Source: http://docplayer.it/2431792-Decreti-norme-e-classificazione-dell-eps.html
Timestamp: 2016-10-24 20:10:30+00:00

Document:
⭐DECRETI, NORME E CLASSIFICAZIONE DELL EPS
DECRETI, NORME E CLASSIFICAZIONE DELL EPS
Download "DECRETI, NORME E CLASSIFICAZIONE DELL EPS"
1 IL COMPORTAMENTO AL FUOCO E LA CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 DECRETI, NORME E CLASSIFICAZIONE DELL EPS AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 12 INDICE 1. Il sistema nazionale ed il sistema europeo A. Il sistema nazionale preesistente B. La rivoluzione europea C. Le conseguenze della classificazione europea in Italia 2. Il fuoco e la marcatura CE in Europa 3. I decreti di trasposizione 10/03/05 e 15/03/05 4. Chiarimenti sull utilizzo delle tabelle dei decreti 5. Circolari esplicative del Ministero degli Interni Circolare n 09 del 18/04/05 Circolare n 10 del 21/04/05 Circolare n 11 del 22/04/05 6. Decreti ministeriali relativi alle attività soggette a norme di prevenzione incendi 7. I metodi di prova per la classificazione europea 8. Il comportamento al fuoco dell EPS AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 23 1. IL SISTEMA NAZIONALE ED IL SISTEMA EUROPEO A. IL SISTEMA NAZIONALE PREESISTENTE Fino all entrata in vigore della Decisione, o meglio delle Decisioni, della Commissione che riportano la classificazione dei prodotti da costruzione per mezzo delle norme Europee armonizzate EN, i vari sistemi nazionali valutavano la reazione al fuoco principalmente con la misura dei parametri più facilmente osservabili e misurabili. Anche se, studiando i vari sistemi, si nota che l importanza il peso di ciascun parametro variava da paese a paese e lo stesso fenomeno si misurava e valutava in modi e condizioni diverse. I parametri e fenomeni più conosciuti ed usati erano sempre stati - Accendibilità - Propagazione del fronte di fiamma sulla superficie (velocità, estensione) - Gocciolamento (delaminazione, distacco di parti, produzione di gocce infiammate inteso come propagazione discontinua dell incendio) - Presenza della combustione senza manifestazione di fiamma (post-incandescenza) Solo in qualche caso, si era presa in considerazione la produzione di fumi (particelle in sospensione nel flusso degli effluenti in quanto causa di perdita della visibilità esempio della Germania per i prodotti della classe A2). Nessuno ha misurato sistematicamente, fino all entrata in vigore del sistema Europeo, la potenza dell incendio, misurando l andamento del rilascio di calore, per classificare questo genere di prodotti. Così come nessuno ha misurato la tossicità dei gas contenuti negli effluenti per discriminare l uso dei prodotti in determinati scenari della costruzione (la misura è invece già da tempo usata nel settore dei mezzi di trasporto, dai militari, e in certi casi particolari di opere civili come tunnel di metropolitana, centrali nucleari etc.). AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 34 B. LA RIVOLUZIONE EUROPEA La valutazione della reazione al fuoco dei prodotti della costruzione è basata principalmente sull attitudine a produrre calore durante l incendio. Infatti, la classe viene attribuita sulla base della curva del RHR, (vedi pag. 84) ed il calcolo dell indice della crescita dell incendio (fire growth index) FIGRA è rapporto fra il picco della curva ed il tempo per raggiungerlo. Sono compresi aggiustamenti nel sistema di calcolo: potenza dell incendio e velocità della sua crescita nella fase iniziale. La misura viene effettuata con un test di semiscala, (il campione ha una dimensione di 2,25 mq, col metodo che si chiama SBI (single burning item). Lo scenario d incendio riproduce quindi la situazione di singoli oggetti in combustione, in prossimità dell angolo di una stanza, che attacca contemporaneamente, con le proprie fiamme, i due lati del diedro: il modello d incendio è costituito da un bruciatore triangolare alimentato da propano che rappresenta l incendio di una sedia, di un cestino di carta, di un piccolo mobile. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 45 C. LE CONSEGUENZE DELLA CLASSIFICAZIONE EUROPEA IN ITALIA: L entrata in uso della classe europea, per molti prodotti rappresenterà un cambiamento radicale e un problema. Per una lunga serie di ragioni è più difficile ottenere una classe B che una classe UNO italiana. Basterà citare la principale: l attacco termico e l energia totale che investe la superficie del prodotto in prova nel test del pannello radiante UNI 9174 è di 30,2 kw/m 2. L attacco termico misurato nel SBI si aggira attorno ai 60 kw/m 2 (misurato con gli stessi radiometri). Altre cause possono essere il sistema di calcolo dell indice FIGRA e la presenza di parametri cosiddetti aggiuntivi FUMI e GOCCIOLAMENTO, che nel nostro paese il Decreto del 10 marzo 2005 prende in considerazione a seconda degli scenari e degli impieghi per regolamentare l uso dei prodotti. La logica seguita per la stesura dei Decreti è stata quella di I) Utilizzare le informazioni disponibili; quindi anche fumi e gocciolamento, per valutare la pericolosità dei prodotti. II) Il gocciolamento, anch esso di non facile valutazione con il SBI, è un effettiva propagazione discontinua dell incendio. III) Il concetto di end-use per la valutazione del comportamento al fuoco di prodotti per la classificazione degli isolanti, per i quali ed è una novità importante e positiva, si prende in considerazione il prodotto che le protegge ed il fatto che, se si tratta di una barriera EI (quindi che isola anche il prodotto dall attacco termico per conduzione e ne impedisce l uscita dei fumi) si possono in pratica utilizzare tutte le classi di reazione al fuoco. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 56 2. IL FUOCO E LA MARCATURA CE IN EUROPA AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 67 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 78 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 89 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 910 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1011 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1112 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1213 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1314 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1415 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1516 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1617 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1718 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1819 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 1920 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2021 3. I DECRETI DI TRASPOSIZIONE 10/03/05 E 15/03/05 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2122 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2223 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2324 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2425 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2526 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2627 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2728 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2829 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 2930 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3031 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3132 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3233 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3334 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3435 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3536 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3637 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3738 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3839 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 3940 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4041 4. CHIARIMENTI SULL UTILIZZO DELLE TABELLE DEI DECRETI AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4142 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4243 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4344 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4445 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4546 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4647 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4748 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4849 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 4950 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5051 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5152 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5253 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5354 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5455 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5556 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5657 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5758 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5859 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 5960 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6061 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6162 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6263 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6364 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6465 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6566 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6667 6. DECRETI MINISTERIALI RELATIVI ALLE ATTIVITA SOGGETTE A NORME DI PREVENZIONE INCENDI A. DECRETO 6 LUGLIO 1983 Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere. B. DECRETO 28 AGOSTO 1984 Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere. Art. 2 Strutture e materiali consentiti Materiali Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati nei locali di cui all art. 1 devono essere le seguenti: 1) negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti soffitti + protezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile); 2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; i materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. È consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile. La classe di reazione al fuoco deve essere AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6768 certificata sulla base delle procedure e delle prove di cui al decreto del Ministro dell Interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto Qualora, sulla base dei criteri indicati all art. 202 della circolare n. 16/1951, vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o sorveglianza aziendale potrà consentirsi l impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1. Art. 3 Materiale scenico Per la realizzazione della scena è ammesso l impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. E consentito l impiego di materiali combustibili di classe anche superiore alla 2 a condizione che, sotto la personale responsabilità dell esercente, siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o sorveglianza aziendale. A richiesta dell interessato la classe di reazione al fuoco potrà essere attribuita senza l esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all allegato 6 al decreto del Ministro dell Interno del 26 giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto Di tale circostanza sarà fatta menzione sul certificato di prova la cui validità sarà comunque limitata a sei mesi con l obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6869 Art. 4 Copertura dei locali I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell art. 2, lettera b). Art. 5 Ambienti contenenti le scene I muri perimetrali e la copertura della scena debbono avere le caratteristiche indicate nell art. 2 C. DECRETO 10 settembre Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi. Art. 6 Strutture e materiali Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell interno sui locali di pubblico spettacolo. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 6970 D. DECRETO 16 MAGGIO 1987, N. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m Scale, androni e passaggi comuni reazioni al fuoco dei materiali. Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0. Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo a e di tipo b, anche per i rivestimenti delle scale e gradini (*). Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all interno della stessa unità immobiliare. (*) Gli edifici di tipo a sono quelli con altezza antincendio da 12 a 24 m; quelli di tipo b hanno altezze antincendio oltre 24 m fino a 32 m. L altezza antincendio è definita come altezza massima misurata dal livello inferiore dell apertura più alta dell ultimo piano abitabile e/o agibile, al livello del piano esterno più basso. E. DECRETO 11 GENNAIO 1988 Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane: Materiali. E consentito che i materiali impiegati in tutti gli ambienti sotterranei, a servizio del pubblico e non, compresi tabelloni portamappe e simili, siano di classe 1 di reazione al fuoco ed in ragione massima del 30% della superficie totale delle pareti. I pavimenti possono essere di classe di reazione al fuoco 0 oppure 1. Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0. I materiali di rivestimento, ad eccezione di quelli di classe 0, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. 5. Criteri progettuali per la costruzione delle gallerie. I materiali di costruzione devono essere di classe di reazione al fuoco Materiali impiegati nelle vetture. Per le caratteristiche di reazione dei materiali impiegati nelle vetture si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno Tutti i materiali impiegati per le sistemazioni interne AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7071 ivi compresi i divisori, i rivestimenti, i sedili e le plafoniere devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. F. DECRETO 8 MARZO Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n LIMITAZIONE DEL CARICO D INCENDIO 3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982, (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d incendio non può superare i seguenti valori: - 30 Kg/m 2 per locali ai piani fuori terra; - 20 Kg/m 2 per locali al 1 e 2 piano interrato; - 15 Kg/m 2 per locali oltre il 2 piano interrato. I valori suddetti del carico d incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica. Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d incendio possono essere raddoppiati anche in presenza d impianti di rilevazione automatica d incendio. Negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d incendio non può superare i 10 Kg/m Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982, (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d incendio, il carico di incendio non può superare 50 Kg/m 2. Nelle scale e nelle rampe il carico d incendio non può superare i 10 Kg/m Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d incendio non può superare i seguenti valori: - 20 Kg/m 2 per locali al 1 e 2 piano interrato; - 15 Kg/m 2 per locali oltre il 2 piano interrato. E consentita la comunicazione dei piani terreni con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d incendio, purché vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7172 G. LEGGE 18 LUGLIO 1980 n. 406 Norme sulle attività alberghiere esistenti. Per quanto riguarda i materiali, vengono considerati soltanto eventuali locali di intrattenimento compresi negli alberghi, che vengono assimilati a locali di spettacolo. H. DECRETO MINISTERIALE DEL Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costituzione e l esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere. Viene presentata una sintesi per ciò che concerne i materiali di rivestimento ed i materiali isolanti. 1. ATTIVITA A CUI SI RIVOLGE - alberghi - villaggi turistici - case per vacanze - agriturismo - colonie/ostelli - rifugi alpini (i bivacchi sono esclusi) 2. LIMITI DI IMPIEGO a) strutture < 25 posti letto Non si applicano le regole di seguito riportate. Le strutture portanti devono essere REI 30. b) Strutture > 25 posti letto Deve essere rispettato quanto di seguito descritto. c) Rifugi alpini L unica limitazione è rivolta all uso di materiali che non facilitano il divampare di un incendio. Quindi l EPS autoestinguente può essere utilizzato se rivestito con materiale autoestinguente (es. doghe in legno verniciate con vernice di classe 1). 3. RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE PORTANTI ALTEZZA EDIFICIO (m) < > 54 REI AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7273 4. REAZIONE AL FUOCO MATERIALI: Combustibili: classe 1, 2, 3, 4, 5. Incombustibili: classe 0. a. Atrii/corridoi/scale il 50% dei materiali di classe 1 (autoestinguente) Il 50% dei materiali di classe 0 (incombustibile) b. Ambienti interni (es. saloni, camere, servizi ect.) Materiali da rivestimento di classe 1, è ammessa la classe 2 solo con impianti antincendio automatici. c. Materiali di rivestimento e isolanti in vista, se combustibili, devono essere posti in opera a contatto con elementi di classe 0 (ovvero escludendo intercapedini) se il materiale isolante in vista non è esposto direttamente alla fiamma (ovvero è rivestito) può essere delle classi 0 1 / 1 0 / 1 1. d. Controsoffitti devono essere in classe 1 secondo le limitazioni del punto a) e possono essere posti in opera anche non in aderenza agli elementi costruttivi. e. Materiali isolanti in intercapedini (verticali, orizzontali ed inclinate) devono essere di classe 0. Possono essere installati materiali isolanti di classe 1 solo in intercapedini delimitate da elementi REI 30. f. È possibile utilizzare rivestimenti in legno verniciati con vernici di classe 1. g. I materiali devono essere omologati secondo le effettive condizioni di impiego. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7374 ESEMPI AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7475 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7576 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7677 7. I METODI DI PROVA PER LA CLASSIFICAZIONE EUROPEA A. METODOLOGIE DI PROVA B. PICCOLA FIAMMA C. SBI D. VALUTAZIONI DI TEST PER CLASSIFICARE L EPS AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7778 A. METODOLOGIE DI PROVA La classificazione di qualunque prodotto da costruzione è descritta nella norma EN Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests. La tabella seguente mostra i valori di soglia per ottenere la classificazione per i prodotti da costruzione ad esclusione dei pavimenti. In particolare, per i prodotti considerati in questo programma di ricerca, la classificazione che si potrebbe ottenere riguarda le classi B, C, D, ed E. In questa fascia di comportamento si devono usare i metodi: - EN ISO EN che, in base alle risultanze delle prove, collocano un prodotto in una determinata classe. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7879 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 7980 B. PICCOLA FIAMMA SECONDO NORMA EN ISO Reaction to fire tests for building products Part 2: Ignitability when subjected to direct impingement of flame. Il metodo EN ISO consiste nell applicazione di una fiamma prodotta da un bunsen inclinato a 45 su un provino di piccole dimensioni (250 x 90 mm). L altezza della fiamma è di 20 mm e la distanza relativa tra il bunsen e il campione è determinata accuratamente tramite dei distanziali. Il modello d incendio che è riprodotto con questo metodo è quello che determina la facilità o meno di un materiale ad innescarsi. Ci sono 2 punti in cui va effettuata la prova, uno sulla superficie della faccia maggiore del campione e l altro sullo spigolo inferiore della stessa faccia. Nel caso che il campione sia un multistrato, si effettua una prova anche sullo spigolo inferiore di una faccia laterale. La disposizione del campione sul porta provino riflette sempre le condizioni di uso finale. L esito è positivo se la fiamma sul provino non raggiunge il 150 mm dal punto di applicazione della fiamma del bunsen. Il test va effettuato su 6 campioni per ogni tipo di applicazione della fiamma. Ci sono due tempi di applicazione della fiamma: prima si effettua quello di 15 secondi, quindi se l esito è positivo si effettua quello da 30 secondi. L esito positivo di entrambe le applicazioni conferisce una possibile classificazione nelle classi B, C oppure D (quale classe è determinato dall esito della prova EN SBI), mentre l esito positivo solo della prima applicazione è sufficiente alla classificazione nella classe E. Durante ogni prova, si posizionano 2 fogli di carta da filtro sotto il campione, in modo da vedere se eventuali gocce incandescenti sono in grado di incendiare la carta. Il risultato di questa verifica viene usato nella classificazione addizionale: nel caso di innesco della carta da filtro si ha d2 per la classe E. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 8081 AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 8182 C. SBI SECONDO NORMA EN Reaction to fire tests for building products Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI). Il metodo EN consiste nell applicazione di una fiamma prodotta da un bruciatore a diffusione su un campione di grandi dimensioni, disposto in modo da formare un angolo. In questo modo il campione e il bruciatore formano un diedro. Le dimensioni del campione sui due lati sono 1000 mm x 1500 mm e 500 mm x 1000 mm. L innesco è riprodotto da un bruciatore di forma triangolare, alimentato da propano che passa attraverso sabbia. I bruciatori di questo tipo presenti nel sistema sono due. Infatti, oltre a quello occorrente per innescare il prodotto (bruciatore principale) ne è presente un altro (bruciatore secondario) che viene acceso per primo e fornisce i dati di partenza di tutti i vari parametri. Tale bruciatore secondario viene spento in concomitanza con l accensione del bruciatore principale. Questo permette di registrare il contributo del bruciatore ai dati ottenuti durante la prova: quindi è possibile sottrarlo dai risultati finali. Questa prova si basa sulla misura del consumo di ossigeno (oxigen depletion) che avviene durante la combustione del prodotto. Dalla misura del consumo di ossigeno, per calcolo, si determina il rilascio di calore del materiale in prova. Tutti i fumi provenienti dalla combustione sono raccolti da una cappa e aspirati tramite un condotto di esaustione, dove vengono rilevati tutti i parametri necessari per elaborare i dati, ognuno tramite un analizzatore specifico e quindi raccolti da un sistema di acquisizione dati collegato a un Personal Computer. La diminuzione di ossigeno viene misurata da un rilevatore paramagnetico in percentuale rispetto la composizione dell aria. In combinazione con il consumo di ossigeno, si ha la produzione di anidride carbonica CO 2 (e in minima parte di monossido di carbonio CO). Nella classificazione addizionale si considera la produzione di fumo, misurata tramite la perdita di visibilità nel condotto di esaustione misurata da un gruppo ottico. Inoltre è presente una classificazione addizionale che considera la caduta di gocce o pezzi incandescenti e il loro tempo di spegnimento. Questo metodo di prova prevede la registrazione in continuo (ogni 3 sec) dei parametri necessari per il calcolo delle formule, si possono così ottenere dei grafici con la rappresentazione della funzione di un parametro dipendente dal tempo. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 8283 Ci sono tre parametri che vengono raccolti dall operatore: il tempo di innesco del provino, l eventuale raggiungimento dell estremità più lunga del provino e la presenza o meno del gocciolamento. La fiamma va applicata per 20 minuti, mentre il test dura 30 minuti perché la registrazione dei dati comprende anche i 5 minuti prima di effettuare il test in cui si determinano i valori di partenza e i 5 minuti dopo lo spegnimento del bruciatore. Per ogni prodotto si effettuano 3 test, eventualmente 5 nel caso ci sia disomogeneità tra i risultati di alcuni dei parametri tali per cui i valori rilevati determinano differenti classificazioni tra i provini. AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 8384 DESCRIZIONE PARAMETRI DI VALUTAZIONE SBI Su ogni rapporto di prova relativo al test EN 13823, sono riportati AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso IL FUOCO NELLA DIRETTIVA EUROPEA CPD 89/106 84 Vedere altro
COMPORTAMENTO AL FUOCO IL PVC IN EDILIZIA Centro di Informazione sul PVC Via M. U. Traiano, 7-20149 Milano www.pvcforum.it infopvc@tin.it 1. Gli edifici ed i comportamento al fuoco: progettazione, prevenzione Dettagli Guida alla protezione passiva dal fuoco. Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain
Guida alla protezione passiva dal fuoco Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain ED. FEBBRAIO 2012 Guida alla protezione passiva dal fuoco Le soluzioni Gyproc Saint-Gobain Nell ambito edile, la protezione dal Dettagli ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IMPIANTI IDRICI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE DIPARTIMENTO D.I.S.T.A.R.T. TESI DI LAUREA in Costruzioni Idrauliche IMPIANTI IDRICI PER LA SICUREZZA Dettagli Sistemi di protezione
Sistemi di protezione Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come Dettagli Ministero dell Interno
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno Manuale di prevenzione incendi Corso per i lavoratori Dettagli ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: LA PROGETTAZIONE DELLE PROTEZIONI ATTIVE ANTINCENDIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: LA PROGETTAZIONE Dettagli Giugno 2007. Le Guide. Periodico Quadrimestrale d Informazione e Comunicazione. caldaie a gas. Idee che scaldano la vita
24 Giugno 2007 Le Guide Periodico Quadrimestrale d Informazione e Comunicazione caldaie a gas Idee che scaldano la vita Per approfondire argomenti richiedere documentazione ricevere le preziose Guide Hermann Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli CAPITOLO 2 LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
CAPITOLO 2 LA PROTEZIONE ANTINCENDIO Insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni, agendo sulla Magnitudo. Si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità Dettagli PROTEZIONE ANTINCENDIO PROTEZIONE ANTINCENDIO
2. SOMMARIO 2....52 SOMMARIO...52 2.1 Premessa...52 2.2 MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA...54 2.2.1 Distanze di sicurezza...54 2.2.2 Resistenza al fuoco...57 2.2.3 La compartimentazione...62 2.2.4 La reazione Dettagli GUIDA PRATICA ALL ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELL EMERGENZA (D.Lgs. 626/94 e succ. mod. e int.; D.M. 10.03.1998)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA Area A Ambiente Sicurezza e Qualità Strada Nuova 65-27100 PAVIA Uffici: via S. Epifanio 12 27100 Pavia Tel: 0382-984827/8/9 Fax 0382-21020 Email: fisanit@unipv.it GUIDA Dettagli ESTINTORI PORTATILI. Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma
Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma ESTINTORI PORTATILI PROTEZIONE ATTIVA ALL INCENDIO 2 MANUALE PER L USO DEGLI ESTINTORI Dettagli 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone Dettagli Corso di Formazione per Addetti Antincendio
studio tecnico PE Progettazione Elettrica Sicurezza Globale Prevenzione Incendi Consulenze - Verifiche Perizie CTU Tribunale Torino dott. BARILE p.i. Nicola via F.lli Fiore 22-10040 LEINI (TO) Cell. 388.9449871 Dettagli RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli Sommario 1. Definizione ed oggetto 2. Fonti normative 3. Requisiti tecnici.
ANTINCENDIO - TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Sommario 1. Definizione ed oggetto 2. Fonti normative 3. Requisiti tecnici. 1. Definizione ed oggetto Dettagli (art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 626/94 ed All.VII del D.M.10.03.98) Organizzato e curato dal: Servizio di Prevenzione e Protezione UNIVERSITÁ di PISA
CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI INCARICATI DELL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 22 comma 5 del D.Lgs. Dettagli ANTEPRIMA. NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341. Prevenzione incendi: novità per gli uffici. periodico di informazione
ANTEPRIMA del Gruppo Silaq Anno 4 n 2 - Settembre 2006 NEWS Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 periodico di informazione Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 Dettagli LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI 1 METODOLOGIA DI ANALISI DI RISCHIO (D.M. 10/03/98, Allegato I) L analisi di rischio è solo da poco apparsa nello scenario legislativo nel campo della sicurezza Dettagli 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3
Sommario 1. SCHEDA INFORMATIVA 3 2. ATTIVITA PRINCIPALE 3 3. ATTIVITA SECONDARIA 3 4. DESCRIZIONE DELL IMMOBILE 3 5. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.P.G.P 14/01/1992 E DEL D.M. 26/08/1992 6 6. PROVVEDIMENTI Dettagli SISTEMI DI BARRIERE TAGLIAFIAMMA PER LA PROTEZIONE PASSIVA 2012
SISTEMI DI BARRIERE TAGLIAFIAMMA PER LA PROTEZIONE PASSIVA 2012 www.sati.it informa Il nostro programma di comunicazione digitale prevede una serie di newsletter inviate a tutta la clientela inserita Dettagli L EFFICIENZA ENERGETICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI
LA GUIDA DEL CONSUMATORE L EFFICIENZA ENERGETICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI Testi: Pieraldo Isolani Hanno collaborato i componenti del Gruppo di Lavoro Internazionale Riccardo Comini - ADICONSUM Italia Dario Dettagli Protezione antincendio nell edilizia in legno
Protezione antincendio nell edilizia in legno Manuale per la progettazione Nozioni di base Soluzioni pratiche Catalogo degli elementi costruttivi La forza naturale della roccia Sommario Progettare una Dettagli Guida all illuminazione di sicurezza Gianfranco Ceresini Febbraio 2004
1. Introduzione Guida all illuminazione di sicurezza Gianfranco Ceresini Febbraio 2004 Dal decreto del luglio 1939, riguardante gli ospedali, al decreto dell ottobre 2003, riguardante i distributori stradali Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (G. U. n. 218 del 16 settembre 1992) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica IL MINISTRO DELL INTERNO VISTA la legge 27 dicembre Dettagli CORSO PER I LAVORATORI DESIGNATI AL SERVIZIO ANTINCENDIO PER AZIENDE CLASSIFICATE DI TIPO A RISCHIO BASSO (D.10/03/1988)

References: Art. 2
 art. 1
 art. 202
 Art. 3
 Art. 4
 art. 2
 Art. 5
 art. 2
 Art. 6