Source: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-ze-dne-12-dubna-2001-kterou-se-stanovi-minimalni-ucinnost-uziti-energie-pri-vyrobe-elektriny-a-tepelne-energie-2472.html
Timestamp: 2020-06-04 13:50:56+00:00

Document:
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne | epravo.cz
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Sbírka: 150/2001 | Částka: 60/2001
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen ,,zákon") k provedení § 6 odst. 1 zákona:
výrobě tepelné energie v kotlích,
dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny,
výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí,
kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem,
kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen ,,paroplynový cyklus"),
kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.
(1) Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb (dále jen ,,rekonstrukce zařízení"), s výjimkou zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 200 kW, kogeneračních jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících teplo odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním.
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli hv podle přílohy č. 1 a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie hd podle přílohy č. 4.
(4) Jestliže je v kotelně více kotlů, vztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie hv na každý kotel, s výjimkou kotle, který byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván jen v krátkých intervalech, popř. s podstatně sníženým výkonem. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie hd uvedené v příloze č. 5.
(5) Není-li v kotelně instalováno měření výroby tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjiš-ťuje se splnění minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky z kotelny hd uvedené v příloze č. 5.
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí je účinnost výroby elektřiny hl podle přílohy č. 6.
(5) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu elektřiny v parním kondenzačním turbosoustrojí nemusí být splněna minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7, prokáže-li energetický audit, že pro jeho splnění nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení.
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem je účinnost výroby energie het podle přílo- hy č. 8.
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v paroplynovém cyklu je účinnost výroby energie het podle přílohy č. 10.
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem je účinnost výroby elektřiny hkj podle přílohy č. 11 a účinnost výroby energie ve výrobně het podle přílo-hy č. 12.
(3) Špičkovým provozem soustrojí se v přílo- ze č. 13 rozumí provoz nejvýše 500 hodin ročně.
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v palivovém článku je účinnost výroby elektřiny a tepelné energie hpc podle přílohy č. 14 a účinnost výroby energie ve výrobně het podle přílohy č. 15.
(3) Účinnost dodávky tepelné energie ze zdroje hd a účinnost výroby tepelné energie hv u každého kotle vybaveného měřením výroby tepla a spotřeby paliva se ve zdroji tepelné energie s celkovým výkonem nad 200 kW vyhodnocuje a eviduje 1x měsíčně. Pro ostatní kotle platí ustanovení § 3 odst. 6.
(4) Účinnost výroby elektřiny hel se vyhodnocuje pro každé parní turbosoustrojí, pro každé soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a pro celou výrobnu elektřiny 1x měsíčně.
(5) Účinnost užití energie het se ve výrobně elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 90 kW u každé kogenerační jednotky nebo palivového článku, pokud jsou vybaveny samostatným měřením výroby elektřiny a spotřeby paliva, a pro celou výrobnu elektřiny vyhodnocuje 1x měsíčně.
§ 93 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

References: § 14
 zákona č. 406
 § 6
 § 3

§ 93
 zákona č. 458