Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-11764
Timestamp: 2018-12-11 19:09:43+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1985-11764
Documento BOE-A-1985-11764
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AP-11 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie.
«BOE» núm. 148, de 21 de junio de 1985, páginas 19232 a 19233 (2 págs.)
BOE-A-1985-11764
El Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, determina que por el Ministerio de Industria y Energía se aprobarán las instrucciones técnicas complementarias que desarrollen sus previsiones normativas.
En consecuencia, se elaboró la instrucción técnica complementaria MIE-AP-11, que incluye las especificaciones que se estima deben exigirse a los acumuladores calentadores de agua, acumuladores para el almacenamiento de agua caliente y depósitos de expansión en circuitos de agua caliente producidos en serie.
Instrucción técnica complementaria MIE-AP-11 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Aparatos a Presión, no se consideran incluidos en dicho Reglamento los recipientes de hasta 10 litros de capacidad destinados a calentar o acumular agua caliente, si la presión de diseño es igual o inferior a 2 bar o en forma que el producto V por P sea menor o igual a 0,02.
2.1 Por tratarse de aparatos sometidos a presión fabricados en serie deberán someterse al registro de tipo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Aparatos a Presión.
2.2 Cuando se trate de aparatos de volumen inferior a 1.000 litros, con una presión máxima de servicio de 8 bar se admitirá en el expediente de registro de tipo que el cálculo de los elementos a presión pueda sustituirse por una prueba hidráulica realizada en el prototipo en la que se ponga de manifiesto que el aparato ha soportado sin fugas ni deformaciones permanentes las presiones que se indican a continuación:
– Circuitos sometidos a la presión de red de suministro de agua: Dos veces la presión máxima de servicio con un mínimo de 14 bar.
– Otros circuitos: Dos veces la presión máxima de servicio con un mínimo de 6 bar.
2.3 En el proyecto técnico, que se acompañará a la solicitud de registro de tipo, se describirá:
2.4 Se exceptúan de este registro de tipo los acumuladores calentadores contemplados en el Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan energía eléctrica (aprobado por el Real Decreto 788/1980, de 28 de marzo), que ya incluye el registro de tipo en base a las normas UNE 20306, UNE 20342 y UNE 20371, con sus correspondientes exigencias de resistencia a la presión. Se excluyen asimismo del registro de tipo los recipientes hasta 20 litros de capacidad cuando la presión de diseño sea igual o inferior a 2 bar o cuando el producto P por V sea menor o igual a 0,04 (P en bar, V en metros cúbicos) si no están afectados por otro Reglamento específico.
2.5 Cuando se trate de aparatos obligados al registro de tipo por el Reglamento de Aparatos a Presión y a la aprobación de tipo por el Reglamento de Aparatos que utilizan combustibles gaseosos, ambas solicitudes podrán constituir una sola, incluyendo todos los documentos exigidos por ambos Reglamentos.
– La adecuación a una presión de servicio inferior a la de diseño correspondiente al tipo registrado si dicha modificación afecta solamente a la válvula de seguridad.
– El empleo de elementos, órganos y accesorios de regulación y de seguridad distintos a los indicados en el registro de tipo original o el cambio de su situación a posiciones equivalentes, siempre que cumplan los requisitos señalados en la presente instrucción.
5.1 Todos los aparatos incluidos en esta ITC se protegerán, como mínimo, con una válvula de seguridad regulada a una presión que no sobrepase la de diseño, con órganos de seguridad precintados, si la válvula dispone de un dispositivo que permita modificar la presión de tarado.
5.2 Todo aparato acumulador y productor de agua caliente que utilice como medio de calentamiento la combustión o la energía eléctrica estará provisto de un termostato que regule la temperatura del agua, así como un limitador de temperatura independiente que interrumpa la fuente de calor cuando la temperatura de agua alcance un valor sensiblemente superior a la de ajuste del termostato.
5.3 El circuito calorportador de los aparatos con intercambio de calor, así como los depósitos de expansión para los circuitos de agua caliente, estarán también protegidos contra sobrepresiones si su presión máxima puede exceder de 0,5 bar; si éstos estuvieran conectados a una caldera, no será necesario colocar otra válvula de seguridad, por estar protegida la caldera contra sobrepresiones, a menos que entre la caldera y el calentador o el vaso de expansión exista un reductor de presión.
5.4 La descarga de la válvula o válvulas de seguridad deberá realizarse de tal forma que se impida eficazmente que el agua evacuada pueda producir daños a personas o bienes.
6.1 Todos los aparatos incluidos en esta ITC sujetos a registro de tipo deberán someterse en la fábrica constructora a un seguimiento de la producción a efectos de comprobar que su fabricación se lleva a efecto de acuerdo con los tipos registrados.
6.2 Con dicho objeto el fabricante o importador habrá de presentar ante el órgano competente de la Administración al iniciar la fabricación del tipo de que se trate y posteriormente cada tres años, como máximo, un certificado extendido por una entidad colaboradora en el campo de la normalización y homologación en el que se acredite la permanencia de la idoneidad de los medios de producción y control de calidad utilizados en la fabricación de dicho tipo.
6.3 Será responsabilidad del fabricante o del importador, en su caso, la presentación del indicado certificado ante el mencionado órgano competente. La no presentación del mismo al iniciar la fabricación o posteriormente antes de transcurrir los plazos indicados supondrá la automática cancelación del registro de tipo.
6.4 Por razones de las especiales características de los aparatos debidamente justificadas podrá admitirse por el órgano competente de la Administración que los certificados antes mencionados sean emitidos por entidades de control extranjeras de reconocido prestigio.
6.5 Los aparatos sujetos a homologación deberán ir marcados con la contraseña de homologación que les haya sido asignada.
7.1 La prueba de presión a que se refiere el artículo 13 del Reglamento de Aparatos a Presión consistirá en someter a las diversas partes del aparato durante cinco minutos y sin que se aprecien fugas ni deformaciones permanentes a las siguientes presiones de prueba:
– Las partes previstas para funcionar a la presión de la red de suministro de agua se someterán a 1,5 veces su presión de diseño, con un mínimo de 12 bar.
– El resto de las partes se aprobará a 1,5 veces la presión de diseño que corresponde a su circuito.
7.2 Esta prueba de presión será efectuada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, por el fabricante del aparato o por una entidad colaboradora facultada para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión.
9.1 Los aparatos de la presente ITC llevarán en lugar de las placas de diseño e identificación prescritas en el Reglamento de Aparato a Presión una placa de características, donde figurarán, como mínimo, los siguientes datos:
– Nombre o razón social del fabricante o importador, en su caso.
– Contraseña y fecha de registro de tipo.
– Número de fabricación.
– Presión máxima de servicio del aparato y de los eventuales intercambiadores térmicos en bar.
– Capacidad en litros.
9.2 Además, si el aparato tiene una capacidad superior a 10 litros y su presión de diseño es superior a 2 bar, en forma que el producto P por V sea mayor de 0,04 (P en bar, V en metros cúbicos), deberá acompañarse un esquema de la conexión de la instalación a la red de suministro de agua.
– Un grifo de cierre.
– Un purgador del control de estanquidad del dispositivo de retención.
– Un dispositivo de retención.
– Una válvula de seguridad cuya tubería de evacuación vierta libremente por encima del borde superior del elemento que recoge el agua (esta válvula de seguridad puede sustituir a la indicada en el punto 5). Dichos dispositivos podrán ser colocados por el instalador del aparato.
– La tubería de evacuación de la válvula de seguridad no debe ser empalmada directamente a un albañal.
Entrada en vigor: a los tres meses a partir del 21 de junio de 1985.
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1985 (Ref. BOE-A-1985-17109).
Real Decreto 788/1980, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-1980-9083).
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril (Ref. BOE-A-1979-13414).

References: Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 13

Real Decreto 

Real Decreto