Source: http://javiponce-formatec.blogspot.com.ar/2014/12/
Timestamp: 2017-11-22 11:13:44+00:00

Document:
Javier Ponce Formación Técnica: diciembre 2014
En la toma de muestras de humos en las calderas y calentadores influyen tanto la situación de la toma, como el momento de realizar la medida a la hora de obtener el rendimiento del generador y valores de las emisiones lanzadas a la atmósfera.
Típico analizador de combustión de calderas
Los controles y mediciones de la inspección se iniciarán transcurrido un periodo mínimo de 5 minutos a la puesta en marcha de la caldera.
La toma de muestras de los gases de la combustión y la medición de su temperatura se realizarán con la caldera funcionando a la máxima potencia, asegurándose de que esté a régimen. Para ello, y si fuera necesario, se actuará sobre los termostatos de ambiente y/o temperatura de preparación de ACS al objeto de asegurar que la regulación no cortará o modulará el quemador durante el período que necesitamos para estabilización y medida.
Cuando la caldera sea mixta, servicio calefacción y ACS, la puesta a régimen y la toma de medidas se efectuarán sobre el servicio de máxima potencia (habitualmente en el modo de producción de agua caliente sanitaria).
En el momento de realizar los análisis y las mediciones, la temperatura del agua de impulsión de la caldera estará a un valor medio de 70 °C o, en su defecto, no podrá ser inferior en 10 °C a la máxima prevista de funcionamiento.
La puerta o las ventanas de la sala de máquinas o del local donde estén instaladas las calderas deberán estar cerradas para no modificar las condiciones normales de ventilación y del tiro de la chimenea o conducto de humos.
Si hubiera que practicar algún orificio en el conducto de evacuación, éste será circular y de 9 mm de diámetro. En ese caso, éste debe ser posteriormente obturado por medio de un tapón de plástico termo resistente (al menos hasta 200 °C).
En las calderas con quemadores atmosféricos y tiro natural, las muestras se tomarán en el conducto vertical de evacuación de los productos de la combustión, a no más de 15 cm por encima del cortatiro o collarín de unión de dicho conducto con el aparato y lo más cercano posible a la salida de humos del collarín.
En las calderas de tipo estanco y de tiro forzado, la toma para los análisis se realizará en el orificio previsto por el fabricante en el conducto de evacuación de los productos de la combustión.
En las calderas con quemadores mecánicos o calderas de combustibles sólidos, las tomas se realizarán en el conducto de evacuación de los productos de la combustión y a una distancia comprendida entre 0,5 y 1 m después de la caja de humos del aparato.
En el caso de calderas con quemadores atmosféricos y tiro natural ubicadas en locales de cocina equipados con campana extractora, la campana deberá estar en funcionamiento durante la toma de muestras.
Se deben evitar las infiltraciones parásitas de aire por el orificio de la toma de muestras al introducir la sonda: el orificio estará posiblemente en depresión y la entrada de aire falso podría alterar los resultados de la analítica e incluso el valor de la temperatura de humos.
La sonda debe dejarse en la posición de medida al menos 2 minutos, hasta que los valores a medir oscilen muy poco o sean razonablemente estables, en cuyo caso deben registrarse y anotarse. Si los valores están permanentemente oscilando (caso de aparatos en condiciones menos óptimas), deben observarse los valores alcanzados durante 1 minuto, registrando y anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado.
Toma de muestras después del recuperador de calor
Si la caldera poseyera en su salida de humos un recuperador de calor, se tomarán las medidas después del mismo.
Publicado por Javier Formatec en 10:58 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Ayudas Energías Renovables y Eficiencia Energética en Castilla La Mancha 2014-15
Terminan de ser aprobadas en Castilla La Mancha dos lineas de ayudas destinadas tanto al fomento de las Energías Renovables como a la mejora de la Eficiencia Energética de los Edificios Públicos e Industrial.
1) Orden de 02/12/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas.
2) Orden de 02/12/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
AYUDAS EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SECTOR PUBLICO, INDUSTRIAL Y EDIFICACION
Del Mié, 17 Dic 2014 al Vie, 30 Ene 2015
Conceder ayudas para la ejecución de proyectos de eficiencia energética en los sectores públicos e industrial
Las condiciones, requisitos esenciales para solicitar las ayudas objeto de convocatoria y la forma de acreditación de los mismos, serán los establecidos en los artículos 4,5, 21 y 22 Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Para los importes de la convoctoria consultar el artículo 5 de la presente Orden de convocatoria Para los importes de ayuda en cada unos de los programas consultar los siguientes artículos:
a) programa 1.1 renovación de alumbrado público exterior. - artículo 12
b) programa 1.2 auditorías en alumbrado público exterior. - artículo 14
c) programa 2.1 mejora de procesos industriales (maquinaria industrial). - artículo 16
d) programa 2.4 auditorias energéticas en la industria - artículo 18
Varían en función de los diferentes programas. Consultar artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado (artículo 20 - anexo solicitud de ayuda) Así como el resto de la documentación establecida en el artículo 21 y 22 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Consultar artículo 20 de la Orden. Unicamente mediante los Servicios de Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, dirección https://indu2.jccm.es/oficinavirtualcis/servicios.jsp a través de la página web de esta Consejería.
Existen 4 programas de ayudas:
Programa 1.1 renovación de alumbrado público exterior
Programa 1.2 auditorías en alumbrado público exterior
Programa 2.1 mejora del proceso industrial (maquinaria industrial)
Programa 2.4 auditorias energéticas en la industria
DOCM: 16-DEC-14 Orden de 02/12/2014, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de ahorro y eficiencia energética en el sector público e industrial, y se convocan las mismas.
Puedes descargar el modelo de solicitud, haciendo click aquí.
AYUDA PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES
Del Mié, 17 Dic 2014 al Vie, 16 Ene 2015
b) Fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica aislada con y sin acumulación
a) Las personas físicas y comunidades de propietarios.
b) Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
c) Las empresas pymes, de naturaleza privada que lleven a cabo actividades empresariales o profesionales, ubicadas y con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En el área de biomasa térmica podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y b).
En el área de fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica aislada con y sin acumulación podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y c).
En el área de geotermia podrán ser beneficiarios los incluidos en los apartados a) y c).
Los requisitos esenciales para solicitar las ayudas objeto de convocatoria, las condiciones, así como la forma de acreditación de las mismas, serán los establecidos en los artículos 2, 3, 5, 14 y 15 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Consultar el artículo 4 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
Los criterios de valoración y puntuación vienen determinados en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
La documentación preceptiva a presentar con carácter general viene determinada en el artículo 15 de la Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas
A) En los registros de los órganos establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
B) Mediante los servicios de Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, dirección https://indu2.jccm.es/oficinavirtualcis/ a través de la página web de esta Consejería.
C) A través del Teléfono Único de Información de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 012.
DOCM: 16-DEC-14 Orden de 02/12/2014, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas.
Puedes descargar el impreso de solicitud, haciendo click aquí.
Espero que esta información de la JCCM sea de utilidad y prosperidad para el sector de la EE y ER.
Publicado por Javier Formatec en 15:49 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Publicado por Javier Formatec en 16:34 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada

References: artículo 5
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 38