivamente. Cuarto de maquinas: cubierta. Puertas: automáticas interiores y exteriores de 900 mm. 1000kg. 26 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Con dispositivo temporizado para apertura ante obstáculos. Total 3 plantas. Con evaporador. verduras y pescados).252971001de Zanussi Dimensiones: 8920x5500x2480 mm. conductores unipolares de cobre. y bajo tubo de pvc. 16. baja opacidad y exentos de halógenos. programación. Cada cámara lleva: 1 compresor semihermetico trifásico 3cv. 10. -2 unidades Bloque (1) Residencia Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. formado por: 3 Cámaras individuales para refrigeración de alimentos (carnes.6/1kV(H1XZ1). de 3x6mm2. cuadro eléctrico. baja opacidad y exentos de halógenos. 0.Recintos frigoríficos desmontables.
valvuleria etc. con aislamientos y accesorios como llaves y valvulerias. Zanussi NCFG801. mod WSB3470HE. Mod.Con Boiler. Con presostatos. Zanussi FS15C2. Instalación auxiliar en tubería de acero/cobre de gas natural para las maquinas que lo requieren. eléctrica mod.accesorios. Pot. Mod.Pot.Potencia 17. Zanussi NBRG800.5kw. 1 lavadora TEKA TKE1200 T SILVER 7. Zanussi TRNA224A. Gas Indirecto. Mod. Potencia 2.5kw. IC4500E. Zanussi NPG1815.100/150 litros. 1 Cocina de 4 fuegos a gas + horno. valvuleria etc. accesorios. 2 Mesas calientes. de agua fría y caliente en tubería de polipropileno/acero negro Din 2440. INSTALACION DE LAVANDERIA. 2 ventiladores 3F de condensador 270v. valvuleria etc.Con Campana de extracción y extractor accesorios: carro. 33kw. INSTALACION DE COCINA-CAFETERIA. Zanussi PLEC428. 1 Baño Maria. 1 Sartenes Basculantes a gas./G ≥ 300.3 ventiladores de evaporador 1 grupo 3F resistencias desescarche Línea de maniobra. 20kw. mod T3190E.3Kw.Pot. marca Zanussi/16 kg. de horno 8. 1 Secadora. 1 Mesa Refrigerada. marca Zanussi/7. quemadores.Pot.Con accesorios. Mod. Vapor eléctrico. Eléctrica. 1 lavadora marca Zanussi/34 kg. Instalación auxiliar de saneamiento para desagües de maquinas y conexionado al saneamiento general. 2 FryTop a gas. Eléctrica.Con accesorios.Zanussi FCS101E4./G ≥ 300. 3 ventiladores de evaporador 1 grupo 3F resistencias desescarche Línea de maniobra. Mod.COCINA 1 Horno de convección. 2 cargas hora. 2 Freidora Eléctrica 18+18 litros.1 lavadora marca Zanussi/47 kg. Eléctrica.5 kg. Potencia 9957w. Barrera Sanitaria. valvulerias. 1Campana central.5 KG 1 Secadora. De gas 24kw Mod. 1 Calandra planchadora marca Zanussi. 80 litros. 1 Mesa aspirante marca Zanussi/ mod F3TBE. Barrera Sanitaria. 48. mod T4350E.accesorios. Placa inclinada.Pot. mod WSB3340HE. 2 cargas hora. 16kw.Pot. Zanussi TCD 2000 con accesorios.9kw. Zanussi NFRE810. Con accesorios y filtros. Instalación auxiliar para suministro a todos los aparatos que lo requieran. valvuleria etc. Eléctrica. 1 Marmita cilíndrica. 10 parrillas. Potencia 7983w/cámara 1 Cámara de Congelación con: 1 compresor semihermetico trifásico 4cv. 27 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . etc.accesorios. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. Zanussi NRG810. Eléctrica. filtros. 590 litros.
De cesto arrastrado. Montados en bancada sobre cubierta.Potencia 2000+2000w. estando conectado el sistema con otra fuente alternativa de producción y acumulación que es una caldera a gas. fregadero de ollas. 0. 12 litros. Su función final primordial es conseguir mediante la energía solar. Eléctrico. Grupo de bombeo y seguridad 7 bar. 25kg. panel de control mecánico. De 3 grupos. Microondas HM901. Formado por 5 colectores solares CHROMAGEN.capacidad. mesas de trabajo. Mod Zanussi SC60300 Molino de café MD60A para 10 kg/h. Lavamanos. Instalación auxiliar de saneamiento para desagües de maquinas y conexionado al saneamiento general. para el uso y consumo diario de los residentes y personal del edificio y ser la fuente principal de producción de agua caliente acumulada. Sotabanco. estanterías. Termo de leche. Potencia 1500+1500w. 2 Cubos cilíndricos de 6+6 l. montaje vertical. lavamanos de pedal todo de acero inoxidable sanitario.5m2 de superficie de absorción. estanterías etc. 28 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .Esta instalación esta compuesta por paneles captadores/colectores de energía solar distribuidos convenientemente en numero y orientación. Botellero de frío BF 300 Fabricador de cubitos de hielo.1 Tren de lavado lavavajillas. regulación electrónica. mesas de trabajo en acero inox. INSTALACION DE ENERGIA SOLAR. Instalación auxiliar en tubería de acero/cobre de gas natural para las maquinas que lo requieren. Con accesorios. Con ventilación. CAFETERIA. El sistema además esta compuesto por: -10 unidades de Colector Solar: Formado por 5 unidades de paneles de 2. 1800 platos/hora. Zanussi LBI 6 l. Carga derecha ó izquierda. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. Potencia 3. 1 Bascula electrónica BE6060250. Accesorios: vaina de inmersión. Fregaderos de 2 senos. Fregaderos de 1 seno. y 250 Kg. 24 l. -Vigas de apoyo y anclaje de paneles y bloques. 30 cestos/h. Griferias cromadas monomando. de agua fría y caliente en tubería de polipropileno/acero negro Din 2440. unidad condensadora de vapor y zona de secado.45kw. con aislamientos y accesorios como llaves y valvulerias. todo el sistema en la cubierta del edificio. Eléctrico. Pot.19 litros. Zanussi RT112ES. griferias monomando de palanca y teléfonos de ducha.CIM50A3. vainas y valvulerias. Lavavajillas cesto cuadrado. Zanussi. Mod. para producción de agua caliente sanitaria. de 600x600 mm. calidad sanitaria. calentar agua. Cafetera M990D3G. en hormigón armado y directamente apoyadas en la cubierta. 50kg/día. Cromadas y calidad sanitaria. termostatos de seguridad. Instalación auxiliar para suministro a todos los aparatos que lo requieran. y acumular/mantener dicha agua caliente sanitaria.5 kw. 900w. Manguitos electrolíticos.
Tubería de polipropileno reticular de diversos diámetros. -14 Collares de tomas de polipropileno de 40mm. UFX 6/19. -16 Aspersores y riego por goteo INSTALACION DE DETECCION/EXTINCION DE INCENDIOS. Armario estanco.. Válvula maestra. INSTALACION DE RIEGO EXTERIOR. Toma para puesta en marcha del equipo de bombeo.. -1 Circuladores Grundfos UPS 32-55. -4 Arquetas de plástico para la instalación de 3 electrovalvulas. protección catódica. con tapa y enlace rápido. -1 Circuladores willo. aislamiento. de 300 litros capacidad. Potencia de absorción 180w. con aislamientos tipo armaflex SH9/22 de diámetros. palanca de acero y de equilibrado hidráulico. para alimentación de electrovalvulas. Transformador exterior 220v/24v. -Línea eléctrica en conductor de cobre de 2x1.Para el riego de plantas mediante un sistema automático y de forma manual. 18x16mm. Tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos. valvuleria. que se puedan producir. tipo bayoneta. -Filtro de latón de malla de acero de 1 ½”. con aislamientos y accesorios como llaves y valvulerias.. termómetro.. motor rotor encapsulado. Aislamiento 1kV. conexión G 1 1/2”.22/20mm. de agua fría y caliente en tubería de polipropileno/acero negro Din 2440. Instalación auxiliar para suministro a todos los aparatos que lo requieran.. -Tubería de cobre y accesorios. SEDICAL mod. Protegido en tubo de acero. 25w. -4 unidades de Bocas de Riego. -1 Cuadros de control. 140w. averías. 10 bar. 4 bar y 120ºc -Valvulerias a bola. 3 velocidades. -1 Intercambiador de placas. . -1 Transformador 220v/24v. montada sobre bobina metálica. -1Vasos de expansión cerrados. para primario y retornos. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. con elementos de control y seguridad. analizándolos precozmente y disponiendo de los sistemas y elementos con la que esta dotada 29 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . alarmas etc. purga automática. que analiza todos y cada uno de los elementos de detección localizados en los locales vigilados en cada una de las plantas del edificio y los eventos producidos como. monofasica. compuesta por: -4 Centrales con programador electrónico para 4 estaciones. 110ºc. by-pass. válvulas y accesorios.Electric. -21 válvulas automáticas de drenaje automático de ½” -Válvula reguladora de presión con manómetros de 1 ½”. Conexión flexible a ½” mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. vaciado. válvula de seguridad.-2 unidades de Acumuladores DE 5000 litros cada uno de capacidad en acero con recubrimiento de epoxi. 13/15mm.5mm2.El edificio lleva una instalación centralizada para la Detección y Extinción de Incendios . Varios inicios de riego x programa. En latón de ¾”. -104 Difusores emergentes con cuerpo de plástico de altura 100mm. mediante una Central Kilsen de General. prealarmas. Tobera intercambiable.
NotifierPS1260. autochequeo. 20mm.Grupo Electrogeno . NotifierM701 con caja M200SMB direccionable para activación de puertas y compuertas. Fuente de Alimentación. 30 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. -4 Modulo de control con rele. Identificación individual. -Conductor bus de comunicación en par trenzado y apantallado de 2x1. Dos puertos serie RS232 ó RS485. -256 Retenedores electromagnéticos de puertas RF de sector. F/40kg.Centro de transformacion . -Programación de software para vuelco información a PC. Windows. autochequeo.) KSA705. 40 pilotos indicadores de alarma/avería. convenientemente para no obtener falsas alarmas y en caso de alarma de fuego. Software grafico y de programación carga/descarga. Pruebas y rearme mediante lamina no rompible y microprocesador. analógicos. DETECCION La instalación esta compuesta por: -1Central automática KILSEN (G. Display de LCD de 4 líneas por 40 caracteres/línea. Consumo 83mA/24v. -26 Detectores Termovelocimetricos analógicos microprocesados con salida de alarma remota. se activen y actúen en consecuencia con la lógica establecida.Almacén General . -25 Sirenas electrónicas. en interior de tubo de acero galvanizado de diam. bitono. automatización de dispositivos de extinción etc.5mm2 de 40 vueltas/m. Compatible con EN54. y salida 2. Master con modulo direccionable..Incluso módulos de lazo. De 114dBa. -2 Fuentes de alimentación de 24v. Microruptor.E. mediante electroimán encapsulado para mantener puertas RF abiertas. -550 Detectores iónicos analógicos microprocesados con salida de alarma remota.Aula de apoyo.Cocina general . analógica ampliable de 1 a 5 lazos con capacidad para 125 detectores mas 73 módulos pulsadores por lazo. Armario metálico estanco. Identificación de plantas y puntos de señal sobre plano de proyecto. Con pulsador manual para supervisión/control. informando al usuario en todo momento de la Situación presente y futura inmediata. . Notifier. óptico acústicas.Ssal de instalacion de energia solar.Cuarto de Calderas . -96 Pulsadores de alarma identificables. -24 Indicadores de Acción sobre puertas. Los cuales están tratados desde la óptica de la detección/extinción. Teclado de membrana. Capacidad red paneles. Cargador de baterias. Los Locales que llevan extinción automática de incendios mediante agentes gaseosos (CO2 y FE13) son: . Identificación individual.5 Amp. autochequeo. Con 2 baterías de 12v. Totalmente programable desde el teclado. para evitar averías en central por fallo de detectores.para informar y disponer en cualquier caso los sistemas de extinción existentes para controlar dichas alarmas. paro de ventilaciones etc. como cierre de puertas de sectores. -Bases de conexión Detectores serie 700.
-50 Sacos intumescentes para sellados en pasos de tuberías de 300x200x40mm. RED EXTERIOR Constituida por unidades de hidrantes de suelo. ABC de 6 kg. Completa con solenoide de disparo.5 litros c/u. válvula de retención y antiretorno -Filtro en Y de cesta con cuerpo de hierro fundido. -6 Botellas automáticas de extinción para agente FE-13 de 100 litros de capacidad. -Tubería enterrada de acero negro DIN2440 de 5” (DN-125) sin calorifugar y elementos auxiliares.-20 Extintor de CO2 de 5kg.-4 Batería de CO2 de 7 botellas de 69. con difusores específicos según tipo de gas extintor. Polvo químico polivalente. codo. apertura neumática etc. Completa con solenoide de disparo -2 Botellas automáticas de extinción para agente FE-13 de 87 litros de capacidad. La instalación esta formada por: -Acometida de agua para hidrantes de 4” en tubería de polietileno de 4” de diámetro de alta densidad y 4MPA con collarín de acero inox de 140-4”.Esta instalación esta formada por una red exterior (hidrantes) y una red interior (BIES). La Red comentada además esta formada por: -Acometida a la red publica en tubería de polietileno de 2 ½” (63mm. Completa con solenoide de disparo -Tubería de acero de 3000 libras NPT-42BAR. Eficacia 89B -131 Extintor de Polvo Polivalente.Básicamente esta formada por una red de Bocas de Incendio Equipadas. -2 Botellas automáticas de extinción para agente FE-13 de 120 litros de capacidad. grifo de purga. 31 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .EXTINCION POR GAS (Manual). INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS (HIDRAULICA).) de alta densidad y 1MPA presión máx. Eficacia 89B. -Contador de 2” con llaves de corte de esfera de 50mm. situados estratégicamente alrededor del edificio enlazados mediante tubería de acero y colgados de le red de abastecimiento publico. Eficacia 34A/233B. racor de 100 bombero y tapa de aluminio etc. -1 Extintor de Co2 de 30 kg. -2 Hidrantes de arqueta de 4” con 1 Boca de 100mm. Con válvula de compuerta. En carro. Carga max. alojadas en armario y distribuidas convenientemente por todas las plantas del edificio. Equipadas con válvula principal. RED INTERIOR. (automática en combinación con Central de Detección). siempre en carga.agente extinto 90kg. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados..
roscable. en fibra de poliéster reforzado. -Grupo de Presión de 80m3/h. Soldaduras aluminotermicas. Mástil de acero galvanizado de 5 metros de altura y sección de 60mm. Con 20m. Compuesto por: Electrobomba Principal de 50cv. con devanadera circular. Cocina 9m3. Q= 150m3/h. -Tubería de acero negro DIN2440. manómetro y lanza con 3 efectos.57m3/h c/u. colector de impulsión con válvulas de corte y retención. Tubería de acero sin soldadura. Y 50 cv.C. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. -54 BIES Bocas de incendio Equipadas de diam. Formado por cabeza ionizante de captación. -Armario R150m3/h. esta circunscrito para las instalaciones de: Aparatos de Cocina: Marmita 2m3. -Batería 1G-150 Contador. para una tierra inferior a 5 Ω ohmios. Con tubo de protección en la base de 2 metros de longitud y sección 40mm.. de diversos diámetros. Localización en cubierta del edificio.APA-MPA.El consumo de gas natural en este edificio. 131m3/h. en armario. 1 ½”. -2 Electrovalvulas de 1” y 500mbar.instalación según normativa vigente. En armario de 500x500x300mm.. Ramal de pruebas con: Colector de pruebas completo. 2Calderas ADISA DUO 16BT (558kw) . FryTop 3m3.S. 32 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . 1”. manómetro y válvula de seguridad. Gas tipo G150. llave de corte.. con seguridad máx. piezas especiales y grapas para conexión y fijación a suelo y paredes verticales. Conjunto de regulación . entrada de 1”. Bancada y Cuadro eléctrico completo. Con 35 metros de radio de protección. INSTALACION DE PARARRAYOS. Válvula esfera corte general para instalación. 3 Unidades de Pararrayos piezoeléctrico. Lectura 1500mmca. salida en 2” y salto de presión APA-MPA. de manguera. presión servicio. 74mca.Colector de aspiración con válvulas de seccionamiento. Acumulador hidroneumático de 25 litros. Calderas de producción de agua caliente para climatización y A. Con tubo de protección en la base de 3 metros de longitud. abierta permanentemente.. 2”. Interruptor de nivel por flotador de bronce de 1 ½” y red de desagüe de aljibe.. La instalación esta formada por: -Acometida AC DIN2440 en 2 ½”/6”. 2 seg. 2 ½”. Todo ello alojado en arquetas enterradas y registrables./mín. Toma de tierra de pica/placa en acero galvanizado de 2metros de longitud. Con tubería de llenado de 1 ½”. Red conductora de cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección. Sujeto con doble anclaje para su conexión a red conductora con cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección. n acero DIN2440 sin soldadura y 4”. Sartén 2m3.-Aljibe de almacenamiento de agua de 12m3. con válvula antiretorno. electrobomba jockey de 4cv. INSTALACION DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL INSTALACION DE DETECCION DE GAS NATURAL. no colapsable. 25mm. Aparatos de lavandería (previsión 1m3/h) Total 1299kw. con valvuleria.
multipantalla.-Tubería para gas en acero DIN2440 sin soldadura. entradas para 16 cámaras de TV. sensibilidad 0. multiconexión usuarios. día-noche. óptica variofocal. -6 Cámaras tipo ENVIRODOME/BOSCH automáticas de altas prestaciones. en interior de tubo de acero galvanizado de diam. TM_A170G de 1280x1024p.Conductor bus de comunicación en par trenzado y apantallado de 2x1. -36 Cámaras blanco/negro CCD SONY. conectada con las electrovalvulas de 1”. TM_A170G de 1280x1024p. distribuidas convenientemente que permiten vigilar las áreas para la seguridad de residentes y personal. La instalación se compone de: .5mm2 de 40 vueltas/m.PX16300R. INSTALACION DE VIGILANCIA INTERIOR. menú en pantalla. Mod. roscable. -1 Multiplexor 16/color. en interior de tubo de acero galvanizado de diam.Conductor bus de comunicación en par trenzado y apantallado de 2x1. Notifier. para montar en Rack. HD 160GB.La instalación de vigilancia interior esta compuesta por una serie de cámaras de CCTV. Profesional duplex. Profesional duplex.Esta instalación de seguridad consiste en la distribución de una serie de cámaras del tipo CCTV distribuidas exteriormente para la vigilancia del perímetro y accesos del edificio y esta formada por los siguientes elementos: . 33 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .. para 16 entradas de video. 2 entradas de audio. Mod. Se distribuyen principalmente en accesos y zonas comunes de Módulos de Residencia en planta alta. -36 Ópticas Variofocales 5/50 CENTER de 3/8mm. 20mm. programable para control sistema. alta resolución HICB347H de ½”. TS3V310ED. de diversos diámetros. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. Luminancia 250cd/m2. 20mm.. Detección actividad. De 6 zonas de vigilancia. zoom digital orientable.5”. menú en pantalla. TFT Color de 17”. -3 Multiplexor 16/color. blanco/negro. carcasas antivandalicas. entrada Y/C. blanco/negro. -Centralita electrónica. de a. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. zoom digital orientable.5mm2 de 40 vueltas/m. Mod. carcasa exterior y soportes. Notifier.02 en b/n. zoom óptico. TFT Color de 21”. F1 0/360. accesorios. instalación auxiliar de electricidad. INSTALACION DE VIGILANCIA EXTERIOR. -Tubería para gas de aparatos de cocina en cobre. -3 Monitores Monitor de CCTV. 16 entradas/salidas. -1 Teclado Digital. -3 Monitor de CCTV. -3 Grabadoras Digitales Mod. Alarma programable.p. de tipo fijo (cuadro imagen fijo). multipantalla. entrada Y/C. 2 entradas de audio. valvulerias y accesorios para diámetros comprendidos entre 2 ½” y …. Autoiris 1/3”. con lazo canal audio bidireccional. con soportes de pared y techo. 2 entradas video. valvuleria y accesorios. con detector de movimiento. Tarjeta fase Ethernet. con 6 sondas de detección y alarma. completa según normativa. 2 entradas video. entradas para 16 cámaras de TV. Luminancia 250cd/m2. de detección de fugas de gas.
manos libres. localización. mediante BUS (2 pares de hilos) y funcionamiento a 12vdc.. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. direccionable. Los elementos del sistema: Puntos de llamadas. 3. controles. INSTALACION DE MEGAFONIA. para conexión llamada por pulsador con led funcionamiento.(Comunicación Paciente-Enfermera) Sistema INTERCALL-700..132 Indicadores luminosos (campos) en pasillos y sobrepuertas de habitaciones con 2 led y diferentes actuaciones luminosas óptimamente diferenciadas. luces etc. control de modulo. música. identificación. -Atenuadores de 100WAV-100. manguera UTP-6. batería de seguridad. -Atenuadores de 40WAV-40. etc. Conversación de voz en ambos sentidos y desde habitación en manos libres. 9 distribuidores FJB. El sistema va dotado de aviso preferente que pasa por encima de la actuación existente. megafonía. El sistema se configura mediante un PC conectado a la fuente de alimentación. 6. con procedencia de llamada. Configuración base.. Se instala en habitaciones y baños en general..Rejilla de 180mm.Instalación de megafonía general de OPTIMUS en el edificio solo en Planta Baja y Planta Alta.. atenuador a cero. Control general del sistema en Conserjería-Recepción mediante PC con software configurado conectado al sistema. función seguridad. de volumen de sonido para altavoces de línea de 100v.INSTALACION DE INTERFONIA CLINICA.. 34 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . 7. con 7 niveles/categorías de llamadas. alarmas. avisos por conmutación de línea (dejan pasar mensaje aunque el volumen este a cero) Regulación hasta 40w. de Módulos de Residencia con led de actuación y tirador de baño. infrarrojos. led tranquilizador y tono llamada espera.51mm. 4 fuentes de alimentación 220v. de diam..-10 unidades principales Receptoras en control del modulo de residencia. 9. para línea de 100v. para efectuar llamadas.. Se localiza en Zonas Comunes generales de plantas y en las zonas comunes de los Módulos de Residencia. en windows.-112 Puntos de llamada de cama. están conectados al BUS común que los alimenta. Los componentes del sistema son: 1. De diam.-Sistema de llamadas. Cajas de conexión. función seguridad. Windows 98/NT/2000/XP.118 Punto llamada tirador de baño de habitación con cordón. 5. y potencia RMS6w.-122 Pulsadores llamada conectables al terminal de habitación para actuación desde la cama. en cada uno de los módulos residenciales de planta alta. 8. Tubo corrugado para protección y cable 2x2x0. de volumen de sonido para altavoces de línea de 100v. 2. 2metros de longitud y pinza de sujeción. metálica.10 Terminales de llamada en baños gerontológico.-122 Terminales de Habitación. Pantalla display de 2 líneas de texto. La instalación esta compuesta por: -Altavoces de empotrar en falso techo de 10cm.Instalación y cableado para los dispositivos de llamada de habitación+baños y otros elementos del sistema. 4. avisos por conmutación de línea (dejan pasar mensaje aunque el volumen este a cero) Regulación hasta 100w. Software gestión/control.
