Source: http://docplayer.pl/2415987-Wykrywanie-iskier-gaszenie-iskier.html
Timestamp: 2017-05-28 17:24:33+00:00

Document:
Wykrywanie iskier, gaszenie iskier! - PDF
Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!
Download "Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!"
1 16:19: Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa sygnał dźwiękowy In Operation urządzenia alarmowe sygnał świetlny zastosowanie instalacji wykrywania i gaszenia detektor skrzynka przyłączeniowa urządzenie gaszące P > 5 barów czujnik przepływu DFW - producent instalacji wykrywania i gaszenia, uznany przez Związek Ubezpieczycieli Mienia (VdS) możliwy rabat ubezpieczeniowy aż do 15% zdjęcie: Royalty-Free/CORBIS rysunek: T&B electronic GmbH a k t u a l n y podręcznik ochrony przed pożarami! dostępny także na CD-ROM! bezpłatny! WE HAVE THE RIGHT SOLUTIONS FOR ALL APPLICATIONS.2 Spis treści 1 strona tytu łowa spis tre ści 3 systemy wykrywania i gaszenia - ochrona p.poż. pneumatycznych urz ądzeń wyci ągowych i przeno śników 5 zalety systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B 6 7 zastosowanie systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B systemy wykrywania i gaszenia : wskazówki projektowe 8 schemat montażowy: system wykrywania i gaszenia 9 objaśnienia schematu: wskazówki dotyczące montażu systemów wykrywania i gaszenia BM4/BM5/BM6 10 systemy ochrony obiektów 11 przykłady zastosowań 33 systemów wykrywania i gaszenia 1 ochrona p.poż. silosów do magazynowania wiórów 13 maksymalna obiektowa ochrona p.poż. systemu filtrów workowych 14 filtr przeciwpyłowy z powietrzem zwrotnym systemy wykrywania i gaszenia : systemy i wyposażenie 35 centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM1) 36 centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM4-3/BM4-4) 37 centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM5) 15 zasuwa pneumatyczna 16 system usuwania 38 centrale wczesnego wykrywania i gaszenia (BM6) 17 proces technologiczny produkcji cukru 18 proces osuszania 19 przemysł produkcji płyt wiórowych 0 przemysł wytwarzania baterii przemysł włókienniczy 4 system suszenia 5 kasetowy system filtracyjny 6 zasuwa odcinająca 39 czujka dymu BMR1 i czujka temperatury THM1 40 detektory 41 automaty gaśnicze 4 hydrofor WDS 43 dodatkowe urządzenia: instalacja wody gaśniczej 44 ogrzewanie rur wodnych 45 wyposażenie dodatkowe 46 certyfikaty 7 wykrywanie w połączeniu z funkcją odcinania patent nr przemysł produkcji asfaltu 9 przemysł spożywczy 30 spalarnie odpadów 31 przemysł obuwniczy Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia! - producent instalacji wykrywania i gaszenia, uznany przez Związek Ubezpieczycieli Mienia (VdS) T & B electronic GmbH Liebigstraße Alfeld Germany telefon + 49(5181) fax + 49(5181) de tbelectronic. de WE HAVE THE RIGHT SOLUTIONS FOR ALL APPLICATIONS.3 16:19: Spark Extinguishing System Connection box no.... Detector no.... Line no.... Systemy wykrywania i gaszenia ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych W pneumatycznych urządzeniach transportowych oraz przenośnikach mechanicznych, które transportują materiały palne, może dojść do powstania pożaru i wybuchu filtrów, spowodowane rozprzestrzenianiem się. Rozprzestrzenianie sie jest z reguły wywoływane pracą maszyn produkcyjnych lub zanieczyszczeniami materiałowymi. Rezultatem takiej sytuacji są przestoje procesu produkcyjnego i straty przedsiębiorstwa, a niejednokrotnie poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego też, w celu wyeliminowania podobnych zagrożeń, pneumatyczne i mechaniczne urządzenia przenośnikowe należy monitorować na okoliczność występowania oraz odpowiednio je zabezpieczyć, stosując systemy wykrywania i gaszenia. In Operation urządzenia alarmowe centralka zgłoszeniowa sygnał dźwiękowy sygnał świetlny -producent instalacji wykrywania i gaszenia, uznany przez Związek Ubezpieczycieli Mienia (VdS) skrzynka przyłączeniowa czujnik przepływu DFW P > 5 barów detektor urządzenie gaszące Schemat działania systemu wykrywania i gaszenia Stosowanie poniższych urządzeń gwarantuje całkowicie bezpieczną eksploatację urządzeń produkcyjnych: 1. Detektory. Centrala wykrywania z urządzeniem testowym oraz urządzeniem do monitorowania wody gaśniczej 3. Urządzenia gaśnicze z hydroforem T&B electronic jest producentem systemów wykrywania i gaszenia uznanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych (VDS). W systemach wykrywania i gaszenia zastosowano najnowsze technologie. Standardowo systemy te są wyposażone w urządzenia testujące (automatyczna procedura testowa od centrali BM6), monitoring wody gaśniczej oraz detektory rozpoznania wtórnego zagrożenia, zlokalizowane za wentylatorami. Systemy wykrywania i gaszenia firmy T&B electronic wyróżniają się wiodącą technologią. Niezwykła czułość detektorów umożliwia niezawodne wykrywanie i zwalczanie propagacji w zakresie długości fal od 700 nm do 1,3 µm (typ FSK). Fakt, że promieniowanie w podczerwieni dysponuje znaczną siłą przenikania, pozwala na efektywne wykrywanie, nawet gdy optyka wykrywania ma utrudnione zadanie, ze względu na zapylenie. Detektory monitorują przenośniki pneumatyczne i mechaniczne w sposób ciągły, przekazując sygnał do centrali przeciwpożarowej natychmiast po wykryciu jakichkolwiek. Następnie centrala, w ciągu milisekund aktywuje odpowiednie urządzenia gaśnicze: zasuwę awaryjną lub system gaszenia C0. W przypadku stosowania systemu gaszenia wodą gaśniczą, wykorzystuje się wodę pod wysokim ciśnieniem - P > 5 bar - w celu wytworzenia drobno rozpylonej mgły wodnej w rurze ssawnej. Iskry muszą przejść przez taką kurtynę wodną, gdzie zostają szybko i efektywnie zgaszone. 34 System wykrywania i gaszenia wyłącza się automatycznie, po tym jak ostatnio wykryta iskra przejdzie przez barierę gaszenia. Jednakże system pozostaje w stanie gotowości do działania i umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku propagacji. Pojedyncze iskry gasi się w sposób bezpieczny już w trakcie procesu produkcji. Maszyny produkcyjne mogą zostać automatycznie wyłączone po przekroczeniu nastawionego progu, w zakresie 1-999, w ramach danej jednostki czasu. Liczba wykrytych oraz aktywacja progu są wyświetlane w centrali sygnalizacji przeciwpożarowej. Minimalna odległość pomiędzy detektorem, a urządzeniem gaśniczym lub zasuwą awaryjną w urządzeniu wyciągowym zależy od prędkości powietrza w przewodzie ssawnym. Minimalną odległość w metrach oblicza się uwzględniając prędkość powietrza w m / sek., mnożąc ją przez współczynnik bezpieczeństwa wynoszący. Współczynnik bezpieczeństwa to czas pomiędzy wykryciem iskry, a aktywacją urządzenia gaśniczego. W ciągu tego czasu musi być utworzona skuteczna kurtyna wodna, która zgasi w sposób bezpieczny wyrzucane iskry. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne we wskazówkach dotyczących projektowania systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B. W zasadzie im większa jest prędkość powietrza, tym większa powinna być odległość pomiędzy detektorem a urządzeniem gaśniczym, tak aby proces gaszenia był zawsze aktywowany zanim iskry znajdą się w punkcie gaszenia. O ile jest to możliwe, detektory oraz urządzenia gaśnicze powinny być zawsze montowane za wentylatorem wyciągowym (tzn. po stronie tłocznej), ponieważ jego śmigło może także wytwarzać iskry. Jeżeli urządzenie gaśnicze zamontowano po stronie ssawnej, to z pewnością wykryje i zgasi iskry, ale jeżeli przyczyną powstawania był element metalowy, może on spowodować ponowne powstanie podczas przechodzenia przez wentylator. Następnie iskry te mogłyby, nie wykryte, przedostać się do systemu filtracyjnego, powodując pożar lub wybuch. Jeżeli odległość pomiędzy wentylatorem, a systemem filtracyjnym jest za mała by zamontować detektor i urządzenie gaśnicze po stronie tłocznej to montuje się je po stronie ssawnej, natomiast za wentylatorem należy zamontować dodatkowe detektory, które w przypadku wykrycia zagrożenia, natychmiast ponownie aktywują urządzenie gaśnicze oraz wyłączają wentylator. W celu wytworzenia przez system gaśniczy odpowiedniego obrazu rozpylenia wody w przewodzie ssawnym, należy zapewnić ciśnienie minimum P>5 bar na dyszy. Jeżeli instalacja nie gwarantuje utrzymania takiego ciśnienia, to należy zainstalować hydrofor składający się z przeponowego zbiornika ciśnieniowego z wielostopniową pompą wirnikową. W celu biologicznego oddzielenia wody pochodzącej z wodociągu miejskiego od wody gaśniczej często okazuje się konieczne zainstalowanie zasobnika na wodę o pojemności 600l lub większego. Elektroniczne urządzenie monitorujące zainstalowane seryjnie w każdej centrali zgłoszeniowej, stale monitoruje prawidłowe działanie procesu gaszenia. Urządzenie wyświetla odpowiednie komunikaty: o wycieku (jeżeli zarejestruje przepływ bez równoczesnego alarmu), jeśli rejestruje przepływ albo jeżeli pojawia się alarm podczas przestoju produkcyjnego. Aby zapobiec pożarom filtra, należy zamontować obejściowe czujki dymu w kanałach powietrza zwrotnego. Ponadto, warunki ubezpieczenia wymagają zainstalowania termicznego monitoringu systemu filtracyjnego. Kompletny system wykrywania i gaszenia został zaprojektowany jako system całkowicie bezpieczny. Detektory oraz urządzenia gaśnicze są monitorowane elektronicznie w celu zapewnienia stałej gotowości do działania. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem, system przełącza się automatycznie na zasilanie awaryjne, które pracuje maksymalnie do 4 godzin. Urządzenie gaśnicze może kontynuować proces gaszenia w awaryjnym trybie pracy. Detektory są wyposażone we wbudowane urządzenia testujące. Każdy detektor może być również sprawdzany z centrali zgłoszeniowej na gotowość do działania. Detektory są przeznaczone wyłącznie do montażu w przewodach ssawnych, w których jest zupełnie ciemno. Niedopuszczalne jest, aby światło zewnętrzne przenikało do przewodu, ponieważ każdy odblask światła zawiera promieniowanie podczerwieni, które mogłoby natychmiast wywołać alarm. Jeżeli istnieje możliwość, że do przewodów z zewnątrz przedostanie się światło, to należy zastosować specjalne detektory, które pozwalają na filtrowanie światła dziennego. Obecnie detektory mogą wykrywać promieniowanie cieplne od 300 C w ciągu milisekund. Detektory te potrafią również wykrywać zakryte źródła ciepła. Liczba detektorów, które należy zamontować zależy od średnicy rury ssawnej oraz przepływu materiału. Dwa detektory instaluje się zawsze w przypadku zastosowań standardowych w rurach ssawnych o nominalnej średnicy do 800 mm. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne we wskazówkach dotyczących projektowania systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B. Detektory można zasadniczo stosować w zakresie temperatur otoczenia od - 0 C do + 60 C. W przypadku wyższych temperatur, do 300 C, niezbędne jest zastosowanie światłowodu, który w połączeniu z łącznikiem może być stosowany w temperaturach do 600 C. Zakres kątowy działania detektorów wynosi 10. Z uwagi na wysoką czułość detektorów może wystąpić konieczność stosowania różnych okresów konserwacji, w zależności od rodzaju i objętości transportowanego materiału. Pewna ilość zanieczyszczeń jest dopuszczalna i nie ma negatywnego wpływu na czułość detektora. Czasookresy konserwacyjne należy ustalać wspólnie pomiędzy producentem i operatorem systemu. Ponadto, detektory zaprojektowano w taki sposób, że prawie nie występuje zjawisko osadzania się pyłu na układzie optycznym detektora, dzięki funkcji samooczyszczania wspomaganej przez powietrze odsysające w rurze. Liczba dysz gaśniczych, jakie należy zainstalować zależy również od średnicy rury oraz przepływu materiału. Dokładniejsze informacje są dostępne we wskazówkach planowania montaży systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B. W zależności od liczby dysz gaśniczych w stosunku do przekroju poprzecznego rurociągu, przy ciśnieniu roboczym P > 5 bar, do rur dostaje się 1,-,8 l / sek. Doświadczenie wykazuje, że stosunkowo mała ilość wody nie powoduje żadnych negatywnych skutków w systemach filtracyjnych, ponieważ wyparowuje ona gwałtownie, jeszcze w rurze ssawnej. Standardowy proces gaszenia trwa 5 sekund, a czas ten ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku dłuższej propagacji. Jeżeli przepływ trwa dłużej aniżeli 5 sekund bez uruchomienia progu licznika, to urządzenia wyłączają się automatycznie po upływie łącznie 15 sekund. Jeżeli urządzenia gaszące są montowane na wolnym powietrzu, gdzie narażone są na działanie ujemnych temperatur, to należy je wyposażyć w dodatkowe ogrzewanie samoregulujące. Zarówno system ogrzewania, jak i rura wody gaśniczej muszą zostać również zaizolowane. Sterowanie operacji ogrzewania realizuje się za pomocą zewnętrznego termostatu. Funkcja ta jest również kontrolowana za pomocą urządzenia monitorującego wodę gaśniczą centrali zgłoszeniowej. Centrala wczesnego wykrywania i gaszenia jest wyposażona w sterowanie mikroprocesorem. Wszystkie zdarzenia wykrywania, gaszenia i błędy można wprowadzać do pamięci mieszczącej do 1000 zdarzeń (dla BM4/BM5) i 500 zdarzeń (dla BM6). Wszystkie komunikaty są wyświetlane jako tekst na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) (40 znaków w jednym rzędzie). Wyświetlana i rejestrowana jest liczba wykrytych, czas gaszenia i wyłączenia maszyny. Urządzenie to ułatwia identyfikację przyczyn alarmów i źródeł błędów. Liczba, okres procesu gaszenia i wiele innych funkcji rejestrują się również automatycznie. Wszystkie dane można przesyłać do innych komputerów poprzez odpowiedni interfejs (RS3 - dla BM4/BM5, OPC - dla BM6). Reasumując, funkcje systemu: A. Systemy wykrywania i gaszenia są zawsze gotowe do działania. B. Uruchomienie gaszenia nie powoduje zatrzymania produkcji. C. Objętość wody gaśniczej jest precyzyjnie dozowana, dzięki czemu zapobiega się korozji rurociągów i innym uszkodzeniom. Zawsze dysponujemy rozwiązaniem Waszych problemów związanych z ochroną przeciwpożarową. 45 Zalety systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B Możliwości podłączenia do 4 detektorów do jednej liniowej karty zliczającej. Oznacza to ograniczenie kosztów w przypadku rur o dużych średnicach i wykrywaniu wtórnym. Dodatkowe liniowe karty zliczające są zbędne. Systemy są standardowo wyposażone w urządzenia testujące na liniowej karcie zliczającej i w detektorze. Każdy detektor można monitorować pod względem jego prawidłowego działania z centrali zgłoszeniowej. Liczba detektorów gotowych do pracy jest wyświetlana cyfrowo. Odpada dodatkowy koszt zakupu karty testowej. Detektory instalowane za wentylatorami (zalecane przez Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych w przypadku, jeżeli odległość pomiędzy wykrywaniem, a urządzeniem gaszenia jest zbyt krótka) są włączane do liniowej karty zliczającej. Nie jest wymagana żadna dodatkowa karta, co pozwala na dalszą oszczędność kosztów. Detektory zamontowane za wentylatorami można również sprawdzać w zakresie prawidłowego działania za pomocą standardowego urządzenia testującego. Prosimy porównać oferty. Firma T&B ma tę przewagę, że proponuje niniejszą funkcję w wyposażeniu standardowym. Elektroniczny monitoring wody gaśniczej jest także zainstalowany jako wyposażenie standardowe w centrali zgłoszeniowej (BM4/BM5/BM6). Wszystkie procedury gaszenia, ewentualne wycieki oraz działanie taśmy grzejnej są monitorowane, wyniki wyświetlane optycznie oraz podawane w formie alarmu akustycznego. W wyposażeniu standardowym urządzeń gaszenia firmy T&B. Wysoka czułość detektorów firmy T&B jest niezrównana. Ponadto, nasze detektory są w znacznej mierze nieczułe na wpływy środowiska i inne zakłócenia. Oznacza to, że można wydłużać czasookresy prac konserwacyjnych. Detektory, urządzenia gaśnicze i akcesoria dostarcza się w tej samej obudowie montażowej, dzięki temu, w celu zainstalowania kompletu komponentów należy jedynie wywiercić w rurze otwór o średnicy 40 mm przy pomocy otwornicy. Powyższe działanie przynosi oszczędności, ponieważ do wykonania operacji montażowej potrzebne jest tylko jedno narzędzie. Poza tym detektory oraz urządzenia gaśnicze można założyć i zdjąć w ciągu zaledwie kilku sekund, w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Np. nie wymagane są klapy inspekcyjne. Kompletny system gaśniczy można rozbudowywać w szybki i prosty sposób przy pomocy wtykowych (plug-in) podzespołów. Dzięki standaryzacji oznacza to ograniczenie wymagań dotyczących gospodarki częściami zamiennymi. Wbudowane urządzenie zliczające, stanowiące wyposażenie standardowe z nastawianym progiem od dla każdej zadanej jednostki czasu. Po osiągnięciu zadanego progu, przekaźnik ze stykiem pływającym uruchamia się automatycznie. Może być wykorzystywany do wyłączania maszyn (wentylator wyciągowy). Wszystkie wyżej wymienione urządzenia i funkcje są objęte wyposażeniem standardowym bez dodatkowych kosztów. 56 Zastosowanie systemów wykrywania i gaszenia firmy T&B Począwszy od 1984 roku ponad systemów na świecie zostało wyposażonych w urządzenia przeznaczone do wykrywania i gaszenia firmy T&B. Wszędzie tam, gdzie odbywa się mechaniczny lub pneumatyczny transport materiałów palnych może dojść do pożarów i wybuchów. W takich sytuacjach, zastosowanie automatycznych, elektronicznych systemów wykrywania i gaszenia okaże się efektywną inwestycją. Przykłady zastosowań systemów wykrywania i gaszenia : Elektrownie i elektrociepłownie Przemysł meblarski Fabryki czekolady Przemysł metalowy Fabryki krzeseł Przemysł oponiarski Fabryki mebli kuchennych Przemysł skórzany Fabryki płyt wiórowych Przemysł spożywczy Fabryki sklejki Przemysł tekstylny Huty szkła Przemysł tworzyw sztucznych Młyny zbożowe i węglowe Przemysł tytoniowy Odciągi pyłu węglowego Przetwarzanie asfaltu Odciągi pyłów i trocin Suszarnie mleka w proszku Palarnie kawy Spalarnie odpadów Produkcja materiałów budowlanych Stocznie Produkcja okien Systemy ppoż. Przemysł bawełniany Tartaki Przemysł celulozowy Wytwarzanie baterii Przemysł chemiczny Zakłady obróbki drewna Przemysł cukrowniczy Zakłady papiernicze Przemysł gumowy Zakłady piekarnicze Przemysł karm dla zwierząt Zakłady stolarskie Dysponujemy właściwymi rozwiązaniami dla wszystkich zastosowań. 67 Systemy wykrywania i gaszenia wskazówki projektowe 78 Spark Extinguishing System Connection box no.... Detector no.... Line no.... Schemat montażowy: system wykrywania i gaszenia iskie 16:19: In Operation urządzenia alarmowe centralka zgłoszeniowa NYM 3 x 1,5 30 V/50 Hz/ 6 A 6 NYM 3 x 1,5 sygnał dźwiękowy NYM 3 x 1,5 sygnał świetlny 7 9 NYM 4 x 1,5 wyłączanie wentylatora NYM 3 x 1,5 LIYCY 7 x 0,5 ekranowany 3 HO5 WF 3 x 1,5 skrzynka przyłączeniowa 4 wentylator 15 detektor 14 taśma grzewcza HB1 ocynkowana rura wodna DIN 440, DIN 950 rura miedziana DIN dozór taśmy grzejnej HBW NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 termostat zewnętrzny TH NYM 3 x 1,5 zbiornik buforowy VB1 P = 5,5 kw 18 urządzenie gaszące skrzynka przyłączeniowa taśmy grzewczej AG1 czujnik przepływu DFW termostat umieszczony na rurze TH NYM 5 x,5 400 V/50 Hz/16 A 8 5 hydrofor WDS NYM 5 x 4,0 400 V/50 Hz/5 A przeponowy zbiornik ciśnieniowy NYM 4 x 1,5 89 Objaśnienia schematu: wskazówki dotyczące montażu systemów wykrywania i gaszenia BM4/BM5/BM6 Przedstawiony wykres odnosi się do standardowego montażu systemu wykrywania i gaszenia przeznaczonego do dozorowania rurociągu wyciągowego. Żadne inne odbiorniki nie powinny być połączone do tego obwodu. Bezpiecznik w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem czerwonym. 1. Elektryczny przewód zasilający do centrali zgłoszeniowej Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: 30V / 50Hz zabezpieczony bezpiecznikiem 6 A. Obwód NYM 5 x,5 mm musi znajdować się cały czas pod napięciem i żadne inne 9. Blokada elektryczna pomiędzy centralą zgłoszeniową odbiorniki nie powinny być do niego wpięte. Bezpiecznik a dozorem taśmy grzewczej HBW. w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 4 x 1,5 mm czerwonym. Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm 10. Elektryczny przewód zasilający do termostatu zewnętrznego TH1. Termostat powinien być zamontowany w miejscu łatwo. Elektryczny przewód zasilający do hydroforu WDS: dostępnym i zabezpieczonym przed działaniem wiatru. 3 x 400 V/50Hz, zabezpieczony bezpiecznikiem 5 A. Obwód Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm musi znajdować się cały czas pod napięciem i żadne inne odbiorniki nie powinny być do niego wpięte. Bezpiecznik 11. Elektryczny przewód zasilający do samoregulującej w rozdzielni głównej musi być oznakowany kolorem się taśmy grzewczej HB1. czerwonym. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm Typ przewodu oraz jego przekrój poprzeczny: NYM 5 x 4,0 mm Połączenie powinno być dokonane przez skrzynkę przyłączeniową AG1. 3. Elektryczny przewód zasilający do detektorów. Detektory są wyposażone we wtyczkę umieszczaną 1. Elektryczny przewód zasilający do sygnału zwrotnego w skrzynce przyłączeniowej. Jedną skrzynkę przyłączeniową można wykorzystać do podłączenia do 6 detektorów Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm samoregulującej taśmy grzewczej HB1. : Połączenie powinno być dokonane przez skrzynkę przyłączeniową AG1. maks. detektory KK3: tylko BM6... maks. detektory KK: tylko BM4..., BM Elektryczny przewód zasilający do regulatora przepływu Podłączenie od puszek przyłączeniowych do centrali DFW. Jeżeli nie stosuje się hydroforu, to przewód musi być zgłoszeniowej jest realizowane przy pomocy wielożyłowego połączony z centralą p/pożarową. przewodu ekranowanego. Puszka przyłączeniowa powinna Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm być zamontowana w sposób gwarantujący łatwy dostęp oraz zabezpieczona przed działaniem wilgoci. W przypadku zainstalowania hydroforu regulator przepływu powinien być okablowany standardowo w szafce połączeń Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: hydroforu WDS. LIYCY 7 x 0,5 mm dla detektorów Jeżeli zamontowano detektory wtórnego wykrywania, 14. Przed automatycznym urządzeniem gaśniczym jest zamontowany zawór odcinający R =1", którego zadaniem jest umo- to należy zainstalować dodatkową żyłę na każdy detektor. Wszystkie elementy prowadzenia kabli powinny być dobrze żliwienie wymiany uszkodzonych elementów zestawu gaśniczego lub czyszczenie filtra bez konieczności spuszczania izolowane. wody gaśniczej z układu. 4. Przewód elektryczny do urządzenia gaśniczego. 15. Elektryczny przewód zasilający przeznaczony do zablokowania połączenia pomiędzy centralą zgłoszeniową, a wenty- Zawór elektromagnetyczny urządzenia gaśniczego jest wyposażony we wtyczkę oraz wbudowaną diodę. Połączenie latorami albo innymi urządzeniami zewnętrznymi. należy wykonać przy pomocy przewodu elastycznego, ponieważ jest mało miejsca wewnątrz złącza przewodu. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm na każdy obszar. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: HOS WF 3 x 1,5 mm 16. Elektryczny przewód zasilający do termostatu umieszczonego Gaśniczy zawór elektromagnetyczny należy zawsze montować na rurze. w położeniu poziomym. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm 5. Blokada elektryczna pomiędzy centralą zgłoszeniową 17. Zbiornik buforowy. Rurociąg zasilający powinien mieć a hydroforem WDS. przekrój poprzeczny min. R =1/". Poziom wody w zbiorniku Typ kabla i jego przekrój poprzeczny: NYM 4 x 1,5 mm buforowym jest sterowany przy pomocy wbudowanego zaworu pływakowego. Woda w zbiorniku jest jednocześnie wykorzystywana do biologicznego oddzielania wody gaśniczej 6. Elektryczny przewód zasilający do dźwiękowego urządzenia alarmowego H3 (4V, prąd stały). od wody z wodociągu miejskiego. Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm 18. Zabezpieczenie przed pracą na sucho pompy. 7. Elektryczny przewód zasilający do świetlnego urządzenia Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny : NYM 3 x 1,5 mm alarmowego B 3 (4V, prąd stały) 19. Rura przelewowa zbiornika buforowego. Należy Typ przewodu i jego przekrój poprzeczny: NYM 3 x 1,5 mm przewidzieć rurę odpływową dla zbiornika buforowego w celu umożliwienia spustu nadmiernej ilości wody. 8. Elektryczny przewód zasilający do dozoru taśmy grzewczej HBW 3 x 400V / 50Hz, zabezpieczony bezpiecznikiem 16 A. 910 Systemy ochrony obiektów obszary zastosowań: cięcie laserowe, spawanie, szlifowanie centralka zgłoszeniowa urządzenia alarmowe sygnał świetlny/ sygnał dźwiękowy czujka termiczna czujka płomieni Centrum obróbcze detektor czujka dymu aktywacja manualna urządzenie gaśnicze C0 CO 1011 Przykłady zastosowań systemów wykrywania i gaszenia 1112 T & B electr. Funkenmeldezentrale BM :40:5 Linie 1 Linie Linie 3 BM F1 1 << 3 F Esc Uhr Feuer 1 Linie << = T & B electr. Funkenmeldezentrale BM :40:5 Linie 1 Linie Linie 3 BM F1 1 << 3 F Esc F7 e. u 0 e 4 r.9 19 L1 in 3 ie.35 Uhr << = Ochrona p.poż. silosów do magazynowania wiórów silos na trociny kanał powietrza zwrotnego Dla zakładów przetwórstwa drzewnego zapobiegamy pożarom silosów! rozgrzany element A gaszenie czujka dymu silos na trociny wykrywanie kanał powietrza zwrotnego gaszenie wykrywanie czujka dymu E przykład 1 C B Wentylatory gaszenie wykrywanie centralka zgłoszeniowa D szlifowanie Obrabiarka D frezowanie M M D piłowanie M przykład Przykład 1 Często pożary silosów są spowodowane tym, że żarzące się cząsteczki (A) z urządzenia paleniskowego dostają się do silosu. Może upłynąć nawet kilka dni zanim dojdzie do pożaru. Przyczyny: 1. Nieszczelność śluzy bębna z przegrodami, umieszczonego przed piecem.. Brak ciągłego cyklu dostarczania materiału do pieca. 3. Tylko częściowo zapełniony silos, co powoduje efekt działania kominowego wyciąganie żarzących się cząsteczek z pieca. 4. Gorące gazy, które prowadzą do samozapalenia się w silosie. Dzięki zamontowaniu systemu detekcji (B) z urządzeniem do gaszenia (C), zagrożenia te dają się efektywnie eliminować. Ponadto, wszystkie pneumatyczne rurociągi wyciągowe oraz rurociągi powietrza zwrotnego powinny być dozorowane na okoliczność występowania. Przykład Wszystkie rurociągi wyciągowe (D) prowadzące do silosów wiórów lub trocin, powinny być zabezpieczone przy pomocy systemu wykrywania i gaszenia. Propagacja zostaje natychmiast wykryta i zagaszana w ciągu milisekund, bez potrzeby zatrzymania produkcji. Jeżeli w danej jednostce czasu wykrywa się znaczną liczbę (np. 10 w ciągu sekundy), to następuje proces gaszenia oraz wyłączenie wentylatora. Kanały powietrza zwrotnego dozoruje się za pomocą obejściowej czujki dymu (E). 113 Maksymalna obiektowa ochrona p.poż. systemu filtrów workowych detekcja czujka dymu gaszenie czujka termiczna kanał powietrza oczyszczonego dach 6 podłoga 1. obejściowa czujka dymu w kanale powietrza zwrotnego 4. czujka temperatury w obszarze zsypowym. wykrywanie w rurociągu wyciągowym 5. system gaśniczy filtrów 3. gaszenie w rurociągu wyciągowym 6. dozór i temperatury Systemy filtrów workowych muszą być zabezpieczone przed zapaleniem się pyłu i wybuchami spowodowanymi pojawieniem. Optymalne zabezpieczenie można zaoferować jedynie przy pomocy systemu wykrywania i gaszenia. Wszystkie rurociągi wyciągowe prowadzące do systemu filtrów są dozorowane przez detektory () i zabezpieczone przez urządzenia gaśnicze (3). Jeżeli rura filtracyjna zaczyna się tlić, wówczas obejściowe czujki dymu (1) natychmiast włączają alarm w kanałach czystego powietrza. Pożary będące wynikiem samozapłonu w systemie filtrów są wykrywane przy pomocy czujek temperatury (4) włączając natychmiast alarm, co z kolei niezwłocznie aktywuje urządzenie gaśnicze (5). 1314 Filtr przeciwpyłowy z powietrzem zwrotnym kanał powietrza zwrotnego czujka dymu skrzynka przyłączeniowa wykrywanie wtórne FSK wentylator czujnik przepływu DFW 5 barów system filtrów workowych kanał powietrza zwrotnego detektor FSK urządzenie gaszące SPD-R Wentylator ssawny systemu wyciągowego powinien być zawsze uwzględniony w projekcie zabezpieczeń. Wentylator jest potencjalnie miejscem powstawania (uszkodzone łożysko), które bez zastosowania wtórnego systemu detekcji, mogą przenikać nie wykryte do systemu filtrów. Wykrywanie i gaszenie odbywa się przed wentylatorem, ale dodatkowe detektory instaluje się za wentylatorem. Jeżeli detektory te wykryją obecność, to aktywują również urządzenie gaśnicze, jednocześnie wyłączając urządzenia produkcyjne. Jeżeli system filtracyjny wykorzystuje wentylację powietrza zwrotnego, wówczas w rurze powietrza zwrotnego montuje się również obejściową czujkę dymu. Powoduje to natychmiastowe wykrycie pożaru w rurach filtracyjnych, umożliwiając wyłączenie systemu. 1415 Connection box no.... Detector no.... Line no.... Systemy wykrywania i gaszenia z pneumatyczną zasuwą bezpieczeństwa 16:19: In Operation centralka zgłoszeniowa urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora przy propagacji Spark Extinguishing System sygnał dźwiękowy skrzynka przyłączeniowa sygnał świetlny detektor min. odległość pomiędzy detektorami a barierą wyłączania w m=prędkość powietrza w m/ sek. x współczynnik bezpieczeństwa (0,3) Przykład: 5 m/sek. x 0,3 = 7,5m minimalnego odstępu awaryjna zasuwa pneumatyczna Obszary zastosowań: przemysł włókienniczy przemysł spożywczy przemysł papierniczy przemysł chemiczny przemysł produkcji paszy dla zwierząt itd. 1516 Connection box no.... Detector no.... Line no.... System usuwania 16:19: In Operation centralka zgłoszeniowa urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora przy propagacji Spark Extinguishing System sygnał dźwiękowy skrzynka przyłączeniowa sygnał świetlny detektor system usuwania 1617 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone do zabezpieczenia procesu technologicznego produkcji cukru separator pyłu separator magnetyczny prasa suszarnia granulatów wysłodków przenośnik taśmowy chłodzący detektor FSK do silosu granulatów do bunkra 1718 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone dla zabezpieczenia procesu osuszania osad z wieży taśmowa prasa filtracyjna mieszalnik i przenośnik ślimakowy fermentacyjnej suszarka detekcja bębnowa stosująca gorące powietrze palnik gaz fermentacyjny system gaszenia filtra detekcja filtr gaszenie komin separator wstępny wentylator wyciągowy ślimak transportowy granulat do produkcji asfaltu 1819 Systemy wykrywania i gaszenia przeznaczone do zabezpieczenia przemysłu produkcji płyt wiórowych 1. odpylanie powietrza obiegowego. obudowa wentylatora wyciągowego 3. wylot wiórów po wyjściu z bębna 4. wylot wiórów po ślimaku ogniotrwałym 5. wylot materiału drobno mielonego po odpyleniu 6. wylot materiału drobno mielonego po ślimaku ogniotrwałym odpylanie wentylator powietrza obiegowego bęben ślimak/pył do bunkra z suchymi wiórami ślimak/wióry powrót, po przekroczeniu progu detekcja gaszenie 1920 FEUER 1 FEUER STÖRUNG NACHERK. TEST RESET -FEUER -STÖR BATT.-STÖRUNG BATT.-BETRIEB EIN M Connection box no.... Detector no.... Line no.... Systemy wykrywania i gaszenia stosowane w urządzeniach do produkcji baterii elektrycznych M M -ALARM centralka zgłoszeniowa urządzenia alarmowe wyłączenie wentylatora w przypadku propagacji sygnał dźwiękowy sygnał świetlny Spark Extinguishing System skrzynka przyłączeniowa wyłączanie formowania baterii przykład: zamknięte formowanie baterii wykrywanie przykład: otwarte formowanie baterii detektor FSK-S Elektronika detektora FSK-S odpowiada elektronice detektorów typoszeregu FSK z następującymi wyjątkami: kwasoodporna obudowa z tworzywa sztucznego, całkowicie odporny na działanie kwasu siarkowego. Detektor został zaprojektowany dla dokonania montażu w maszynach stosowanych w zakładach produkcji baterii elektrycznych oraz w przemyśle chemicznym. Zakres wykrywania wynosi ok. 5m. W celu wyeliminowania po żaru PCW w urz ądzeniach formuj ących baterie, zastosowanych w zak ładach produkujących baterie elektryczne, poszczególne serie dozoruje si ę przy u życiu detektorów. W przypadku pojawienia si ę, centrala zg ł o szeniowa dokona od łączenia pr ądu ładowania. 0 Pokazać jeszcze
ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych
ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa 6:9:39 6..09 In Operation dźwiękowy urządzenia alarmowe 000 000 000 świetlny detektor skrzynka przyłączeniowa Bardziej szczegółowo Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!
Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa dźwiękowy Bardziej szczegółowo Wykrywanie iskier, gaszenie iskier!
Wykrywanie, gaszenie! Zapobieganie stratom rzeczowym i produkcyjnym oraz zagrożeniu życia ludzkiego! ochrona p.poż. dla pneumatycznych wyciągów i instalacji transportowych centralka zgłoszeniowa sygnał Bardziej szczegółowo Stałe urządzenia gaśnicze na gazy
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne... Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6
Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy Bardziej szczegółowo P.P.U.H. BRYK Witold Bryk Kraczkowa 1663a NIP: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. (wzór formularza)
P.P.U.H. BRYK Witold Bryk 37-124 Kraczkowa 1663a NIP: 921-162-09-45 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza) Dane Oferenta: Nazwa: Adres: Osoba do kontaktu: Odpowiadając na zapytanie ofertowe Bardziej szczegółowo SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1. Bardziej szczegółowo LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air
5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Bardziej szczegółowo :: odpylanie to nasza specjalność! ::
OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego, Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne
Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza Bardziej szczegółowo HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions
HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik Bardziej szczegółowo Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3
1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu Bardziej szczegółowo GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie Bardziej szczegółowo ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK
ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Bardziej szczegółowo Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA
Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-DrainLift Box
Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość Bardziej szczegółowo MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Bardziej szczegółowo Energooszczędny system odpylania
Energooszczędny system odpylania Oddział Cukrownia Nakło Mirosław Kowalski Zakopane 12-13.05.2014r. Instalacja odpylania pakowni Cukrownia Nakło 2 Budowa i zasada działania urządzenia filtrującego 1) Komora Bardziej szczegółowo D 06F Regulator ciśnienia
D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem Bardziej szczegółowo Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby
PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy Bardziej szczegółowo GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE
GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są Bardziej szczegółowo Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex
AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych Bardziej szczegółowo BRANDTRONIK BRANDTRONIK IR i UV BRANDTRONIK Produkty można znaleźć w tak wrażliwych dziedzinach jak:
Produkty Firmy BRANDTRONIK są stosowane na całym świecie w zakładach, maszynach oraz urządzeniach czołowych producentów. BRANDTRONIK specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji jednostek kontroli Bardziej szczegółowo INSTUKCJA UŻYTKOWANIA
Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować Bardziej szczegółowo MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.
MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Bardziej szczegółowo Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA
ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji Bardziej szczegółowo Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu
Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu Skuteczne rozwiązanie ochrony przed przeniesieniem wybuchu dla urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Jeżeli w danej lokalizacji i w danym czasie Bardziej szczegółowo Instrukcja zestawu solarnego Heliosin
Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne Bardziej szczegółowo Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym Bardziej szczegółowo KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877
KATALOG PRODUKTÓW P.P.H. WAN Elektronik, ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SCL-106 Regulator SCL 106 przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony Bardziej szczegółowo 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA
6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA Bardziej szczegółowo Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi
Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie Bardziej szczegółowo ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa
ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001, Bardziej szczegółowo Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego
Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa Bardziej szczegółowo MPA-W z nagrzewnicą wodną
z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica Bardziej szczegółowo Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex
Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek Bardziej szczegółowo BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia
BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F
Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego Bardziej szczegółowo Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500
, Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA
ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu SŁUPOWE
Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi Bardziej szczegółowo ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S
ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Bardziej szczegółowo Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji
Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.
7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja Bardziej szczegółowo STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia
STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia Bardziej szczegółowo Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015
Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze Bardziej szczegółowo PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL
PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS... Bardziej szczegółowo SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA
SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Bardziej szczegółowo Termostat przeciwzamrożeniowy
284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza Bardziej szczegółowo INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS
RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed Bardziej szczegółowo ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych
96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach Bardziej szczegółowo Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****
DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska Bardziej szczegółowo CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik
CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax Bardziej szczegółowo Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków
4.1 P 15 Produkt Opis produktu Rysunek pokazuje urządzenie jednopompowe nr art. 866 621B Aby uniknąć skraplania się pary, zalecamy wentylowanie studzienki. Głębokości zabudowy (T): T 1 1630-2130 mm T 2 Bardziej szczegółowo Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31
Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS Bardziej szczegółowo Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers
Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw Bardziej szczegółowo Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi
Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data Bardziej szczegółowo Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0
Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech Bardziej szczegółowo Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze
Pompy zanurzeniowe, urządzenia 4.1 P 21 Wys. podnosz. H (mh 2 O) Wys. podnoszenia H (mh 2 O) Landesgewerbeanstalt Bayern Landesgewerbeanstalt Bayern Pompy zanurzeniowe do ścieków bez fekaliów do Aqualift Bardziej szczegółowo Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic
29-12-2016 1/7 Kinetic Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic Kinetic 29-12-2016 2/7 Kinetic Opis Łatwa instalacja Modele Kinetic można montować pionowo, nadają Bardziej szczegółowo GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF
Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie grzewczym z jednoczesną zmianą jego temperatury poprzez zmieszanie czynnika zasilającego z powracającym. Funkcja ta Bardziej szczegółowo Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA Bardziej szczegółowo Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany
1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Bardziej szczegółowo NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-
Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058) Bardziej szczegółowo Instrukcja techniczna [ pl ]
Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1. Bardziej szczegółowo Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl Bardziej szczegółowo Promiennik podczerwieni CIR
Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 13 modele(i) 3 500 2000 W Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na tarasach, balkonach Bardziej szczegółowo LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika
LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa Bardziej szczegółowo WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY
WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl Bardziej szczegółowo Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego
Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Zastosowanie Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Bardziej szczegółowo FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa
FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem Bardziej szczegółowo Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja Bardziej szczegółowo ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 80 DO 315 kva
ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 0 DO 315 kva GŁÓWNE ZALETY ZGRZEWAREK Modułowa konstrukcja ramy, ramion, łączników i siłowników Siłowniki z chromowanymi Bardziej szczegółowo Type ETO2 Controller for ice and snow melting
Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie Bardziej szczegółowo 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA
6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.3. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE Automatyczny system płukania Zawory besgo są sterowane Bardziej szczegółowo 2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ
Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną Bardziej szczegółowo Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM
Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem Bardziej szczegółowo Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31
Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy Bardziej szczegółowo CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA
CFSQ Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia Oryginalna konstrukcja ELESA Informacje Techniczne Materiał Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, Bardziej szczegółowo Zawory Valvex stosowane w górnictwie
Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem Bardziej szczegółowo AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE
PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-Drain STS 40
Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących Bardziej szczegółowo CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING
Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług, Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65
Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń Bardziej szczegółowo SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych
SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia Bardziej szczegółowo Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie
Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring Bardziej szczegółowo NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi
0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności Bardziej szczegółowo D 06F Regulator ciśnienia
D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną Bardziej szczegółowo WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA
WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA ZASTOSOWANIE Kanałowe wentylatory osiowo-odśrodkowe TT MIX do kanałów o średnicy od 100 mm do 315 mm przeznaczone są do montażu w systemie Bardziej szczegółowo SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306
SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA! Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: FSK 
 FSK 
 FSK 
 FSK 
 art. 866
 Art.5535