Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-21-febrero-2003-ministerio-de-economia-58921
Timestamp: 2017-03-30 23:20:27+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos (ICP-M), fabricados por la empresa 'Medex, Sociedad Anónima', bajo la marca comercial 'Moeller', como limitadores de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos (ICP-M), fabricados por la empresa "Medex, Sociedad Anónima", bajo la marca comercial "Moeller", como limitadores de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos (ICP-M), fabricados por la empresa "Medex, Sociedad Anónima", bajo la marca comercial "Moeller", como limitadores de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica Estado	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2003, de la Dirección, General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza el -uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos (ICP-M), fabricados por la empresa ""Medex, Sociedad Anónima, bajo la marca comercial ""Moellen, como tira¡
talones de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica
Vista la solicitud formulada ante esta Dirección General por la empresa ""Medex, Sociedad Anónima", con domicilio social en Derio (Vizcaya), calle Aresti n.°8, sobre el asunto citado;
Resultando que por Resolución de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, de fecha 3 de diciembre de 1998, se autorizó el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos de reenganche manual marca ""Medexs, fabricados por la empresa ""Medex, Sociedad Anónima", para las intensidades nominales de 1,5 a 63 A, en sus ejecuciones unipolar, bipolar con un polo protegido, bipolar con los dos polos protegidos, tripolar, y tetrapolar con los cuatro polos protegidos, tensión nominal 220/380 V, frecuencia 50 Hz y poder de corte 6.000 A, como limitadores de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica;
Resultando que la modificación que se efectuará en los interruptores autorizados consiste en el cambio de logotipo frontal ""Medex"" por el correspondiente a la marca ""Moeller"", abriendo también en la parte frontal una ventana, mediante la cual se pueda comprobar la posición de los contactos móviles internos en la zona de bornes, se dota a la carcasa de una aberturas que permitirán las conexiones al interruptor mediante el sistema de peines de horquilla, y en esta misma zona se añade a la carcasa-tapa un pequeño tabique destinado a permitir el montaje de elementos auxiliares mediante el sistema uña;
Visto el escrito de fecha 8 de noviembre de 2002 del Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS), antes Laboratorio de Material Eléctrico de Asinel, en el que se especifica que de la evaluación de la información técnica facilitada se puede admitir que no se afecta el cumplimiento de la norma de producto UNE 20317-1998 + 1M-1993 ya verificada, según el informe de resultados 94300/412/98-S1 emitido por el citado laboratorio;
Resultando que según el citado informe los interruptores fueron ensayados para las tensiones nominales 230-240 V;
Considerando lo dispuesto en la Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen tarifas eléctricas, en la que se especifica que los interruptores de control de potencia responderán a un modelo y tipo de los autorizados por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía;
Esta Dirección General ha resuelto autorizar el uso de los interruptores automáticos magnetotérmicos con reenganche manual incorporado (ICP-M), fabricados por la empresa ""Medex, Sociedad Anónima", identificados con la marca comercial ""Moeller", en sus ejecuciones unipolar, bipolar con dos polos protegidos, tripolar y tetrapolar con los cuatro polos protegidos, intensidades nominales de 1,5 a 63 A, tensiones nominales 230/400 V, frecuencia 50 Hz, y poder de corte 6.000 A, como limitadores de corriente a efectos de facturación de la energía eléctrica.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el excelentísimo señor Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Indus trial y de la Pequeña y Mediana Empresa en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Madrid, 21 de febrero de 2003.-La Directora general, Carmen Becerril Martínez.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14