Source: http://docplayer.it/915127-Nostro-rif-numero-vostro-rif-comune-consiglio-piazza-6512-di-giubiasco-comunale-grande-1-giubiasco.html
Timestamp: 2017-08-22 21:05:11+00:00

Document:
Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune Consiglio Piazza 6512 di Giubiasco Comunale Grande 1 Giubiasco - PDF
Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune Consiglio Piazza 6512 di Giubiasco Comunale Grande 1 Giubiasco
Download "Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune Consiglio Piazza 6512 di Giubiasco Comunale Grande 1 Giubiasco"
1 Casella postale Telefono web Fax CCP Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune Consiglio Piazza 6512 di Giubiasco Comunale Grande 1 Giubiasco REGOLAMENTO per il servizio di fognatura A. GENERALITæ Art.1 Scopo Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (fiume, riale, falda.) Art.2 Basi legali Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque. Art.3 Applicazione 1 ll presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del comune. 2 L»applicazione del regolamento compete al Municipio. Art.4 Canalizzazioni pubbliche e private 1.Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi d»interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente CCS e dalla legge d»espropriazione. 2.La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l»esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili. 3.Tutte le canalizzazioni costruite all»interno dei fondi privati sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv.1. Art.5 Impianti privati 1.Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che premettono:il sollevamento la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali:pompe, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere,ecc. I pozzi perdenti sono considerati impianti privati, tollerati provvisoriamente sino al verificarsi delle possibilità di allacciamento alla canalizzazione. 2.Non sono considerati impianti: - I manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai; - I serbatoi per liquidi e materie diverse quali:combustibili, carburanti, materie viscose, concimi, ecc.
2 2 Art.6 Acque di rifiuto 1.Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate.appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall»artigianato e dall»industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d»infiltrazione, inquinate o non inquinate. 2.A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue: A B Acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall»industria, dall»artigianato e simili; Acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc. Art.7 Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni a)entro il perimetro del PGC 1.Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all»ordinanza federale sull»immissione delle acque di rifiuto. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale e materiale. 2.Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazione di metalli, ecc, devono essere trattate all»origine prima della loro immissione, secondo le indicazioni del Servizio tecnico in materia di protezione delle acque. 3.L»obbligo dell»immissione esiste anche qualora l»evacuazione può avvenire solamente tramite l»impianto di sollevamento. 4.L»obbligo d»immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica più vicina o più facilmente raggiungibile, prevista dal piano dei servizi tecnologici. 5.I proprietari di stabili che non confinano con strade provviste di canalizzazione pubblica o che per la loro posizione altimetrica gravitano naturalmente verso una canalizzazione pubblica non contigua potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall»art.691 del CCS; essi dovranno fare iscrivere a Registro Fondiario il diritto di passaggio e darne comunicazione scritta al Municipio. 6.Il Municipio potrà chiedere al Dipartimento dell»ambiente che siano imposti la progettazione e l»esecuzione di impianti comuni privati laddove non è opportuno né ragionevolmente esigibile, per la distanza dalla canalizzazione pubblica o per la particolare situazione fondiaria, l»allacciamento separato di ogni singolo fondo.per questi impianti valgono le disposizioni della legislazione cantonale in materia. b) fuori dal perimetro del PGC 7 f uori del perimetro del PGC valgono le disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia. Art.8 Divieto di immissione 1.Le acque di rifiuto immesse nella canalizzazione non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione. 2. vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni: - Gas o vapori; - Sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive; - Scoli di latrine senza scarico, di acqua di stalle e di letamai; - Sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci,depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi; - Acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione del calcestruzzo;
3 3 - Materie viscose come, asfalto, catrame, ecc; - Olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume; - Quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40, - Soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive(superiori al 1/2%) - Ecc. Art.9 Fondi non edificabili Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull»area pubblica. Le stesse devono immesse in un ricettore naturale oppure nella canalizzazione comunale. La scelta del sistema d»evacuazione è decisa di comune accordo dal Municipio e dal Servizio tecnico cantonale in materia di protezione delle acque stesse. Art.10 Allacciamento alla pubblica canalizzazione 1.L»immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d»allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d»innesto nel collettore comunale. 2.Il Comune provvede all»esecuzione dell»allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le spese sono a carico del proprietario del fondo. Art.11 Allacciamenti predisposti 1.Per evitare successive manomissioni delle strade e delle pavimentazioni, in caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà esigere l»allacciamento agli stessi da parte dei fondi non edificati.questi previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera raccomandata, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati gli atti e le indicazioni necessarie circa l»ubificazione della condotta d»allacciamento alla fognatura comunale. 2.L»esecuzione dei lavori inerenti all»allacciamento avrà luogo ad opera del Comune secondo i disposti dell»art Il pagamento delle spese di allacciamento potrà essere dilazionato fino al momento dell»edificazione del fondo a condizione che esso sia garantito da un»ipoteca legale.
4 4 B. PROCEDURA Art.12 Obbligo della licenza 1.La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art.39 e seg. Della LE e all»art.35 del RALE. 2.La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell»esistente attività si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto. 3.Le domande d»allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica(vedi art.36 RALE) 4.Ad esecuzione completata delle opere private di canalizzazione, l»interessato chiederà per tempo all»ut l»esecuzione dell»allacciamento alla canalizzazione pubblica. Art.13 Requisiti dei piani La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani, oltre a quanto previsto dall»art.46 del RALE: A. Stralcio di PR o estratto della mappa, rilasciato dal geometra revisore, con l»indicazione dell»ubicazione del collettore pubblico,del tracciato della canalizzazione d»allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti, B. Pianta delle canalizzazioni in scala 1:100 con l»indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, nonché dei punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati(wc, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.); C. Profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico; D. Dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e dal profilo normale di posa. Art.14 Termine per l»esecuzione dell»allacciamento alla canalizzazione pubblica 1.Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione. 2.L»esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione. 3.In caso di inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario. 4.Il Comune provvederà a sensi dell»art.10 cpv.2 all»esecuzione dell»allacciamento entro un mese dalla data d»inoltro della richiesta. Art.15 Permessi per immissioni provvisorie 1.L»immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi,ecc.nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dall»ut se sono rispettate le prescrizioni dell»ordinanza federale sull»immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi di acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni. 2.La domanda d»immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d»evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento 3.L»immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d»uso, che sarà stabilita caso per caso.
5 5 Art.16 Immissione in un ricettore naturale 1.Può essere concessa l»immissione d»acque bianche in un ricettore naturale(fiume, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall»ordinanza federale sull»immissione delle acque di rifiuto, riservata l»autorizzazione dall»autorità cantonale. 2.LA domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all»art.13, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore. Art.17 Acque di drenaggio Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale. Art.18 Diniego della licenza 1.La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi: A. Grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico; B. Acque di rifiuto non conformi all»ordinanza federale sull»immissione delle acque di rifiuto. 2.Il diniego delle licenza di costruzione, motivato, è comunicato all»interessato con l»indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Art.19 Controllo e collaudo degli impianti 1.prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all»ut di procedere alla visita di controllo ed all»eventuale prova di tenuta.per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione. 2.Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell»allacciamento di cui all»art.12, il proprietario deve chiedere all»ut il collaudo degli impianti. 3.Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all»ut attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici. 4.Il collaudo è pure chiesto qualora l»evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale. 5.Nelle zone di captazione d»acqua potabile (zona S), è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, che dovrà soddisfare i requisiti delle norma SIA No.190.Altrove la prova tenuta è facoltativa a giudizio del municipio. 6.Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l»esecuzione delle prove di collaudo. 7.Con il collaudo dell»impianto, non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad un»eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d»esercizio. 8.Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi. Art.20 Catasto degli impianti 1.Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all»ut il rilievo delle opere eseguite.lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta lârt.4 DE 3 febbraio La consegna del rilievo delle opere può essere imposta anche per impianti esistenti. Art.21 Multe, azione penale, azione civile Le infrazioni alle norme del presente regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr.1000.ƒriservate le azioni penali e civili.
6 6 C. PRESCRIZIONI TECNICHE Art.22 Generalità 1.L»evacuazione delle acque di rifiuto dei fondi privati deve avvenire tramite canalizzazioni separate per le acque luride e bianche. 2.La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche(misto o separato. 3.Per la progettazione e l»esecuzione degli impianti sono da osservare le norme SIA, ASPEE, nonché le direttive e ordinanze emanate dall»autorità federale e cantonale. Art.23 Tracciato 1.Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto. 2.Condotte d»acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore. 3.Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati. 4.Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti e pezzi di raccordo. Art.24.Pendenze e diametri 1.Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme. 2.La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime. 3.Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente: - Per acque luride 2% - Per acque bianche 1% 4.Il diametro minimo delle canalizzazioni è: - Per acque luride 150mm - Per acque bianche 100mm Art.25 Materiali 1.Per l»esecuzione delle canalizzazioni d»evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento.pvc, cemento-amianto, grés, ghisa, ecc.con giunti a tenuta stagna(a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.). 2.Per l»evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda. Art.26 Posa 1.Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l»alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico(sabbia,ghiaia)o rigido (bauletto in calcestruzzo). 2.A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato. 3.Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo.generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm. 4.Se i progetti non sono integrati da un calcolo statistico con indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni vanno posate completamente avvolte da un bauletto di calcestruzzo CP200, secondo le direttive ASPEE.
7 7 Art.27 Riempimento dei fossi 1.Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo.lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi. 2. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento. 3.Lungo strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, alfine di evitare cedimenti del campo stradale. 4.Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore massimo di 30/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato o mediante allagamento del fosso. Art.28 Condotta di allacciamento 1.La condotta d»allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico.il convogliamento delle acqua deve avvenire per gravità. 2.L»innesto è a eseguire con pezzi speciali e sopra Art. 29 Pozzetti A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti: A. Pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione; B. Pozzetto d»ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte; C. Pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile; D. Pozzetto di rottura diminuisce l»energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità, E. Pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d»allacciamento che convoglia per gravità le acque del collettore pubblico.la costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento. Art.30 Pozzetti esecuzione 1. A seconda della profondità,per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri: - Fino a 60 cm, 60 cm minimo - Fino a 150 cm, 80 cm minimo - Oltre 150 cm, 100 cm minimo 2. Per profondità superiori a m 1,20 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione. 3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscia per evitare il deposito. 4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti.di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore. 5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60. Art.31 Pompe Ove l»evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l»allagamento dei locali.
8 8 Art. 32 Rigurgito 1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare. 2. Il municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per eventuali rigurgiti. Art.33.Zona S di protezione delle captazioni di acqua potabile 1. Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. 2. Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell»autorità cantonale, che fisserà le modalità di posa. 3. Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni della norma SIA No.190.La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria. Art.34 Impianti speciali Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione,installazioni di depurazione,impianti di prettatamento delle acque,ecc.sono fissate dalle Autorità cantonali.
9 9 D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI Art.35 Obbligo di manutenzione 1.La rete delle canalizzazioni e degli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. 2.L»obbligo della manutenzione compete al proprietario. 3.La manutenzione delle condotte d»allacciamento di cui all»art.10 compete al Comune.In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato. Art.36 Prove di tenuta 1.La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni. 2.In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni. 3.Gli interessati dovranno far prevenire al Municipio il certificato dell»avvenuto controllo. Art.37 Canalizzazioni 1.Le canalizzazioni verranno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. 2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna. Art.38 Separazioni olii e grassi I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell»impianto. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d»acqua. Art.39 Fosse di decantazione e fosse biologiche Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all»anno.copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio.Un quinto di fango deve rimanere e la fossa va riempita d»acqua prima della messa in funzione. Art.40 Impianti meccanico-biologiche 1. L»esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice.copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA. 2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell»impianto in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti. Art.41 Pozzi perdenti La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d»insetti. Art.42 Intervento del Municipio 1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell»igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc. 2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l»applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all»esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario. Art.43 Soppressione canalizzazioni ed impianti 1.Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione dell»ut.
10 10 2.Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell»obbligo d»immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione. 3.La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato. 4.Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche,vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerente idoneo. 5.I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati. E. CONTRIBUTI E TASSE Art.44 Contributo di costruzione Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art.96 e segg. Dalla LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio Art.45 Tassa di immissione *Al momento della richiesta della prova di collaudo per l»allacciamento alla pubblica canalizzazione viene prelevata una tassa amministrativa d»immissione variabile da fr a fr.1000.ƒsecondo gli abitanti equivalenti. Art.46 Tassa annua * 1.Per l»evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto(luride o bianche), il Comune preleva una tassa annua(art.110 LALIA) proporzionale al consumo d»acqua potabile misurato al contatore ed al valore di stima ufficiale aggiornato del fabbricato o del fondo, stabilita come segue: A. Fr. 0,30 per metro cubo d»acqua utilizzata secondo i rilievi dell»anno precedente dell»azienda acqua potabile; B. Fr. 0,5 (per mille) del valore di stima ufficiale degli edifici principali e accessori(rustici compresi,in zona urbanizzata),come pure dei piazzali utilizzati a scopo industriale, artigianale o commerciale con acque piovane defluenti nella fognatura; C. Le industrie provviste di impianti propri di pompaggio devono munirli di contatori che misurino i quantitativi estratti dalla falda. * 2 La quota a carico dei privati deve essere compresa tra l»80 e il 100% dei costi d»esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.se il gettito della tassa annua calcolata secondo cpv.1 non coprisse l»80% delle spese, l»anno seguente il Municipio applicherà sulle tasse d»uso un» aumento percentuale adeguato.analogamente il Municipio applicherà una riduzione percentuale,qualora l»anno prima il gettito avesse coperto più del 100% delle spese. * 3 Sono soggetti alla tassa annua i proprietari dei fabbricati ed i titolari dei diritti reali limitati.sono pure soggetti alla tassa annua i proprietari di fondi non edificati che sono allacciati alla pubblica canalizzazione(posteggi non coperti, piazzali di ripostiglio, ecc.) * 4 La tassa annua è esigibile dal momento dell»abitabilità o agibilità dell»edificio, rispettivamente del fondo. *art.45 e (modificati: entrata in vigore ) art (abrogati) Art.47 Casi speciali 1.Ai sensi dell»art.11 cpv.3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l»art.46 cpv.6 e l»intensità dell»uso degli impianti.
11 11 2.L»imposizione per le industrie o altre attività particolarmente inquinanti è calcolata sulla base dell»art.23, cpv.dello Statuto del Consorzio depurazione acque Bellinzona e dintorni F. DISPOSIZIONI FINALI Art.48 Disposizioni abrogate Con l»entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per il servizio della fognatura del Comune di Giubiasco del 4 ottobre 1971 e ogni altra disposizione comunale in materia di canalizzazioni in contrasto con esso. Art.49 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l»approvazione del Consiglio di Stato Approvato dal Consiglio comunale il 25 giugno Ratificato dal Dipartimento dell»interno il 18 giugno Modifica art. 45 e art. 46, cpv 1-4, approvata dal Consiglio comunale. Ratifica art. 45 e art. 46, cpv 1-4 del Dipartimento delle Istituzioni (entrata in vigore l' ). Abrogazione art. 46, cpv 5-6, approvata dal Consiglio comunale. Abrogazione art. 46, cpv 5-6, ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni. Modifica art. 47 approvata dal Consiglio comunale il Ratifica art. 47 del Dipartimento Istituzioni il (entrata in vigore)
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI DELLA CITTA' DI LOCARNO
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI DELLA CITTA' DI LOCARNO A. GENERALITA' Art. 1 Scopo Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che
A07regol/reg.can REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI Regolamento comunale delle canalizzazioni pag. 1 LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI ---------------------------- CCS - Codice civile svizzero LPAc -
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Base legale Il presente regolamento ha la sua base legale nella Legislazione cantonale e federale in materia di protezione delle
COMUNE DI VERNATE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI INDICE A. GENERALITA' Art. 1 Scopo pag. 1 Art. 2 Basi legali pag. 1 Art. 3 Applicazione pag. 1 Art. 4 Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI (1 gennaio 1993) INDICE
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI (1 gennaio 1993) INDICE A. Generalità Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Scopo Basi Legali Applicazione Costruzione e manutenzione
Comune di Verdabbio REGOLAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO
Comune di Verdabbio Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO Verdabbio - Regolamento acque scarico.doc Pagina 1 di 13 Indice 1. DISPOSIZIONI GENERALI... 4 1.1. SCOPO DEL REGOLAMENTO... 4
Comune di Lostallo Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI Regolamento canalizzazioni Pagina 1 di 15 Indice 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 1.1 SCOPO DEL REGOLAMENTO... 4 1.2 BASI LEGALI... 4 1.3
Regolamento comunale delle canalizzazioni Modello versione 07.2005
Regolamento tipo canalizzazioni (07.2005) Pagina 1 di 23 Regolamento comunale delle canalizzazioni Modello versione 07.2005 Regolamento tipo canalizzazioni (07.2005) Pagina 2 di 23 Indice A. GENERALITÀ...
Regolamento delle canalizzazioni GENERALITÀ Art. 1 Scopo Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati

References: Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art.4
 Art.5
 Art.6
 Art.7
 Art.8
 Art.9
 Art.10
 Art.11
 Art.12
 art.39
 art.36
 Art.13
 Art.14
 Art.15
 Art.16
 Art.17
 Art.18
 Art.19
 Art.20
 Art.21
 Art.22
 Art.23
 Art.24
 Art.25
 Art.26
 Art.27
 Art.28
 Art. 29
 Art.30
 Art.31
 Art. 32
 Art.33
 Art.34
 Art.35
 Art.36
 Art.37
 Art.38
 Art.39
 Art.40
 Art.41
 Art.42
 Art.43
 Art.44
 art.96
 Art.45
 Art.46
 Art.47
 Art.48
 Art.49
 art. 45
 art. 46
 art. 45
 art. 46
 art. 46
 art. 46
 art. 47
 art. 47
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 1