Source: http://docplayer.com.br/2610276-Gestao-de-equipamentos-com-pcb.html
Timestamp: 2017-02-24 15:31:02+00:00

Document:
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COM PCB - PDF
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COM PCB
Download "GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COM PCB"
Letícia de Caminha Beretta
1 GUIA DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO DE EQUIPAMENTOS COM PCB Março 2010 Gestão de Equipamentos com PCB 1 /332 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PCB PROPRIEDADES DOS PCB E SEUS EFEITOS NA SAÚDE E NO AMBIENTE ONDE PODEMOS ENCONTRAR PCB COMO VERIFICAR SE É DETENTOR DE EQUIPAMENTOS COM PCB DESPISTE DE PCB NOS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS CONTENDO FLUÍDO COM MAIS DE 5 DM 3 DE PCB SOLO COM EVIDÊNCIAS DE CONTAMINAÇÃO INVENTARIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AINDA NÃO REPORTADOS DIAGRAMA DE ACTUAÇÃO MEDIDAS PARA UMA CORRECTA GESTÃO DE PCB FASE DE OPERAÇÃO ROTULAGEM DE EQUIPAMENTOS DESCONTAMINAÇÃO MANUSEAMENTO ARMAZENAGEM TEMPORÁRIA ACIDENTES TRANSPORTE ELIMINAÇÃO TÉCNICAS DE DESCONTAMINAÇÃO E ELIMINAÇÃO Gestão de Equipamentos com PCB 2 /333 ÍNDICE DE FIGURAS FIGURA 1: Exemplo de equipamento contendo PCB... 4 FIGURA 2: Ciclo de transmissão dos PCB FIGURA 3: Exemplo de kit de despiste existente no mercado FIGURA 4: Exemplo de kit para despiste de PCB em solo FIGURA 5: Diagrama de actuação FIGURA 6: Exemplos da rotulagem de equipamentos exigida pela legislação FIGURA 7: Exemplo de uma GAR ÍNDICE DE QUADROS QUADRO 1: Principais características dos métodos de detecção de PCB QUADRO 2: Tipologia de resíduos contendo PCB QUADRO 3: Custos indicativos associados à gestão de PCB QUADRO 4: Técnicas de descontaminação e eliminação de resíduos contaminados ou contendo PCB GLOSSÁRIO APA Agência Portuguesa do Ambiente ANR Autoridade Nacional dos Resíduos EEE Equipamentos eléctricos e electrónicos EPI Equipamento de protecção individual GAR Guia de Acompanhamento de Resíduos PCB Bifenilos policlorados PCT Terfenilos Policlorados POP Poluentes Orgânicos Persistentes ppm Partes por milhão REEE Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos SILOGR Sistema de Informação de Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos Gestão de Equipamentos com PCB 3 /334 1 INTRODUÇÃO Os POLICLOROBIFELINOS (PCB) são fluidos constituídos por uma família de produtos químicos sintéticos, largamente utilizados até meados dos anos 80 em diversas aplicações. Devido às suas propriedades dieléctricas, a principal aplicação foi em equipamento eléctrico, nomeadamente em óleos isolantes de transformadores e condensadores. Os PCB foram igualmente utilizados no fabrico de uma vasta gama de outros produtos como sejam por exemplo, lubrificantes, óleos de corte, plásticos, lâmpadas fluorescentes, entre outros adiante discriminados. A indústria foi o sector onde se verificou a maior aplicação destes compostos no entanto, a sua presença estendeu-se, naturalmente, a todo o tipo de infra-estruturas requerendo transformação de corrente eléctrica, como sejam edifícios de serviços, comércio e de habitação. FIGURA 1: Exemplo de equipamento contendo PCB Os PCB podem encontrar-se na sua forma pura ou diluídos em preparações, sendo que neste último caso, de acordo com a legislação nacional e europeia, considera-se que a mistura contem PCB se o teor dos mesmos na preparação for igual ou superior a 50 ppm (partes por milhão) ou 0,005% em peso. Os PCB possuem características de perigosidade para a saúde humana e para o ambiente, sendo considerados poluentes orgânicos persistentes (POP). Na União Gestão de Equipamentos com PCB 4 /335 Europeia, a sua comercialização foi definitivamente interdita a partir de 30 de Junho de 1986 pela Directiva 85/467/CEE de 1 de Outubro. O primeiro diploma legal que em Portugal limitou a utilização destes compostos foi o Decreto-Lei n.º 378/76 de 20 de Maio. Neste Diploma houve já a preocupação da aproximação à regulamentação comunitária no que respeita à comercialização de substâncias e preparações perigosas com objectivo de salvaguardar a saúde humana e o ambiente. Decorridos doze anos sobre a data da publicação do Decreto-Lei n.º 378/76, e, sobretudo, após a adesão de Portugal à CEE, foi publicado o Decreto-Lei n.º 221/88 de 28 de Junho, que consagrou uma estratégia relativa à eliminação dos PCB e inseriu-se no processo de harmonização da legislação comunitária. Desde então, a legislação nacional posteriormente publicada, estabelece metas para a descontaminação e/ou eliminação progressiva destes compostos e equipamentos que os contêm, tendo como data limite o ano de A legislação nacional prevê a elaboração de um guia de recolha e posterior eliminação de equipamentos contendo PCB. Neste sentido, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) publica o presente GUIA DE BOAS PRÁTICAS que tem por objectivo apresentar orientações para uma correcta gestão de PCB e equipamentos que os contêm. Este documento destina-se a todos os detentores de equipamentos que contenham ou possam conter PCB, independentemente das quantidades e concentrações presentes, em serviço ou desactivados. O guia tem por objectivo fornecer orientações para o correcto manuseamento destes equipamentos, durante a sua vida útil e até à fase de descontaminação ou eliminação, apresentando um conjunto de medidas para prevenir os impactes ambientais associados ao manuseamento de PCB e assegurar a segurança e saúde de pessoas e bens e do ambiente. O presente documento fornece as seguintes informações: Enquadramento legal nacional associado aos PCB; Efeitos dos PCB na saúde e no ambiente; Equipamentos e actividades onde poderão existir PCB; Metodologia para verificar a existência de PCB em fluidos de equipamentos; Medidas para uma correcta gestão de PCB e equipamentos que os contêm; Gestão de Equipamentos com PCB 5 /336 Orientações para envio a destino final; Tecnologias de eliminação de PCB. Gestão de Equipamentos com PCB 6 /337 2 ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PCB Actualmente, a gestão dos PCB e dos equipamentos que os contêm, está regulada pelo Decreto-Lei n.º 277/99 de 23 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2007 que estabelece as regras a que ficam sujeitas a eliminação dos PCB, a descontaminação ou a eliminação de equipamentos que contenham PCB e a eliminação de PCB usados, tendo em vista a destruição total destes, transpondo para o direito interno a Directiva 96/59/CE do Conselho de 16 de Setembro de De acordo com a referida legislação nacional e europeia, entende-se por PCB: Policlorobifenilos; Policlorotrifenilos; Monometilotetraclorodifenilmetano; Monometilodiclorodifenilmetano; Monometilodibromodifenilmetano; Qualquer mistura com um teor acumulado das substâncias acima referidas superior a 0,005% em peso (ou 50 ppm). O Decreto-Lei n.º277/99 obriga ainda à inventariação dos equipamentos que contêm PCB e resíduos de PCB, através de informação fornecida pelos respectivos detentores. Assim, de acordo com o artigo 4º deste Diploma, todo o detentor de equipamentos que contenham mais de 5 dm 3 de PCB (no caso dos condensadores eléctricos o limiar de 5dm 3 incluirá todos os elementos do seu conjunto) deve comunicar à Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR) a quantidade que detém, através da informação prevista no anexo I do Decreto-Lei n.º 72/2007. A APA enquanto ANR, tem vindo a desenvolver esforços, junto dos detentores e potenciais detentores de PCB, para que procedam, à actualização do inventário existente, nos moldes definidos na legislação nacional. São escassas as instalações que, ao nível comunitário, possuem características adequadas para a eliminação e descontaminação de PCB e equipamentos que os contenham. Assim, a legislação publicada criou mecanismos para que os processos de descontaminação e eliminação decorram de forma faseada, estabelecendo-se a respectiva planificação até ao ano de 2010, em função da data de fabrico dos equipamentos. Gestão de Equipamentos com PCB 7 /338 A legislação nacional proíbe: A comercialização e a preparação de PCB; Qualquer tipo de incineração de PCB e/ou de PCB usados em navios; A separação de PCB de outras substâncias com vista à sua reutilização; O enchimento de transformadores com PCB. Por motivos de segurança, a manutenção de transformadores com PCB apenas pode continuar se tiver como objectivo assegurar que os PCB neles contidos satisfazem as regras ou especificações técnicas relativas à qualidade dieléctrica, desde que estes equipamentos se encontrem em bom estado e não apresentem fugas (artigo 7º, número 3 do Decreto-Lei n.º277/99 de 23 de Julho). No que diz respeito aos transformadores cujos fluidos possuam níveis de contaminação mais baixos, ou seja, entre 50 a 500 ppm, é admitida a sua eliminação no fim da sua vida útil (artigo 6º do Decreto-Lei n.º 277/99). Gestão de Equipamentos com PCB 8 /339 3 PROPRIEDADES DOS PCB E SEUS EFEITOS NA SAÚDE E NO AMBIENTE Os PCB constituem uma família de produtos químicos sintéticos, sem cor, formados por átomos de cloro, carbono e hidrogénio. Possuem um vasto leque de propriedades físicoquímicas, das quais se destacam as seguintes: Resistem a altas temperaturas, não se inflamando com facilidade; São maus condutores eléctricos e apresentam uma elevada estabilidade química e térmica; Decompõem-se em ácido clorídrico e dióxido de carbono entre 800ºC e 1000ºC; São estáveis até aos 400 ºC, temperatura a partir da qual, na presença de oxigénio, se decompõem formando dioxinas e furanos; Espalham-se facilmente em superfícies formando uma película fina; São dificilmente oxidáveis; São resistentes à acção de ácidos e bases; Não atacam metais; São pouco solúveis em água; São solúveis em solventes orgânicos; Possuem uma elevada constante dieléctrica; Possuem baixa pressão de vapor à temperatura ambiente; O ponto de inflamação situa-se entre 170ºC e 380ºC. São pouco biodegradáveis. Devido a algumas das propriedades acima descritas, os PCB tiveram uma vasta aplicação industrial. A sua produção iniciou-se em 1929 e alcançou o pico nos anos 70. No capítulo 4 deste guia, apresenta-se uma descrição mais detalhada das várias aplicações dos PCB e o tipo de equipamentos onde foram utilizados. Os PCB possuem características de perigosidade para a saúde humana e para o ambiente, as quais se devem à sua persistência e bio-acumulação, fazendo com que estejam incluídos na lista de poluentes orgânicos persistentes (POP) listados no Protocolo UN/CE acordado em Estocolmo em Maio de Gestão de Equipamentos com PCB 9 /3310 Apesar de os PCB não serem produzidos actualmente, o ser humano continua a estar exposto a estes compostos, uma vez que os mesmos persistem no ambiente por décadas devido à sua resistência à degradação. Os seres vivos em geral e o próprio homem absorvem os PCB através da pele, da cadeia alimentar e por inalação. Apresenta-se de seguida uma figura ilustrativa do ciclo de transmissão dos PCB. FIGURA 2: Ciclo de transmissão dos PCB Os PCB, como POP, caracterizam-se pela sua resistência à degradação pelas vias química, fotolítica e biológica, características que favorecem a persistência desta substância no ambiente durante muito tempo e o seu transporte para longas distâncias (bioacumulação). Os PCB apresentam ainda a capacidade para se bioamplificar (i.e. acumulação progressiva ao longo da cadeia alimentar) em condições ambientais específicas, podendo atingir concentrações toxicológicas importantes. Actualmente, a libertação de PCB para o ambiente pode ainda ocorrer, nomeadamente através de situações de descargas indevidas de fluidos contendo PCB, fugas de equipamentos eléctricos contaminados, armazenamento irregular de resíduos contaminados, entre outras. Gestão de Equipamentos com PCB 10 /3311 Além dos efeitos nocivos dos PCB para o ambiente, a exposição a cada um dos compostos está associada a diversos malefícios para a saúde pública. Experiências com animais revelaram que os PCB podem causar cancro e afectar o funcionamento dos sistemas imunitário, reprodutivo, nervoso e endócrino. Contudo, no que se refere aos efeitos sobre o ser humano, as únicas descobertas clínicas consistente apontam como efeito mais comum da exposição a teores elevados de PCB o cloroacne, condição que provoca lesões na pele, desfigurando-a. Não obstante o referido, alguns estudos sobre humanos revelaram dados que poderão indiciar a existência de outros efeitos nãocancerígenos bem como de efeitos potencialmente cancerígenos, incluindo dados a nível do fígado. A absorção de PCB pelos seres vivos pode processar-se através da pele, por inalação e pela cadeia alimentar, sendo esta última a causa de contaminação mais comum. Dentro do organismo, estes compostos são transportados através da corrente sanguínea para os vários músculos e para o fígado. Por serem altamente lipofílicos, os PCB têm tendência a depositar-se nos tecidos adiposos viscerais, onde vão estimular as enzimas do fígado, alterando a sua função. Gestão de Equipamentos com PCB 11 /3312 4 ONDE PODEMOS ENCONTRAR PCB As características dos PCB fizeram destes compostos ideais para a elaboração de uma ampla gama de produtos industriais e de consumo. Como já foi referido, o inicio da produção industrial de PCB iniciou-se em 1929, tendo atingido o pico nos anos 70. Devido às suas propriedades dieléctricas, foram essencialmente utilizados como óleos isolantes em transformadores e condensadores eléctricos, mas a sua aplicação não se limitou a estes equipamentos, tendo também sido utilizados na produção de uma vasta gama de outros produtos, tais como: Fluidos de transferência de calor; Óleos de corte industriais; Lubrificantes hidráulicos; Pesticidas (prolongando o seu tempo de vida); Adesivos; Ingredientes em tintas e outros materiais de revestimento; Sistemas hidráulicos; Plásticos; Lâmpadas fluorescentes; Retardadores de chama; Fluidos anti-congelantes. A grande maioria dos compostos de PCB é conhecida pelos seus nomes comerciais, sendo PIRALENE, AROCLOR, PHENOCLOR e KANECHLOR os mais comuns. Conforme já referido, os PCB foram interditos em 1986, data a partir da qual foi proibida a sua comercialização e aplicação nos produtos acima descritos, produtos estes, em cuja concepção, passaram a ser utilizadas matérias-primas alternativas. Por este facto, passados 25 anos após a interdição dos PCB, já não será de esperar a sua presença em produtos cujo ciclo de vida é mais reduzido e/ou que necessitam de substituição mais frequente, como por exemplo, óleos de lubrificação e hidráulicos, lâmpadas fluorescentes, etc.. No entanto, para equipamentos cujo ciclo de vida é mais longo e que portanto se encontram ainda em funcionamento (ou desactivados), se a respectiva data de fabrico Gestão de Equipamentos com PCB 12 /3313 for anterior a 1986, terão uma elevada probabilidade de conter PCB. Assim, as potenciais fontes de PCB ainda existentes são as seguintes: Equipamento eléctrico incluindo transformadores, condensadores, resistências e bobinas de indução, em ambiente industrial mas também em edifícios de serviços, comércio e habitação; Caldeiras de fluído térmico utilizadas para aquecimento na indústria; Equipamentos de refrigeração com fluído anti-congelante. Também é ainda possível encontrar PCB em pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos de utilização doméstica, fabricados até 1980 como por exemplo: Frigoríficos; Máquinas de lavar; Acessórios para iluminação fluorescente; Secadores. De notar que muitos equipamentos fabricados após 1986 com fluidos isentos de PCB, foram posteriormente contaminados durante operações de manutenção realizadas de forma imprópria. Assim, os equipamentos para os quais existam suspeitas de que possam estar contaminados, deverão ser despistados. De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 277/99, entende-se por equipamentos que contenham PCB: Qualquer equipamento que contenha ou tenha contido PCB (por exemplo, transformadores, condensadores, recipientes que contenham depósitos residuais) e que não tenha sido descontaminado. Os equipamentos de qualquer tipo que possam conter PCB devem ser tratados como se o contivessem, excepto se razoavelmente se puder presumir o contrário. Gestão de Equipamentos com PCB 13 /3314 5 COMO VERIFICAR SE É DETENTOR DE EQUIPAMENTOS COM PCB 5.1 IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO POTENCIALMENTE CONTAMINADO Na identificação de equipamentos potencialmente contaminados, deverão ser seguidas as acções seguidamente apresentadas: 1º) Verificar se é detentor de equipamentos ou partes de equipamentos do tipo dos listados no Capítulo 4. Se nas instalações se encontra um posto de transformação (PT) propriedade da EDP, será esta empresa responsável pela gestão do equipamento e não o proprietário da instalação onde o PT se encontra. 2º) Verificar a data de fabrico do equipamento. Para equipamentos com data anterior a 1986, haverá uma elevada probabilidade de o respectivo óleo ou fluído conter PCB. Referindo ainda o exemplo de um PT propriedade da EDP, apesar de o despiste de PCB não ser da responsabilidade do proprietário da instalação onde este PT se encontra, sugere-se o contacto com a EDP no sentido de averiguar se esta empresa possui o respectivo transformador inventariado e despistado. 3º) Contactar o fornecedor do equipamento e/ou, em caso de o equipamento já ter sido intervencionado, contactar a empresa de manutenção. Estas empresas poderão atestar se o óleo utilizado no fabrico ou manutenção está isento de PCB. Nestes casos é disponibilizado um certificado com as características do óleo/fluído presente isento de PCB. 4º) Se não for possível obter a informação anterior, poderá ser realizada uma análise de despiste, que consiste num kit que mede o teor de cloro. Existem no mercado empresas que disponibilizam kits que poderão ser facilmente utilizados in situ pelo detentor dos equipamentos. A metodologia de despiste é apresentada seguidamente. 5.2 DESPISTE DE PCB NOS EQUIPAMENTOS Actualmente os PCB podem ser detectados e quantificados por dois métodos diferentes, em óleos isolantes: Método Colorimétrico; Gestão de Equipamentos com PCB 14 /3315 Método Cromatográfico. O método colorimétrico utiliza sódio metálico para remover o cloro dos PCB presentes na amostra e o indicador é utilizado para detectar a presença de cloro na amostra. É um método rápido e expedito, aprovado pela EPA (Environmental Protection Agency) EPA SW-846 Method Na figura seguinte, apresenta-se um exemplo de kit de despiste de PCB existente no mercado, utilizando o método colorimétrico. FIGURA 3: Exemplo de kit de despiste existente no mercado O kit determina a presença de todos os átomos de cloro existentes na amostra, não diferenciando os compostos de PCB de outros compostos clorados, como por exemplo o triclorobenzeno, que também pode estar presente nos óleos dos transformadores. Esta incapacidade de distinguir a origem dos átomos de cloro pode resultar em falsos positivos, ou seja, o óleo indica a presença de mais de 50 ppm de cloro, no entanto isso não significa que a concentração de PCB seja superior a 50 ppm. O kit colorimétrico é muito útil quando se pretende efectuar um despiste rápido e económico ao teor de PCB num fluído. Se a concentração de cloro determinada com recurso ao kit for inferior a 50 ppm, o fluído está isento de PCB, se for superior, terá de ser realizada uma análise pelo método cromatográfico para determinação da concentração de PCB. Gestão de Equipamentos com PCB 15 /3316 O método cromatográfico (CEI ou EPA Method 600/ ) utiliza uma técnica complexa e é um método mais oneroso, no entanto, é necessário recorrer a esta técnica em amostras de óleo com mais de 50 ppm de cloro, no sentido de identificar e quantificar a concentração de PCB na amostra. A análise é realizada em laboratório por técnicos qualificados. O equipamento necessário é constituído por um cromatógrafo gasoso ao qual está acoplado um detector micro de captura electrónica. De uma forma resumida, apresentam-se no Quadro 1, as principais características dos dois principais métodos de detecção de PCB. QUADRO 1: Principais características dos métodos de detecção de PCB MÉTODO Colorimétrico Cromatografia gasosa CARACTERÍSTICAS Simples Económico Não necessita de pessoal especializado Pode ser usado in situ Rápido Não dá um valor numérico para a concentração Interpreta todos os átomos de cloro como PCB Pode dar falsos positivos Complexo Oneroso e moroso Efectuado em laboratórios especializados Identifica e quantifica o valor de cada PCB Baixo limite de detecção Raramente dá valores falsos positivos Método normalizado por entidades Europeias e Americanas A despistagem de PCB através dos métodos acima descritos é assegurada em Portugal por algumas empresas especializadas. A listagem dos operadores devidamente licenciados para a gestão de PCB pode ser obtida através do Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos (SILOGR), no portal da APA, em 5.3 EQUIPAMENTOS CONTENDO FLUÍDO COM MAIS DE 5 dm 3 DE PCB Se a concentração de PCB no fluído de um equipamento for superior a 50 ppm, então de acordo com a legislação nacional, o equipamento encontra-se contaminado com PCB. Gestão de Equipamentos com PCB 16 /3317 Neste caso, se o volume de fluído for superior a 5 dm 3, trata-se de um equipamento que carece de inventariação, pelo que se deverá reportar à APA. Este equipamento deverá ser descontaminado e/ou eliminado de acordo com as disposições da legislação em vigor sobre esta matéria. O inventário a enviar à APA encontra-se em formato de tabela de Excel e poderá ser obtido no portal da APA: em Políticas de Ambiente> Resíduos> Gestão de Resíduos> Resíduos Sectoriais> Inventário PCB. Os dados a preencher no formulário, de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 72/2007 de 27 de Março, a saber: Dados de identificação do detentor; Tipo de equipamento; Identificação do equipamento (marca e número); Número de equipamentos; Localização (interior ou exterior de edifícios); Município onde se localiza; Fim de utilização (ano); Peso total do equipamento; Quantidades de PCB; Concentração em PCB; Tipo de tratamento ou substituição; Data do tratamento ou substituição. Juntamente com o inventário, os detentores deverão enviar à APA cópias dos boletins de análise realizadas aos óleos assim como cópias dos certificados de descontaminação e/ou entrega e eliminação de PCB. Se o volume de óleo for inferior a 5 dm 3, o equipamento não carece de inventariação sendo considerado no grupo dos equipamentos com pequenas quantidades de PCB. Independentemente da quantidade de óleo presente, bem como da necessidade ou não de inventariação, deverá ter-se em consideração as melhores técnicas descritas no Capítulo 6 para a correcta gestão destes equipamentos. Gestão de Equipamentos com PCB 17 /3318 5.4 SOLO COM EVIDÊNCIAS DE CONTAMINAÇÃO A contaminação de solos com PCB pode ocorrer em caso de derrames ou fugas de fluidos contidos em equipamentos em serviço ou desactivados ou fluidos armazenados em contentores. Caso haja evidências de contaminação de solos com PCB, poderá ser efectuado o despiste com um kit próprio para solos. Pode analisar-se qualquer tipo de solo incluindo areias, sedimentos, argilas e betão. FIGURA 4: Exemplo de kit para despiste de PCB em solo A metodologia é semelhante à já descrita para a despistagem de PCB em fluidos. O kit para solos baseia-se no método colorimétrico que determina o teor de compostos de cloro totais na amostra. Caso o resultado seja positivo (superior a 50ppm), deverá ser determinada a concentração de PCB através de uma análise laboratorial. Portugal ainda não dispõe de legislação que defina critérios ou valores de referência para poluentes em solos, consoante os seus usos. Os resultados obtidos nas análises realizadas a solo potencialmente contaminado poderão ser comparados com Normas internacionais, indicando-se a título de exemplo as normas de Ontário, no Canadá. Ontário possui critérios de qualidade para o solo nomeadamente, valores de referência para diversos poluentes que foram definidos com o objectivo de proteger a saúde humana e o ambiente contra efeitos adversos causados por níveis elevados de contaminação do solo. O guia intitula-se Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontário. Gestão de Equipamentos com PCB 18 /3319 Em caso de contaminação comprovada do solo, deverá ser efectuada uma avaliação da contaminação em profundidade para determinação da extensão da pluma e do volume de solo contaminado. 5.5 INVENTARIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AINDA NÃO REPORTADOS De acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º72/2007, os equipamentos potencialmente contaminados com PCB identificados em 2009 que devido a causas de força maior, devidamente justificadas, não tenham sido analisados durante esse ano poderão ser analisados até 1 de Abril de 2010, devendo, em caso de concentração superior a 0,005% em peso e se o conteúdo de PCB for superior a 5 dm 3, ser actualizado de imediato o inventário previsto no artigo 4º do referido Decreto-Lei e que, como já referido, poderá ser obtido no portal da APA: em Políticas de Ambiente> Resíduos> Gestão de Resíduos> Resíduos Sectoriais> Inventário PCB. 5.6 DIAGRAMA DE ACTUAÇÃO Na figura seguinte apresenta-se um diagrama que esquematiza as acções a tomar no que respeita a equipamentos contaminados ou potencialmente contaminados com PCB, face às disposições da legislação nacional. Gestão de Equipamentos com PCB 19 /3320 EQUIPAMENTO POTENCIALMENTE CONTAMINADO COM PCB DESPISTAGEM DE PCB NO ÓLEO ISOLANTE COM KIT DE DETECÇÃO DE CLORO POSITIVO >50 ppm NEGATIVO < 50 ppm TEOR DE PCB < 50 ppm EQUIPAMENTO ISENTO DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PCB POR CROMATOGRAFIA EQUIPAMENTO ISENTO DE PCB TEOR DE PCB > 50 ppm EQUIPAMENTO CONTAMINADO QUANTIDADE DE FLUÍDO <5 dm 3 Equipamento não sujeito a inventariação. Deve ser retirado e separado assim que equipamento principal seja desactivado QUANTIDADE DE FLUÍDO > 5 dm 3 Carece de inventariação e comunicação à ANR/APA TEOR DE PCB ENTRE 50 E 500 ppm Pode ser descontaminado e/ou eliminado após final da vida útil TEOR DE PCB > 500 pmm Descontaminação ou eliminação antes de: 1 de Janeiro 2010 Data fabrico desconhecida ou de Dezembro de Data fabrico > 1980 FIGURA 5: Diagrama de actuação Gestão de Equipamentos com PCB 20 /3321 6 MEDIDAS PARA UMA CORRECTA GESTÃO DE PCB Os detentores devem tomar as medidas necessárias para garantir, logo que possível, a correcta eliminação dos PCB usados e a descontaminação ou eliminação dos PCB e dos equipamentos que os contenham. Recorde-se que o prazo máximo fixado pela legislação nacional é o ano 2010, sendo que, no caso especifico de transformadores com menos de 500 ppm, poderá ser admitida a sua eliminação no fim da sua vida útil. Apresentam-se em seguida algumas medidas a considerar na gestão de PCB e equipamentos contendo PCB, desde a operação até à sua eliminação, de forma a evitar impactes para a saúde humana e para o ambiente. As medidas apresentadas são aplicáveis quer a equipamentos em serviço, quer a equipamentos desactivados. 6.1 FASE DE OPERAÇÃO Na fase de operação dos equipamentos deverão ser consideradas as seguintes medidas: Efectuar um inventário de todos os equipamentos contendo PCB na instalação incluindo indicação da sua localização; Cumprir o estipulado nos planos de manutenção de forma a prevenir fugas; Nos locais onde que existam PCB devem colocar-se meios de prevenção contra derrames; Comprovar que as medidas de contenção para derrames são as mais apropriadas de forma a permitir conter os resíduos líquidos, em caso de derrame; Identificar o equipamento ou material contendo PCB, com as seguintes informações (artigo 4º, número 7 do Decreto-Lei n.º 72/2007): a) Símbolo de perigo a cruz de Santo André, em cor preta, sobre fundo amareloalaranjado, com a inscrição «NOCIVO», de acordo com o estipulado no anexo II do Decreto-Lei n.º 82/95, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 260/2003 de 21 de Outubro; b) Frases de risco e conselhos de prudência, consoante o caso: «Contém policlorobifenilos PCB»; «Perigo de efeitos cumulativos»; «Não se desfazer deste Gestão de Equipamentos com PCB 21 /3322 produto ou do recipiente sem tomar as devidas precauções»; «Em caso de incêndio e ou explosão, não respirar os fumos»; c) Outras indicações: Nome, morada e números de telefone e fax da(s) pessoa(s) a contactar em caso de fugas ou derrames; Manter os trabalhadores fora de toda a possível fonte de contaminação, devendo os mesmos permanecer nos locais somente o tempo necessário para prestar o serviço de inspecção aos materiais armazenados; Proteger o trabalhador por meio de equipamento de protecção individual (EPI); Os trabalhadores devem receber formação adequada em matéria de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho e procedimentos relacionados com produtos químicos e riscos físicos e biológicos. 6.2 ROTULAGEM DE EQUIPAMENTOS A legislação nacional obriga à rotulagem de equipamentos contaminados com PCB que contenham mais de 5 dm 3 de fluído (número 6, artigo 4º do Decreto-Lei n.º277/99). O anexo II do Diploma apresenta as informações obrigatórias que deverão constar do rótulo. Na figura 6 apresenta-se um exemplo. Os equipamentos para os quais tenha sido determinado, pelos respectivos detentores, que os fluidos contêm entre 0,05% e 0,005% em peso de PCB, devem ser rotulados como PCB contaminados 0,05% (número 3, artigo 4º do Decreto-Lei n.º 72/2007). Exemplo de rótulo para equipamento contaminado com PCB Exemplo de certificado para equipamento isento de PCB FIGURA 6: Exemplos da rotulagem de equipamentos exigida pela legislação Gestão de Equipamentos com PCB 22 /3323 6.3 DESCONTAMINAÇÃO Por descontaminação entende-se, na acepção do Decreto-Lei n.º 277/99, O conjunto das operações que tornam reutilizáveis ou recicláveis os equipamentos, objectos, materiais ou fluidos contaminados por PCB ou que permitem a sua eliminação em condições de segurança, e que podem incluir a sua substituição, ou seja, o conjunto de operações que consistem em substituir os PCB por um fluído adequado que não contenha PCB. Assim que possível, o operador deverá proceder à substituição do óleo contaminado com PCB por outro isento destas substâncias. A descontaminação de fluidos contendo PCB deverá ser realizada por empresas devidamente licenciadas para o efeito. Existem no mercado várias empresas especializadas para a realização deste serviço. Os equipamentos descontaminados que tenham contido PCB devem, igualmente, ser sujeitos a marcação, devendo cada unidade de equipamento descontaminado ostentar uma inscrição clara e indelével, cunhada ou gravada, que inclua as seguintes indicações, na língua do país em que o equipamento for usado: "EQUIPAMENTO DESCONTAMINADO QUE CONTEVE PCB", conforme Anexo II do Decreto-Lei n.º 277/ MANUSEAMENTO O manuseamento de PCB não deverá ser exercido por pessoas com inflamação das vias respiratórias, doenças crónicas, doenças infecciosas, eczemas e dermatites alérgicas, bem como pessoas que apresentam reacções específicas; Em contacto directo com o produto deve-se usar óculos de segurança ou protector facial, luvas à base de acetato de polivinil ou polietileno, botas ou sapatos com sola sintética e roupas protectoras (avental não absorvente descartável); Não devem ser usados EPI à base de borracha. As roupas contaminadas não podem ser usadas novamente, devendo ser descartadas e enviadas para incineração; O manuseamento de equipamentos que contenham PCB a temperaturas Gestão de Equipamentos com PCB 23 /33 Exibir mais
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMA/STC/CRS Nº 1, DE 10 DE JUNHO DE 1983
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMA/STC/CRS Nº 1, DE 10 DE JUNHO DE 1983 Disciplina as condições de armazenamento e transporte de bifenilas policloradas (PCBs) e/ou resíduos contaminados com PCBs. O Secretário Especial Leia mais FICHA DE SEGURANÇA DESENTUPIDOR DE TUBAGEM LINHA PROFISSIONAL
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA PROMINOL P 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Data de emissão: 13 / 03 / 08 Nome do produto: Uso do produto: PROMINOL P Adubo Empresa responsável pela comercialização: Leia mais FICHA DE SEGURANÇA 2001/58/CE Data de revisão: 08/04/2014 Pág. 1 de 6
1. Identificação da substância/preparação e da sociedade / empresa Identificação da substância / preparação Nome comercial: LUSO EXTRUDER Código do produto: TPVE 301 Utilização da substância / da preparação: Leia mais SIGOU. Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados
SIGOU Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados 1 O que é a ECOLUB? A ECOLUB, referência na requalificação de resíduos industriais perigosos, é uma marca registada da SOGILUB, Sociedade de Gestão Integrada Leia mais Produtos químicos PERIGOSOS
Nome do Produto: VERCLEAN 900 FISQP N.º: 02 Página: 1/7 Última Revisão: 08/04/13 1. Identificação do Produto e da Empresa Nome do Produto: DETERGENTE VERCLEAN 900 Código Interno de Identificação: 101 Nome Leia mais HI 701-25 Reagente para Cloro Livre
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA PROMI FERTIL Especial Hortícolas 18-8-6 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Data de emissão: 13 / 03 / 08 Nome do produto: Promi-Fertil Especial Hortícolas 18-8-6 Uso do Leia mais Designação do Produto
PÁGINA: 1 de 6 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Ref.ª HSEL120 Designação do Produto Fresh LV Aplicação O FRESH LV é um limpa vidros multiusos recomendado, para limpeza de vidros, ceramica, fórmica, melamina, Leia mais Ficha de Dados de Segurança De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006
Ficha de Dados de Segurança De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 Soft Care Crema Revisão: 2012-11-26 Versão 02 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1 Identificador Leia mais FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ
FIS 00001 1/6 1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do Produto: Empresa: Endereço: Água sanitária Super Cândida Indústrias Anhembi S/A Matriz: Rua André Rovai, 481 Centro Osasco SP Telefone: Matriz: Leia mais FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010)
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REGULAMENTO CE N.o 1907/2006 - REACH) Versão 5.1 (19/12/2012) - Página 1/5 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010) SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO Leia mais Pode causar irritação na mucosa e dores abdominais. Não são conhecidos casos de irritação nas vias respiratórias.
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ FISPQ nº 032 Página 1 / 5 Data da última revisão 08/05/2008 1 Identificação do produto e da empresa Nome do produto: Tinta P.V.A.para Artesanato Leia mais FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO. 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO /EMPRESA 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO /EMPRESA * Identificação do Produto: * Principais Usos: * Código Interno: M-30.XXX * Identificação da Empresa: Planquímica Industrial e Comercial Ltda. * Endereço: Rua Dos Rubis, Leia mais Designação do Produto
PÁGINA: 1 de 5 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Ref.ª HSEL106_107 Designação do Produto Cook Desengordurante Aplicação O COOK DESENGORDURANTE é um desengordurante e desincrustante enérgico de gorduras de difícil Leia mais FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIÍMICO ( FISPQ )
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUÍMICOS 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome Comercial do produto: CJI MASTER HARD SS Nome da empresa: Endereço: Rua Hermínio Poltroniere, 198 Leia mais FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ 00 REVISÃO: 10/2014 PÁGINA 1/5 INDUCOLA A
FISPQ 00 REVISÃO: 10/2014 PÁGINA 1/5 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Inducola A Código interno: 5003 Empresa: Indutil Indústria de Tintas Ltda. e-mail: indutil@indutil.com.br Endereço: Leia mais FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico FOSFATO DE ZINCO SOLUÇÃO
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA BIOESTIM K 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Data de emissão: 13 / 03 / 08 Nome do produto: Uso do produto: BIOESTIM K Adubo Empresa responsável pela comercialização: Leia mais Substâncias perigosas: Esteja atento, avalie e proteja
Substâncias perigosas: Esteja atento, avalie e proteja ON END OPEN Lavandarias a seco e limpezas www.campanhaquimicos.eu Avaliação de riscos na utilização de substâncias perigosas Campanha Europeia CARIT Leia mais MÓDULO IV SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
Programa de formação sobre a aplicação de MÓDULO IV SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS TEMA 1 ASPECTOS TOXICOLÓGICOS DA APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊTICOS TENDO EM CONSIDERAÇÃO A Leia mais Sob condições normais de uso não deve apresentar riscos significativos à saúde. Não se espera nenhum efeito sobre o meio ambiente
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto Lubrificante para corrente Código interno de identificação 00.00.000.000 Nome da empresa Endereço Aeroflex Indústria de Aerosol Ltda. Rod. BR 116 Leia mais Ingredientes que contribuam para o perigo: Nome químico ou genérico N CAS % Classificação e rotulagem
1. Identificação do substrato/ preparação e empresa 1.1 Nome do produto: Massa de corte no. 897, artigo 931A 1.2 Nome, endereço e número de telefone do fabricante: Fabricante: Endereço: Schumacher Precision Leia mais SISTA SOLYPLAST CASA DE BANHO. Fecha de Revisión xx/xx/xx Versión xx
HENKEL IBERICA Henkel Hoja de Seguridad Según Directiva 93/112/CE (rev 2001/58/CE) SISTA SOLYPLAST CASA DE BANHO Fecha de Revisión xx/xx/xx Versión xx Idioma: Tipo: División: Div. Jerarquía: Unidad Est.Negocio: Leia mais INDUFIX FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ 014 REVISÃO: 30/03/2014 PÁGINA 1/6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
FISPQ 014 REVISÃO: 30/03/2014 PÁGINA 1/6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Indufix Código interno: 2000 Empresa: Indutil Indústria de Tintas Ltda. e-mail: indutil@indutil.com.br Leia mais Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. SEÇÃO I - Identificação do Produto Químico e da Empresa
SEÇÃO I - Identificação do Produto Químico e da Empresa Nome do produto: COLA PVA EXTRA FORMICA Nome da empresa: Formiline Indústria de Laminados Ltda. Endereço: Estrada Portão do Honda, 120 Rio Abaixo Leia mais FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos Pág. 1 de 5
Página 1 de 5 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1. Identificador do produto 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Leia mais - H e x a Q u í m i c a L t d a. -
FISPQ FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO - EMPRESA Produto: TINTA ACRÍLICA P/PISO HIDROSSOLÚVEL Cores: Diversas Principais usos: Indicado para aplicação em peças metálicas, Leia mais FICHA DE SEGURANÇA. Ampola Química R-Cas
Página: 1 de 5 F : Altamente Inflamável Xn : Nocivo Apresentamos os novos e correspondentes Pictogramas, segundo o novo Regulamento CRE (classificação, rotulagem e embalagem) (Regulamento (CE) n.º 1272/2008), Leia mais FISPQ FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS
DATA DE APROVAÇÃO: 31/08/2012 Página 1 de 6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto Metrofix Fabricado por: Lwart Química Endereço Rodovia Marechal Rondon, Km 303,5, Lençóis Paulista-SP Leia mais Ficha de dados de segurança
Data de Impressão: 09.12.2014 Página 1 de 5 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1. Identificador do produto 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou Leia mais Ficha de dados de segurança Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º
página: 1/7 1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa Identificador do produto Código do produto: 146451 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Leia mais Produto: Denvercril RA701 Nº FISPQ: 079 Revisão: 00. Denver Indústria e Comércio Ltda. denver.resinas@denverresinas.com.br
Ficha de dados de segurança Data de emissão: 10-04-2015 Versão: 02.00/PRT SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1. Identificador do produto Designação comercial: LGGB 2 Leia mais Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ
Página: 1/10 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome comercial: ITA Anti Espumante. Nome químico do principal componente: Cola Coqueiro Granulada. Código interno de identificação do produto: ITA1228. Leia mais FICHAS DE SEGURANÇA segundo 93/112/CEE (rev. 2001/58/CE)
FICHAS DE SEGURANÇA segundo 93/112/CEE (rev. 2001/58/CE) 1. Identificação da Preparação e da Empresa Nome Comercial: Sista Solyplast Neutra Silicone Fabricante/Fornecedor: Henkel Adhesivos y Tecnologias, Leia mais LIMPA- PEDRAS. FISPQ-004 Pag. 1 de 6 1. IDENTIFICAÇÃO DOPRODUTO E DA EMPRESA. Nome Comercial do Produto :
DATA DE APROVAÇÃO: 22/11/2011 Página 1 de 6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto LW 55 - Primer Nome da empresa Lwart Química Ltda. Endereço Rodovia Marechal Rondon, Km 303,5, Lençóis Leia mais Revisão 15 Abril/13 FISPQ N o 0002-13 Página 1 de 5
PÁGINA: 1 de 5 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Ref.ª HSEL126 Designação do Produto Food Universal (Deterg./Desinf.) - Multiusos Aplicação Detergente neutro de aplicação geral 2. COMPOSIÇÃO Informação relevante Leia mais FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ 024 REVISÃO: 10/03/2011 PÁGINA 1/6
FISPQ 024 REVISÃO: 10/03/2011 PÁGINA 1/6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Promotor de aderência Selante para Indupiso Código interno: E172 Empresa: Indutil Indústria de Tintas Ltda. Leia mais POXCOLOR TINTA DF COMPONENTE A
Data de emissão: 05/07/2010 Revisão: 2 Revisado em: 22/05/12 Pagina de 1 a 12 POXCOLOR TINTA DF COMPONENTE A 1 Data de emissão: 10/01/2004 Revisão: 2 Revisado em: 22/05/12 Pagina de 1 a 12 1 IDENTIFICAÇÃO Leia mais FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ Nome do produto: BIOCAT FISPQ n : 0270/09 Data da última revisão: 05/11/08 Página 1 de 5
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ Nome do produto: BIOCAT Página 1 de 5 1. Identificação do produto e da empresa Nome do produto: BIOCAT Nome da Empresa: INDÚSTRIA QUÍMICA ZEQUINI Leia mais 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
1. Identificação da substância/preparação e da sociedade / empresa Identificação da substância / preparação Nome comercial: ECOPICRIL BRANCO Utilização da substância /da preparação: Pintura para marcação Leia mais FISPQ FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS
DATA DE APROVAÇÃO: 31/08/2012 Página 1 de 5 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto Fabricado por Endereço Vedapac Laje Preto Lwart Química Telefone (14) 3269-5060 Fax (14) 3269-5003 email Leia mais Ficha de Dados de Segurança De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006
Ficha de Dados de Segurança De acordo com o Regulamento (CE) No 1907/2006 Soft Care Crema H8 Revisão: 2015-06-18 Versão: 03.0 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1 Identificador Leia mais 01 Identificação do produto e da Empresa. 02 Composição e informações sobre os ingredientes. 03 Identificação de perigos
Página: 01/05 01 Identificação do produto e da Empresa Natureza Química : Limpador de Uso Geral Autorização de Funcionamento / MS : nº 3.02.599-9 Registro no Ministério da Saúde : 3.2599.0103.001-4 Aceita Leia mais PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS... 4 3. MODO OPERATIVO... 5 4. RESPONSABILIDADES...
PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS... 4 3. MODO OPERATIVO... 5 3.1. FASE DE PLANEAMENTO (PRÉ-OBRA)...5 3.2. FASE DE CONSTRUÇÃO...5 3.2.1. Deposição Leia mais Versão 1.0 Numero da FISPQ: 000000620508 Data da revisão: 21.09.2015 : PROQUÍMICA: 0800118270 SIKA (DDG): 08007037340
Data da última revisão: 22/06/07 Pagina 1/5 1. Identificação do produto e da empresa - Nome do produto: Biocomposto BLF - Código interno de identificação do produto: 020 - Nome da empresa: Biotecma Biotecnologia Leia mais Nome do produto: Botatop DM FISPQ nº: 713 Data da última revisão: 02/04/2007. - Nome da empresa: MC-Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda
Página 1 de 5 SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 1.1. Identificador do produto 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Leia mais 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA: Nome do Produto: Solunew Diluição: 1/10. Empresa: Ricknew Indústria Química.. Endereço: Rua Luiz Job de Souza, 118. Telefones: (44) 3233 2356 e 9849 0008. Home Leia mais Página 1 de 6 FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ
Página 1 de 6 1. Identificação do produto e da empresa - Nome do produto: Ortolan Sep 791 - Nome da empresa: MC-Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda - Endereço: Rua Henry Martin, 235 Vargem Grande Leia mais Ibo hydro-stop 1/5 REGISTO FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA MOD.QAS.033. Revisão 01 Data 28-11-06. Data da edição: 23-01-2008 Edição nº: 00
1/5 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA: 1.1. Nome: 1.2. Aplicações: Aditivo impermeabilizante para argamassas de cimento. 1.2. Entidade Responsável: 1.3. Telefone de Emergência: Saint-Gobain WEBER Leia mais MULTI USO TRADICIONAL
Pag. 1 de 6 SEÇÃO 1.0 INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome Comercial do Produto : Identificação da Empresa: VALÊNCIA IND. E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. ENDEREÇO: Rua Soldado Arlindo Sardanha,11.Parque Leia mais FISPQ FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS
DATA DE APROVAÇÃO: 22/11/2011 Página 1 de 5 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto LW Impercit Nome da empresa Lwart Química Ltda. Endereço Rodovia Marechal Rondon, Km 303,5, Lençóis Paulista-SP Leia mais FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REGULAMENTO (CE) n 1907/2006 - REACH) Versão 2.1 (30/01/2014) - Página 1/5 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010) SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO Leia mais Designação do Produto
Página 1 de 5 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO Ref.ª HSEL114_115 Designação do Produto Food Plus Aplicação O FOOD PLUS é adequado para ser empregue na Indústria Alimentar (indústria de catering, cozinhas, padarias, Leia mais Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REGULAMENTO CE N.o 1907/2006 - REACH) Data: 29/06/2011 Página 1/5 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010) SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA Leia mais EXTRUTOP FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS FISPQ 017 REVISÃO: 30/03/2014 PÁGINA 1/6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
FISPQ 017 REVISÃO: 30/03/2014 PÁGINA 1/6 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Extrutop Código interno: AGM215 e AGM216 Empresa: Indutil Indústria de Tintas Ltda. e-mail: indutil@indutil.com.br Leia mais FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUíMICOS (FISPQ)
1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do Aplicação: Redutor de ph Empresa: Micheloto Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda EPP Endereço: Est. Vic. Dr. Eduardo Dias de Castro Km 03 B Zona Rural Fernão/SP Leia mais CAS Nome Químico Concentração (%) Solvente de Petróleo < 50,00 Gás Propelente < 50,00
Nome do Produto: Limpa Contato GT2000 Gold Inflamável 306ml/200g Página 1 de 7 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 1.1 Nome Comercial: Limpa Contato GT2000 Gold Inflamável 306ml / 200g 1.2 Código de Leia mais FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010)
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REGULAMENTO CE N.o 1907/2006 - REACH) Versão 4.1 (26/04/2011) - Página 1/5 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010) SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO Leia mais FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA MOD.QAS.033 / 03
1/6 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA: 1.1. Nome: 1.2. Aplicações: Argamassa com fibras para reparação estrutural de betão. 1.2. Entidade Responsável: 1.3. Telefone de Emergência: Saint-Gobain Weber Leia mais NOME DO PRODUTO: MEGA PODIUM Revisão 01 FISPQ Nº 00030 Página 1de 5
1 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome: DEMARCAÇÃO ACRÍLICA AMARELO DER 3,09 Empresa: MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA Endereço: Rua José Oleto, 1140 Complemento: xxxxxx Bairro: Distrito Industrial Leia mais FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO ALCOOL FREE ECO Revisão: 00 / Data da Revisão: 21/09/2015
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do Produto: Nome da Empresa: NOW QUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Endereço: Rua Petúnia, 155 Bairro Chácaras Boa Vista Contagem MG CEP: 32150-200 Telefone Leia mais Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico CHEMKLEEN 611L Código do produto: CK611L Página 1 de 5
Código do produto: CK611L Página 1 de 5 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Código do produto: Aplicação: Fornecedor: CK611L Telefone de emergência: (19) 2103-6000 DESENGRAXANTE ALCALINO Leia mais Ficha de Segurança. 1. Identificação da preparação e da companhia
1. Identificação da preparação e da companhia Nome do Produto/Preparação Código do produto Uso específico Ver Ficha Técnica do Produto. Métodos de aplicação Ver Ficha Técnica do Produto. Nome da Empresa Leia mais Comércio de Produtos Químicos
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos FISPQ 1.) Identificação do Produto Nome do Produto: Pombo Código do Produto: Pr 295307 2.) Composição e Informação sobre os Ingredientes Substância: Leia mais 1. Identificação do Produto e da Empresa. 2. Composição e informações sobre os ingredientes. 3. Identificação de Perigos
1. Identificação do Produto e da Empresa Nome do Nome da Empresa: Bayer Health Care - Área AH Endereço: Rua Domingos Jorge, 1000 - Socorro, CEP 04779-900, São Paulo - SP. Telefone: (11) 5694-5166 Telefone Leia mais Ficha de Segurança. 1. Identificação da preparação e da companhia
1. Identificação da preparação e da companhia Nome do Produto/Preparação Código do produto Uso específico Ver a Ficha Técnica do Produto Só para uso profissional Métodos de aplicação Ver a Ficha Técnica Leia mais FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS
FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (REGULAMENTO CE N.o 1907/2006 - REACH) Data: 24/08/2012 Página 1/6 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 - nº 453/2010) SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA Leia mais Lista das frases de risco e de segurança
Lista das frases de risco e de segurança FRASES DE RISCO R1 : Explosivo no estado seco. R2 : Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição. R3 : Grande risco de explosão por choque, Leia mais 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS IGREDIENTES: CONCENTRAÇÃO %
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA: Nome do Produto: CONCRELATÉX Tinta acrílica base d agua. Fornecedor:. Av Eng Juarez de Siqueira Britto Wanderley, 380 Jd Vale do Sol CEP: 12.238-565 São José dos Leia mais Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico Página 1 de 4
Página 1 de 4 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA LATEX ACRILICO PLUS Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS FERRAZ LTDA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA 2520 RAFFO SUZANO SP CEP 008776-960 SAC- (11) 4749-1566 Leia mais FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) SAPÓLIO RADIUM CREMOSO (Bouquet, Clássico, Laranja, Lavanda, Limão e Pinho)
Página 1 de 6 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Produto: Sapólio Radium Cremoso Códigos Internos: Bouquet 14015 (24/300ml) Clássico 14007 (24/300ml) Laranja 14025 (12/300ml) Lavanda 14014 (24/300ml) Leia mais SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA REDEX FICHA CIRCUITO DE SEGURANÇA E FECHADO DA SOCIEDADE/EMPRESA 5L AZUL 1.1. Denominação/designação Identificador do produto comercialredex CIRCUITO FECHADO Leia mais FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA
Data de preparação 18-Nov-2010 Numero de revisão 1 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA Nome do produto Cat No. Sinónimos Utilizações recomendadas CM0945 Produtos químicos de Leia mais FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA Nome do produto: Tinta para demarcação Suprivia base d água Código interno: BA5215 e outros Empresa: Suprivias Indústria e Comercio de Materiais para Demarcação Leia mais EC Ficha de Segurança do Produto
1 Identificação do produto e fornecedor Nome do produto TESTE DE DESPISTAGEM Aplicação / utilização Determinação Quantitativa de Cloro/Halogéneos Produtor DEXSIL CORPORATION USA Fornecedor AMBICARE INDUSTRIAL, Leia mais FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) SAPÓLIO RADIUM PÓ (Limão, Pinho, Clássico, Lavanda, Bouquet e Laranja)

References: artigo 4
 artigo 2
 artigo 4
 artigo 4
 artigo 4
 artigo 931
 Artigo 31