Flexo de 250mm. en interior de tubo de acero galvanizado de diam. que atenúa las señales presentes en el resto de las entradas. 1 Entrada para fuente musical externa. Equipo de cabecera con amplificador monocanal y de grupo para FM. -Cabecera de RTV. 35 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . Cápsula micro fónica. Potenciómetro de ajuste en la base que se adapta al ruido ambiental. Función prioritaria de palabra con carta REC-PLAY de 4 mensajes y 5 cartas preamplificadas. -Modulo de maniobra 20ª y Modulo de 24 zonas. Los elementos del sistema general se encuentran instalados en la cubierta del edificio. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. .. -Reproductor Compac (6CD) de DVD con reproducción de super audio CC.Atenuadores de 4WAV-4. indicador de funcionamiento. La instalación esta formada por: -Conjunto de captación de señales de TV terrenal y FM. con base y torreta autoestables. de potencia. Incorpora función de prioridad de aviso activada por la detección de señal de audio en la entrada MIC2. -Fuente de alimentación de 24v. Base lastrada.VHF/UHF. 60WA-4060(1). CD´s compactos (CD3). Salida de 60DBM para conexión de cualquier entrada micro de los equipos. de potencias 60/120/240w. Posibilidad de preamplificar la señal a 30DBM para su compatibilidad con otros sistemas. de volumen de sonido para altavoces de línea de 100v. Amplificador monocanalFM 5Amplificadores para UHF analógicos Amplificador canales C8 a C12 Amplificador monocanal digital UHF C58 a C66 7Amplifcadores Banda ancha 2Fuentes de alimentación 750mA. Notifier. función seguridad. SONY/DVPNS92V. pulsador para hablar. -Chasis principal para 12 módulos. Salida HDMI y alta tecnología. formado por antenas para UHF y FM. INSTALACION DE TV/FM. avisos por conmutación de línea (dejan pasar mensaje aunque el volumen este a cero) Regulación hasta 6w. fuente alimentación y mezcladores señal.240WA-5240(1). -Amplificadores.5mm2 de 40 vueltas/m. 1 Antena FM 1 Antena VHF 1 Antena Mixta UHFB-III (C21/69 y (C8/12). cable coaxial y conducto de tierra de 25mm2. reproductor casete (CP2). de 3 metros de altura y tubo de acero galvanizado con anclajes. 4 entradas para micrófonos simétricos exteriores.Conductor bus de comunicación en par trenzado y apantallado de 2x1..Instalación para captación y visualización de radio y televisión en puntos determinados y en particular en todas las habitaciones de residentes y en los estares de los Módulos de Residencia. Equipo constitutivo de central de telefonía para equipos hasta 240w. un sintonizador de radio AM/FM(TM3). 20mm. -Armario modular para equipos RTV.Mod. MRS con espacios para incorporar un modulo de fuente musical. -Micrófono microprocesado en pupitre para llamada general.120WA-5120(1). -Unidad de potencia de 480w.
B.Instalación localizada para despachos de trabajo y habitaciones de módulos de residencia y compuesta por: -Canalización externa inferior enterrada y registro de enlace con 4 tubos de 63mm. 8 extensiones digitales. Formado por 2 tubos de pvc de 50mm. Bandeja pasacables en plástico/acero.TV terrenal.Mezclador para TVSAT Chasis soporte. -Red de distribución. -Central Telefónica TIPO TELEFONICA/AGE (Concierto MTAS/TELEFONICA). tipo c1 y derivadotes A. no propagador de llama incluso cajas de registro. a través de canalización. 6 vías. de diámetro. Con cable coaxial. Armario. 11 Soportes metálicos con 11 perforaciones. desde RTR a cada toma. satélite. Instalación de cable de 50 pares en bandeja pasacables desde RIT a tomas. no propagador de llama. regletas para conexión de los pares ethernet y soportes. 21 Módulos regletas de 10 pares de inserción por desplazamiento de aislante y corte/prueba de cada una. libre de llama. Desde arqueta de entrada y RE (Registro de Enlace). 10 Módulos regletas de 24 tomas RJ-45. Programable. Señal transparente 5-2150 MHZ. -Canalización externa y enlace superior. de diámetro. de diámetro.cargas adaptadoras. con interrupción en los registros planta. radio. puentes. compuesta por tubo de pvc de 20 mm. (Mínimo 12 accesos básicos. no propagador de llama y caja. no propagador de llama. 4 líneas RTB. tarjetero y anillos.C. -Puntos de acceso usuarios (PAU). cable duplicado y repartidores. tarjeteros y anillos numeradores. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. INSTALACION DE RED ETHERNET. 36 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . cable 1 par en red interior. -Red de distribución. Cable 1par. INSTALACION DE TELEFONIA. -Canalización principal. -Toma Usuario y red interior. 10 soportes Metálicos con 11 perforaciones. no propagador de llama desde RIT. alojados en patinillo y columna/techo/montante. Armario según normas. tarificación y 272 extensiones regulares. Conector hembra tipo Bell. no propagador de llama y registro de enlace. montado en estrella. -159 Puntos de red interior y bases de acceso terminal en cable coaxial c1.Instalación localizada para despachos de trabajo y habitaciones de módulos de residencia y compuesta por: -Registro principal de telefonía para alojar regletas de salida de red de telefonía. Sangrado de los pares x planta. -Canalización interior de telefonía en tubo de pvc de 20mm. RTR a Toma. 206 Bases de toma de telefonía. -Armario de regletas salida red ethernet. --Canalización interior TV/FM-RTV. de diámetro en pvc.) Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. corte y prueba de cada una. compuesta por 4 tubos de pvc de 40mm. de diámetro.
-206 Tomas de usuario. EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO SALON DE ACTOS RACK 1 Amplificador marca TOA 1 Micrófono inalámbrico de mano marca TOA 2 Micrófonos de solapa de marca AKG 1 Mezclador de 4 micros de mesa marca Audio.-Canalización interior de ETHERNET(con WIFI) TLCA compuesta por tubo de pvc de 20mm. Instalación auxiliar de electricidad a través de cuadro eléctrico especifico para suministro de energía a todos los aparatos reseñados. montado en estrella y conexionados. no propagador de llama incluso cajas de registro. de diámetro.Technic 1 DVD marca LG MESA - 4 Micrófonos de mesa marca JTS 1 Ordenador marca LENOVO 1 Teclado y ratón inalámbricos marca Logitech 2 Pantallas empotrada y extraíbles de ordenador en mesa SALA 1 Cámara de video fija en techo marca CANON 2 Cañones proyectores marca View Sonic 2 Pantallas automáticas de proyección marca CIMEX 1 Micrófono de pie para atril SALA DE FORMACION RACK 1 Amplificador marca APART 1 DVD grabador marca LG 2 Micrófonos inalámbricos de mano MESA 37 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . -Red distribución en cable RJ-45 en bandeja pasacables desde RIT a cada Toma. Cable de 8 pares tipo RJ-45. categoría 5. Base de toma.
de 16 de junio. prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 38 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000.- 1 Ordenador marca LENOVO 1 Teclado y ratón inalámbricos marca Genius SALA 2 Pantallas de plasma 42” marca View Sonic 1 Cañón proyector marca View Sonic 1 Pantalla de Proyecion manual extensible en techo 1 Pantalla de Proyecion conexión USB para ordenador interactiva Marca HITACHI SALA DE PRENSA RACK 1 Amplificador marca APART 1 DVD marca LG MESA 1 Ordenador marca LENOVO 1 Teclado y ratón inalámbricos marca Genius SALA 1 Cañón proyector marca View Sonic 1 Pantalla automática de proyección marca CIMEX NOTA: Estas instalaciones y sus elementos están sujetos a alguna posible ligera variación.
POTENCIA 3 KW. INCLUSO TORNILLO PARA EL BANCO..600 w. 1. FONDO DISPUESTO PARA COLGAR HERRAMIENTAS.4 V. 2 VELOCIDADES. DE 60 l.500 r. CARGA 200 KG. ENROLLADO MANIVELA.m. CARRETILLA COMPRESOR PORTATIL. DESIGNACION ESPECIFICACIONES HERRAMIENTAS 6 2 1 PLATAFORMAS CARRITO TRANSPALET TORITO CARGA 500 KG. TRABAJO. 1 BANCO 1 LIMPIADORA ALTA PRESION TALADRO TALADRO ARMARIO 1 1 1 METALICO. EQUIPADO CON 4 m. PARA TALADRO.90 X 0. 2 DEPOSITOS DE DETERGENTE. INFRAESTRUCTURA DE PERFIL EN U DE 80 X 40 mm. PONE A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO UND. CALDERIN DE 30 l.90 X 0.. DE GROSOR. CON SOPORTE. APROX.. ESTRUCTURA DE CHAPA DE ACERO. 8. PUERTAS CON CERRADURA. ALTURA DE ELEVACION 1610 mm LONGITUD HORQUILLA 1150 mm ANCHO DE LA HORQUILLA 560 mm.ANEXO III DESCRIPCIÓN DE LOS UTENSILIOS Y MAQUINARIA QUE EL CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCION A PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (SALAMANCA). MED. DE BANCO. MED. CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRIO. CAUDAL DE AGUA 550 l/h. TENSION 14. 520 W. PRESION 20-150 BARES.75 m. DE CABLE ELECTRICO Y 5 m. ENCIMERA DE MADERA DE HAYA MACIZA ENCOLADA DE 40 mm. RUEDAD DESLIZAMIENTO. EXTRAIBLE AL 80%. PRESION HASTA 8 OHMS. CON SOPORTE.43 m.88 X 0.80 X 0. 1000 KG. DE SOLDADURA OWIACETILENICA CON MONORREDUCTOR. APILADORA ELECTRONICA CARGA MAX. APROX. RADIAL DE OBRA. COLOR VERDE.. A BATERIAS. MOTOR TRIFASICO DE 2 CV.: 1. RUEDAS CON FRENO DOBRE Y 2 FIJAS 1200 X 800 mm. Y JUEGO COMPLETO DE BROCAS (10 UNIDADES). DE MANGUERA DE AIRE Y PISTOLA SOPLADORA.: 1. 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES EN ALTURA. BUC COLGADO DE TRES CAJONES. 1 1 1 1 PIE FIJO 220 V. 39 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . HIDRAULICO LONGITUD HORQUILLA 1150 mm ANCHO PORTANTE 540 mm INTERVALO DE ELEVACION 85-200. MANGUERA ALTA PRESION 12 m.p. CAMA DE PLASTICO ALTURA DE CARGA 28 CM.
DE 5 PELDAÑOS. DE 6-12-20 Y 25 Y 30 mm. DE BOCA.DE 42 mm. FLEXIMETRO ELECTRICIDAD. RESISTENCIA MECANICA Y AISLAMIENTO TERMICO.1 GRUPO SOPLETES DE 0-1-2-3 Y 4 Y BOTELLAS TIMBRADAS. SENSIBILIDAD 20. HOJA ALONADA. 1 1 1 1 1 1 1 CEPILLO CON 4 BROCAS. 1 1 1 1 3 1 ESMERILADORA DE TERRAZO CORTADORA TELESCÓPICA ESCALERAS CLASIFICADOR ESCALERAS ESCALERAS CON CUERDA EXTENSIBLE DE 2 TRAMOS. CON 60-70 CAJONES. TIJERA DE 10 M. LARGUEROS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. NIVEL ELECTRICO 220 V Y 40 W. JUEGO ESCUADRA ESCUADRA. CON CARRO. MANUAL. BOMBA DE ALUMINIO ANTICHOQUE. DE AIRE PARA HINCHAR RUEDAS. PUNTA DE COBRE. SIERRA DE CORTAR CHAPA.ANALOGICO. BERBIQUI ESCOFINA SERRUCHO DE 4 LLAVES INGLESAS DE 8”. 40 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES . DE 22 CMS.000 OHM/V. LAPIZ DE PUNTA FINA. 1 1 1 POLIMETRO BUSCAPOLOS. 40 CMS. SOLDADOR DE ARCO. JUEGO CARPINTERIA. PARA GUARDAR TORNILLERIA Y REPUESTOS PEQUEÑOS. EN ALUMINIO 1 1 1 1 1 1 1 BOMBA DE ENGRASE A PALANCA. ELECTRICA. JUEGO DE 5 FORMONES BISELADOS.
JUEGO DE 5 LLAVES DE TUBO. PUNTA PLANA. CON 2 QUEMADORES CON ALARGADERA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KIT DE 4 LLAVES DE GRIFA DE 4 A 15 mm. SIN BOMBONAS DE 5 LLAVES ALLEN. JUEGO CORTAFRIOS CALIBRE DE 3 ALICATES. JUEGO DE SOLDADURA AMARILLA. JUEGO LLAVE CADENA DE 3 LLAVES DE PICO DE LORO JUEGO SOPLETE JUEGO DE 5 LLAVES PLANAS DE 6-7 A 30-32. 41 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL SECRETARÍA GENERAL DE POLITICA SOICAL Y CONSUMO INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .1 FALSA FONTANERIA. CON PROPANO HASTA 200º.DE CORTATUBOS CON ABOCINADOR DE 6 A 14 mm. REDONDA Y UNIVERSAL. JUEGO DE 5 LLAVES ESTRELLA.
Documents Similar To Doc 20100412083400 Pp t
Comparacion Bioclimatica-Convencional en Accion Plus-02Sept09
207-731-1-PB
expo-dac[1]
Co-ht_Sika Primer MB
airzone-tarifa-catalogo-2013.pdf
APORTES C Y Ts
Informe Estadistico 2015
Memoria y EETT Agua Potable Multicancha Alberto Daiber
date-586e844f926961.39352728.pdf
9PECL-PA-001 Seleccion Evaluacion y Re-Evaluacion de Proveedores Rev 4
RKS Techo Radiante - SISTEMA Y MANUAL DE MONTAJE
CURSO DISEÑO PSOE NIVEL BÁSICO
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales Dependencia
Elementos de una Red de Distribución.docx
Bcp Manuel
Asesordecalidad.blogspot.com-Integración de Sistemas de Gestión
El Proceso de Globalización Económica
TCP147_3OK
Cuadro Comparativo-Marcos de Referencia
Anteproyecto Jose Lirian 2.0 Terminado
WE COULD BE HEROES OOOOO UUUUUU
More From Ángel García León
68157183 Manual Seguridad Industrial
114268421123723500910169
El Arrancador Electrónico. Aplicación y consecuencias sobre los motores de inducción
Tema 1- La Electricidad. Conceptos Generales
Jimeno(312-322)
131818237 Manual Seguridad Industrial Prolacsa
Actividades_tema2_REF1
Manual Conservacion Maquinas
Proyecto de Is
Tema 7- Resolución de Circuitos con varias Mallas
rodriguez_brescia
20131113115829622
BLOQUE1-5
Tema 3- Potencia y Energía Eléctrica
Tema 5- Aplicaciones del efecto Térmico
20131114125320918_0001
CURSO SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Tema 4- Efecto Térmico de la Electricidad
1051479_CCGG_PD
26626218 Viaje a Traves Del Secreto de Los Secretos
Tema 2- La Resistencia
Tema 6- Circuito Serie, Paralelo y Mixto

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución