Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-19-abril-2008-comunidad-autonoma-de-cataluna-963720
Timestamp: 2016-10-22 02:34:40+00:00

Document:
RESOLUCIÓN del Departament d'Eco­nomia i Finances, de 28 de febrero de 2008, por la que se concede la autorización administrativa y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en los términos municipales de Girona y Salt. Exp. 29.777/2007-A T
RESOLUCIÓN del Departament d'Eco­nomia i Finances, de 28 de febrero de 2008, por la que se concede la autorización administrativa y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en los términos municipales de Girona y Salt. Exp. 29.777/2007-A T	RESOLUCIÓN del Departament d'Eco­nomia i Finances, de 28 de febrero de 2008, por la que se concede la autorización administrativa y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en los términos municipales de Girona y Salt. Exp. 29.777/2007-A T Mis Leyes
RESOLUCIÓN del Departament d'Eco­nomia i Finances, de 28 de febrero de 2008, por la que se concede la autorización administrativa y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en los términos municipales de Girona y Salt. Exp. 29.777/2007-A T Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	La empresa «Endesa Distribució Eléctrica, S.L», con domicilio social en la avenida Paral·lel, núm. 51, de Barcelona, ha solicitado la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución del soterramiento de las líneas 1 y 2, 132 kV Juià-Salt y Salt-Llinars-Buixalleu, y entre los soportes 313 y 325, en los términos municipales de Girona y Salt.
La empresa presentó el proyecto debidamente visado y se hizo la información pública preceptiva en el DOGC núm. 4969, de 17/9/2007. Los Ayuntamientos de Girona y Salt han concedido la licencia de obras del proyecto en fecha 14 de febrero de 2007 y 25 de abril de 2007, respectivamente. La Agencia Catalana del Agua no ha emitido ningún informe, habiendo sido reiterado con fecha de 19 de noviembre de 2007.
Visto que la empresa ha acreditado que su solicitud cumple lo que establece la normativa eléctrica y ha justificado debidamente en la memoria del proyecto la necesidad de la instalación;.
Dado que, de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, modificada por Ley 7/2007, de 4 de julio, de Regulación del Sector Eléctrico, resultan de aplicación el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de autorización, ampliación y traslado de industrias, así como los reglamentos técnicos específicos;.
Dado que, la competencia para conocer este expediente y resolverlo se atribuye al director de los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas, de acuerdo con lo que establece el Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencias de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de la disposición primera del Decreto 506/2006, de 10 diciembre, de reestructuración del Departamento de Economía y Finanzas, en relación con el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
1. Autorizar a la empresa «Endesa Distribución Eléctrica, S.L.», el proyecto de instalación eléctrica que consiste en el soterramiento de las líneas 1 y 2, 132 kV Juià-Salt y Salt-Llinars-BuixalIeu, y entre los soportes 313 y 325, en los términos municipales de Girona y Salt.
Expediente: 29.777/2007-AT.
Términos municipales: Girona y Salt.
Variante de la línea 132 kV soterrada entre T-324 y Ts. PC 325a y PC 32b. Longitud: 238,1 m.
Intensidad nominal: 4 × 783 A.
Potencia máxima: 4 × 179 MVA.
Número de conductores y tipo: 12 de 1.200 mm2 Al XPLE.
Cables de comunicación: 2 × ATRF.O.96.
Línea aérea entre T-325a y T-326.
Longitud: 351,27 m.
Número y tipo de conductor: 6 × UNE-250.
Tipo de soportes y material: Metálicos, GE.
Número de soportes: 1.
Potencia máxima: 2 × 133 MV A.
Línea aérea entre T-325b a T -326.
Longitud:351,27m.
Tipo de soporte y material: metálicos, GE.
Termes municipales: Girona y Salt.
Finalidad: facilitar la ampliación de una nueva instalación.
Presupuesto: 1.951.512,90 euros.
La autorización queda sometida a las siguientes condiciones especiales:
1. Las instalaciones se realizarán de acuerdo con las especificaciones y los planos que figuran en el proyecto presentado por la empresa solicitante en fecha 30 de enero del 2007, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Jordi Flores Ardiaca y visado con el número 92216, de fecha 30 de marzo de 2007, el cual ha servido de base para la tramitación del expediente, y de acuerdo con las reglamentaciones técnicas preceptivas.
2. La construcción y el funcionamiento de esta instalación eléctrica se someten a lo que establecen el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión; el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas por la Orden ministerial de 18 de octubre de 1984; la Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales, el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento técnico de líneas eléctricas de alta tensión y el resto de disposiciones de aplicación general.
Se tendrán que cumplir los condicionantes impuestos por los organismos oficiales.
4. El plazo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones autorizadas será de un año contados a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC.
5. Los Servicios Territoriales en Girona podrán realizar, durante las obras y una vez finalizadas, las comprobaciones y pruebas que considere necesarias respecto al cumplimiento de las condiciones de la presente Resolución. Con esta finalidad, el peticionario comunicará a estos Servicios Territoriales, con la suficiente antelación, la fecha de inicio de las obras y su programación, las fechas de realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante.
6. La empresa enviará a los Servicios Territoriales en Girona el certificado final de obra, firmado por un técnico competente, que acredite que las instalaciones se ajustan al Proyecto aprobado y que se han cumplido las normas y los reglamentos de aplicación. A este certificado se adjuntarán las actas de pruebas y controles reglamentarios.
8. La Administración podrá dejar sin efecto esta autorización en caso de incumplimiento de las condiciones indicadas, de facilitar datos inexactos o por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.
9. Esta autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y es independiente de las autorizaciones o licencias de competencia de otros organismos o entidades públicas necesarias para llevar a cabo las obras e instalaciones aprobadas.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el director general de Energía y Minas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que sea procedente.
Gerona, 28 de febrero de 2008.-Francesc Revert Higón, Director de los Servicios Territoriales en Girona.
RESOLUCIÓN del Departament d'Eco­nomia i Finances, de 28 de febrero de 2008, por la que se concede la autorización administrativa y se aprueba un proyecto de instalación eléctrica en los términos municipales de Girona y Salt. Exp. 29.777/2007-A T	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 

RESOLUCIÓN