Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d171-1985.html
Timestamp: 2016-10-23 00:04:00+00:00

Document:
Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas t�cnicas de car�cter general de aplicaci�n a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial.
DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL Y TRANSPORTES
Publicado en BOPV n�m. 134 de 29 de Junio de 1985
Vigencia desde 29 de Junio de 1985
Vigente desde 29/Junio/1985
NORMAS TECNICAS DE CARACTER GENERAL DE APLICACION A LAS ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS A ESTABLECER EN SUELO URBANO RESIDENCIAL
ACTIVIDAD DE HOSTELERIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
DISCOTECAS, SALAS DE FIESTA Y ESPECTACULOS, SALAS CINEMATOGRAFICAS, BINGOS
ACTIVIDADES DEL MEDIO DE AUTOMOCION
GUARDERIAS DE VEHICULOS
GUARDERIAS DE VEHICULOS DE PRIMERA OCUPACION
ACTIVIDADES DE ENSE�ANZA
ACADEMIAS Y GUARDERIAS INFANTILES
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ALMACENES
ALMACENAMIENTO AL POR MENOR DE MATERIAS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES
ALMACENAMIENTOS DE FLUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
OBRADORES, TALLERES Y ALMACENES CON MANIPULACION
ACTIVIDADES EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES
LABORATORIOS, CONSULTAS MEDICAS Y CENTROS HOSPITALARIOS
INSTALACIONES EN EDIFICIOS HABITADOS
D 213/2012, de 16 Oct. CA Pa�s Vasco (contaminaci�n ac�stica) Ocultar / Mostrar comentarios D [PA�S VASCO] 171/1985, 11 junio derogado por la disposici�n derogatoria del D [PA�S VASCO] 213/2012, 16 octubre, de contaminaci�n ac�stica de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco (�B.O.P.V.� 16 noviembre), en lo que se oponga a lo estipulado en el mismo.
D [PA�S VASCO] 171/1985, 11 junio derogado por la disposici�n derogatoria del D [PA�S VASCO] 213/2012, 16 octubre, de contaminaci�n ac�stica de la Comunidad Aut�noma del Pa�s Vasco (�B.O.P.V.� 16 noviembre), en lo que se oponga a lo estipulado en el mismo.
Pre�mbulo De acuerdo con el art�culo 7.c.6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Aut�noma y los Organismos Forales de sus Territorios Hist�ricos", corresponde a los Territorios Hist�ricos la ejecuci�n dentro de sus territorios de la legislaci�n de las Instituciones Comunes en materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que puedan establecerse en suelo urbano residencial. Es por ello que se cree imprescindible la definici�n de las normas t�cnicas que con car�cter general, deban de ser de necesaria aplicaci�n, de una forma com�n en todo el Pa�s Vasco, a aquellas actividades que pudi�ndose establecer en suelo urbano residencial, requieran para la obtenci�n de la licencia municipal de obra, previamente la tramitaci�n de licencia siguiendo el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, sin perjuicio de las facultades de se�alizaci�n por las Instituciones Forales de medidas correctoras adicionales de protecci�n, y siempre en cuanto a las competencias asumidas por la Comunidad Aut�noma de Euskadi.
En su virtud, a propuesta del Consejero Titular del Departamento de Pol�tica Territorial y Transportes, previa deliberaci�n del Consejo de Gobierno en su reuni�n de 11 de junio de 1985.
Se aprueba el texto de Normas T�cnicas de car�cter general de aplicaci�n a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas a establecer en suelo urbano residencial, para la Comunidad Aut�noma de Euskadi que a continuaci�n se inserta.
NORMAS TECNICAS DE CARACTER GENERAL DE APLICACION A LAS ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS A ESTABLECER EN SUELO URBANO RESIDENCIAL SECCION 1ACTIVIDAD DE HOSTELERIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
CAPITULO 1BARES Y RESTAURANTES
AMBITO DE APLICACION DE LA NORMA
Las presentes disposiciones ser�n de aplicaci�n a los locales y establecimientos abiertos al p�blico, cuya actividad sea la de bodega, bar, caf�, cafeter�a, txoko, sociedades culturales y recreativas, restaurantes, etc., pudiendo o no, estar equipados con aparatos musicales estereof�nicos y de cocina, freidoras, planchas y asadores, las cuales se ven afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
NORMATIVA DE APLICACION GENERAL
Los proyectos y la ejecuci�n de los mismos deber�n de ajustarse a las normas espec�ficas de aplicaci�n general dictadas por los Organismos T�cnicos competentes y en especial a:
2.1. Ordenanzas Municipales y normas urban�sticas.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n. Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74) y dem�s normativa concordante.
2.3. Horario de espect�culos y establecimientos p�blicos. Orden del 23 de noviembre de 1977 (B.O.E. del 2-12-77) y dem�s normativa concordante.
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio por el que se aprueba la Norma B�sica de la Edificaci�n NBE-CA-81 sobre condiciones ac�sticas de los edificios (B.O.E. del 7-9-81) y dem�s normativa concordante.
Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril por el que se aprueba la Norma B�sica de la Edificaci�n NBE-CPI-82 (Real Decreto 1587/1982, de 25 de junio, por el que se modifica la misma), sobre condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios (B.O.E. del 18 y 19-9-81) y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: seg�n sus caracter�sticas es MOLESTA: por ruidos, vibraciones y olores.
3.1.1. Cuando el local de la cocina tenga dimensiones inferiores a 4 m� y su uso exclusivamente para preparaci�n de tapas o pinchos ser� imprescindible la instalaci�n de campana con elementos depuradores de gases, cuya evacuaci�n se efectuar� al propio recinto p�blico.
3.1.2. Actividades con cocina, freidora, plancha, asador, etc.: la ventilaci�n y evacuaci�n de humos y gases se efectuar�n a trav�s de conducto exclusivo, empleando los oportunos sistemas de captaci�n y expulsi�n, conduci�ndolos a una altura de dos metros por encima del alero de la edificaci�n y siempre sin producir molestias de olores o ruidos y vibraciones.
3.1.3. Se requerir� ventilaci�n con evacuaci�n a 2 mt. del alero de la zona destinada al p�blico cuando la superficie total sea superior a 200 m�.
3.2.1. El anclaje de todo tipo de maquinaria se realizar� con elementos antivibratorios.
3.2.2. Se evitar� la transmisi�n de vibraciones a la estructura del edificio, locales y viviendas m�s pr�ximas.
3.2.3. Con el fin de evitar la transmisi�n sonora directamente al exterior, cuando se superen los 60 dB(A) de 8 a 22 h. y 40 dB(A) de 22 a 8 h. medidos a 1 mt. en el exterior con la puerta abierta y enfrente de ella, ser� obligatoria la instalaci�n de una doble puerta con cierre autom�tico constituyendo un vest�bulo cortavientos, debiendo permanecer cerrada constantemente.
3.2.4. En actividades cuyos aparatos musicales sean radios, televisi�n e hilo musical ser� obligada la presentaci�n de un proyecto de insonorizaci�n con sus c�lculos correspondientes a 75 dB(A) en cualquier punto del local cuyo anclaje sonoro se efectuar� a ese mismo nivel en evitaci�n de disponer de doble puerta en el local. Las actividades que posean aparatos musicales diferentes a los anteriores para c�lculo del proyecto de insonorizaci�n utilizar�n como m�nimo 90 dB(A) en el interior del local.
3.2.5. En el proyecto de insonorizaci�n se especificar� el nivel sonoro generado dentro del local, absorci�n de forjado paredes, etc., absorci�n de los materiales aislantes, absorci�n total con sus c�lculos correspondientes, aislamiento global.
3.2.6. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas o los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
4.1. Los proyectos presentados en la petici�n de licencia municipal deber�n recoger adem�s de las que juzgase necesarias el peticionario, las prescripciones establecidas en estas normas t�cnicas. Dichas normas t�cnicas, al igual que las medidas correctoras que complementariamente sean impuestas por la Diputaci�n Foral correspondiente en el informe de calificaci�n, ser�n de obligado cumplimiento.
CAPITULO 2DISCOTECAS, SALAS DE FIESTA Y ESPECTACULOS, SALAS CINEMATOGRAFICAS, BINGOS
Las presentes disposiciones ser�n de aplicaci�n a los locales y establecimientos abiertos al p�blico, cuya actividad sea la de discoteca, disco-bares, casinos, caf�s con espect�culo, salas de fiesta y espect�culos, salas cinematogr�ficas, etc., las cuales se ven afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
2.2. Reglamento de polic�a de espect�culos del 27-8-82, Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto y dem�s normativa concordante.
2.3. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n. Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74) y dem�s normativa concordante.
2.4. Horario de espect�culos y establecimientos p�blicos. Orden del 23 de noviembre de 1977 (B.O.E. del 2-12-77) y dem�s normativa concordante.
2.7. Los Salones de Juegos Recreativos se ajustar�n al reglamento provisional de m�quinas recreativas y de azar. Real Decreto 1979/1981, de 24 de junio (B.O.E. del 18-8-81) y dem�s normativa concordante.
2.8. Los Bingos se ajustar�n al Reglamento de Bingo. Orden del 9 de enero de 1979 (B.O.E. del 24-1-79) y dem�s normativa concordante.
3.1.1. Actividades sin cocina, freidora, plancha, asador, etc.: la ventilaci�n se efectuar� siempre sin producir molestias al vecindario.
3.1.2. Actividades con cocina, freidora, plancha, asador, etc.: la ventilaci�n y evacuaci�n de humos y gases se efectuar�n a trav�s de conducto exclusivo, empleando los oportunos sistemas de captaci�n y expulsi�n, conduci�ndolos a una altura de dos metros por encima del alero de la edificaci�n y siempre sin producir molestias de olores, ruidos y vibraciones.
3.1.3. Se requerir� ventilaci�n con evacuaci�n a 2 mt. por encima del alero de la zona destinada al p�blico cuando la superficie sea superior a 150 m� empleando los oportunos sistemas de captaci�n y expulsi�n.
3.2.3. Con el fin de evitar la transmisi�n sonora al exterior, ser� obligatoria la instalaci�n de doble puerta con cierre autom�tico constituyendo un vest�bulo cortavientos, debiendo permanecer cerrada constantemente y a poder ser en planos perpendiculares.
3.2.4. La presentaci�n de un proyecto de insonorizaci�n con sus c�lculos correspondientes a 100 dB(A) en discotecas y similares y 90 dB(A) en pub y similares en cualquier punto del local cuyo anclaje sonoro se efectuar� a ese mismo nivel.
3.2.6. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
4.1. Los proyectos presentados en la petici�n de licencia municipal deber�n recoger adem�s de las que juzgase necesarias el peticionario, las prescripciones establecidas en estas normas t�cnicas. Dichas normativas t�cnicas, al igual que las medidas correctoras que complementariamente sean impuestas por la Diputaci�n Foral correspondiente en el informe de calificaci�n, ser�n de obligado cumplimiento.
SECCION 2ACTIVIDADES DEL MEDIO DE AUTOMOCION
CAPITULO 1GUARDERIAS DE VEHICULOS
Las presentes normas regulan las condiciones que han de reunir los garajes de cualquier clase y estaciones de servicio, los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n. Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74 y 4-5-74) y dem�s normativa concordante.
2.4. Las Estaciones de Servicio se ajustar�n al Reglamento para el suministro y venta de carburantes y combustibles l�quidos, Orden del 10 de abril de 1980 (B.O.E. del 25-4-80) a las prescripciones contenidas en el Reglamento de las industrias petroleras de 1936 y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: seg�n sus caracter�sticas es MOLESTA: por ruidos, vibraciones y olores. INSALUBRE: por emanaci�n de humos y gases. PELIGROSA: por almacenamiento de combustibles l�quidos y s�lidos.
3.1.1. Si la actividad se ubica en lonja y dispone de ventilaci�n natural, �sta se efectuar� sin molestias al vecindario.
3.1.2. Cuando la ventilaci�n sea natural, la salida de aire deber� estar ubicada como m�nimo a 3 metros de cualquier hueco de vivienda o ajeno al garaje.
3.1.3. Ventilaci�n natural m�nima de 0,5% de la superficie sin contar la puerta.
3.1.4. En caso de estar ubicado en s�tano, la ventilaci�n se efectuar� por sistema forzado, consiguiendo el barrido en toda la superficie para la cual se deber� presentar proyecto de ventilaci�n no produciendo molestias al vecindario.
3.1.5. Cuando la superficie supere los 800 m� y se encuentre ubicado en s�tano no disponiendo de ventilaci�n natural se instalar�n detectores de mon�xido de carbono, de forma que accionen autom�ticamente la instalaci�n mec�nica de ventilaci�n cuando la concentraci�n sea superior a 50 p.p.m.
3.1.6. El caudal de aire de renovaci�n ser� superior a 15 m�/m� h. con ventilaci�n forzada.
3.1.7. En garajes situados en patio de manzana o espacios interiores se permitir�n huecos de ventilaci�n directa, siempre que est�n separados como m�nimo 15 m. de las alineaciones interiores de los edificios destinados a vivienda.
3.2.1. Se proh�be el almacenamiento de carburantes combustibles de toda clase sin perjuicio de los dep�sitos de los veh�culos autom�viles.
3.2.2. Se dispondr�n en cada planta, recipientes de material resistente al fuego con tapa abisagrada para guardar trapos que pudieran estar impregnados de grasa o gasolina.
3.2.3. Igualmente se instalar�n por cada 500 m� o fracci�n recipientes abiertos que contengan productos capaces de absorber cualquier derrame fortuito de gasolina o grasas (arena, etc.).
3.2.4. En aquellos garajes que dispongan de lavadero de coches, se instalar� arqueta separadora de s�lidos y grasas antes del desag�e general.
3.3.1. Los anclajes de la maquinaria se efectuar�n con elementos antivibratorios.
3.3.2. La puerta de entrada y salida ser� del tipo silencioso.
3.3.3. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas o los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
4.1. No se requerir� licencia de actividad en las guarder�as de veh�culos de superficie no superior a 100 m�.
5.1. Los proyectos presentados en la petici�n de licencia municipal deber�n recoger las prescripciones establecidas en estas normas t�cnicas. Dichas normas t�cnicas, al igual que las medidas correctoras que complementariamente sean impuestas por la Diputaci�n Foral correspondiente en el informe de calificaci�n, ser�n de obligado cumplimiento.
CAPITULO 2TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS
Las presentes normas regulan las condiciones que han de reunir los talleres de reparaci�n de veh�culos de cualquier clase, los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n, Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74 y 4-5-74) y dem�s normativa concordante.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden del 9 de marzo de 1971 (B.O.E. del 16 y 17-3-71) y dem�s normativa concordante.
3.1.1. La ventilaci�n del local no deber� producir molestias de olores, sonidos o vibraciones al vecindario.
3.1.2. No se producir�n molestias por ruidos o vibraciones.
3.1.3. El pintado de veh�culos se efectuar� en c�mara cerrada con aspiraci�n y depuraci�n de gases que ser�n conducidos al exterior a una altura de dos metros por encima del alero de la edificaci�n. En caso de que el filtrado se realice con cortina de agua la ventilaci�n del local se efectuar� a 2 mt. del alero.
3.2.1. En caso de poseer desag�es o aportes de agua diferentes de los servicios o aseos, se dispondr� de un sistema de renci�n de s�lidos y grasas antes del desag�e de las aguas residuales.
3.2.2. Cuando exista engrase o cambio de aceite, los aceites usados deber�n ser recogidos en recipientes, no permiti�ndose su vertido.
3.3.1. Los anclajes de la maquinaria se efectuar�n con elementos antivibratorios, evit�ndose la transmisi�n de vibraciones a la estructura del edificio, locales y viviendas pr�ximas.
3.3.2. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
4.1. Queda prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en el exterior del local, as� como el estacionar veh�culos en reparaci�n en la v�a p�blica.
CAPITULO 3GUARDERIAS DE VEHICULOS DE PRIMERA OCUPACION
1. Se entiende por guarder�as de veh�culos de primera ocupaci�n, los locales ubicados en edificios de nueva construcci�n destinados o que se pretendan destinar a guarder�as de veh�culos. Estos deber�n cumplir lo establecido para guarder�as de veh�culos en general.
La primera instalaci�n as� como la ampliaci�n o modificaci�n de estas actividades, estar�n sujetas a licencia municipal de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
SECCION 3ACTIVIDADES DE ENSE�ANZA
CAPITULO 1ACADEMIAS Y GUARDERIAS INFANTILES
Las presentes disposiciones ser�n de aplicaci�n a los establecimientos de ense�anza p�blica y privada, academias, escuelas, guarder�as infantiles, etc., en los cuales el efectivo de alumnos recibidos puede alcanzar m�s de 10 alumnos/d�a, y est�n ubicados en plantas de pisos en edificios destinados a viviendas, los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
Los gimnasios y academias de m�sica o baile, cualquiera que sea el n�mero de alumnos, estar�n sujetos a estas disposiciones.
Calificaci�n de la actividad: es MOLESTA por ruidos, vibraciones.
3.1.1. No deber� producir molestias a la vecindad.
3.2. Ruidos y vibraciones.
3.2.1. Se evitar� la transmisi�n de vibraciones a la estructura del edificio, locales y viviendas pr�ximas.
3.2.2. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas o los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar, a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
3.3.1. Las actividades de m�s de 50 alumnos/d�a, deber�n instalarse en distinta planta a la destinada a viviendas, debajo de �stas, con acceso directo desde la calle y con portal separado al del vecindario y sin comunicaci�n con �l ni con la caja de la escalera. Las actividades comprendidas entre 10 y 50 alumnos/d�a podr�n ubicarse en distinta planta a la destinada a vivienda y debajo de �stas sin necesidad de acceso independiente.
4.1. Los proyectos presentados en la petici�n de licencia municipal deber�n recoger las prescripciones establecidas en estas normas t�cnicas. Dichas normas t�cnicas, al igual que las medidas correctoras que complementariamente sean impuestas por la Diputaci�n Foral correspondiente en el informe de calificaci�n, ser�n de obligado cumplimiento.
SECCION 4ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ALMACENES
CAPITULO 1ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Las presentes disposiciones ser�n de aplicaci�n a todos los locales cuyo uso est� destinado a establecimientos comerciales, tales como lavander�as, panader�as, supermercados, carnicer�as y pescader�as, los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
En el caso de establecimientos y almacenes de productos de alimentaci�n:
2.5. Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de fr�o industrial, Decreto 3099/1977, del 8 de septiembre (B.O.E. del 6-12-77, 3-2-78 y 18-10-80) y dem�s normativa concordante.
2.6. C�digo alimentario, Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre (B.O.E. del 17 al 23-10-67) y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: es MOLESTA, por ruidos, vibraciones y olores.
3.1.1. La ventilaci�n del local no producir� molestias al vecindario, debi�ndose extremar al m�ximo la limpieza diaria de todo el local, a fin de que en ning�n momento puedan producirse olores desagradables o molestos.
3.1.2. La extracci�n de humos y gases, si existieran, se realizar� por medio de conducciones o chimeneas, que se elevar�n 2 mts. como m�nimo por encima del tejado.
3.2.1. No se sobrepasar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en las viviendas pr�ximas, dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
3.2.2. Con el fin de evitar la transmisi�n de vibraciones a la estructura del edificio, locales y viviendas pr�ximas, el anclaje de la maquinaria se realizar� mediante elementos antivibratorios.
Residuos s�lidos.
3.3.1. La eliminaci�n de los mismos se ajustar� a las Ordenanzas Municipales vigentes, efectu�ndose siempre su almacenamiento en contenedores cerrados. Los locales con superficie superior a 300 m� dispondr�n de un local exclusivo cerrado para almacenamiento de residuos s�lidos.
CAPITULO 2ALMACENAMIENTO AL POR MENOR DE MATERIAS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES
Las prescripciones del presente cap�tulo ser�n de aplicaci�n a los locales y establecimientos en los que se realicen actividades de comercio o transformaci�n, que impliquen almacenamiento de sustancias o materias combustibles en peque�as cantidades, tales como droguer�as, perfumer�as, carpinter�as, imprentas, etc., las cuales se ven afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n, Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74) y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: seg�n sus caracter�sticas es MOLESTA: por ruidos, vibraciones y olores. PELIGROSA: por riesgo de incendio.
3.1.1. Ventilaci�n del local sin producir molestias al vecindario, seg�n Decreto 833/1975, del 6 de febrero (B.O.E. del 22-4-75).
3.1.2. No podr� efectuarse la emisi�n de aire viciado mediante extractores a patios.
3.2.1. No sobrepasar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 h. respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
3.2.2. La maquinaria existente, estar� aislada del suelo y estructuras, mediante elementos antivibratorios.
Manipulaci�n l�quidos inflamables.
3.3.1. Prohibici�n de realizar transvases.
Cantidades m�ximas a almacenar.
3.4.1. Droguer�as y perfumer�as. Prohibici�n de almacenar m�s de 300 litros de material inflamable y X kgs. de material combustible, con un m�ximo de 5.400 kgs.
Cantidades m�ximas de material combustible a almacenar en droguer�as seg�n la superficie.
X = 40A - 600 kgs., estando A en m� Para 300 l. de material inflamable m�ximo.
A (m�)
X (kgs.)
3.4.2. Talleres de vulcanizados y reparaci�n de neum�ticos. Prohibici�n de almacenar m�s de 50 litros de material inflamable y X kgs. de neum�ticos, con un m�ximo de 3.650 kgs.
Cantidades m�ximas de neum�ticos a almacenar seg�n la superficie.
X= 15A - 100 en kg. estando A en m�
Para 50 l. de material inflamable m�ximo.
Neum�tico (kgs.)
3.4.3. Carpinter�as, ebanister�as: Se proh�be almacenar m�s de 200 litros de material inflamable as� como material combustible en cantidades superiores a las fijadas en las tablas que figuran a continuaci�n, calculadas en funci�n de la superficie A en m� y seg�n que las cantidades de material inflamable a almacenar sean 100 l., 150 l., 200 l. o se carezca de dicho material inflamable.
Cantidades m�ximas de madera a almacenar.
X = 30A - 400 en kg. estando A en m�
Para 100 l. de material inflamable m�ximo.
X = 30A - 600 en kg. estando A en m�
Para 150 l. de material inflamable m�ximo.
Cantidades m�ximas de madera a almacenar en carpinter�as.
X = 30A - 800 en kg. estando A en m�
Para 200 l. de material inflamable m�ximo.
X = 30A en kg. estando A en m�
Sin material inflamable.
CAPITULO 3ALMACENAMIENTOS DE FLUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
Las presentes disposiciones ser�n de aplicaci�n a todas las instalaciones de los almacenamientos de fluidos, l�quidos y gases inflamables y combustibles, as� como a su �rea de manipulaci�n, carga y descarga, para usos en edificios de viviendas, calefacciones, etc., las cuales se ven afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n: Decreto 2413/1973, del 20 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74) y dem�s normativa concordante.
2.5. Reglamento de aparatos de presi�n. Decreto 1244/1979, del 4 de abril (B.O.E. del 29-5-79) y dem�s normativa concordante.
Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero sobre almacenamiento de productos qu�micos (B.O.E. 14-4-80) Instrucciones t�cnicas complementarias MIE-APQ-001 al citado Decreto. Orden 9 de marzo de 1982 por la que se aprueba la Instrucci�n t�cnica complementaria MIE-APQ-001, Almacenamiento de l�quidos inflamables y combustibles del Reglamento de Almacenamiento de productos qu�micos (B.O.E. 20-5-82).
En el caso de almacenamiento de gas�leo se tendr� en cuenta:
2.7. Orden del 5 de octubre de 1977, sobre instalaci�n de dep�sitos de fuel-oil y gas-oil (NTE-IDF) 1977 (B.O.E. del 15-10-77 y 22-10-77) y la Orden del 21 de junio de 1968 sobre reglamento para utilizar productos en calefacci�n y otros usos no industriales (B.O.E. del 3-7-68, 23-7-68, 2-10-68 y 17-10-69) y dem�s normativa concordante.
En el caso de almacenamiento de gases licuados de petr�leo, se tendr� en cuenta:
2.8. Reglamento para la instalaci�n distribuidora de G.L.P. de 0,1 a 20 m� de capacidad. Orden del 7 de agosto de 1969 (B.O.E. del 21-8-69 y 18-9-69) y la Orden del 17 de marzo de 1981 por la que se modifican determinados art�culos de reglamento de almacenamientos y distribuci�n de G.L.P. envasados (B.O.E. 31-3-81) y dem�s normativa concordante.
En el caso de dep�sitos enterrados de gases licuados de petr�leo, se tendr� en cuenta:
2.9. Orden de 31 de mayo de 1982 sobre protecci�n contra construcci�n externa de dep�sitos y canalizaciones de G.L.P. (B.O.E. del 9-6-82) y dem�s normativa concordante.
En el caso de los centros de almacenamiento y distribuci�n de gases licuados de petr�leo se tendr� en cuenta:
2.10. Reglamento de centros de almacenamiento y distribuci�n de G.L.P. envasados, Orden del 30 de octubre de 1970 (B.O.E. del 9-11-70) y Orden del 17 de mayo de 1981 y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: PELIGROSA: por materias inflamables o combustibles.
3.1.1. Se dispondr� la oportuna ventilaci�n y evacuaci�n de humos y gases que puedan producirse como consecuencia de esta actividad, captando y expulsando los mismos mediante adecuada conducci�n a una altura de dos metros del alero, y sin producir molestias de ruidos, vibraciones y olores al vecindario.
3.1.2. Las emisiones al exterior se ajustar�n a lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero en lo referente al anexo IV, apartado 2.2. Instalaciones de fuel-oil.
Prevenci�n contra incendios.
3.2.1. En edificaciones donde se encuentren ubicados recipientes, �stos estar�n construidos de manera que el �rea de almacenamiento y las paredes colindantes con otras dependencias del edificio, o edificios contiguos, tengan una resistencia al fuego de al menos una hora. Las paredes que limitan con �reas de proceso o zonas de riesgo o propiedades ajenas, deber�n tener una resistencia al fuego de dos horas. Todo ello seg�n UNE 23.093, 23.081 y 23.082.
3.2.2.1. En las zonas de manejo de l�quidos inflamables, en donde puedan existir conexiones de mangueras, v�lvulas de uso frecuente, etc., se dispondr� de extintores del tipo adecuado al riesgo. Generalmente, ser�n de polvo, de 6 kgs. o mayores si se justificara. En las zonas de riesgos el�ctricos se utilizar�n preferiblemente extintores de CO2.
3.2.2.2. Los extintores se revisar�n peri�dicamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y como m�nimo cada a�o. Se llevar� un libro de registro y se anotar� simult�neamente en las tarjetas unidas a los aparatos.
3.2.2.3. El local destinado como cuarto de calderas estar� limpio de cualquier materia combustible que pueda suponer peligro de incendio.
SECCION 5INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION
CAPITULO 1OBRADORES, TALLERES Y ALMACENES CON MANIPULACION
Las prescripciones del presente cap�tulo ser�n de aplicaci�n a los locales y establecimientos en los que se realicen actividades de transformaci�n, los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
Los proyectos y la ejecuci�n de los mismos deber�n de ajustarse a las normas espec�ficas de aplicaci�n general dictada por los Organismos T�cnicos competentes y en especial a:
Calificaci�n de la actividad: Seg�n sus caracter�sticas es MOLESTA, por ruidos, vibraciones y olores. INSALUBRE, por emanaci�n de humos y gases. PELIGROSA, por almacenamiento de combustibles.
3.1.1. La ventilaci�n no deber� producir molestias al vecindario, ajust�ndose al Decreto 833/1975, del 6 de febrero (B.O.E. del 22-4-75) sobre emisiones a la atm�sfera.
3.1.3. El nivel de emisi�n de part�culas s�lidas ser� inferior a 150 mg/Nm3. Ajust�ndose a los l�mites establecidos en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero.
3.2.1. En cualquier caso no se superar�n los 40 dB (A) hasta las 22 horas o los 30 dB (A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto, ni los 45 y 35 dB (A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 horas respectivamente sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
3.2.2. Las m�quinas, motores, etc., deber�n estar aisladas del suelo y de las estructuras mediante los necesarios elementos antivibratorios, evit�ndose su transmisi�n a los locales y viviendas pr�ximas.
S�lidos y grasas.
3.3.1. En caso de poseer desag�es o aportes de agua diferentes de los servicios o aseos se dispondr� de arqueta separadora de grasas y s�lidos, antes del desag�e de las aguas residuales.
3.3.2. En caso de vertido de aguas residuales industriales se ajustar� a los arts. 16 y 17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
SECCION 6ACTIVIDADES EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES
CAPITULO 1LABORATORIOS, CONSULTAS MEDICAS Y CENTROS HOSPITALARIOS
Las prescripciones del presente cap�tulo ser�n de aplicaci�n en los locales o establecimientos que posean equipos de radiolog�a, radioterapia o radiaciones ionizantes tales como cl�nicas, hospitales, consultorios, ambulatorios, consultas particulares, etc., los cuales se ven afectados por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
2.2. Decreto 2519/1982, de 12 de agosto (B.O.E. del 8-10-82) por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecci�n Sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Calificaci�n de la actividad: seg�n sus caracter�sticas es INSALUBRE, material radioactivo. NOCIVA, material radioactivo. MOLESTA, material radioactivo.
3.1.1. La ventilaci�n se efectuar� sin producir molestias al vecindario.
3.1.2. En caso en que por motivos de la actividad revelado etc., se produjesen humos y olores se deber�n emplear los aportados sistemas de captaci�n o expulsi�n conduciendo los mismos a 2 mt. del alero y siempre sin producir molestia.
3.2.1. No se sobrepasar�n los 45 dB (A) hasta las 22 h. o los 30 dB (A) desde las 22 h. hasta las 8 h. de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq en 1 minuto ni los 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en los dormitorios, cocinas y salas de estar desde las 22 h. a las 8 h. sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
Protecci�n contra radiaciones.
3.3.1. Todos los centros que dispongan de instalaciones radioactivas deber�n presentar proyecto sobre la protecci�n contra radiaciones.
3.3.2. Se justificar� el proyecto de protecci�n radiol�gica con los c�lculos correspondientes con el fin de que no se sobrepasen los l�mites de dosis fijados para los locales m�s afectados. En dichos c�lculos se especificar� el n�mero de radiaciones por d�a, distancia al foco, equivalencia de materiales de construcci�n, radiaciones que se transmitan al exterior, medidas de protecci�n empleadas y espesor necesario, para cada uno de los par�metros.
3.3.3. Se deber� indicar el equipo modelo caracter�stico.
4.1. Quedan excluidos del �mbito de aplicaci�n de este Decreto las instalaciones de radiolog�a (Rayos X) cuya intensidad sea superior a 10 mA y su tensi�n de pico sea superior a 40 KV.
SECCION 7INSTALACIONES EN EDIFICIOS HABITADOS
CAPITULO 1SALA DE CALDERAS
Las presentes normas regulan las condiciones que han de reunir las salas de calderas, instalaciones de aire acondicionado e instalaciones de c�maras frigor�ficas, las cuales se ven afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y dem�s disposiciones concordantes.
2.2. Reglamento electrot�cnico para baja tensi�n, Decreto 2413/1973, del 28 de septiembre (B.O.E. del 9-10-73) y la Orden del 13 de abril de 1974 sobre instalaciones de electricidad en baja tensi�n (B.O.E. del 20 y 27-4-74) y dem�s normativa concordante.
2.3. Orden de 24 de septiembre de 1974 por la que se aprueba la Norma Tecnol�gica de la Edificaci�n NTE-ICC/1974, sobre instalaciones de climatizaci�n y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: MOLESTA: por ruidos y vibraciones. PELIGROSA: por riesgo de explosi�n.
3.1.1. Se dispondr� la oportuna ventilaci�n y evacuaci�n de los humos y gases que puedan producirse como consecuencia de esta actividad, captando y expulsando los mismos mediante adecuada conducci�n a una altura de dos metros del alero y sin producir molestias de ruidos, vibraciones y olores al vecindario.
3.1.2. Las emisiones al exterior se ajustar�n a lo establecido en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero (B.O.E. del 22-4-75) y dem�s normativa concordante
3.2.1. No sobrepasar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en las viviendas pr�ximas, dormitorios, cocinas y salas de estar a partir de las 8 y 22 horas respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
3.2.2. La maquinaria existente estar� aislada del suelo y estructura mediante elementos antivibratorios.
El local destinado para este uso estar� limpio de cualquier materia combustible que pueda suponer peligro de incendio.
CAPITULO 2INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril por el que se aprueba la Norma B�sica de la Edificaci�n NBE-CPI-82 (Real Decreto 1587/1982, de 25 de junio por el que se modifica la misma) sobre condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios (B.O.E. del 18 y 19-9-81) y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: MOLESTA, por ruidos y vibraciones.
3.1.1. La ventilaci�n se efectuar� sin molestias de ruidos o vibraciones al vecindario.
3.2.1. No sobrepasar�n los 40 dB(A) hasta las 22 horas y los 30 dB(A) hasta las 8 de la ma�ana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 minuto ni los 45 y 35 dB(A) en valores m�ximos en punta en las viviendas pr�ximas, dormitorios, cocina y salas de estar a partir de las 8 y 22 horas respectivamente, sin perjuicio de la normativa municipal espec�fica existente.
CAPITULO 3INSTALACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS
2.3. Decreto 3099/1977, del 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones de fr�o industrial (B.O.E. del 6-12-77, 3-7-78 y 18-10-80) y dem�s normativa concordante.
Calificaci�n de la actividad: MOLESTA, por ruidos, vibraciones y olores.
3 2.2. La maquinaria existente, estar� aislada del suelo y estructuras, mediante elementos antivibratorios.
Las actividades en funcionamiento que queden afectadas por el presente Decreto, tendr�n un plazo de seis meses para adoptar las medidas correctoras que no supongan modificaci�n en la estructura de obra civil. Para aquellas medidas correctoras que supongan modificaci�n en la estructura de obra civil dispondr�n del plazo de doce meses, a partir del d�a de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Pa�s Vasco.
En caso de que la adopci�n de alguna de dichas medidas correctoras sea t�cnicamente de dif�cil realizaci�n a juicio motivado del Ayuntamiento, se podr� eximir de la referida medida correctora.
No obstante, en caso de cambio de titularidad o de ampliaci�n o modificaci�n de la actividad se le impondr�n las medidas correctoras indicadas en estas normas t�cnicas.
Los valores fijados por el presente Decreto para las emisiones sonoras, se consideran como l�mites m�ximos y provisionales, facult�ndose al Departamento de Pol�tica Territorial y Transportes para dictar normas m�s estrictas.
Se faculta al Consejero Titular del Departamento de Pol�tica Territorial y Transportes, para dictar las disposiciones complementarias que estime procedentes en orden a la mejor aplicaci�n del presente Decreto.
El presente Decreto entrar� en vigor el mismo d�a de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Pa�s Vasco.

References: Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto