Source: https://www.scribd.com/document/303000679/Presion-y-Gases
Timestamp: 2019-03-21 22:58:09+00:00

Document:
PI T2G1B Caldera
Expo Sistemas Termicos Angelica-Ulises
Inventario Check List
Materia Cornelio
Aparatos a presin y gases
Se entiende por aparatos a presin aquellos equipos destinados a la produccin, almacenamiento, transporte y utilizacin de fluidos a presin. El principal riesgo de estos equipos es el de explosin debido a las
elevadas presiones y tambin a las temperaturas con que suelen trabajar los mismos. Estas explosiones
pueden ser debidas a diversas causas que conviene conocer y eliminar, como son los defectos constructivos del aparato, fallo de los sistemas de regulacin, fallo, ausencia o mal dimensionado de los dispositivos
de seguridad (vlvulas de seguridad, etc.), inadecuado o inexistente mantenimiento, prdidas de agua
dentro de calderas, impurezas en el agua de alimentacin, defectuosa limpieza en la caldera y fallo de la
regulacin de llama o de combustin en caldera.
Los riesgos derivados de la presencia de gases en las instalaciones son debidos a sus caractersticas fsicas
de almacenamiento (pueden estar a alta presin, bajas temperaturas, etc.) y a las caractersticas qumicas
de cada una de las sustancias, es decir, riesgo de incendio y explosin, si se trata de gases inflamables, de
intoxicacin para los gases txicos, asfixia en gases inertes y quemaduras, si se trata de sustancias corrosivas.
El riesgo principal de los aparatos a presin es la liberacin brusca de presin. Para poder ser utilizados
deben reunir una serie de caractersticas tcnicas y de seguridad requeridas en las disposiciones legales
que les son de aplicacin, lo que permitir su homologacin, con la acreditacin y sellado pertinente.
Al margen de las caractersticas constructivas de los equipos, los usuarios de los aparatos a presin, para
los que es de aplicacin el reglamento de aparatos a presin, debern llevar un libro registro, visado y
sellado por la correspondiente autoridad competente, en el que deben figurar todos los aparatos instalados, indicndose en el mismo: caractersticas, procedencia, suministrador, instalador, fecha en la que se
autoriz la instalacin y fecha de la primera prueba y de las pruebas peridicas, as como las inspecciones
no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas. No se incluyen en el libro las botellas y
botellones de GLP u otros gases, sifones, extintores y aparatos anlogos, de venta normal en el comercio.
Los operadores encargados de vigilar, supervisar, conducir y mantener los aparatos a presin deben estar
adecuadamente instruidos en el manejo de los equipos y ser conscientes de los riesgos que puede ocasionar una falsa maniobra o un mal mantenimiento. En el caso de calderas de PxV>50 (P en kg/cm2 y V en
m3), el Reglamento de aparatos a presin exige que los operadores dispongan de acreditacin que garantice un adecuado nivel de conocimientos.
El Reglamento de aparatos a presin, mediante sus ITC determina, para cada aparato, las prescripciones
de seguridad que debern cumplir, as como las caractersticas de los emplazamientos o salas donde estn
instalados, en funcin de su categora.
Para la manipulacin o almacenamiento seguro de gases, es necesario identificar sus propiedades
fisicoqumicas, toxicolgicas y sus efectos sobre la salud de las personas. Las condiciones de utilizacin
de estos gases deben ser adecuadas a la naturaleza de los riesgos que pueden derivarse (inflamables,
txicos, corrosivos, etc.).
Los gases pueden estar almacenados en recipientes fijos (tanques y depsitos) o en recipientes mviles
(botellas y botellones), existiendo adems, frecuentemente, conducciones que transportan estas sustancias. Los almacenes de botellas y botellones de gases se clasifican en cinco categoras, definidas en la ITC-
MIE-APQ 005 en funcin de las cantidades de producto de cada clase. Cada almacn debe cumplir con
unos requisitos de seguridad generales y con otros especficos para cada una de las categoras, especificados en la mencionada ITC.
Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presin. Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero, por el Real Decreto 473/1988 de 30 de marzo y por el
Real Decreto 1504/1990 de 23 de noviembre. Completado mediante las siguientes Instrucciones Tcnicas
INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO
DE APARATOS A PRESIN
ITC-MIE-AP1
Calderas, Economizadores. Sobrecalentadores y Recalentadores
ITC-MIE-AP2
Tuberas para fluidos relativos a calderas
ITC-MIE-AP3
ITC-MIE-AP4
Cartuchos de GLP
ITC-MIE-AP5
ITC-MIE-AP6
Refineras de Petrleos y Plantas Petroqumicas
ITC-MIE-AP7
Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presin
ITC-MIE-AP8
Calderas de Recuperacin de Lejas Negras
ITC-MIE-AP9
Recipientes Frigorficos
ITC-MIE-AP10
ITC-MIE-AP11
Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie
ITC-MIE-AP12
ITC-MIE-AP13
ITC-MIE-AP14
Aparatos para la preparacin rpida de caf
ITC-MIE-AP15
Instalaciones de gas natural licuado en depsitos criognicos a presin
ITC-MIE-AP16
Centrales trmicas generadoras de energa elctrica
ITC-MIE-AP17
Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de calefaccin,
climatizacin y agua caliente sanitaria. Completado por el Real Decreto 2946/1982 de 1 de octubre y por
la Orden de 16-7-1981, Instrucciones Tcnicas Complementarias, modificada por Orden de 28-6-1984, y
por el Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero.
Real Decreto 473/1988 de 30 de marzo, por el que se dicta disposiciones de aplicacin de la Directiva del
Consejo 76/767/CEE sobre aparatos a presin.
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre, por el se dicta las disposiciones de aplicacin de la Directiva del
Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presin simples. Modificado por el Real Decreto 2486/1994 de 23
Real Decreto 668/1980 de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos qumicos, modificado por el Real Decreto 3485/1983 de 14 de diciembre. Completado por seis
Instrucciones Tcnicas Complementarias.
Orden de 19-1-1986, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases
licuados del petrleo en depsitos fijos.
Real Decreto 1853/1993 de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas
en locales destinados a usos domsticos, colectivos o comerciales.
Orden de 9-3-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
7. APARATOS A PRESIN Y GASES
1. Se llevan a cabo las formalidades administrativas
que requieren estos equipos (autorizacin de puesta en marcha, revisiones peridicas, etc.).
Cumplir de acuerdo con el Reglamento de
2. Existe un registro interno de los controles y revisiones efectuados tanto por la empresa como por
una entidad autorizada.
Implantar un sistema documental de registro a
disposicin de quien lo precise.
3. Su emplazamiento est alejado de fuentes de
Alejar o aislar de cualquier foco calorfico y de
materiales combustibles no controlados.
4. Disponen de vlvula de seguridad y disco de
ruptura instalados y en condiciones correctas de
Revisar y corregir. Tales dispositivos estarn
sujetos a control.
5. Se llevan a cabo operaciones de mantenimiento,
de acuerdo a un plan establecido.
Implantar un programa de mantenimiento de
6. Los operarios estn instruidos en el manejo seguro del equipo. En el caso de calderas y compresores
hay una persona exclusiva encargada.
Mejorar la formacin.
7. Si se emplea caldera de vapor, existe doble sistema de seguridad y control de las variables fsicas
de la misma (control, nivel, presin, etc.).
8. Si VxP>10 (Vm3 nivel medio agua, P Kg/cm2 presin efectiva mxima), se dispone de una sala de
calderas de uso exclusivo sectorizada.
Corregir con una RF 240 minutos y 2 puertas
9. La sala de calderas dispone de ventilacin natural o forzada y se ubica en local adecuado (no
stano).
Asegurar una buena ventilacin y cambiar la
ubicacin con supervisin de una entidad colaboradora de la Administracin.
10.En la sala de calderas existe instalacin fija de
deteccin y alarma de incendio, as como extintor
para calderas con potencia >106 kcal/h.
11.Se utiliza compresor.
12.Est situado al aire libre o en un local con aislamiento acstico, ventilado, resistente al fuego y
que evite la proximidad a reas de trabajo.
Disponer de abertura de ventilacin, dotar de
aislamiento acstico o ubicar en exterior en
cobertizo sin paredes.
13.Se dispone de vlvulas de bloqueo y parada para
emergencias, dispositivos de purga (agua, aceite), as como de vlvula de retencin.
Aplicar las medidas correctoras pertinentes.
14.Las tuberas auxiliares estn bien sujetas para
evitar vibraciones y desprendimientos.
Sujetar debidamente todas las tuberas y elementos expuestos a vibraciones.
Verificar y corregir por el fabricante. Si no se
utiliza caldera pasar a la cuestin 11.
Instalar tal sistema de deteccin y comprobar
peridicamente su estado.
Pasar a la cuestin 15.
15.Se realiza almacenamiento o utilizacin de gases.
16.Los recipientes de gases estn bien sujetos y
alejados de focos calorficos y en reas delimitadas y protegidas.
Sujetar debidamente y ubicarlas en lugares
protegidos bien ventilados.
17.El personal que trabaja con gases txicos y corrosivos dispone de mscaras de gas adecuadas y/o
equipos autnomos de respiracin accesibles.
Suministrar los equipos de proteccin individual normalizados adecuados a la fuente de
gas en cuestin.
18.Las zonas de uso de gases txicos o corrosivos
estn ventiladas, con dispositivos de deteccin y
alarma y sistemas de contencin de fugas.
Instalar esos medios de proteccin y comprobar peridicamente su estado.
19 Se evita la existencia de bridas y conexiones de
tuberas en reas desprotegidas, con personal
expuesto a fugas txicas.
En caso de no poderse evitar, proteger las
bridas o las zonas de trabajo ante posibles
20.Las conducciones de gases, se mantienen en
buen estado (sin corrosin, buena sujecin, vainas
pasamuros, etc.).
Reparar la conducciones y controlar peridicamente su estado.
21.Las botellas de gases almacenados, incluso las
vacas, estn provistas de caperuza o protector y
tienen la vlvula cerrada.
Establecer la normativa pertinente para proteger las vlvulas.
22.Las botellas de gases se transportan en carretillas
Utilizar carretillas especficas para esta funcin.
23.Las botellas de acetileno y oxgeno disponen de
vlvula antirretroceso de llama.
Instalar vlvulas antirretroceso de llama garantizada.
24.Existe un programa de mantenimiento preventivo
y de formacin sobre peligros que se puedan
1, 4 o ms de 5 deficientes.
2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23.
7, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24,
Documents Similar To Presion y Gases

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto