Source: https://boe.vlex.es/vid/aprobo-termicas-edificios-asesora-15394362
Timestamp: 2019-09-18 22:35:34+00:00

Document:
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15394362
Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Marzo de 2003
Marginal: BOE-A-2002-23469
Norma citada en: 7 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Articulo único Modificación del Real Decreto 1751/1998.
Uno. Se modifican los artículos 2, 3 y 4 y las disposiciones finales primera y segunda del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que pasan a tener la siguiente redacción:
'Artículo 2. Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Se crea la 'Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios' como órgano colegiado de carácter permanente que dependerá orgánicamente de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía.
Artículo 3 Composición de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Un representante del Instituto de Ciencias de la Construcción 'Eduardo Torroja'.
Artículo 4 Organización de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
El funcionamiento de la Comisión Asesora será atendido con los actuales medios de personal y de material de la Dirección General de Política Energética y Minas y no supondrá incremento alguno de gasto público.'
'Disposición final primera. Actualización de relación de normas UNE.
Disposición final segunda Disposiciones de desarrollo.
Se autoriza a los Ministros de Economía y de Fomento para que conjuntamente, o en el ámbito de sus respectivas competencias, y al Ministro de Ciencia y Tecnología en el ámbito de materia de Seguridad Industrial, dicten las disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto y en sus anejos, así como para la actualización y revisión de las instrucciones técnicas complementarias ITE.'
Dos. Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias: 02.2.2, 02.4.7, 02.6.2, 02.6.3, 02.8.1, 02.8.4, 02.8.5, 02.8.7, 02.11.2.2, 02.11.2.3, 02.11.4, 02.12, 02.14, 03.5, 06.2.1, 08.1.2 y 09.4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios según la redacción del anexo del presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de la fecha de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
ITE 02.2.2:
Se modifica el párrafo 2.° con la siguiente redacción:
'La ventilación mecánica se adoptará para los sistemas de acondicionamiento de aire, siendo recomendable para los sistemas diseñados para controlar únicamente las condiciones térmicas como son los de calefacción y refrigeración.'
ITE 02.4.7:
'El aire de ventilación que deba ser expulsado al exterior, por medios mecánicos, puede emplearse para el pretratamiento térmico del aire nuevo que se aporte desde el exterior.
Cuando el caudal de aire de renovación de un subsistema de climatización sea mayor que 3 m3/s y su régimen de funcionamiento superior a 1.000 horas anuales de utilización del local o zona a climatizar, se diseñará un sistema de recuperación de la energía térmica del aire expulsado al exterior por medios mecánicos, con una eficiencia mínima, en calor sensible, del 45 por 100 referida al aire exterior, en las condiciones extremas de diseño de verano.'
ITE 02.6.2:
'Las centrales de producción de calor equipadas con generadores de tipo estándar cumplirán con estos requisitos:
Para ver tabla descargar versión en .pdf
ITE 02.6.3:
Se modifica el párrafo 1.° con la siguiente redacción:
'Cuando se utilice maquinaria frigorífica de parcialización escalonada, el número mínimo de escalones de parcialización, que debe disponerse, es el indicado en UNE 86609, independientemente del tipo de accionamiento.'
ITE 02.8.1:
Se modifica el párrafo 2.° con la nueva redacción:
'Las conexiones entre tuberías y equipos, con motor de potencia mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles.'
ITE 02.8.4:
Se modifica la instrucción con la nueva redacción:
'Los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados de un dispositivo de expansión de tipo cerrado.'
ITE 02.8.5:
Se modifica el párrafo 3.° con la nueva redacción:
'Sin embargo en los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, se compensarán los movimientos de las tuberías mediante compensadores de dilatación o cambios de dirección.'
ITE 02.8.7:
'Las bombas de más de 1,5 kW de potencia y las válvulas automáticas de diámetro mayor que DN 20 deberán protegerse por medio de filtros de
malla o tela metálica situados aguas arriba del elemento a proteger.
En los otros casos, se dispondrá de un filtro en cada circuito independiente, de paso de malla adecuado para proteger, entre otras, las válvulas de regulación de las unidades terminales.'
ITE 02.1 1.2.2:
'En instalaciones de calefacción dotadas de radiadores o convectores se dispondrá, para cada circuito de zona del edificio, un sistema centralizado para control de la temperatura del agua en función de la temperatura exterior y válvulas termostáticas en todos los radiadores situados en los locales de la vivienda, exceptuando locales como aseos, cuartos de baño, cocinas, vestíbulos y pasillos.
En instalaciones de climatización del tipo todoagua, deben disponerse los controles siguientes:
En el tramo de acometida de estas instalaciones se instalará un dispositivo de regulación todo-nada controlado por un programador horario y/o una sonda de temperatura, además de los dispositivos de contabilización de consumo a los que se refiere el apartado 02.13, precedidos ambos por un filtro, y válvulas de corte, una de ellas precintable, que permita la interrupción del servicio a cada vivienda desde el exterior de la misma.'
ITE 02.11.2.3:
'A efectos de esta prescripción, se considera colectiva toda instalación cuya potencia térmica sea mayor o igual que 70 kW y que atienda a más de un subsistema o zona, aunque el edificio dé servicio a una sola unidad de consumo.'
02.11.4:
'En el circuito de ventilación mecánica de salas de máquinas se instalará un detector de flujo o un presostato diferencial, ambos de rearme manual, que actúen sobre la acometida eléctrica a la sala.
Quedan excluidos de esta exigencia los generadores de calor, para los cuales el fabricante garantice que existe una circulación interna.'
ITE 02.12:
'En instalaciones de potencia térmica mayor o igual que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos de medición, indicadores o registradores, será el siguiente:
Vasos de expansión cerrados: un manómetro.
Recuperadores de calor: termómetros dispuestos en las entradas y salidas de los fluidos.
Unidades de tratamiento de aire: un termómetro de capilar dispuesto a la entrada del aire de retorno y otro a la salida del aire de impulsión, en unidades de más de 3 m3/s'.
ITE 02.14:
'Podrán conectarse a un mismo conducto de evacuación de humos varios generadores, cuando la suma de sus potencias nominales no supere 400 KW.
Cuando no sea posible su cumplimiento en reformas, se justificará la solución adoptada, analizando el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de carga.'
ITE 03.5:
'En caso de no adoptarse la ventilación mecánica (p.e.: en sistemas de calefacción) se estimará el número de renovaciones horarias en función del uso de los locales, de su exposición a los vientos y de la estanqueidad de los huecos exteriores.'
ITE 06.2.1:
'Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se podrán retirar cuando se compruebe que ha sido completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla.
Sin embargo, los filtros para protección de las válvulas automáticas, contadores, etc. Se dejarán permanentemente en su sitio.'
ITE 08.1.2:
Se modifican los párrafos 1.° y 5.° con la redacción:
'Toda instalación con potencia térmica instalada mayor o igual que 70 kW queda sujeta a lo especificado en la presente instrucción técnica.
Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 70 kW deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes.'
ITE 09.4:
'Se instalará un dispositivo manual de parada del generador, en un lugar accesible.
Se instalarán válvulas termostáticas en todos los radiadores, no siendo preceptivo en los situados en locales como aseos, cuartos de baño, cocinas, vestíbulos, pasillos y por supuesto, en los del local dotado de la sonda de temperatura de regulación general.'
DECRETO FORAL 12/2014, de 29 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.
RESOLUCION DE 24 DE ENERO DE 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace publico el Plan de Estudios conducente a la Obtencion del Titulo de Diplomado en biblioteconomia y Documentacion, a Impartir en la Facultad de Filosofia y Letras de Zaragoza.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto