Source: https://www.scribd.com/document/96640360/Calculo-Necesidad-Extintores-Portatiles-1a-Edicion
Timestamp: 2018-10-16 22:37:24+00:00

Document:
Uploaded by Susy López
tipos de extintores (presentación breve )
242203760 Estudio de Carga de Combustible Pptx
593-DGB
593-DGB.pdf
ESTRUCTURA TFINAL - MODULO II PREP Y PLAN PROYECTOS.pdf
Diagrama de Procesos Productivos de Textil
Check list montacargas.pdf
capitulo5_3_6
procedimiento gestion de doc.pdf
014-procedimiento-gestion-documentacion-sistema-gestion-calidad.pdf
13. Tm.acido Salicilico
mnp_seg_e_higiene_a1
025657 IV
1ª edición Septiembre 2010
ISBN 978-987-27325-6-1
Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Néstor Adolfo BOTTA
Néstor Adolfo BOTTA es Ingeniero Mecánico recibido en el año 1992 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata; Ingeniero Laboral recibido en el año 1995 en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata y actualmente pronto a terminar sus estudios de Ingeniero Profesor (Carrera Docente) en UCALP – Sede Rosario. Es el Titular y Gerente de la empresa Red Proteger, empresa dedicada al Asesoramiento, Capacitación y Divulgación de conocimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo (www.redproteger.com.ar). Desarrollo funciones como Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo en empresas como SOIME SRL, TRADIGRAIN ARGENTINA SA, AMANCO ARGENTINA SA, MOLINOS RÍO DE LA PLATA SA y SEVEL ARGENTINA SA. Su extensa actividad docente lo ubica como: Profesor en la UCA de Ing. de Rosario para la Carrera de Posgrado de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la asignatura de Riesgo y Protección de Incendios y Explosiones. Profesor Titular en la Universidad Nacional del Litoral para la Carrera de Técnico en Seguridad Contra Incendios en la asignatura de Seguridad Contra Incendios III. Sistema de educación a distancia. Profesor en la Universidad Nacional del Litoral - Sede Rosario, para la Carrera de Lic. en Seguridad y Salud Ocupacional en la asignatura de Práctica Profesional. Profesor Titular en el Instituto Superior Federico Grote (Rosario – Santa Fe) para la Carrera de “Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo” para las asignaturas de Higiene y Seguridad en el Trabajo I, Seminario Profesional, Prevención y Control de Incendios II, Prevención y Control de Incendios I, y Director del Postgrado “Seguridad e Higiene en el Areas de Salud”. Profesor Interino Cátedra “Elementos de Mecánica”. Carrera “Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo”. ISFD Nro. 12 La Plata – 1.996 Ayudante Alumno Cátedra “Termodinámica”. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ingeniería. Ayudante Alumno Cátedra “Análisis Matemático”. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencia Económicas.
©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1ª edición. Septiembre 2010
Botta, Néstor Adolfo Cálculo de la necesidad de extintores portátiles. - 1a ed. - Rosario : Red Proteger, 2010. E-Book. ISBN 978-987-27325-6-1 1. Prevención de Incendios. 2. Extintores. I. Título CDD 363.377
Fecha de catalogación: 12/09/2011
®Todos los derechos reservados. El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad exclusiva de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, copia xerográfica, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información. Por consiguiente, ninguna persona física o jurídica está facultada para ejercitar los derechos precitados sin permiso escrito del Autor.
Editorial Red Proteger® Rosario – Argentina Tel.: (54 341) 4451251 Fax: (54 341) 4400861 info@redproteger.com.ar www.redproteger.com.ar
1) CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 2) CAPACIDAD RELATIVA DE EXTINCIÓN O POTENCIAL EXTINTOR 2.1) Prueba para Clase “A” 2.2) Prueba para Clase “B” 2.3) Prueba para Clase “C” 3) RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS 4) RIESGO PERMITIDO POR ACTIVIDAD 5) CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE EXTINTORES CONFORME A LA LEGISLACIÓN 5.1) Paso 1. El Plano 5.2) Paso 2. Sectorización 5.3) Paso 3: Cálculo de la Carga de Fuego 5.3.1) Relevamiento de Combustibles 5.3.2) Superficie de Piso 5.3.3) Poder Calorífico 5.3.4) Cálculo de la Carga de Fuego 5.3.5) Otras Formas de Calcular la Carga de Fuego 5.4) Paso 4: Determinación del Potencial Extintor 5.5) Paso 5. Selección de Extintores 5.6) Paso 6. Ubicación de los Extintores 6) SUPERFICIES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES ANEXO I: ANEXO II: ANEXO III: ANEXO IV: ANEXO V: ANEXO VI: ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 351/79 - REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 911/96 - REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 617/97 - REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD AGRARIA ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 249/2007 - REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD MINERA TABLA DE PODERES CALORÍFICOS CERTIFICADOS DE POTENCIAL EXTINTOR O UNIDADES EXTINTORAS
ventilación suficiente para mantener la combustión en su interior. La capacidad se establece para combustibles clase “A” y “B”. el local cerrado deberá ser de una altura mayor a los 7 metros.542. Septiembre 2010 6|P á g i n a .Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. volumen mayor a los 1. pero siempre que se cumpla las siguientes condiciones. de un panel de madera y de virutas de madera. como por ejemplo.600 m3. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales1. como ser: que no haya lluvia o llovizna. El ensayo de puede realizar al exterior o en el interior de un recinto. los de mayor potencial se ensayan únicamente sobre una pira de madera. velocidad del viento no mayor de 15 km/h. 1 Art 176 decreto 351/79. Derechos Reservados – 1ª edición. la prueba consiste en extinguir con un matafuego para fuegos clase A. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. piso seco de hormigón o de chapa de acero. Néstor Adolfo BOTTA 1) CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra. un fuego de una pira de madera. sobre el panel y sobre la viruta. Los ensayos para extintores hasta un potencial de 6A se realiza sobre la pira. 2) CAPACIDAD RELATIVA DE EXTINCIÓN O POTENCIAL EXTINTOR Capacidad experimental de apagar un fuego normalizado establecido mediante pruebas reales estandarizadas según normas. los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles. visibilidad adecuada. 2.1) Prueba para Clase “A” Según la norma IRAM 3. en la Argentina las normas IRAM.
Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.1. Néstor Adolfo BOTTA 2. secada a masa constante en un horno a una temperatura de 103 ± 2 ºC. Septiembre 2010 7|P á g i n a . ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.1) Pira de Madera La cantidad. con un contenido de humedad entre 9% al 13%. medidas y ubicación de los listones de la pira de madera en función del potencial extintor a probar están dadas por la siguiente tabla: Tabla I – Pira de madera Potencial extintor 1A 2A 3A 4A 6A 10A 20A Cantidad de listones 50 78 98 120 153 209 160 Medidas de los listones (mm) 38 x 38 x 508 38 x 38 x 651 38 x 38 x 781 38 x 38 x 848 38 x 38 x 848 38 x 38 x 1207 38 x 89 x 1581 Ubicación 10 capas de 5 listones 13 capas de 6 listones 14 capas de 7 listones 15 capas de 8 listones 17 capas de 9 listones 19 capas de 11 listones 10 capas de 15 listones c/u sobre el borde y una capa superior de 10 listones acostados 10 capas de 18 listones c/u sobre el borde y una capa superior de 12 listones acostados 10 capas de 21 listones c/u sobre el borde y una capa superior de 14 listones acostados 30A 192 38 x 89 x 1895 40A 224 38 x 89 x 2213 La madera para la construcción de la pira será de pino Brasil o de pino Paraná. Derechos Reservados – 1ª edición.
se indican en la tabla III. Septiembre 2010 8|P á g i n a . con un contenido de humedad entre 9% al 13%. El fuego de ensayo se considera extinguido cuando no se observan llamas. desde el encendido de la nafta para el ensayo de potencial mayor de 4A.5 38 Altura de los pilares sobre el nivel del piso (mm) 400 400 400 400 400 800 800 800 800 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. reforzado con la cantidad de listones de refuerzo verticales indicados en la tabla IV colocados en su parte posterior. 2.Medidas de la bandeja. La madera para la construcción del panel será de pino Brasil o de pino Paraná. inicia el ataque al fuego desde el frente de la pira a una distancia no menor a 1. Se permitirá la presencia de brasa encendida siempre que no haya autoencendido hasta los 5 min. secada a peso constante en un horno a una temperatura de 103 ± 2 ºC. Ataque Después de transcurridos los tiempos indicados. un operador convenientemente entrenado y con el matafuego a ensayar listo para funcionar. cantidad de combustible y altura de los pilares para la pira Potencial extintor 1A 2A 3A 4A 6A 10A 20A 30A 40A Procedimiento Se coloca la bandeja debajo del eje vertical de la pira. en función del potencial extintor. Durante el ensayo los dispositivos de descarga del matafuego se mantiene en posición de máxima descarga. en forma simétrica. a partir de los cuales se permite arder la pira un tiempo total de 10 min desde el encendido de la nafta para el ensayo hasta potencial de 4A inclusive y un tiempo total de 7 a 8 min.5 17 22. de madera. uno en cada extremo lateral y los restantes equidistantes uno del otro. de terminada la proyección del agente extintor. Se enciende la nafta dejándola arder de 3 a 5 min. sobre cuyo frente se clavan dos armazones formados por listones. la cantidad de fueloil y la masa de viruta para el ensayo. Néstor Adolfo BOTTA Tabla III .8 metros. Luego el operador puede ir acercándose y moverse alrededor de la pira pero en ningún caso dirigir la descarga directamente a la parte posterior de esta. Medidas de la bandeja (mm) 530 x 530 x 100 530 x 530 x 100 690 x 690 x 100 690 x 690 x 100 810 x 810 x 100 960 x 960 x 300 1370 x 1370 x 300 1680 x 1680 x 300 1930 x 1930 x 300 Cantidad aproximada de nafta (dm3) 1 2 3 4 5 8.2) Panel de Madera Las medidas del panel de madera. de forma cuadrada.1. macizo.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Derechos Reservados – 1ª edición. El panel de ensayo se construye como indican las figuras 2 y 3 y consiste en un panel de respaldo.
una se utiliza directamente sobre la base del panel.2 5x5 Cantidad de fueloil (dm3) 4 7. Luego de 3 minutos y 20 segundos del encendido de la primera hilera se retira de la base del panel toda viruta remanente. sobre la base del panel. distantes aproximadamente 3 me de éste.6 x 3. Se coloca la primera hilera de viruta en el frente. y se enciende en su parte media. El fuego de ensayo se considera extinguido cuando no se observan llamas. inicia el ataque al fuego desde el frente del panel a una distancia no menor de 3 metros. nueva. la que se divide en 4 partes iguales formando hileras del mismo ancho y del largo del panel.5 15 23 Masa de viruta de madera (kg) 4. serán las más dañadas y entre los 4 minutos y 30 segundos después del encendido caerán de su posición.6 4. Las varillas horizontales de la porción inferior.5 x 2. la que luego se emplea para colocar las restantes hileras de viruta. larga y fina. cantidad de fueloil y masa de viruta Potencial extintor 1A 2A 3A 4A 6A Medidas del panel (m) 2. Luego el operador puede ir acercándose y moverse alrededor de la pira pero en ningún caso dirigir la descarga directamente a la parte posterior de ésta.5 3x3 3. Se permitirá la presencia de brasa encendida siempre que no haya autoencendido hasta los 5 minutos de terminada la proyección del agente extintor. en posición horizontal apoyado sobre su parte posterior y se rocía toda su área frontal con la cantidad de fueloil indicada en la tabla III. formando una mecha a lo largo y enfrente de la primera hilera de viruta. aproximadamente entre los 150 y 450 mm del piso.5 9 14 18 27 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. La distancia a cualquier pared no será menor de 1. Néstor Adolfo BOTTA La viruta de madera será del tipo utilizado en embalajes.5 11. aproximadamente 80 cm 3 a 160 cm3 de nafta. Septiembre 2010 9|P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición. de madera de álamo seca y estacionada.Medidas del panel.2 m. Ataque Cinco (5) segundos después del hecho indicado anteriormente un operador convenientemente entrenado y con matafuego por ensayar listo para funcionar. Tabla III .2 x 4. y las tres restantes se tienen en reserva. Transcurridos 15 minutos del rociado se derrama rápidamente sobre el piso. A los 45 segundos del encendido de la primera hilera.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. mediante la utilización de una pala con un ancho igual al del panel. se coloca en la base del panel la segunda hilera y a intervalos de 45 segundos se hace lo propio con la tercera y cuarta hileras. Terminada esta operación se fija el panel en posición vertical mediante un armazón de acero. Procedimiento Se ubica el panel armado.
2 5x5 3 3 4 5 7 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 Listones distanciadores verticales Cantidad 5 6 7 8 9 Medidas (mm) 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 Varillas horizontales por cada armazón Cantidad aprox. 67 79 95 111 131 Medidas (mm) 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 19 x 19 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Medidas del panel. Derechos Reservados – 1ª edición.5 3x3 3. cantidad de fueloil y masa de viruta Listones de refuerzo verticales Medidas Potencial posteriores del panel extintor (m) Medidas Cantidad (mm) 1A 2A 3A 4A 6A 2.2 x 4. Septiembre 2010 10 | P á g i n a .5 x 2. Néstor Adolfo BOTTA Tabla IV .6 x 3.6 4.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.
Néstor Adolfo BOTTA 2. en función del potencial extintor. La masa y las medidas del lecho de viruta.1. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. se indican en la tabla V.3) Viruta de Madera La viruta será del tipo utilizado en embalajes.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. de madera de álamo seca y estacionada. Se esparce uniformemente la viruta sobre el piso formando un lecho rectangular de aproximadamente 30 cm de altura. Derechos Reservados – 1ª edición. larga y fina. Septiembre 2010 11 | P á g i n a . nueva.
El fuego de ensayo se considera extinguido cuando no se observan llamas. Los matafuegos a ensayar deberán cumplir con los tiempos de descarga establecidos en la tabla I.3 2.9 x 1.2 x 2. formando una mecha a lo largo del borde de mayor longitud del lecho de viruta. 2. Néstor Adolfo BOTTA Tabla V – Masa y medidas del lecho de viruta Potencial extintor 1A 2A 3A 4A 6A Procedimiento Se derraman sobre el piso rápidamente. según lo indicado. Ataque Cuando las llamas alcanzan la línea media longitudinal del lecho de viruta. 100 mm del borde de la misma. inicia el ataque al fuego desde el frente.543. Procedimiento Se coloca la nafta en la bandeja. y siempre que la velocidad del viento sea menos a 15 km/h. de forma cuadrada y de profundidad mínima de 200 mm. la prueba consiste en extinguir con un matafuego. así como también mantener la continuidad de la descarga. un operador convenientemente entrenado y con el matafuego por ensayar.0 16.2 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. se enciende.5 m de la línea media antes mencionada. a una distancia no menor de 4. Masa de viruta de madera (kg) 3 5. Se permitirá la presencia de brasa encendida siempre que no haya autoencendido hasta los 5 minutos de terminada la proyección del agente extintor. Los matafuegos se ensayaran al aire libre. el matafuego en ensayo debe tener la válvula o dispositivo de descarga totalmente abierto y mantenerlo durante todo el ensayo. La bandeja deberá ser de chapa de acero. a la temperatura de 20 ± 2ºC. listo para funcionar.7 1.5 8 11. sin lluvia o llovizna. Se enciende dicha mecha en su parte central. Derechos Reservados – 1ª edición. Septiembre 2010 12 | P á g i n a .1 x 4. y el operador inicia el ataque. La altura de la capa de nafta no deberá ser menor de 50 mm y la superficie de la misma deberá distar aprox.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.7 1. Luego el operador puede ir acercándose y moverse alrededor de la pira pero en ningún caso dirigir la descarga directamente a la parte posterior de ésta.8 x 3.5 x 3 1. Los ensayos para potencial extintor de hasta 20B se podrán realizar en el interior. se deja transcurrir 1 min. 80 cm3 a 160 cm3 de nafta. La nafta deberá ser del tipo común de un octanaje entre 80 y 85.2) Prueba para Clase “B” Según la norma IRAM 3.0 Medidas de la superficie del lecho de viruta (m) 0. una superficie de nafta encendida en una bandeja de acero.
30 4. no existe ningún componente numérico en las clasificaciones y evaluaciones para esta clase de fuego.3) Prueba para Clase “C” Según la norma IRAM 3.544.5 PNL40x40x5IRAM 558 6 Perfil de refuerzo Cantidad aproximada Espesor de nafta mínimo de la (dm3) chapa (mm) 12 23 35 46 58 115 230 345 465 720 930 1390 1857 2785 3715 5772 7430 2.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.15 55.80 37.69 0.70 74.60 PNL40x40x6IRAM 558 12. Néstor Adolfo BOTTA Tabla I – Ensayos de matafuegos.40 16.45 148.23 0.46 0. para clase B sobre líquidos inflamables Potencial extintor (B) 1 2 3 4 5 10 20 30 40 60 80 120 160 240 320 480 640 11 13 17 20 26 31 40 48 63 75 8 Tiempo mínimo de descarga efectiva (s) Bandeja Superficie interior mínima (m2) 0.30 115.15 2. Derechos Reservados – 1ª edición.30 14. La descarga de los matafuegos ensayados según esta norma no producirá una corriente de fuga mayor de 1 mA.60 6. Únicamente son significativas las ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Para determinar la capacidad del matafuego para controlar los fuegos incipientes de la clase C no se efectúan ensayos de fuego. la prueba consiste en descargar el extintor sobre una placa energizada.90 9. Por lo tanto.92 1. Septiembre 2010 13 | P á g i n a .60 27.
Procedimiento El matafuego con su tobera. antes de la descarga del matafuego. En todas las pruebas deben obtenerse los mismos resultados. Este ensayo se realiza por lo menos una vez con la placa calentada a una temperatura inicial de 370 °C. El matafuego debe descargarse contra la placa o blanco aplicando entre éste y tierra una diferencia de potencial de 100 KV durante 20 s. El matafuego se montará rígidamente sobre una plataforma que asegure estabilidad al mismo aislada eléctricamente de tierra. tienen una UNIDAD que es el sector de incendios. Si el matafuego utilizara más de un tipo de tobera o boquilla. el ensayo se realiza para cada tipo de tobera. Esta condición se verifica por medio de una descarga de 15 s u otras adicionales. sin que aumente la conductividad. 3) RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS La protección contra incendios. Septiembre 2010 14 | P á g i n a . La placa conectada al borne de tierra del secundario del transformador se coloca con el extremo abierto a una distancia variable y luego se ubica en la posición mínima a la cual puede mantener una tensión de 100 KV sin que se produzca arco. se coloca sobre la plataforma aislada y se conecta al borne de alta tensión del transformador.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. sin pérdidas ni descarga disruptivas. en especial el tema extintores portátiles y los sistema fijos. para una tensión de trabajo de 100 kV. Generalmente dicha distancia es de 255 mm. la que en el respectivo ensayo no deberá incrementar la conductividad eléctrica a través del aire entre un matafuego aislado eléctricamente conectado a una fuente eléctrica y una placa de ensayo conectada a una fuente eléctrica y una placa de ensayo conectada a tierra. Néstor Adolfo BOTTA propiedades no conductoras de la carga. El diseño y la selección de éstos ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1ª edición. La válvula del matafuego se opera a distancia mediante una pértiga aislada para trabajar en 100 kV.
5) y a la carga de fuego (decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. La misma está en relación al riesgo (decreto 351/79 Anexo VII inciso 1. después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional. Este concepto será analizado más adelante. pero para empezar hay que comprender que es la resistencia al fuego. Se exceptúa de este criterio a aquellos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán muy combustibles. definido en el inciso 1. como combustibles. Para calcular la Resistencia al Fuego de un sector de incendios se debe aplicar el inciso 2. para relaciones menores.10. Néstor Adolfo BOTTA elementos tiene como función satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores de incendios en forma independiente. Resistencia al Fuego (1. por ejemplo el algodón y otros.5 Anexo VII Decreto 351/79.2. Septiembre 2010 15 | P á g i n a .2 Anexo VII Decreto 351/79. Anexo VII Decreto 351/79): Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio. se determinará en función del riesgo antes definido y de la carga de fuego de acuerdo a los siguientes cuadros: Cuadro 2.2. 2.2 (ventilación mecánica) Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 2 2 Riesgos 1 -----2 NP NP NP NP NP 3 F60 F90 F120 F180 NP 4 F60 F60 F90 F120 F180 5 F30 F60 F60 F90 F120 Desde 16 a 30 kg/m Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 Desde 61 a 100 kg/m2 Notas: Riesgo 1: Explosivo / Riesgo 2: Inflamable / Riesgo 3: Muy Combustible /Riesgo 4: Combustible / Riesgo 5: Poco Combustible / Riesgo 6: Incombustible / Riesgo 7: Refractarios / NP: No Permitido Para relaciones iguales o mayores que la unidad. El Riesgo. Anexo VII Decreto 351/79: La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. está en relación con el tipo de combustible.2).1 (ventilación natural) Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 2 Riesgos 1 ---2 F60 F90 F120 F180 F180 3 F30 F60 F90 F120 F180 4 F30 F30 F60 F90 F120 5 -F30 F30 F60 F90 Desde 16 a 30 kg/m Desde 31 a 60 kg/m2 Desde 61 a 100 kg/m Más de 100 kg/m 2 2 --- Cuadro 2.2. se considerará el material o producto como muy combustible. Derechos Reservados – 1ª edición.
originan mezclas combustibles. Septiembre 2010 16 | P á g i n a . no alteran ninguna de sus características físicas o químicas. plomo y otros. Riesgo 4 (Combustibles): Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor. Derechos Reservados – 1ª edición. por ejemplo: Alcohol.5 Anexo VII Decreto 351/79). por ejemplo: Kerosene. por ejemplo: determinados plásticos. sin formación de materia combustible alguna. nafta. deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios. por ejemplo: hidrocarburos pesados. Néstor Adolfo BOTTA Riesgos (1. madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.1. aguarrás. determinados ésteres nítricos y otros. A tales fines se establecen los siguientes riesgos: ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. benzol. en particular se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30 % de su peso por materias muy combustibles. por ejemplo: hierro. por ejemplo: amianto. manipulen o almacenen.1 del Anexo VII Decreto 351/79 establece este requisito.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. aun durante períodos muy prolongados.5. pólvoras. Riesgo 2 (Inflamables de 1º Categoría): Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. las materias y los productos que con ella se elaboren. Riesgo 7 (Refractarios): Materias que al ser sometidas a altas temperaturas. ácido acético y otros. originan mezclas combustibles. lanas. La tabla 2. pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor. 2. acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas. por ejemplo: celulosas artificiales y otros. acetona y otros. Riesgo 6 (Incombustibles): Materias que al ser sometidas al calor o llama directa. por lo general necesitan un abundante aflujo de aire. Anexo VII Decreto 351/79: Para determinar las condiciones a aplicar. sectores o ambientes de los mismos. Riesgo 2 (Inflamables de 2º Categoría): Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire.500ºC. tejidos de algodón y otros. su punto de inflamación momentáneo será igual o inferior a 40ºC. Riesgo 5 (Poco combustibles): Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas. éter. por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos. reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases. pueden sufrir cambios en su estado físico. hasta 1. madera. papel. se dividen en las siguientes categorías: Riesgo 1 (Explosivos): Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita. A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía. cueros. su punto de inflamación momentáneo estará comprendido entre 41 y 120º C. transformen. ladrillo 4) RIESGO PERMITIDO POR ACTIVIDAD El riesgo permitido por actividad no es otra cosa que los tipos de combustibles que se permiten conforme a la actividad predominante que se desarrolla en un sector de incendios. Riesgo 3 (Muy Combustibles): Materias que expuestas al aire.
Derechos Reservados – 1ª edición. Movimiento de Humo. delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene comunicado con un medio de escape. reglamentaria de la ley nacional 19. decreto 351/79. El objetivo de esta sectorización es delimitar la empresa en sectores donde el fuego. Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. Sistemas de Extinción. Una vez con el plano en la mano se deberá proceder a verificarlo. estructuras y espesores de las mismas. Septiembre 2010 17 | P á g i n a . entonces. es decir.2) Paso 2. el humo y los gases de la combustión queden confinado o contenido en el sector durante el tiempo que establece la resistencia al fuego. Sector de Incendio (1. como por ejemplo Resistencia al Fuego. 5. 5. El plano debe indicar al menos el tipo de paredes. Anexo VII Decreto 351/79): Local o conjunto de locales.1) Paso 1. El sector de incendio es un concepto o idea relacionada a otros conceptos de protección contra incendios. Sectorización Se debe proceder a sectorizar toda la empresa en SECTORES DE INCENDIOS. Medio de Escape. Néstor Adolfo BOTTA Tabla 2. cada sector de incendios debe tener la cantidad de elementos de extinción necesarios para que no tengamos que hacer uso de los elementos de extinción de otros sectores. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.1 Clasificación de los materiales según su combustión Riesgos 1 Residencial Administrativo Comercial Industrial Depósito Espectáculos Cultura NP R1 NP 2 NP R2 NP 3 R3 R3 R3 4 R4 R4 R4 5 -R5 -6 -R6 -7 -R7 -- Actividad predominante Notas: Riesgo 1: Explosivo / Riesgo 2: Inflamable / Riesgo 3: Muy Combustible /Riesgo 4: Combustible / Riesgo 5: Poco Combustible / Riesgo 6: Incombustible / Riesgo 7: Refractarios / NP: No Permitido 5) CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE EXTINTORES CONFORME A LA LEGISLACIÓN El cálculo que se explica a continuación está realizado en base a la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. a cada sector de incendios le podremos determinar la necesidad de extintores para combatir el incendio. tipo de paredes y espesores y actividades dentro de cada sector.11. dado que este no se propagará hacia otros a otros sectores.587. especialmente en cuanto a sus dimensiones. etc.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. El Plano Lo primero que se debe hacer es conseguir un plano de la empresa.
Como el Medio de Escape es un CAMINO SEGURO que conduce a una SALIDA. Néstor Adolfo BOTTA El sector de incendio es un lugar con una resistencia al fuego tal que le permite durante el tiempo de resistencia al fuego: estabilidad estructural. Medio de Escape (1. y para eso es conveniente dividirla en tres partes: Parte 1: “…comunicado con un medio de escape. vamos a estudiar la definición del Decreto 351/79.6. tanto sea para evacuar el humo como para evitar el ingreso del mismo desde otro sector de incendio. más tiempo de resistencia al fuego necesita para compensar la mayor velocidad de aumento de la temperatura de la estructura. Anexo VII Decreto 351/79): Medio de salida exigido.” Para comprender esta parte es necesario por establecer que se entiendo por Medio de Escape. Derechos Reservados – 1ª edición.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. tiempo seguro de evacuación y da tiempo a la respuesta de los servicios de emergencia. Nuevamente recurrimos al decreto 351/79. que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Septiembre 2010 18 | P á g i n a . El concepto de Resistencia al Fuego está en relación con la capacidad de evacuación de los humos de incendio. cuando menos capacidad de evacuar humos tenga un sector de incendio. El sector de incendio debe estar complementado con un adecuado sistema de evacuación de humos de incendio. Con una idea más acabada de todo lo que implica el SECTOR DE INCENDIO. el sector de incendio protege a sus ocupantes de los incendios externos o deja confinado un incendio dentro de un sector de incendio y por lo tanto da tiempo de evacuación.
Tercera sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación. se refiere a que tiene que existir dos caminos distintos que conduzcan ambos a salidas distintas. 171 (decreto 351/79 Anexo I) . Un medio de escape contiene dos elementos en su definición: un camino y una salida. 1. escaleras abajo hasta el pie de las mismas.6. b.6. Segunda sección: Ruta vertical. Cuando la legislación nos habla de la necesidad de dos (2) medios de escapes independientes. Esta disposición será aplicable también en el diseño de fachadas. en el sentido que se eviten conexiones verticales entre los pisos.1. gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. Néstor Adolfo BOTTA evacuación rápida y segura. Control de propagación horizontal. Control de propagación vertical. dividiendo el sector de incendio. cajas de ascensores y otras. excepto en garajes o en casos especiales debidamente justificados a juicio de la autoridad competente. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estarán constituido por: 1.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Primera sección: Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida.2. Los requisitos que deben cumplir un Sector de Incendio son: Art.6. en forma tal que impidan el paso del fuego. podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento y cumplimentarán lo siguiente: a.3. diseñando todas las conexiones verticales tales como conductos.Los sectores de incendio. Septiembre 2010 19 | P á g i n a . escaleras. 1. Derechos Reservados – 1ª edición. de acuerdo al riesgo y a la magnitud del área en secciones. en las que ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.
Néstor Adolfo BOTTA cada parte deberá estar aislada de las restantes mediante muros cortafuegos cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático. podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2. quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de incendio.2. Condición C3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos. Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape. En caso contrario se colocará muro cortafuego.2. deben efectuarse subdivisiones con muros cortafuego de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. Condición C4: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1.000 m2. c. Derechos Reservados – 1ª edición. esto indica que la situación encontrada está mal. d. 177 no implica que podamos tomar como un sector de incendio más de una planta.4. provistos de ventanas. En lugar de la interposición de muros cortafuego. Si la superficie es superior a 1. Anexo VII Inciso 6.3. podrá protegerse toda el área con rociadores automáticos para superficie cubierta que no supere los 3. Que un sector de incendios no cumpla con las condiciones de control de propagación del art. En lugar de la interposición de muros cortafuego. Septiembre 2010 20 | P á g i n a . deberá garantizarse la eficacia del control de propagación vertical.500 m2.000 m2.000 m2. techos y paredes resistentes al fuego y en los muros exteriores de edificios. La imagen nos muestra un incendio que se extiende a los pisos superiores por falla en el sistema de propagación vertical ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Anexo IV Inciso 6.000 m2.
calcular la resistencia al fuego de cada sector de incendios para saber si es acorde a la carga de fuego que contiene. debemos entre otras cosas. pero la resistencia al fuego está en función de la carga de fuego (definición que veremos más adelante). por lo que volvemos al principio con las manos vacías. Septiembre 2010 21 | P á g i n a . Parte 2: “…delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene…” Para hacer la sectorización conforme a lo establecido en la definición de sector de incendio. Derechos Reservados – 1ª edición.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. de esta manera podemos visualizar fácilmente aquellos sectores que se comunican directamente a él. debemos dibujar en el plano los medios de escape. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. y la carga de fuego está en función de la cantidad de combustibles que existen dentro de cada sector de incendios. Néstor Adolfo BOTTA Para cumplir con ésta primera parte de la definición de sector de incendios.
como sabemos en la realidad ¿qué resistencia al fuego tiene un sector de incendio ya construido?. Acá está el punto más crítico de todos. Llegamos a calcular la resistencia al fuego teórica exigida por la legislación aplicable que debe tener cada sector hipotético y no podemos constatarlo con la realidad ya construida del edificio. Derechos Reservados – 1ª edición. esta se determina durante un ensayo de incendio. - - - - ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. por lo general es muy raro que las empresas tengan realizados los ensayos de incendios de su estructura y elementos estructurales.10. Calcular la resistencia al fuego del sector de incendio hipotético.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. bueno. Calcular la carga de fuego del sector de incendio hipotético. Ahora bien.11). Anexo VII Decreto 351/79). Verificar que el sector de incendio hipotético esté “delimitado por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego” (definición sector de incendio decreto 351/79 Anexo VII inciso 1. Néstor Adolfo BOTTA ¿Cómo establezco los límites de cada sector de incendios? Los pasos que podríamos seguir son: Establecer un sector de incendio hipotético. tal como dice la definición de resistencia al fuego (inciso 1. Septiembre 2010 22 | P á g i n a .
abierto o cerrado. Septiembre 2010 23 | P á g i n a . pero al menos debe existir una separación o espacio libre que garantice que los efectos de un sector no afecte a otro. es decir: que el fuego queda confinado dentro de su área y la posibilidad de su propagación es nula. Definición de local (definición no legal): Un local es todo recinto. un depósito al aire libre.si el lugar se encuentra ubicado al aire libre .mediante la existencia de trincheras.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. fosas o zonas contrafuego. es la definición de LOCAL que se usa para el diseño de redes de hidrantes.” Toda actividad que se desarrolle al aire libre debe ser considerado como un sector de incendio. Parte 3: “Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. En estos casos no existen límites físicos con resistencia al fuego que lo delimiten y lo separen del resto. una zona de bombas. entonces podemos considerarlo como un sector de incendio. o bien . que pueden ser ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. una playa de estacionamiento. Un taller al aire libre. además. Néstor Adolfo BOTTA Repetimos de nuevamente la pregunta que nos tiene en jaque: ¿Cómo establecemos los límites del sector de incendio? Una definición que nos puede ayudar a orientarnos en la sectorización de la empresa. ventanas y otro tipo de conexiones. que a los efectos de la lucha contra el fuego se comporta como una unidad. Derechos Reservados – 1ª edición. es decir. llegar a la conclusión de que el fuego quedará contenido en ese sector. un área de tanques. El fuego puede ser contenido en un lugar ya sea mediante el uso de paredes o muros resistentes al fuego. etc. Otra pauta para delimitar sectores de incendios es la siguiente: Debemos fijarnos en el plano y mirar aquellos sectores que estén construidos por paredes y entrepisos del mismo material y del mismo espesor. constituyen sectores de incendio. y donde podamos. debemos considerar también las puertas.. pero que no está incluida en la legislación que estamos aplicando (decreto 351/79).
algodón 70% . Néstor Adolfo BOTTA considerados todos como un solo sector en caso de que no exista suficiente separación o alejamiento uno de otros.3. o cada área al aire libre como sectores de incendio independiente. Riesgo del combustible(6) -3 3 4 -3 3 4 -3 3 --3 4 3 4 3 Poder Calorífico Carga Calor (Mcal/kg) (Mcal) -4.4 4. combustible 6: alfombra piso. Septiembre 2010 .60 5 150 500 Código Sector(2) 3 Fecha rel. algodón 100%. (7) 01 15/03/2007 Superficie piso(4) (m2) (8) Habitantes hombres y mujeres jóvenes sin limitaciones.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. por ejemplo: Elemento: Biblioteca combustible 1: madera del mueble combustible 2: papel y libros combustible 3: carpetas de PVC Elemento: Adornos Varios combustible 4: cortinas. y la cantidad de cada uno de ellos. Residencial 20 Riesgo sector(5) Cantidad (kg) -50 10 1 -20 1 3 -30 100 --1.1) Relevamiento de Combustibles Se deben listar.4 5 --4 6 4 6 4 24 | P á g i n a ------ ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. 5. TODOS los combustibles presentes.3) Paso 3: Cálculo de la Carga de Fuego 5. Sector Incendio(1) Actividad del sector Tipo de personas Combustible Cama Madera de la cama Colchón (algodón) Sábanas (seda) Mesa de luz (2) Madera de las mesitas Velador (madera) Zapatos Ropero Madera ropero Ropa Otros Cortina (2 kg) 70% algodón 30% sintético Papel de la pared Alfombra (sintético 100%) Libros y Revistas (3) Dormitorio Ppal.4 5 -4. esta manera de trabajar facilita a posterior una revisión más sencilla del trabajo.poliamida 30% combustible 5: empapelado paredes.4 0.4 4 4 -4. Derechos Reservados – 1ª edición. es recomendable agrupar los combustibles por el elemento donde se encuentran ubicados dentro del sector de incendios. por cada sector de incendio.
(4) Superficie de sector de incendio.2) Superficie de Piso Superficie de Piso (1. Verificar que no existan combustibles de mayor riesgo al admitido en el Riesgo del Sector. por ejemplo SI-01. (8) Tipo de persona trabajan. Derechos Reservados – 1ª edición. (7) Fecha del relevamiento. esto facilita la identificación de los sectores cuando hacemos tablas. proceso. descontando la destinada a baños. trabajo. 3. esto nos permitirá saber con mayor precisión la validez y actualización del estudio.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. siempre hay que tomarlo como si todo fuera del combustible con mayor poder calorífico.. Esta información nos servirá al momento de determinar el tamaño (peso) de cada extintor. que se desarrolla en el sector de incendio.1 del decreto 351/79 anexo VII inciso 2. Néstor Adolfo BOTTA Notas: (1) Nombre del sector de incendio como se lo conoce en la práctica. (6) Riesgo (1. medios de escapes y zonas de uso común. Algunas pautas para determinar la cantidad de combustibles son: En caso de desconocer la composición exacta de un determinado combustible. habitan o visitan el sector de incendio: mujeres. discapacitados. 2.3. la debemos considerar como si toda fuera de poliamida. jóvenes.5. según la tabla 2. (3) Actividad.2). Septiembre 2010 25 | P á g i n a .1. etc. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. ver punto 5. personas ancianas. - - 5. etc.3. (2) Código de sector de incendio.12 Anexo VII Decreto 351/79): Area total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores. Siempre se debe considerar la cantidad máxima que pudiera llegar a haber en un determinado momento. (5) Riesgo máximo permitido a la actividad del sector. por ejemplo: capacidad máxima de almacenamiento para ese combustible. 4. Por ejemplo si no supiéramos cuál es la composición exacta de la cortina. niños. menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. y de esa manera siempre trabajamos en exceso. hombres. o 5) correspondiente a cada combustible según las definiciones establecidas en el decreto 351/79 anexo VII inciso 1.
Otra unidad usada es el joule por kilogramo o por metro cúbico según el material. como por ejemplo la cortina del ejemplo anterior. Septiembre 2010 26 | P á g i n a . cuando quema íntegramente. Para solucionar estos problemas podemos proceder de varias maneras distintas: a) Solicitar al fabricante del producto la ficha técnica y/o ficha de seguridad del producto. ahora nos queda establecer el poder calorífico de cada combustible. donde seguramente estará el dato del poder calorífico y también la composición del producto. b) Si estamos en la presencia de un producto compuesto. Néstor Adolfo BOTTA 5. El poder calorífico se expresa en kilocalorías por kilogramo (kcal/kg) o kilocalorías por metro cúbico (kcal/m3). 70% algodón y 30% poliamida. Derechos Reservados – 1ª edición.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. En la práctica se emplean múltiplos como mega joule por kilogramo (MJ/kg) o el kilo joule por kilogramo (kJ/kg). especialmente con productos compuestos o de marca registrada.1855 x 103 J 1 kJ = 0.3. Las equivalencias son: 1 kcal = 4.3) Poder Calorífico Se define al Poder Calorífico como la cantidad máxima de calor que entrega la unidad de masa de un material sólido o líquido.23892 kcal Con los datos relevados en el paso anterior. en este punto nos podemos encontrar con el problema de falta de datos. en este caso procederemos a ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. o la unidad de volumen de un gas. donde no sabemos específicamente la composición del producto.
Néstor Adolfo BOTTA disgregar la cortina en sus compuestos originales y tratar a cada uno de estos como si se tratara de un combustible distinto. d) Otra manera.4 220 3 10 4 40 4 1 4 4 ----27 | P á g i n a ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. barriles y depósitos. 15/03/2007 Habitantes hombres y mujeres jóvenes sin limitaciones. Cantidad Poder Calorífico Carga Calor Riesgo del combustible (kg) (Mcal/kg) (Mcal) ----3 50 4.6 Mcal 3. 5. La carga de fuego se calcula.6 Mcal c) Si tenemos la composición del producto pero no los porcentajes en el cual participan en la fórmula. se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios. El cálculo de carga de fuego se hace por separado para los combustibles tipo A y tipo B. es considerar el poder calorífico de un producto similar.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.41 MJ/kg. Septiembre 2010 . Después procedemos a dividir el Calor Total por la superficie del piso y posteriormente dividir este resultado por 18.4) Cálculo de la Carga de Fuego Definición: Carga de Fuego (1.60 Poder calorífico (Mcal/kg) 4 6 Calor total 5. no recomendada. pero que tenga un poder calorífico mayor. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18.40 0. multiplicando el poder calorífico de cada producto por el peso de ese producto.2 Anexo VII Decreto 351/79): Peso en madera por unidad de superficie (Kg/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Derechos Reservados – 1ª edición. el peso de cada compuesto será proporcional al porcentaje del producto. Composición Cortina (2 kg) 70% algodón 30% sintético Kilos proporcionales 1. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías. Ejemplo: Sector Incendio Actividad del sector Superficie piso (m2) Tipo de personas Combustible Cama Madera de la cama Colchón (algodón) Sábanas (seda) Mesa de luz (2) Dormitorio Ppal.41 MJ/kg. podemos tomar como que todo el producto está compuesto por el de mayor poder calorífico. la suma de todas estas multiplicaciones nos da el CALOR TOTAL en MJ o Mcal. Código Sector 01 Residencial 20 Riesgo sector 3 Fecha rel.3.
6 20 900 2000 3.6 3.4 0. Estos métodos se usan cuando se trata de proyectos de edificios.60 5 150 500 4.9 MJ Carga Calor Total (MJ) Superficie del dormitorio = 4 m x 5 m = 20 m 2 Carga de fuego = 16.6 Carga Calor Total (Mcal) 3.897. y corresponderle por actividad un riesgo máximo 3 y no admitirse el nivel de riesgo 2.9 MJ / 20 m2 = 823 MJ/m2 16.4 5 --4 6 4 6 4 88 4.7 kg/m2 Carga de Fuego A 45 Para nuestro caso por tratarse de un dormitorio.4 15 -132 500 --5.600 kcal -----. la carga de fuego se estima en base a estadísticas de locales semejantes con el mismo destino. dentro de un dormitorio no podría haber materiales del tipo B.460 La carga de fuego tomando como patrón de referencia la madera con poder calorífico inferior de 18.4 4.1 kg de madera 823 MJ/m2 ------------------.459.X X = 3.3 kJ = 16.4 5 -4.459.459. Derechos Reservados – 1ª edición.6 Mcal = 3.41 MJ/kg. es decir. la carga de fuego B es cero.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.932.932.932. resulta: 18.600 kcal x 4.X kg de madera X = 823 MJ/m2 x 1 kg / 18.932.932.3.41 MJ --------------------.4.1855 kJ / 1 kcal X = 16.41 MJ = 44. Carga de Fuego B 5. Septiembre 2010 28 | P á g i n a .1855 kJ 3. 0 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.5) Otras Formas de Calcular la Carga de Fuego Estos métodos dan valores aproximados y sirven como orientación. Néstor Adolfo BOTTA Madera de las mesitas Velador (madera) Zapatos Ropero Madera ropero Ropa Otros Cortina (2 kg) 70% algodón 30% sintético Papel de la pared Alfombra (sintético 100%) Libros y Revistas 3 3 4 -3 3 --3 4 3 4 3 20 1 3 -30 100 --1.600 kcal 1 kcal ---------------.
Local Cocina Mesa de madera Taburete de madera Silla de madera Silla de pie de metal Mesa de pie de metal Banqueta con pie de metal Muebles fijos de cocina con su contenido Aparador clásico Aparador bajo Mesada con pileta Mesada baja Alacenas Salones de recibo y comedores Armario de living Biblioteca Pequeños muebles 340 170 250 60 250 40 -1200 420 90 220 por metro lineal 350 por metro lineal -1. Septiembre 2010 29 | P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición.5 122.1 19.9 5.8 12. según la naturaleza del riesgo considerado.9 19.7 m promedio) Ropero (1.0 31.9 57.5 21.6 4. Carga de Fuego (kg de madera/m2) 24.9 202.000 840 por metro lineal 250 Calor Total (MJ) ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.4 16.6 La tabla siguiente nos ofrece los valores del calor total tabulado para artefactos y muebles.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.5 m2 promedio) Placard cocina (1.6 82.2 2 Riesgo Dormitorio (placard incluido) Comedor Pasillos Cocina Sala de estar Garage Guardarropa (2. Para obtener la carga de fuego bastará con dividir esos valores por los metros cuadrados del local considerado.5 m ) Oficina Oficina de recepción Oficina de ficheros Clasificación de documentos Oficina jurídica Centro de documentación 2 24. Néstor Adolfo BOTTA La tabla siguiente nos da valores promedio de carga de fuego.500 / 2.2 35.
Los extintores son siempre necesarios. responderá a lo establecido en la Tabla 1. Néstor Adolfo BOTTA 5.2 del anexo VII para los combustibles tipo B.4) Paso 4: Determinación del Potencial Extintor Con el valor de carga de fuego A y B por separado. Septiembre 2010 30 | P á g i n a . Para el ejemplo del punto anterior. Tabla 2 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m2 Desde 16 a 30 kg/m2 Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 2 2 Riesgos 1 ----2 6B 8B 10B 20B 3 4B 6B 8B 10B 4 ----5 ----- Desde 61 a 100 kg/m A determinar en cada caso En ambas tablas cuando habla de la necesidad de potencial extintor para “Mas de 100 kg/m2”. procederemos a determinar por tabla la necesidad de UNIDADES EXTINTORAS o llamado POTENCIAL EXTINTOR. Derechos Reservados – 1ª edición. Para esto utilizaremos la Tabla 1 del punto 4. surge: ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.1. no quiere decir que no tenga que haber extintores de incendios y ser éstos reemplazados por otros sistemas de protección. teniendo en cuenta que la clasificación de riesgo del dormitorio corresponde a 3 y clase de fuego A.1 del anexo VII. responderá a lo establecido en la Tabla 2. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase B. Tabla 1 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 2 2 2 Riesgos 1 ----2 ----3 1A 2A 3A 6A 4 1A 1A 2A 4A 5 1A 1A 1A 3ª Desde 16 a 30 kg/m Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 Desde 61 a 100 kg/m A determinar en cada caso Decreto 351/79 Anexo VII inciso 4. Decreto 351/79 Anexo VII inciso 4. para los combustibles tipo A y la Tabla 2 del punto 4. entrando entonces a la tabla 1 por la fila correspondiente a “Desde 31 a 60 kg/m2” y la columna de riesgo 3. Un método para calcular el potencial extintor es realizar una simple cuenta de regla de tres simple.2. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A. exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1 m2.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.
5) Paso 5. las tablas NO nos indican la cantidad de extintores. es la capacidad que tiene un determinado agente extintor (del tipo A o B) para apagar una cantidad predeterminada de combustible. ahora nos queda distribuirlos en el sector de incendio. podemos seleccionar la siguiente variedad de matafuegos. hay que cumplir simultáneamente con varias condiciones básicas: a) Selección por Carga de Fuego: Seleccionar uno o varios extintores que tengan una Capacidad de Extinción igual o superior a las Unidades de Extinción que surgieron de las tablas 1 o 2. sino la capacidad de extinción requerida para ese sector de incendio. debemos solicitarle a nuestro proveedor de extintores o al fabricante. Esa capacidad de extinción puede ser cubierta por una innumerable cantidad de extintores distintos. tipo y calidad de los combustibles. Las Unidades Extintoras o Capacidad Relativa de extinción como lo denomina las normas IRAM. como por ejemplo normas IRAM 3542 y IRAM 3543. Para el caso de nuestro ejemplo. modelo. es decir. Septiembre 2010 31 | P á g i n a . etc. conforme a la carga de fuego del dormitorio. la capacidad de agente extintor. costos. donde deberá estar indicada la marca del extintor. el agente extintor y el potencial extintor logrado en el ensayo. Selección de Extintores Para seleccionar el o los extintores adecuados.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. En palabras simples. que variaran en función de la marca. Para seleccionar los extintores en base a las necesidades de unidades extintores. Néstor Adolfo BOTTA Carga de Fuego Hasta 15 kg/m2 Desde 16 a 30 kg/m2 Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 2 2 Riesgos 1 ----2 ----3 1A 2A 3A 6A 4 1A 1A 2A 4A 5 1A 1A 1A 3A Desde 61 a 100 kg/m A determinar en cada caso Esta tabla nos indica que necesitamos instalar. Seleccionado los extintores en base a las unidades extintoras exigidas. son la capacidad experimental de apagar un fuego normalizado establecido mediante pruebas reales según normas. Derechos Reservados – 1ª edición. 5. una capacidad extintora de 3A. La capacidad se establece para combustibles clase “A” y “B” por separado. conforme al certificado de potencial extintor entregado por el fabricante de matafuego GEORGIA: ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. disponibles en el mercado. Por lo tanto. tamaño y agente extintor. El o los extintores deben cumplir juntos o separados las exigencias en unidades A y B.. tres unidades de agente extintor tipo A. y también en base al tipo de usuario. el certificado de los ensayos (ver ejemplos en anexo).
176. en lugares accesibles y prácticos. no de casos de tambores cerrados o tanques del tipo herméticos. Decreto 351/79 art.” Decreto 351/79 Anexo VII inciso 7. que estén emitiendo gases inflamables a la atmósfera. Un requisito especial son los casos Decreto 351/79 art.1. 177. Aunque el artículo 177 no lo dice.1 m 2 de superficie líquida inflamable. “. Septiembre 2010 32 | P á g i n a .. debemos agregar unidades extintoras extras en la cantidad definida en el artículo 177. Derechos Reservados – 1ª edición. Además.En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m 2 de superficie a ser protegida..Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. En este caso se procede de la siguiente manera: El volumen de inflamable contenido en el o los recipientes entran dentro del cálculo de carga de fuego explicado anteriormente. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. necesario en el sector de incendio 1 Georgia 2. Néstor Adolfo BOTTA Opción 1 Cantidad Marca Capacidad c/ext. es decir en función de la superficie expuesta por estos inflamables.5 kg Croda Kerr – Plus ABC 3A – 20B 3A – 20B 3A – 0B Opción 2 3 Georgia 10 dm Agua 1A – 0B 3A – 0B 3A – 0B 3 Opción 3 1 Georgia 1 kg Yukon ABC 1A – 3B 1 Georgia 2. Extintor Total Pot. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC. Ext. respetándose las distancias máximas señaladas precedentemente (nota: se refiere al art 176). en cada piso. distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. y no por la cantidad. con relación al área de mayor riesgo.1.. En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presenten una superficie mayor de 1 m 2. que ya fue considerada anteriormente.5 kg Croda Kerr ABC 40 2A – 10B 3A – 13B 3A – 0B b) Superficies de líquidos inflamables: establecidos en el artículo siguiente. se trata de superficies libres. Agente extintor Potencial extintor según certificado Pot.. se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado sobre la base de una unidad extintora clase B por cada 0. es decir. c) Selección por Distribución: La segunda exigencia a cubrir son los aspectos de distribución.
176 con un solo extintor podemos cubrir solamente 200 m2. tenemos una superficie de 20 m2 y un recorrido máximo de 9 metros para alcanzar el matafuego. de acuerdo a lo indicado en el art. Derechos Reservados – 1ª edición. esto lo podemos resolver de igual manera que el caso anterior. Para el caso de nuestro ejemplo. Para este caso podemos optar por comprar la opción 1. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. entonces deberemos instalar al menos dos (2) extintores para cubrir nuestra necesidad de 3A. por consiguiente con un sólo matafuego cumplimos las exigencias del art. pero esta vez tenemos una muy rara de 2 x 75 metros (150 m2). 176 la máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A. 5m 4m Supongamos por un instante que nuestra habitación es de 15 x 15 metros (225 m2). en este caso nuevamente deberemos instalar al menos dos extintores para cubrir la necesidad de 3A de unidades extintoras.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. de acuerdo a lo que marca el art.9 Supongamos otra distribución de la habitación. tenemos una habitación de 4 x 5 m. Septiembre 2010 33 | P á g i n a . Néstor Adolfo BOTTA cubierta o fracción. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. En este caso la opción 1 no es válida. 18. podemos optar por la opción 2 (tres extintores) o la opción 3 (dos extintores). 176.
Derechos Reservados – 1ª edición. pero si nos fijamos en el esquema de la habitación. Se deben cumplir siempre todas las condiciones. Con todos los datos recolectados y generados respecto a la necesidad de extintores. para de esta manera demostrar el cumplimiento de la legislación vigente en la materia. además. nos queda ubicar los extintores seleccionados en el plano. Debemos instalar la cantidad de extintores de acuerdo a lo que sale de calcularlos en base a la carga de fuego. vemos que el recorrido que tiene que hacer una persona para alcanzar un extintor en el peor de los casos es de 30 metros. en este caso estamos justo al límite de los 200 m 2.6) Paso 6. Néstor Adolfo BOTTA 17. Septiembre 2010 34 | P á g i n a .5 m Supongamos la misma habitación pero de 10 x 20 metros (200 m2).Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. debemos distribuir esa cantidad de extintores en base a lo que establece el art. marcar en el plano la cobertura de los extintores. pero. Ubicación de los Extintores Como último paso de este proceso. 5. se recomienda la realización de un informe oficial para colocarlo en una carpeta destinada a los temas de prevención y protección contra incendios de la empresa. 176 bastaría con un solo extintor. por lo que deberemos instalar dos extintores para cubrir la necesidad de 3A de unidades extintoras. por lo que de acuerdo a lo que indica el art. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. 176.5 m 17.
Néstor Adolfo BOTTA ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Septiembre 2010 35 | P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición.
Néstor Adolfo BOTTA 6) SUPERFICIES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Decreto 351/79 art. Derechos Reservados – 1ª edición. (nota: se refiere al art 176). con relación al área de mayor riesgo. se trata de superficies libres. Tambores de inflamables Como en este caso no hay superficie libre que emita gases inflamables. Septiembre 2010 36 | P á g i n a . es decir en función de la superficie expuesta por estos inflamables. no de casos de tambores cerrados o tanques del tipo herméticos. no se tiene en cuenta lo indicado en el artículo 177. se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado sobre la base de una unidad extintora clase B por cada 0. Batea de inflamable ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. que estén emitiendo gases inflamables a la atmósfera. es decir. b) Además. debemos agregar unidades extintoras extras en la cantidad definida en el artículo 177. y no por la cantidad. Para estos casos se procede de la siguiente manera: a) El volumen de inflamable contenido en los recipientes entran dentro del cálculo de carga de fuego explicado anteriormente. respetándose las distancias máximas señaladas precedentemente.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. que ya fue considerada anteriormente.1 m2 de superficie líquida inflamable. Aunque el artículo 177 no lo dice. 177: En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presenten una superficie mayor de 1 m 2.
Septiembre 2010 37 | P á g i n a . Néstor Adolfo BOTTA ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Derechos Reservados – 1ª edición.
El empleador que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios. bromuro de metilo o similares. papel. 184. pinturas. 178.La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo. telas. como ser madera. clase A o B. Dado que el fuego será en sí mismo. plásticos y otros.Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra.Clase C: Fuegos sobre materiales. exceptuando los que presenten una superficie mayor de 1 m2.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Art. 179. Art. responderá a lo especificado en el Anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B. los matafuegos serán de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clase A o B que puedan originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias. gomas. 181.1 m 2 de superficie líquida inflamable. cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario. clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres indelebles. gases y otros. DECRETO 351/79 . sodio y otros. Art.Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: tetracloruro de carbono. 2. podrán utilizarse. como ser motobombas.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2 Art. 2 Se incluye únicamente las partes relacionadas al tema. titanio. carga de fuego. importancia del riesgo.B .Clase D: Fuegos sobre metales combustibles.Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados se instalarán matafuegos de la clase C. Art. 3. Las clases de fuegos se designarán con las letras A . 177. Derechos Reservados – 1ª edición. deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos.Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables.Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos. con relación al área de mayor riesgo. Art. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 m 2 de superficie a ser protegida. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por instituciones oficiales. potasio.Cuando exista la posibilidad de fuegos de clase D.C y D y son las siguientes: 1. Art. grasas. como ser el magnesio. se contemplará cada caso en particular. se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado sobre la base de una unidad extintora clase B por cada 0. Néstor Adolfo BOTTA ANEXO I: ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS. No obstante.REGLAMENTARIO DE LA LEY 19. 176. 180. adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A. se determinarán según las características y áreas de los mismos. formulaciones o técnicas de aplicación de otros compuestos orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad competente. Septiembre 2010 38 | P á g i n a . equipos semifijos y otros similares. 4.En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presenten una superficie mayor de 1 m2. respetándose las distancias máximas señaladas precedentemente. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. ceras.
Cuando los equipos sean controlados por terceros.5.1. 1. 186. por lo general necesitan un abundante aflujo de aire. nafta. Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de superficie (Kg/m 2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. Definiciones 1. 1. se considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios. en las condiciones que fije la autoridad competente.5. Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa. madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros.5. Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías. por ejemplo: celulosas artificiales y otros. madera.5. Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 18. originan mezclas combustibles. cueros. pueden sufrir cambios en su estado físico. transformen. las materias y los productos que con ella se elaboren.4. ANEXO VII 1.41 MJ/kg. Muy Combustibles: Materias que expuestas al aire. Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente externa de calor. Explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita. Inflamables de 2º Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía. manipulen o almacenen. Néstor Adolfo BOTTA Art. por ejemplo: hidrocarburos pesados. puedan ser encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición. 1. papel. 1.6. se dividen en las siguientes categorías: 1.5. por ejemplo: Alcohol. por ejemplo: determinados plásticos. tejidos de algodón y otros.5. en particular se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30 % de su peso por materias muy combustibles. ácido acético y otros.2. acetona y otros. 185.5.5. El Ministerio de Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de Elementos o Equipos Contra Incendios. Inflamables de 1º Categoría. aguarrás. pólvoras. Muy Combustibles. Derechos Reservados – 1ª edición.5. reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases. 1. 1. éter. barriles y depósitos. pero cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor. Inflamables de 1º Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire. Septiembre 2010 39 | P á g i n a . acompañados o no por reacciones ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Poco combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas. Art.3.7. por ejemplo: Kerosene. conforme a lo establecido en el artículo 186 de la presente reglamentación. lanas. benzol. Incombustibles y Refractarias. su punto de inflamación momentáneo estará comprendido entre 41 y 120º C. por ejemplo diversos nitroderivados orgánicos. determinados ésteres nítricos y otros. Poco Combustibles.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.2. éstos deberán estar inscriptos en el registro correspondiente. su punto de inflamación momentáneo será igual o inferior a 40ºC. 1. complementado con un Registro de Servicios y Reparación de Equipos Contra Incendios. originan mezclas combustibles. Inflamables de 2º Categoría.Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deberá estar registrado como tal en el Ministerio de Trabajo. Combustibles.
Derechos Reservados – 1ª edición. Velocidad de combustión: Pérdida de peso por unidad de tiempo. 2. Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. deberá considerarse el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios. Sector de incendio: Local o conjunto de locales. 1.11.2.12. Refractarias: Materias que al ser sometidas a altas temperaturas.500ºC. aun durante períodos muy prolongados. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos. Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios 2. delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene comunicado con un medio de escape. y otros. hasta 1. sectores o ambientes de los mismos. Superficie de piso: Area total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores. plomo y otros. 1. Punto de inflamación momentánea: Temperatura mínima. 1.8. por ejemplo: amianto.1. Septiembre 2010 40 | P á g i n a .9. A tales fines se establecen los siguientes riesgos: Clasificación de los materiales según su combustión Riesgos 1 Residencial Administrativo Comercial Industrial Depósito Espectáculos Cultura NP R1 NP 2 NP R2 NP 3 R3 R3 R3 4 R4 R4 R4 5 -R5 -6 -R6 -7 -R7 - Actividad predominante Notas: Riesgo 1: Explosivo / Riesgo 2: Inflamable / Riesgo 3: Muy Combustible / Riesgo 4: Combustible/ Riesgo 5: Poco Combustible / Riesgo 6: Incombustible / Riesgo 7: Refractarios / NP: No Permitido 2. 1. Resistencia al fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio. sin formación de materia combustible alguna. capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuado y suficiente. ladrillos refractarios. 1. Néstor Adolfo BOTTA químicas endotérmicas. 1. no alteran ninguna de sus características físicas o químicas.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. se determinará en función del riesgo antes definido y de la "carga de fuego" de acuerdo a los siguientes cuadros: ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.14.5. Para determinar las condiciones a aplicar. a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente una mezcla.10. por ejemplo: hierro. después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional.
para relaciones menores como "combustible". podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. Septiembre 2010 41 | P á g i n a . Tabla 1 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 2 2 Riesgos 1 ---2 ---3 1A 2A 3A 6A 4 1A 1A 2A 4A 5 1A 1A 1A 3A Desde 16 a 30 kg/m Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 Desde 61 a 100 kg/m2 A determinar en cada caso ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Se exceptúa de este criterio a aquellos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán muy combustibles.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A.1.3. como combustibles. por ejemplo el algodón y otros. responderá a lo establecido en la Tabla 1. se considerará el material o producto como muy combustible. 4. Para relaciones iguales o mayores que la unidad. se considerará el material o producto como muy combustible. relacionándola con la del combustible normalizado (madera apilada. Derechos Reservados – 1ª edición.2. Potencial extintor 4. Néstor Adolfo BOTTA Cuadro 2. 2. densidad media. para relaciones menores. por ejemplo el algodón y otros.1 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m2 Desde 16 a 30 kg/m2 Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 2 2 Riesgos 1 -----2 F60 F90 F120 F180 F180 3 F30 F60 F90 F120 F180 4 F30 F30 F60 F90 F120 5 -F30 F30 F60 F90 Desde 61 a 100 kg/m Cuadro 2. superficie media).2 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 Riesgos 1 ---2 2 2 NP NP NP NP NP 3 F60 F90 F120 F180 NP 4 F60 F60 F90 F120 F180 5 F30 F60 F60 F90 F120 Desde 16 a 30 kg/m2 Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m 2 Desde 61 a 100 kg/m --- Para relaciones iguales o mayores que la unidad. Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en "muy combustibles" o "combustibles" y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos. Se exceptúa de este criterio a aquellos productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán "muy combustibles".2.
Tabla 2 Carga de Fuego Hasta 15 kg/m 2 2 2 2 Riesgos 1 ----2 6B 8B 10B 20B 3 4B 6B 8B 10B 4 ----5 ----- Desde 16 a 30 kg/m Desde 31 a 60 kg/m Más de 100 kg/m2 7. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase B. 7. responderá a lo establecido en la Tabla 2. una mayor cantidad de matafuegos. Septiembre 2010 42 | P á g i n a . Condiciones generales de extinción 7. exceptuando fuegos de líquidos inflamables que presenten una superficie mayor de 1 m2. en cada piso.2.1. La autoridad competente podrá exigir.1. Derechos Reservados – 1ª edición. Néstor Adolfo BOTTA 4. Condiciones de extinción Desde 61 a 100 kg/m A determinar en cada caso Las condiciones de extinción. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. 7.1. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción. constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique.1.2. distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie cubierta o fracción. en lugares accesibles y prácticos.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.
Septiembre 2010 43 | P á g i n a .Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en todo momento.. 90.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. al menos una vez al mes. donde exista riesgo de fuego.REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 3 Capítulo 6 . 88. vehículo o maquinaria. Néstor Adolfo BOTTA ANEXO II: ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 911/96 . ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.. El responsable de Higiene y Seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar. para asegurar su correcto funcionamiento. Art. Derechos Reservados – 1ª edición.Normas Generales Aplicables en Obra Prevención y Protección Contra Incendios Art. 3 Se incluye únicamente las partes relacionadas al tema. Art. comprende el conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar.La prevención y protección contra incendio en las obras.. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles. los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios. 91. las instalaciones.
Derechos Reservados – 1ª edición. Septiembre 2010 44 | P á g i n a . Néstor Adolfo BOTTA ANEXO III: ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 617/97 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD AGRARIA4 Título VII .. la carga de fuego existente.Las instalaciones y/o lugares de trabajo deberán contarán con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción. las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos. según las características y áreas de riesgo a proteger. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo brindará el asesoramiento acerca de los elementos adecuados a instalar. 32.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. - 4 Se incluye únicamente las partes relacionadas al tema. como así también la capacitación al trabajador en la lucha contra el fuego.Protección Contra Incendios Art.
En todo momento se debe disponer de material móvil o portátil de lucha contra el fuego y se deberá instalar bocas de incendio donde corresponda.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. la severidad del riesgo. Distancia máxima a recorrer hasta el extintor Mayor a 60 Kg/m 6-A 20 m 2 - Riesgo moderado Hasta 60 Kg/m 4-A 20 m 2 Riesgo Bajo Hasta 30 Kg/m2 2-A 20 m 5 Se incluye únicamente las partes relacionadas al tema. el ordenamiento y las condiciones de ocupación. Septiembre 2010 45 | P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición.Para determinar la cantidad de extintores necesarios en los establecimientos y lugares de trabajo se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo anterior. d) estén cerca de entradas y salidas. y e) resguarden a los extintores de daños físicos. Tabla Nº 1 . Art.. 133. a resguardar. la velocidad de desarrollo del fuego.Tamaño Mínimo y Emplazamiento de los Extintores para Fuegos Clase A Ocupación Riesgo alto Carga de fuego Clasificación mínima Extintor individual. 129.. c) estén cerca de los trayectos normales de paso.En la distribución de los extintores deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos: la zona. b) sean de fácil accesibilidad y estén relativamente libres de obstrucciones temporales.. Art. considerando los siguientes distintos tipos de riesgos: Riesgo bajo: Cuando los materiales sean de escasa combustibilidad y los fuegos o incendios posibles se prevean como de pequeña magnitud. Riesgo alto: Areas o actividades de gran peligrosidad. permitan prever que los posibles fuegos no excederán de dimensiones medias y no revistan gran peligrosidad. Néstor Adolfo BOTTA ANEXO IV: ASPECTOS LEGALES ESPECÍFICOS DEL DECRETO 249/2007 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD MINERA5 CAPITULO 10: INCENDIOS Y EMERGENCIAS Art. por su cantidad u otras circunstancias. Además deberá considerarse la carga de fuego. las clases de fuego que son de esperarse y distancia a recorrer para llegar a los extintores. combustibles u otros inflamables. Riesgo moderado: Cuando los materiales. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. la intensidad y la velocidad de graduación del calor y el humo aportado por los materiales en combustión. en cuanto susceptibles de originar fuegos de gran magnitud. Cuando se instalen extintores deben seleccionarse puntos que: a) proporcionen una distribución adecuada. 134.
. 140. Néstor Adolfo BOTTA Tabla Nº 2 – Tamaño mínimo y emplazamiento de los extintores para Fuegos Clase B Ocupación Riesgo alto Carga de fuego Clasificación mínima Extintor individual Distancia máxima a recorrer hasta el extintor Mayor a 60 Kg/m Mayor a 20 B 9–15 m 2 Riesgo moderado Hasta 60 Kg/m 10-20 B 9–15 m 2 Riesgo Bajo Hasta 30 Kg/m2 5-10 B 9-15 m Art. Art. según normas IRAM. la de los medios de escape. ser de material incombustible y tener una superficie lisa impermeable. 137. 136. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Se debe dotar a la maquinaria de combustión interna con extintores contra incendio. 135..Las estaciones o lugares destinados a abastecer de combustible a las máquinas a combustible líquido deberán estar adecuadamente ventilados. tipo ABC. Las mismas deben contar con un apropiado sistema de detección.Se establecerán. Art. extinción de incendio y de alarmas.. Septiembre 2010 46 | P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición.Se deberán emplear extintores de Clase C para sofocar fuegos de equipos eléctricos en carga. para identificar las clases de fuegos para los cuales son aptos los extintores.. Art. la señalización para seguridad contra incendio. símbolos y pictogramas.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.
2 4 4 1 10 8 4 4 4 5 4 4 7 5 6 4 8 5 8 11 4 Tabla extraida del libro “Fundamentos de Protección Estructural Contra Incendios” del Ing. Septiembre 2010 47 | P á g i n a . Derechos Reservados – 1ª edición. Editorial Centro de Estudios para Control del Fuego – Instituto Argentino de Seguridad. Mario E. Néstor Adolfo BOTTA ANEXO V: TABLA DE PODERES CALORÍFICOS6 Materia Acumuladores de auto (batería) Aceites Acetaldehído Acetamida Acetato de amilo Acetona Acetileno Acido acético Acido benzoico Acido cítrico Acroleína Albúmina vegetal Alcohol amílico Alcohol etílico Algodón Almidón Anilina Antraceno Antracita Blanco de ballena Bencilo Bencina Benzol Bobina de cable 1 mm de diámetro completa Butano Butanel Cable 4 x 25 mm2 con aislación Cable por metro Cacao en polvo Café Calcio Caucho Carbono Carburo de alúmina Carburo de calcio 80% Cartón Cartón impregnado Celuloide Cereales Carbón de madera Cloruro de polivinilo (PVC) Chocolate Corcho Cresol Cuero Cicloexanol Cicloexano Desechos de turba 6 Mcal/kg 10 9/10 6 5 8 7 12 4 6 6 7 6 10 6 4 4 9 10 8 10 8 10 10 300 11 8 0.8 1.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Rosato.
heno Fósforo Gasoil Glicerina Grasas Gutapercha Harina Heptano Hemetileno Hexano Hulla Hidrógeno Hidruro de magnesio Leche en polvo Lana comprimida Lignito Lino Libros y carpetas Magnesio Malta. Néstor Adolfo BOTTA Diclorodenzol Dietilamina Dietilcetona Dipentano Difenil Ebonita Espíritu de vino Etano Estearina Eter amílico Eter etilénico Extracto de malta Fenol Fibras artificiales (seda-rayon) Fibras naturales (madejas-ovillos-fardos) Fibras de rafia. Septiembre 2010 4 10 8 11 10 8 8 12 10 10 8 3 8 4 4 4 6 10 4 10 11 4 11 11 11 8 34 4 4 5 5 4 4 6 4 4.4 4 12 5 2 4 11 4 4.4 12 4 11 10 3 7 7 6 10 11 48 | P á g i n a . avellanas Octano Paja Paneles de madera Pentano Papel Parafina Petróleo Pescado seco Poliamida Policarbonato Poliester Polietileno Polipropileno ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. maiz Maderas Materiales sintéticos Metano Metanol Monóxido de carbono Nueces. Derechos Reservados – 1ª edición.
Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing.com.htm 6 5 11 5 6 10 3 1 5 3 4 11 4 10 6 2 4/5 ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®.redproteger.ar/poder_calorifico. Derechos Reservados – 1ª edición. Néstor Adolfo BOTTA Poliuretano Polinivilo de acetato Propano PVC Resinas Resinas sintéticas Resina de urea Sodio Seda Sulfuro de carbono Tabaco Tetrahidrobenzol Te Toluol Turba Urea Vestimenta Otros valores de poderes caloríficos se pueden obtener de: http://www. Septiembre 2010 49 | P á g i n a .
Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Septiembre 2010 50 | P á g i n a . Néstor Adolfo BOTTA ANEXO VI: CERTIFICADOS DE POTENCIAL EXTINTOR O UNIDADES EXTINTORAS ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1ª edición.
Derechos Reservados – 1ª edición.Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Néstor Adolfo BOTTA ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Septiembre 2010 51 | P á g i n a .
Cálculo de la Necesidad de Extintores Portátiles Ing. Derechos Reservados – 1ª edición. Néstor Adolfo BOTTA ©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Septiembre 2010 52 | P á g i n a .
Documents Similar To Calculo Necesidad Extintores Portatiles 1a Edicion
chimpota
Andres Alejandro Leiva Garces
More From Susy López

References: artículo 177
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 186