Source: https://www.khs.se/shop/narvarovakt-control-pro-ir-hd-dim-1-10v/
Timestamp: 2019-11-14 18:45:33+00:00

Document:
NärvarovaktControl Pro IR HDDIM, 1-10V – KHS
Sensorlampa L271 0 kr
Artikelnr: E1312017 Kategori: Utgångna produkter El & Belysning
*** Denna version av Control Pro IR HD har utgått ur sortimentet ***
Klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall är exempel på lokaler där Steinels närvarovakt Control PRO IR HD DIM, 1-10V passar utmärkt. Närvaro-området är 8×8 meter äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20×20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Control PRO IR HD DIM, 1-10V har ett kvadratiskt bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.
Utförande: DIM, 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM, 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM, 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll Smart Remote eller RC8 (1300089). Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: ak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -10 meter, upp till 3,5 meter för närvarodetektering samt upp till 10 meter för rörelsedetektering.
Anslutning: Skruvplint 6×2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-10V DIM och slavsensorn vara av typ Steinel Control Pro 1-kanal.
Maximal belastning: Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellan relä.
Eftergång-/efterlystid: 30 sek – 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-60%) ställas in mellan 0-60 min alt. konstant med RC8 1300089.
Övrigt: Control Pro IR HD finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, DALI (Broadcast), KNX och LiveLink.
E1312017 – Närvarovakt, Control PRO IR HD, DIM 1-10Vför dosa/förhöjningsram
E1312031 – Fjärrkontroll för manuell dimring och tänd/släck
Produktblad Control Pro IR HD DIM kanal Steinel, för nedladdning / utskrift
Produktblad Control Pro IR HD DIM »

References: HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD