Source: https://www.scribd.com/doc/178297070/Sistemas-de-Agua-Contra-Incendios
Timestamp: 2017-07-23 01:48:17+00:00

Document:
Sistemas de Agua Contra IncendiosUploaded by Andres MartinezRelated InterestsCorrosionWaterComputer NetworkAerial PhotographyDesignRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCAPÍTULO 11 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS1. INTRODUCCIÓN Las instalaciones de protección contra incendios en determinados tipos de edificios requieren el almacenamiento y distribución de agua hasta puntos cercanos a las zonas habitadas para su uso en caso de un posible fuego accidental. Dichos sistemas por definición, mantienen el agua estancada hasta el momento de uso. Desde el punto de vista de los riesgos de Legionella hay varios tipos de problemas potenciales listados en orden de importancia: a) La instalación contra incendios está conectada (sin una protección de corte eficaz) a otras redes de almacenamiento y distribución de agua que pueden resultar contaminadas si la bacteria se desarrolla en la red contra incendios. b) La instalación contra incendios está contaminada por bacterias del tipo Legionella pneumophila y los trabajadores y usuarios se ven potencialmente expuestos en la ejecución de pruebas hidráulicas. c) La instalación contra incendios está contaminada por bacterias del tipo Legionella pneumophila y los trabajadores y usuarios se ven potencialmente expuestos durante el uso de los equipos en una situación de emergencia.
2. EVOLUCIÓN TÉCNICA El fuego ha sido, a la vez un elemento imprescindible y un potencial enemigo tradicional de las viviendas y lugares de trabajo del ser humano. Desde la antigüedad, en las ciudades siempre se ha dispuesto de diversos medios más o menos sofisticados para la lucha contra los incendios accidentales, tradicionalmente se disponía de grupos de bomberos a los que se confiaba dicha labor. A principios del siglo XX, se comenzó a instalar sistemas mecánicos de detección y extinción de incendios que basaban su funcionamiento en el almacenamiento de agua y su descarga automática o manual en caso de emergencia.
3. DESCRIPCIÓN Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto de equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, actualmente, las características de estos sistemas están regulados por el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. La protección contra incendios se basa en dos tipos de medidas: • Medidas de protección pasiva. • Medidas de protección activa. 3.1 Medidas de protección pasiva: Son medidas que tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio una vez que este se ha producido. Básicamente están encaminadas a limitar la distribución de llamas y humo a lo largo del edificio y a permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo.
— Gases (Halones (actualmente en desuso). Este hecho es el principal riesgo desde el punto de vista de la legionelosis. Bocas de incendio equipadas (BIE).1 Sistemas Manuales: Bocas de incendio equipadas (BIE) y los hidrantes En la figura 1. agua pulverizada). La estructura de los sistemas de riesgo. se trata de mantener agua almacenada por un periodo de tiempo normalmente muy extenso y que en un momento determinado se puede pulverizar en presencia de personas.Capítulo 11. 3. existen unas exigencias reglamentarias especificas en cuanto a la obligatoriedad de mantener un cierto volumen de agua almacenada para casos de emergencia.2 Medidas de protección activa: Son medidas diseñadas para asegurar la extinción de cualquier conato de incendio lo más rápidamente posible y evitar así su extensión en el edificio. ya sea en pruebas o en caso de emergencia real. que pueden ser manuales o automáticos: • Manuales: Extintores. el sistema de bombeo (2) y la red de distribución de agua (3) dentro del edificio. Sistemas de agua contra incendios
Algunos ejemplos de estas medidas son: • Compuertas en conductos de aire. que pudiera suministrar agua extra en caso de ser necesario (5). cortinas de agua o sistemas de agua pulverizada. • Compartimentación de sectores de fuego. • Automáticos: Dotados de sistemas de diversos productos para extinción: — Agua (Sprinklers. dióxido de carbono). Columna seca. aquellos equipos que acumulan agua y pueden pulverizarla en algún momento. que suelen estar basadas en la detección de humos (iónicos u ópticos) o de aumento de temperatura. — Polvo (Normal o polivalente).2. donde se aprecia el depósito (1). debemos incluir dentro de las instalaciones con riesgo de legionelosis las medidas de extinción de incendios manuales dotadas de agua como las bocas de incendio equipadas (BIE) y los hidrantes. 3. • Dimensiones y características de las vías de evacuación. Dentro de todo este conjunto de equipos e instalaciones. Según los usos y dimensiones de los locales. • Puertas cortafuegos.
Figura 1. Hidrantes. espumas. En concreto. Y una posible conexión a un camión cisterna. También se observa la conexión de los circuitos interiores al aporte directo de agua de la red pública de suministro (4). Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de medidas: a) Medidas de detección de incendios. que puede ser un depósito de almacenamiento de agua y un grupo de bombas (a menudo con alimentación eléctrica autónoma) o bien una entrada directa de la red de suministro. tanto en el caso de instalaciones manuales como automáticas es similar. se observa un esquema simplificado de este tipo de instalaciones. Y los sistemas automáticos dotados que emplean agua para la extinción como los sprinklers. • Señalizaciones e iluminación de emergencia. • Etc. desde el punto de vista de la legionelosis tan solo presentan riesgo. • Recubrimiento de las estructuras (para maximizar el tiempo antes del colapso por la deformación por temperatura). cortinas de agua. b) Medidas de extinción de incendios. Sistemas manuales
. cuentan con un sistema de aporte de agua.
generalmente como cambio de consumo o tensión en la línea de detección.Capítulo 11. pero en este caso se incorpora un presostato (6). la descripción de las instalaciones (figura 2) es similar al caso anterior de sistemas manuales. • Detector de humo Dispositivos que captan la presencia de humo y cuando el valor de ese fenómeno sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es transmitida a la central de control y señalización. • Columna seca Conducción normalmente vacía.2 Sistemas Automáticos: Sprinklers (rociadores). — Taguchi con semiconductor. Sistemas automaticos En la imagen adjunta se observa una instalación de bombeo en un depósito de agua contra incendios (Foto1)
.2. válvula y boquilla lanza. Foto 1 3. Según la clasificación de la NTP 215 Detectores de humo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). • Depósito contra incendios Almacenamiento de agua. — Combinados. que es el que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesarios para la extinción del incendio.3 Terminología específica • Boca de incendio equipada (BIE) Equipo completo de protección y extinción de incendios. que envía una señal a una centralita (7) que activa las bombas. (8) en caso necesario. (6) (9)
Figura 2. rociadores. — lónicos • De partículas alfa. se realiza por el elemento rociador final (9). — De puente de resistencia. Los detectores de humos suelen clasificarse en seis grupos: — Fotoeléctricos • De haz de rayos proyectados. que se instala de forma fija sobre la pared y se conecta a una red de abastecimiento de agua. cortinas de agua o sistemas de agua pulverizada En el caso de sistemas automáticos. Si se produce un incendio la salida de agua. manómetro. • De haz de rayos reflejados. Esta compuesta de los siguientes elementos: manguera y soporte giratorio abatible. en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de agua de hidrantes. BIE´s u otros elementos finales del sistema durante un tiempo determinado por las características y usos de los edificios. que partiendo de la fachada del edificio discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada para conexión de los equipos del Servicio de Extinción de Incendios. — De análisis de muestra. Sistemas de agua contra incendios
3. • De partículas beta.
4. Por tanto. Las bocas de incendio equipadas de manguera podrían emplearse para realizar el tratamiento. esta definido en la Norma Básica de la Edificación. CRITERIOS TÉCNICOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN En este apartado se incluyen descripciones de las características técnicas óptimas de una instalación. residencial. y las características técnicas de los locales (tipos de fuegos posibles.Capítulo 11.. etc. los aspectos del diseño que nos ocupan en el presente documento se basan en evitar los dos principales problemas asociados a este tipo de instalaciones. disponiendo. b) Capacidad de circulación del agua en el sistema Tradicionalmente los sistemas contra incendios se han diseñado como instalaciones cerradas.1 Criterios de selección El tipo de sistema a instalar en un edificio depende del uso (administrativo. etc. si esto no es posible por los requisitos de funcionamiento del sistema. hospitalario. como se ha explicado anteriormente. condiciones de operación.). esta situación hace muy difícil o incluso imposible la realización de un posible tratamiento de desinfección de las redes. carga térmica. como criterio general es recomendable disponer de sistemas que permitan la completa circulación del agua por las redes de distribución del sistema. NOTA: El vaciado completo de un sistema contra incendios deja sin protección el edificio y puede plantear problemas en caso de incendio en ese instante por lo que se recomienda determinar que tipo de medidas de protección alternativas serian consideradas validas. que sean resistentes a la acción de los biocidas. — Materiales — Capacidad de circulación del agua en el sistema — Contaminación de otros sistemas • Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua.) A continuación se detallan algunos aspectos de diseño relevantes desde el punto de vista de prevención de legionelosis. y con la destrucción del elemento final. Es recomendable disponer siempre de un punto de muestreo en un punto alejado del aljibe o punto de suministro de agua al sistema. Sistemas de agua contra incendios
4. siguiendo las diferentes fases del ciclo de vida útil de la misma. en el mejor caso de una red de recirculación completa que permita devolver el agua al aljibe de almacenamiento. pudiendo aprovechar cualquier operación de prueba hidráulica.1. comercial.
. Los puntos que se tendrán en consideración en este apartado serán los siguientes: • Criterios de selección (características técnicas de la instalación). Ver en el apartado 4 “Criterios técnicos y protocolos de Actuación” las recomendaciones de selección de materiales del capítulo 2 “Agua Fría de Consumo Humano”. la parte aplicable correspondiente a sistemas contra incendios. así como de los protocolos. etc. y válvulas de drenaje que permitan vaciar la instalación al completo en caso de ser necesario. y que eviten o al menos no favorezcan la aparición de la biocapa. o en todo caso. 4.1 Fase de diseño El diseño de sistemas contra incendios. las dimensiones (altura de evacuación y metros cuadrados). a) Materiales Los requisitos que debemos exigir a los materiales son de dos tipos. que disponga de un grifo de vaciado al final de cada ramal de manera que se permita asegurar el tratamiento de toda la red en caso de ser necesario. que en algunos casos sólo se activan en caso de incendio.
Ver en el apartado de “Criterios técnicos y protocolos de actuación” las recomendaciones de control de la corrosión y de las incrustaciones y el ejemplo de sistema de desinfección de depósitos acumuladores de agua del capítulo 2 Agua Fría de Consumo Humano. ya que por su propia función. no se puede considerar segura desde un punto de vista higiénico.1.2 Fase de instalación y montaje Durante la fase de montaje se evitará la entrada de materiales extraños. todos los elementos que deben formar parte del equipamiento necesario para su realización.
Figura 3. Este tipo de instalaciones en algunos casos incluso incumple la normativa de protección contra incendios pero tal como demuestra la fotografía son situaciones posibles e incluso relativamente comunes. previendo. Desconector En la fotografía (foto 2) se observa una instalación contra incendios alimentada directamente de red.2 Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua Mediante la desinfección se consigue controlar el crecimiento microbiano dentro de niveles que no causen efectos adversos. si se desea máxima protección mediante un desconector (figura 3). Para el mantenimiento de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en condiciones normales de operación en un sistema contra incendios se deberán contemplar los siguientes aspectos: • Control de crecimiento de microorganismos • Control de la corrosión y de incrustaciones Los sistemas contra incendios son sistemas de almacenamiento y transporte de agua fría (normalmente con calidad de agua de consumo humano). por ello es fundamental asegurar que las uniones de estos tipos de equipos con otras instalaciones se encuentren perfectamente protegidas. esto se puede conseguir con una válvula antiretorno de bola o similar. 4. que si bien está dotada de válvulas antiretorno. Estos equipos suelen ser sistemas preintegrados que se insertan en la red y disponen de un juego de presostatos de manera que cuando la presión en el circuito “sucio” es superior a la del circuito a proteger (agua de red u otra instalación del edificio) se cierran las válvulas (1) y (2) abriendo la válvula (3) para vaciar la “T” de desaguado y permitir la completa desconexión de ambos circuitos. la parte aplicable correspondiente a sistemas contra incendios. Foto 2
Desde la fase de diseño de un sistema contra incendios se puede contemplar la necesidad de realizar desinfecciones.
. están destinados a almacenar el agua estancada por largos periodos de tiempo. por tanto la corrosión e incrustaciones se deben tratar como cualquier circuito de estas características.Capítulo 11. por tanto. Sistemas de agua contra incendios
c) Contaminación de otros sistemas Los sistemas contra incendios que comparten circuitos de agua destinados a otros usos pueden resultar una fuente de contaminación. En cualquier caso el circuito de agua deberá someterse a una limpieza y desinfección previa a su puesta en marcha. 4. o bien. Hay que prevenir la formación de zonas con estancamiento de agua que pueden favorecer el desarrollo de la bacteria.
Se realizará en un número representativo. lodos. corrosión. En instalaciones especialmente sensibles tales como hospitales. BIE´s. sprinklers. etc): Debe comprobarse mediante inspección visual que no presentan suciedad general.3. rotatorio a lo largo del año de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.3.2 Revisión En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Sistemas de agua contra incendios
4. la periodicidad mínima recomendada es semestral). Mínima Anual. Si se detectan procesos de corrosión se sustituirá el elemento afectado y. o incrustaciones. Periodicidad de las revisiones
Funcionamiento de la instalación: Realizar una revisión general del funcionamiento de la instalación.1 Criterios de funcionamiento En principio la instalación contra incendios se mantiene habitualmente en condiciones de estancamiento del agua. Filtros y otros equipos de tratamiento y/o desinfección del agua (si se dispone de ellos): Comprobar su correcto funcionamiento.3 Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación 4. reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Tabla 2. Parámetros de control de la calidad del agua
Método de análisis Termómetro de inmersión de lectura directa Periodicidad TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL (Especificar periodicidad según Evaluación de Riesgo. productos de la corrosión. con el fin de detectar la presencia de sedimentos. conjuntamente. Detección y enumeración de Legionella sp
. rociadores. incrustaciones. Calidad del agua. residencias de ancianos. incluyendo todos los elementos.
Se revisará el estado de conservación y limpieza general de los depósitos acumuladores. incluyendo todos los elementos. así como los sistemas utilizados para el tratamiento de agua se realizará con la siguiente periodicidad (tabla 1):
Estado de conservación y limpieza de los puntos terminales (hidrantes. La revisión general de funcionamiento de la instalación. corrosión. Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema determinando los parámetros que se describen en la tabla 2. un tratamiento preventivo adecuado para evitar que estos procesos vuelvan a reproducirse.
Medidor de cloro libre o combinado de lectura directa o colorimétrico (DPD) Medidor de pH de lectura directa o colorimétrico Según Norma ISO 11731 Parte 1.
Estado de conservación y limpieza de los depósitos: Debe comprobarse mediante inspección visual que no presentan suciedad general. 4. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.Capítulo 11. se realizará. o incrustaciones. si es preciso. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. etc. y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. tan solo las bocas de incendio equipadas de manguera deben abrirse una vez al año de acuerdo a los requisitos de mantenimiento del Real Decreto 1942/1993. balnearios.
Medir temperatura del agua y pH. En instalaciones especialmente sensibles tales como hospitales. En cada ensayo se indicará el límite de detección o cuantificación del método utilizado.
Medidor de cloro libre o combinado de lectura directa o colorimétrico (DPD)
Según Norma ISO 11731 Parte 1. a los que se añadirá un neutralizante del cloro (u otro biocida si procede). Sistemas de agua contra incendios
Medidor de pH de lectura directa o colorimétrico TRIMESTRAL (Especificar periodicidad según Evaluación de Riesgo. En la red de distribución se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red. Todas las determinaciones deben ser llevadas a cabo por personal experto y con sistemas e instrumentos sujetos a control de calidad.
(*) En el depósito de acumulación si existe. Calidad del agua. tal y como especifica el punto 2. El punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos.5 del Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). En los depósitos se tomará un litro de agua de cada uno. Toma de muestras
Parámetro Temperatura. con calibraciones adecuadas y con conocimiento exacto para su manejo y alcance de medida. el punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos. etc.62.Nivel de cloro residual libre (**) pH (***) Legionella sp (****)
Capítulo 11. las materias que no es probable causen enfermedades en seres humanos o animales
. balnearios. otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de tratamiento del agua. (**) En el depósito de acumulación si existe y en un número representativo de los puntos terminales. Detección y enumeración de Legionella sp
Aproximadamente 15 días después de la realización de cualquier tipo de limpieza y desinfección.3 Protocolo de toma de muestras El punto de toma de muestra en la instalación es un elemento clave para asegurar la representatividad de la muestra. si fueran necesarios. Medir temperatura del agua y concentración de cloro libre. Mínima Anual. 4. Considerar siempre los valores más desfavorables para el algoritmo de determinación del riesgo.1. si existieran. materiales sedimentados. residencias de ancianos. recogiendo. (****) En puntos significativos del circuito y del depósito si existe. la periodicidad mínima recomendada es semestral). Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los datos de toma de muestra. en la tabla 3 se incluyen algunas pautas a tener en consideración para cada uno de los parámetros considerados: Tabla 3. Normas de transporte:
Para las muestras ambientales (agua).
Se incluirán.3. Los ensayos de laboratorio se realizarán en laboratorios acreditados o que tengan implantados un sistema de control de calidad. Protocolo de toma de muestras
En la red de distribución se tomarán muestras directas en el depósito de almacenamiento de agua si existe.2. grifos ubicados en los puntos finales de cada ramal. Las muestras deberán recogerse en envases estériles. Nivel de cloro residual libre y pH En los depósitos. (***) Parámetros a determinar cuando el agua proceda de un depósito de acumulación. preferiblemente de la parte baja del depósito.
Puede realizarse con cloro. sistemas físicos o físico-químicos de probada eficacia. por lo que este aspecto deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar dicha evaluación. recogiendo. Se corresponderá con los programas de tratamiento especificados en el artículo 8.3.62. En la red de distribución se tomarán de agua de los puntos terminales de la red. las muestras deberán llegar al laboratorio lo antes posible. Se tendrá en cuenta la norma UNE-EN-ISO 5667-3 de octubre de 1996. 4. con cualquier otro tipo de biocida autorizado.5 del Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR). El punto de la toma de muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos.depósito. En general para los trabajadores se cumplirán las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. Normas de transporte:
Para las muestras ambientales (agua).3. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los datos de toma de muestra. Si bien es cierto que Legionella pneumophila puede causar patología en el ser humano por inhalación de aerosoles. Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones en la instalación: • Limpieza y programa de mantenimiento • Limpieza y desinfección de choque • Limpieza y desinfección en caso de brote 4. deberán estar contenidos en un paquete externo que los proteja de agresiones externas Para todos los parámetros. El personal deberá haber realizado los cursos autorizados para la realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario para la prevención y control de la legionelosis. 11. si existieran.2 Real Decreto 865/2003 para las instalaciones de menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.1 Limpieza y programa de mantenimiento La limpieza y desinfección de mantenimiento tiene como objeto garantizar la calidad microbiológica del agua durante el funcionamiento normal de la instalación. “Guía para la conservación y la manipulación de muestras”.
Figura 4. tal y como especifica el punto 2.1. Sistemas de muestras agua contra incendios Capítulo grifos ubicados en los puntos finales de cada ramal. Para mantener la calidad físicoquímica y microbiológica del agua de un sistema contra incendios dotado de aljibe se puede instalar un sistema como el descrito en la figura 4. materiales sedimentados.
Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones son generales y que el punto de toma de muestras dependerá en muchos casos del diseño. Orden SCO 317/2003 de 7 de febrero. es prácticamente imposible que estos se produzcan durante el transporte. manteniéndose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas. las materias que no es probable causen enfermedades en seres humanos o animales no están sujetos a estas disposiciones. Sistema de control de la calidad físico quimica del agua
. de las características de la instalación y otros factores que se determinarán en función de la evaluación del riesgo.4 Limpieza y desinfección Durante la realización de los tratamientos de desinfección se han de extremar las precauciones para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal que realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar. No obstante.4.2. los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y serán estancos.
≥ 10000 Ufc/L.0
No aplicable. El proceso de decisión será el siguiente: a) Toma de muestra del agua del depósito. a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella.
Parar el funcionamiento de la instalación. acorde a los resultados analíticos de las muestras de control de Legionella sp. Limpieza y desinfección en caso de brote. 4.3.5-9.3.4.
≥ 1000 < 10000 Ufc/L. c) Si el resultado es negativo.Capítulo 11. aplicando éstos también a las paredes. 6. el sistema se someterá a desinfección química según lo descrito en el anexo 3 del Real Decreto 865/2003. añadiendo anticorrosivo. según los requisitos de los criterios de valoración de resultados del apartado 4.
Usar dispositivo automático. b) Si el resultado es positivo (ver apartado 4. el depósito se someterá a una limpieza general convencional.5. podrá realizarse mediante sistemas de limpia fondos. en cantidad adecuada. si existe. Confirmar el recuento aproximadamente a los 15 días y repetir el proceso hasta conseguir niveles < 1000 Ufc/L.5 Criterios de valoración de resultados En la tabla 4 se relacionan los distintos parámetros a medir con su valor de referencia y las acciones correctoras que pueden adoptarse en caso de desviación de los mismos. vaciar el sistema en su caso. Si estos no existen deberán instalarse.3. que por ahorro de agua.2 Limpieza y desinfección de choque Anualmente se deberá realizar algún tipo de tratamiento del depósito de agua. Tabla 4. 4. compatible con el cloro. excepto en el caso de sistemas con recirculación. y de algún punto alejado en la red de distribución (que deberá estar dotada de un punto de muestreo adecuado).
.3. considerando como puntos finales de la red los grifos instalados a tal efecto en los puntos mas alejados de cada ramal. Limpieza y desinfección de choque.5 Criterios de valoración). Acciones correctoras en función de los parámetros
1 mg/l Cloro residual libre. Confirmar el recuento aproximadamente a los 15 días y repetir el proceso hasta conseguir niveles < 1000 Ufc/L. Sistemas de agua contra incendios
Revisar y ajustar el sistema de dosificación de cloro o biocida cuando la concentración se encuentre por debajo del valor de referencia.4.
Según fabricante.3 Limpieza y desinfección en caso de brote El sistema se someterá a desinfección química según lo descrito en el anexo 3C del Real Decreto 865/2003.3. Se valorará este parámetro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar (UNE 100030) o de cualquier otro biocida. Se revisará el programa de mantenimiento.
Actuación corretora en caso de incumplimiento
Según condiciones de funcionamiento.
factores de mantenimiento asociados al tratamiento y al mantenimiento que se realiza en la instalación y factores de operación asociados al funcionamiento de la instalación.
5.3. que en cualquier caso siempre debe utilizarse como una guía que permite minimizar la subjetividad del inspector y no sustituye el análisis personalizado de cada situación concreta. tras una reparación o modificación estructural. deben cumplirse. — Análisis realizados y resultados obtenidos. se valorará la necesidad de tomar muestras del agua de aporte. 6 y 7 que figuran a continuación permiten determinar los factores de riesgo asociados a cada instalación. etc.1 Criterios para la evaluación del riesgo La evaluación del riesgo de la instalación se realizará como mínimo una vez al año. cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez. En cada tabla se indican los criterios para establecer un factor de riesgo “BAJO”. — Resultado de la evaluación del riesgo.6 Resolución de problemas asociados a la instalación Los principales problemas asociados a este tipo de instalaciones están relacionados con la dificultad de tratar las redes por la falta de recirculación o la ausencia de salidas de agua en los puntos finales del sistema. La valoración global de todos estos factores se determina con el “Índice global” que figura a continuación de la tabla 8.7 Descripción de registros asociados a las instalaciones Se dispondrá en estas instalaciones de un Registro de Mantenimiento donde se deberá indicar: — Esquema del funcionamiento hidráulico de la instalación.Capítulo 11. El contenido del registro y de los certificados del tratamiento efectuado deberá ajustarse al Real Decreto 835/2003. 4. Asimismo. El Índice global permite la visión conjunta de todos los factores y facilita la decisión sobre la necesidad y la eficacia de implementar acciones correctoras adicionales en función de las características propias y específicas de cada instalación. Este algoritmo es un indicador del riesgo. mantenimiento y operación) a partir de las tablas anteriores y se establece un valor global ponderado. — Certificados de limpieza y desinfección. Las tablas comprenden factores estructurales asociados a las características propias de la instalación. tipo de uso. limpieza.
. “MEDIO” o “ALTO” así como posibles acciones correctoras a considerar. Este Índice se calcula para cada grupo de factores (estructural. La evaluación del riesgo de la instalación debe ser realizada por personal técnico debidamente cualificado y con experiencia. Independientemente de los resultados de la evaluación de riesgo. preferiblemente con titulación universitaria de grado medio o superior y habiendo superado el curso homologado tal como se establece en la Orden SCO/317/2003 de 7 de febrero por el que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitaria de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA INSTALACIÓN El riesgo asociado a cada instalación concreta es variable y depende de múltiples factores específicos relacionados con la ubicación. los requisitos legales de cualquier índole (Real Decreto 865/2003 u otros que le afecten) relativos a estas instalaciones. estado. No obstante en este capítulo se recoge un modelo de registro de mantenimiento (anexo 1).3. 5. Las tablas 5. cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria. la única opción en estos casos es instalar tales medios. La evaluación del riesgo incluirá la identificación de los puntos idóneos para la toma de muestras. — Operaciones de revisión. desinfección y mantenimiento realizadas incluyendo las inspecciones de las diferentes partes del sistema. Sistemas de agua contra incendios
No hay modo de recircular o vaciar el agua de la red excepto por los rociadores. como mínimo filtración y desinfección.
Sustitución de materiales.Capítulo 11. Eliminar dichos tramos. Otros materiales que favorezcan el desarrollo de bacterias.
ACCIONES A CONSIDERAR Controlar con la frecuencia indicada la contaminación microbiológica e introducir equipos de tratamiento. Sustitución de materiales o recubrimiento con materiales adecuados. Adición de inhibidores de corrosión.
Establecer un programa de movimiento periódico del agua en dichos elementos. by-pass. sin justificación técnica. depósitos o equipos en desuso.
El sistema mantiene el agua estancada. Materiales metálicos y plásticos no resistentes a las condiciones del agua de la instalación. Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula antiretorno o desconector. Instalación conectada a otras redes pero dispone de válvula antiretorno o desconector.
Materiales • Composición • Rugosidad • Corrosividad
El agua se mueve desde el depósito (tratado) hasta los puntos finales mediante un sistema de recirculación de agua constante o periódicamente de tal forma que el biocida accede a todos los puntos de la instalación.
. humano. Evaluación del riesgo estructural de la instalación
Agua de consumo Captación propia tratada. Se ha de garantizar el acceso del biocida a todos los puntos de la instalación.3. etc. Revisar el correcto funcionamiento de los equipos de tratamiento. Nivel bajo de aerosolización. Materiales metálicos y plásticos que resistan la acción agresiva del agua y biocidas.
Separar físicamente la instalación o instalar válvula anti-retorno o desconector. Procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Nivel importante de aerosolización con gotas grandes que caen por gravedad. Celulosa.
Cuero. No aplica.
Existen tramos muertos. Sistemas de agua contra incendios
Tabla 5. Madera.
Nivel muy importante de aerosolización con gotas finas que son transportadas por el aire.
ACCIONES A CONSIDERAR Controlar con la frecuencia indicada en el apartado 4.
Conexión a otras redes
Instalación totalmente separada de otras redes.
Separar físicamente la instalación.2.
Captación propia no tratada.
Realizar una limpieza de la instalación.
La instalación presenta áreas de biocapa y suciedad no generalizada.
No cumple algunas de las especificaciones del presente documento o el incumplimiento es puntual.Legionella sp 1000-10000 Ufc/L. Verificar sistema de tratamiento. etc.
ACCIONES A CONSIDERAR Repetir el ensayo. Instalar el sistema de tratamiento y desinfección.
Estado del sistema de La instalación tratamiento y dispone de un desinfección sistema de tratamiento y desinfección adecuado funcionando correctamente.
Sustituir o tratar los elementos con corrosión y/o incrustaciones. Buen estado de conservación. reparar o sustituir el actual sistema de tratamiento.
La instalación dispone de un sistema de tratamiento y desinfección adecuado pero no funciona correctamente.Legionella sp < 1000 Ufc/L.5 Criterios de valoración de resultados. Mal estado general de conservación.
La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección. La instalación presenta biocapa y suciedad visible generalizada. biocapa.
Verificar sistema de tratamiento. Según apartado 4.
.3. Adoptar acciones correctoras específicas según el parámetro.
En los controles analíticos aparece: .5 Criterios de valoración de resultados.
Realizar una limpieza y desinfección preventiva de la instalación. agua y adoptar acciones correctoras específicas para cada parámetro. Corrosión y/o incrustaciones generalizadas.
ACCIONES A CONSIDERAR No cumple las Revisar el especificaciones programa de del presente tratamiento del documento. Sistemas de agua contra incendios
FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO Parámetros fisicoquímicos
Tabla 6 Evaluación del riesgo de mantenimiento de la instalación
Cumple las especificaciones del presente documento. turbidez. Algunos elementos de la instalación presentan corrosión y/o incrustaciones.3.Capítulo 11. En los controles analíticos aparece: . Sustituir o tratar los elementos con corrosión y/o incrustaciones.
La instalación no presenta lodos. FACTOR En los controles analíticos aparece: . Según apartado 4. Añadir inhibidores de corrosión o utilizar materiales más resistentes a la corrosión.Legionella sp > 10000 Ufc/L. No se detecta presencia de corrosión ni incrustaciones.
Riesgo estructural Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tipo de aerosolización Bajo 0 0 0 0 0 Bajo 0 0 0 0 0 Bajo 0 0 Medio 6 6 10 50 8 7 25 3 Alto 12 12 20 100 Alto 16 26 14 22 22 50 6
Conexión a otras redes.
Las pruebas hidráulicas se realizan siempre por personal especializado con el edificio vacío.
Estudiar la causa del calentamiento del agua y corregirla.
Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado.
TOTAL: Índice Estructural (IE) Riesgo de mantenimiento Parámetros fisicoquímicos
Estado del sistema de tratamiento y desinfección TOTAL:Índice Mantenimiento (IM) Riesgo operacional Temperatura del agua en balsa Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operacional (IO)
Teniendo en consideración los diferentes pesos de cada uno de los índices de riesgo el valor medio se pondera de acuerdo a la siguiente fórmula:
INDICE GLOBAL: 0. Evaluación del riesgo operacional de la instalación
BAJO MEDIO ACCIONES A FACTOR CONSIDERAR Estudiar la causa del calentamiento del agua y corregirla.60* IM + 0.
> 25 ºC. Programar las pruebas con el edificio vacío o tomar medidas para asegurar evitar la exposición de personas ajenas. pero se toman medidas para asegurar evitar la exposición de personas ajenas. Sistemas de agua contra incendios
FACTORES DE RIESGO OPERACIÓN Temperatura del agua del sistema Frecuencia de funcionamiento
Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado.Capítulo 11.
15-25 ºC.1* IO
< 15 ºC. Programar las pruebas con el edificio vacío.30* IE + 0.
3 Ejemplo de evaluación del riesgo de una instalación Consideremos una instalación con las características que se describen en las tablas 9. El depósito es de hormigón sin un recubrimiento adecuado. FACTOR BAJO
Tabla 10. El sistema dispone de rociadores de agua pulverizada que crean una fina pulverización. El mantenimiento y la limpieza es una parte esencial para la prevención de la legionelosis en toda instalación.3 Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación. INDICE GLOBAL ≥ 60 ≤ 80 Se llevaran a cabo las acciones correctoras necesarias para disminuir el índice. Por este motivo el índice de mantenimiento considerado por separado debe ser siempre ≤ 50. Aumentar la frecuencia de revisión de la instalación: Revisión trimestral. Ejemplo de evaluación del riesgo de mantenimiento
Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: Cloro: No detectado pH: 8. INDICE GLOBAL > 80 Se tomarán medidas correctoras de forma inmediata que incluirán. No hay modo de recircular. La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección SITUACIÓN ACTUAL FACTOR MEDIO ALTO
Parámetros fisico-químicos Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección
.Legionella sp: 12000 Ufc/L La instalación presenta suciedad en el depósito y el resto de la instalación esta aceptablemente limpia El sistema presenta un estado mecánico aceptable en general excepto las bombas que presentan corrosión. Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula antirretorno o desconector. 10 y 11. la parada de la instalación hasta conseguir rebajar el índice. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de la instalación a una periodicidad trimestral hasta rebajar el índice por debajo de 60. Ejemplo de evaluación del riesgo estructural
SITUACIÓN ACTUAL Agua de la red de distribución pública. en caso de ser necesario.7 Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: .
Tabla 9.2 Valoración del índice global ÍNDICE GLOBAL < 60 Cumplir los requisitos del Real Decreto 865/2003 así como los especificados en el apartado 4. 5. El sistema mantiene el agua estancada. Sistemas de agua contra incendios
5.Capítulo 11.
Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operación (IO)
ÍNDICE GLOBAL = 0. Índice de mantenimiento
Estado del sistema de tratamiento y desinfección TOTAL: Índice Mantenimiento (IM)
Tabla 14. lo cual nos obliga a tomar medidas. Las acciones correctoras deberían estar encaminadas a reducir preferentemente el número de factores “ALTO” así como a potenciar el mantenimiento de la instalación y podrían ser. Índice estructural
Procedencia del agua Agua estancada Materiales Tipo de aerosolización
TOTAL: Índice Estructural (IE) Mantenimiento
Tabla 13.6*74 + 0.1
El índice global se encuentra por encima de 60.1*80 76. los que se muestran en la
. 13 y 14. Tabla 12.3*79 + 0. por ejemplo. aplicando a cada factor el valor asignado a su nivel de riesgo. el índice de mantenimiento supera 50. Sistemas de agua contra incendios
Tabla 11. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. Ejemplo de evaluación del riesgo operacional
SITUACIÓN ACTUAL La temperatura en el agua de la balsa es de 16 ºC.Capítulo 11. y además se deben corregir los incumplimientos al Real Decreto 865/2003. FACTOR MEDIO ALTO
A partir de estos factores se calcularía el Índice global tal y como se muestra en las tablas 12.
El sistema dispone de rociadores de agua pulverizada que crean una fina pulverización. 16 y 17.
Tabla 16. La instalación no dispone de sistema de tratamiento y desinfección.
. Pero por el momento no se modifica.
Materiales Tipo de aerosolización Conexión a otras redes
El depósito es de hormigón sin un recubrimiento adecuado. Limpieza y desinfección del sistema hasta reducir el valor por debajo de 1000 Ufc/L.7.
A medio plazo se plantea la instalación de grifos en los puntos finales de los ramales. Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: . Instalación conectada a otras redes sin ningún tipo de válvula anti-retorno o desconector.
FACTOR (con acción correctora) BAJO
El sistema mantiene el agua estancada. Sistemas de agua contra incendios
tabla 13. Se protegen los elementos dañados. No se modifica. El sistema presenta un estado mecánico aceptable en general excepto las bombas que presentan corrosión. No hay modo de recircular.
No se modifica. ACCIÓN CORRECTORA Tras instalar un sistema de cloración en continuo los niveles suben por encima de 1 mg/l. La instalación presenta suciedad en el depósito y el resto de la instalación esta aceptablemente limpia. Factores de riesgo estructurales con acción correctora
SITUACIÓN ACTUAL Agua de la red de distribución pública.
FACTOR (con acción correctora) MEDIO BAJO
Se cambia la programación a momento en que el edificio se encuentra vacío.Capítulo 11. pH: 8. Factores de riesgo operacionales con acción correctora
SITUACIÓN ACTUAL La temperatura en el agua de la balsa es de 16 ºC. Corrigiendo estos factores obtenemos los resultados que se muestran en las tablas 15. Factores de riesgo de mantenimiento con acción correctora
SITUACIÓN ACTUAL Los controles analíticos ofrecen el siguiente resultado: Cloro: No detectado. Se limpia el depósito. Hay que tener en cuenta que a veces no es posible actuar contra todos los factores.Legionella sp: 12000 Ufc/L. Las pruebas hidráulicas se realizan con el edificio ocupado. Se instala un desconector de red. ACCIÓN CORRECTORA No aplica. Se instala un sistema de dosificacion en continuo.
Parámetros fisicoquímicos Contaminación microbiológica Estado higiénico de la instalación Estado mecánico de la instalación Estado del sistema de tratamiento y desinfección
FACTOR (con acción correctora) BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO
FACTORES DE RIESGO OPERACIÓN Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento
Tabla 17. ACCIÓN CORRECTORA No es preciso.
Con la aplicación de las medidas correctoras indicadas se ha conseguido reducir el Índice global desde 76. índice de riesgo operacional
Operación Operación Anterior Anterior MEDIO MEDIO ALTO ALTO FACTOR FACTOR Con acciones Con acciones correctoras correctoras MEDIO MEDIO BAJO BAJO
Temperatura del agua en el sistema Temperatura del agua en el sistema Frecuencia de funcionamiento Frecuencia de funcionamiento TOTAL: Índice Operación (IO) TOTAL: Índice Operación (IO)
Aplicando los factores de ponderación a cada índice se obtiene el siguiente resultado.
ÍNDICE GLOBAL = 0.Capítulo 11. Sistemas de agua contra incendios
Una vez realizadas las acciones correctoras el Índice global queda como se muestra en las tablas 18.6*0 + 0.6*0 + 0.2 y el Índice de Mantenimiento se ha disminuido hasta un valor de 0. lo cual implica un riesgo bajo en todos los factores.1*20 ÍNDICE GLOBAL = 0.3*54+ 0. Aunque la disminución del Índice Estructural no ha sido tan drástica (79 a 54) controlando los factores riesgo de mantenimiento se reduce el índice global de forma considerable.1 hasta un valor de 18.
.1*20 18. índice de riesgo de mantenimiento
Estado higiénico de la instalación Ïndice de Mantenimiento (IM)
Tabla 20. Tabla 18. 19 y 20.3*54+ 0. Índice de riesgo estructural
Tabla 19.2 18.
En p rincipio el certificado de limpieza y desinfección de la empresa autorizada sirve como registro de estas actividades. sin obstrucciones Funcionamiento correcto Presencia de obstrucciones
…………………… (acción realizada)
.OPERACIONES DE REVISIÓN
CONCEPTO Revisión general del funcionamiento Revisión de incrustaciones Revisión de corrosión Revisión de suciedad Estado de las BIE´s y/o rociadores Estado de los equipos de desinfección y tratamiento del agua FECHA ESTADO No se observan anomalías ni fugas Se observan elementos defectuosos Ausencia de incrustaciones Ausencia de procesos de corrosión Ausencia Se observan fugas ACCIÓN REALIZADA …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) No se precisa …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) …………………… (acción realizada) No se precisa No se precisa No se precisa No se precisa No se precisa
Presencia de incrustaciones Presencia de elementos con corrosión Presencia de sedimentos
Correcto. Sistemas de agua contra incendios
Se debe identificar la instalación y el responsable de la misma. A continuación se detalla un posible ejemplo:
I .Capítulo 11. n o obstante recomendamos que se pueda registrar para mayor control en forma de tabla formando parte del libro de registro al que se añadirá el certificado.
FECHA Tipo de operación Desinfección de choque Desinfección en caso de brote
Dosis aplicada Tiempo de actuación Protocolo seguido
Nombre: Nº de registro:
IV . Sistemas de agua contra incendios
FECHA Tipo de operación Limpieza del deposito
III .RESULTADOS ANALÍTICOS
CONCEPTO Determinación de Legionella sp Otros controles analíticos FECHA OPERACIÓN Ausencia Presencia <10000 Ufc/L Presencia ≥ 10000 Ufc/L ACCIÓN REALIZADA No se precisa ……………………… ……………………… ………………………
.OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
CONCEPTO Mantenimiento de equipos e instalaciones FECHA Limpiezas parciales Reparaciones Verificaciones OPERACIÓN ACCIÓN REALIZADA …………………… ……………………
V .Capítulo 11.
Recommended DocumentsDocuments Similar To sistemas contra incendiosSkip carouselSistemas de Agua Contra IncendioProtec CC2Bombas Sistemas Contra IncendiosDiseño de un Sistema Contra Incendio para una Empresa Productora de CerealesAGUA CONTRA INCENDIOSContra IncendiosConstruyendo una red contra incendioAgua Contra IncendioSistemas Contra IncendiosSistemas contra incendiosRed Contra IncendioSistema Contra Incendio.pdfMuros Contra IncendioClases Red Contra IncendioCatalogo ContraincendioTanques de Agua Contra IncendioSistema de Agua Contra Incendio INSTALACIONES CONTRAINCENDIOSManual Completo Contra Incendioestudio de protección contra incendios de una nave industrial_Agua Contra Incendio de MarManual Basico de Sistemas Contra IncendiosDISEÑO RED CONTRA INCENDIOSSostema Contra Incendios Para ImprimirNFPA 550 (2002) Arbol de DecisionesGUIA TECNICA SIEMENS PCINTC1867 SISTEMA DE SEÑALES CONTRA INCENDIOnfpa 25 español 2008

References: Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto