Source: http://www.slideshare.net/edgarmegadeth/retie-13195893
Timestamp: 2016-04-30 05:54:02+00:00

Document:
50096171 ntc1650
by jimmy alexandro
RESOLUCIÓN NO. 18 1294 AGOSTO 06 DE 2008 ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) CONTENIDOCAPÍTULO I.................................................................................................................................................................11 DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................................................11 ARTÍCULO 1º. OBJETO ............................................................................................................................................11 ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN..................................................................................................................12 2.1 Instalaciones.....................................................................................................................................................12 2.2 Personas ...........................................................................................................................................................13 2.3 Productos..........................................................................................................................................................13 2.4 Excepciones .....................................................................................................................................................19 ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES...................................................................................................................................20 ARTÍCULO 4º. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS.....................................................................................32 ARTÍCULO 5º. ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS ...........................................................................................33 5.1 Evaluacion del nivel de riesgo ........................................................................................................................34 5.2 Factores de riesgo eléctrico más comunes ...................................................................................................36 5.3 Medidas que se deben tomar en situaciones de alto riesgo o peligro inminente. .....................................38 5.4 Notificación de accidentes. .............................................................................................................................38 ARTÍCULO 6º. ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:............................................................38 ARTÍCULO 7º. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL .......................................................................................39 CAPÍTULO II................................................................................................................................................................40 REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES ...................................................................................................................40 ARTÍCULO 8º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................40 8.1 Diseño de las instalaciones eléctricas ...........................................................................................................40 8.2 Productos usados en las instalaciones eléctricas ........................................................................................41 8.3 Construcción de la instalación eléctrica. .......................................................................................................41 8.4 Otras personas responsables de las instalaciones eléctricas.....................................................................41 8.5 Conformidad con el presente reglamento......................................................................................................42 8.6 Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. .......................................................................42 8.7 Pérdidas técnicas de energía aceptadas en las instalaciones eléctricas. ..................................................42 ARTÍCULO 9º. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA............................43 ARTÍCULO 10º. SISTEMA DE UNIDADES................................................................................................................43 2.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 2 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEARTÍCULO 11º. SÍMBOLOS ELÉCTRICOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD...................................................44 11.1 Símbolos eléctricos.....................................................................................................................................44 11.2 Señalización de seguridad..........................................................................................................................45 11.3 Características específicas del símbolo de riesgo eléctrico ...................................................................47 11.4 Código de colores para conductores. .......................................................................................................48 ARTÍCULO 12º. COMUNICACIONES PARA MANIOBRAS Y COORDINACIONES DE TRABAJOS ELÉCTRICOS.....................................................................................................................................................................................48 ARTÍCULO 13º. DISTANCIAS DE SEGURIDAD .......................................................................................................49 13.1 Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones. ..........................................................50 13.2 Distancias mínimas de seguridad para diferentes lugares y situaciones. .............................................52 13.3 Distancias mínimas entre conductores en la misma estructura. ............................................................54 13.4 Distancias mínimas para prevención de riesgos por arco eléctrico.......................................................55 ARTÍCULO 14º. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ...............................................................................................56 14.1 Campo eléctrico...........................................................................................................................................57 14.2 Campo magnético........................................................................................................................................57 14.3 Campo electromagnético............................................................................................................................57 14.4 Valores límites de exposición a campos electromagnéticos para seres humanos...............................58 14.5 Medición de campos electromagnéticos...................................................................................................58 ARTÍCULO 15º. PUESTAS A TIERRA ......................................................................................................................58 15.1 Diseño del sistema de puesta a tierra........................................................................................................59 15.2 Requisitos Generales de las puestas a tierra. ..........................................................................................60 15.3 Materiales de los sistemas de puesta a tierra...........................................................................................61 15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra. .................................................................................................64 15.5 Mediciones. ..................................................................................................................................................64 15.6 Puestas a tierra temporales........................................................................................................................66 ARTÍCULO 16º. ILUMINACIÓN .................................................................................................................................67 16.1 Diseño de Iluminación.................................................................................................................................67 16.2 Instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación..............................................67 ARTÍCULO 17º. REQUISITOS DE PRODUCTOS .....................................................................................................70 17.1 ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO......................................................................................71 17.2 BOMBILLAS O LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS ...................................................................................77 17.3 CERCAS ELÉCTRICAS................................................................................................................................80 3.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 3 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE17.4 CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS. ...........................................................................................................81 17.5 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES...............................................................................................................81 17.6 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) ....................83 17.7 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO.............................................................................................85 17.7.1 Interruptores manuales de baja tensión ...............................................................................................85 17.7.2 Pulsadores. .............................................................................................................................................87 17.7.3 Interruptores automáticos de baja tensión. .........................................................................................87 17.7.4 Interruptores, reconectadores, seccionadores de media tensión......................................................89 17.7.5 Cortacircuitos para redes de distribución............................................................................................89 17.8 MOTORES Y GENERADORES. ...................................................................................................................89 17.9 TABLEROS ELÉCTRICOS...........................................................................................................................91 17.9.1 Tableros de baja tensión........................................................................................................................91 17.9.2 Celdas de media tensión........................................................................................................................93 17.10 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS ........................................................................................................94 17.11 BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES (CANALETAS, DUCTOS, TUBOS, TUBERÍAS YBUS DE BARRAS)......................................................................................................................................................96 17.12 CAJAS Y CONDULETAS. ............................................................................................................................99 17.13 EXTENSIONES Y MULTITOMAS PARA BAJA TENSIÓN. .......................................................................100 17.14 AISLADORES ELECTRICOS. ....................................................................................................................101 17.15 ESTRUCTURAS O POSTES PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN. ............................................................102 17.16 PUERTAS CORTAFUEGO. ........................................................................................................................103 17.17 HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN............................................104 17.18 FUSIBLES...................................................................................................................................................105 17.19 CONTACTORES. ........................................................................................................................................105 17.20 CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN. .................................................................................105 17.21 UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)..............................................................................106 17.22 UNIDADES DE TENSIÓN REGULADA (REGULADORES DE TENSIÓN)...............................................106 17.23 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES............................................................106 ARTÍCULO 18º. REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ....................................................................106 18.1 Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos. .......................................................................................106 18.2 Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos.................................................107 18.3 Componentes del sistema de protección contra rayos. ........................................................................107 4.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 4 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEARTÍCULO 19º. REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 108 19.1 Maniobras...................................................................................................................................................109 19.2 Verificación en el lugar de trabajo. ..........................................................................................................109 19.3 Señalización del área de trabajo. .............................................................................................................109 19.4 Escalamiento de postes y estructuras y protección contra caídas. ....................................................110 19.5 Reglas de oro de la seguridad..................................................................................................................110 19.6 Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados....................................................................................111 19.7 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo......................................................111 19.8 Apertura de transformadores de corriente..............................................................................................111 ARTÍCULO 20º. MÉTODOS DE TRABAJO EN TENSIÓN ......................................................................................111 20.1 Organización del trabajo...........................................................................................................................112 20.2 Procedimientos de ejecución ...................................................................................................................112 CAPITULO III.............................................................................................................................................................114 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN .................................................................114 ARTÍCULO 21º. EDIFICACIONES ...........................................................................................................................114 ARTÍCULO 22º. REQUISITOS GENERALES DE CENTRALES DE GENERACIÓN..............................................116 22.1 Distancias de seguridad. ..........................................................................................................................116 22.2 Puestas a tierra. .........................................................................................................................................116 22.3 Valores de campo electromagnético. ......................................................................................................116 22.4 Subestaciones asociadas a centrales de generación. ...........................................................................116 CAPÍTULO IV ............................................................................................................................................................117 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN ................................................................117 ARTÍCULO 23º ASPECTOS GENERALES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ..........................................................117 ARTÍCULO 24º. ZONAS DE SERVIDUMBRE .........................................................................................................118 ARTÍCULO 25º. ESTRUCTURAS DE APOYO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. ..................................................119 ARTÍCULO 26º HERRAJES......................................................................................................................................121 ARTÍCULO 27º AISLAMIENTO ...............................................................................................................................121 ARTÍCULO 28º CONDUCTORES Y SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN .............................................................121 28.1 Conductores ..............................................................................................................................................121 28.2 Señales de aeronavegación......................................................................................................................122 CAPÍTULO V .............................................................................................................................................................123 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN .......................................................123 5.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 5 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE(SUBESTACIONES)..................................................................................................................................................123 ARTÍCULO 29º. DISPOSICIONES GENERALES....................................................................................................123 29.1 Clasificación de las subestaciones..........................................................................................................123 29.2 Requisitos generales para subestaciones. .............................................................................................123 29.3 Salas de operaciones, mando y control. .................................................................................................125 29.4 Distancias de seguridad en subestaciones exteriores. .....................................................................125 29.5 Distancias de seguridad en subestaciones en interiores. ....................................................................128 ARTICULO 30º. REQUISITOS ADICIONALES PARA ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES .........................128 30.1 Subestaciones de alta y extra alta tensión..............................................................................................128 30.2 Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones. .......................................................128 30.3 Subestaciones tipo poste. ........................................................................................................................129 30.4 Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín...............................................................................................129 30.5 Certificación de subestaciones para instalaciones de uso final. ..........................................................129 CAPÍTULO VI ............................................................................................................................................................130 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ...............................................................130 ARTÍCULO 31º ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN .................................................130 31.1 Alcance del sistema de distribución........................................................................................................130 31.2 Requisitos básicos para sistemas de distribución................................................................................130 31.3 Puestas a tierra de sistemas de distribución..........................................................................................131 ARTÍCULO 32º. ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. ............................131 32.1 Estructuras de soporte. ............................................................................................................................131 32.2 Herrajes. .....................................................................................................................................................132 ARTÍCULO 33º AISLAMIENTO ................................................................................................................................132 ARTÍCULO 34º CONDUCTORES .............................................................................................................................133 ARTÍCULO 35º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO. .............................................................135 CAPÍTULO VII ...........................................................................................................................................................136 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL ................................................................136 ARTÍCULO 36º. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD....................................................................................................................................................................................136 ARTICULO 37º. LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA USOFINAL. .......................................................................................................................................................................138 37.1 Generalidades............................................................................................................................................138 37.2 Protección contra contacto directo o indirecto ......................................................................................138 6.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 6 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE37.3 Protecciones contra sobrecorrientes ......................................................................................................139 37.4 Mantenimiento y conservación de las instalaciones para uso final .....................................................140 ARTICULO 38º REQUISITOS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ESPECIALES. .................................140 38.1 Certificación de productos para instalaciones especiales. ...................................................................140 38.2 Instalaciones en lugares de alta concentración de personas. ..............................................................140 38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio .........................................................................................141 38.4 Instalaciones para Piscinas......................................................................................................................141 ARTÍCULO 39 º REQUISITOS ADICIONALES PARA LUGARES DE ATENCIÓN MÉDICA ..................................142 ARTÍCULO 40º. REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN MINAS. ....................................................................144 40.1 Requisitos generales.................................................................................................................................145 40.2 Requisitos de conexión a tierra ...............................................................................................................146 40.3 Requisitos para equipos ...........................................................................................................................146 40.4 Requisitos específicos para minas subterráneas ..................................................................................147 CAPÍTULO VIII ..........................................................................................................................................................148 PROHIBICIONES ......................................................................................................................................................148 ARTÍCULO 41º. PROHIBICIONES ..........................................................................................................................148 41.1 Compuestos persistentes.........................................................................................................................148 41.2 Pararrayos radiactivos ..............................................................................................................................148 41.3 Uso de la tierra como único conductor de retorno................................................................................148 41.4 Materiales reutilizados en instalaciones de uso final.............................................................................148 CAPÍTULO IX ............................................................................................................................................................149 DISPOSICIONES TRANSITORIAS...........................................................................................................................149 ARTÍCULO 42º. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ..............................................................................................149 42.1 Certificado de conformidad para algunos productos. ...........................................................................149 42.2 Certificado de conformidad de algunas instalaciones eléctricas. .......................................................149 CAPÍTULO X .............................................................................................................................................................151 VIGILANCIA Y CONTROL ........................................................................................................................................151 ARTÍCULO 43º. ENTIDADES DE VIGILANCIA.......................................................................................................151 ARTÍCULO 44º. EVALUACION DE CONFORMIDAD .............................................................................................151 44.1 Certificación de conformidad de productos ...........................................................................................151 44.2 Certificación de productos de uso directo y exclusivo del importador................................................152 44.3 Acreditación...............................................................................................................................................153 7.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 7 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE44.4 Organismos de certificación. ...................................................................................................................154 44.5 Organismo de inspección de instalaciones eléctricas...........................................................................154 44.6 Certificación de conformidad de Instalaciones Eléctricas ....................................................................154 44.6.1 Declaración de Cumplimiento..............................................................................................................154 44.6.2 Inspección con fines de certificación. ................................................................................................155 44.6.3 Excepciones del dictamen de inspección. .........................................................................................156 44.6.4 Componentes del dictamen del organismo de inspección:..............................................................156 44.6.5 Formatos para el dictamen de inspección .........................................................................................157 44.6.6 Revisión de las Instalaciones. .............................................................................................................162 44.6.7 Validez de certificados y dictámenes emitidos bajo otras resoluciones.........................................162 CAPÍTULO XI ............................................................................................................................................................163 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ................................................................................................................................163 ARTÍCULO 45º. INTERPRETACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO. ...............................163 CAPÍTULO XII ...........................................................................................................................................................164 RÉGIMEN SANCIONATORIO...................................................................................................................................164 ARTÍCULO 46º. SANCIONES..................................................................................................................................164 FIGURASFigura 1. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz..............................35 Figura 2. Matriz de análisis de riesgo ..........................................................................................................................35 Figura 3. Estructura de la CEM....................................................................................................................................39 Figura 4. Símbolo de riesgo eléctrico.........................................................................................................................47 Figura 5. Distancias de seguridad en zonas con construcciones................................................................................51 Figura 6. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías ......................................................................................52 Figura 7. Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar................................................................................52 Figura 8. Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos..................................................................................52 Figura 9. Límites de aproximación ..............................................................................................................................56 Figura 10. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas. ....................................................................61 Figura 11. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades ................................................................................61 Figura 12. Puestas a tierra separadas o independientes.............................................................................................61 Figura 13. Esquema de medición de resistividad aparente. ........................................................................................64 Figura 14. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra............................................................................65 8.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 8 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEFigura 15. Montajes típicos de puestas a tierra temporales.........................................................................................66 Figura 16. Posición de la camisa roscada del portalámpara [mm]...............................................................................78 Figura 17. Dimensiones del casquillo de una bombilla en milímetros..........................................................................78 Figura 18. Montaje de los DPS ....................................................................................................................................84 Figura 19. Ancho de la zona de servidumbre.............................................................................................................118 Figura 20. Zona de seguridad para circulación de personal ......................................................................................126 Figura 21. Zonas de seguridad ..................................................................................................................................126 Figura 22. Distancias de seguridad para prevenir contactos directos en subestaciones exteriores. .........................127 TABLASTabla 1. Productos objeto del RETIE..........................................................................................................................14 Tabla 2. Partidas arancelarias. ...................................................................................................................................19 Tabla 3. Organismos de normalización.......................................................................................................................33 Tabla 4. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización. ................................................................................33 Tabla 5. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo. .....................................................34 Tabla 6. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos. ..............................................................................34 Tabla 7. Factores de riesgos eléctricos más comunes. ...............................................................................................37 Tabla 8. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia ................................................................43 Tabla 9. Principales símbolos gráficos.........................................................................................................................45 Tabla 10. Clasificación y colores para las señales de seguridad ................................................................................46 Tabla 11. Principales señales de seguridad. ..............................................................................................................47 Tabla 12. Dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico en mm. ..................................................................................47 Tabla 13. Código de colores para conductores...........................................................................................................48 Tabla 14. Código Q....................................................................................................................................................49 Tabla 15. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones ................................................................51 Tabla 16. Distancias mínimas de seguridad para diferentes situaciones....................................................................53 Tabla 17. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones. .............................................53 Tabla 18. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo................................54 Tabla 19. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura.....................................55 Tabla 20. Límites de aproximación a partes energizadas de equipos. .......................................................................56 Tabla 21. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos. ......................................................................58 Tabla 22. Máxima tensión de contacto para un ser humano. .....................................................................................59 9.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 9 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIETabla 23. Requisitos para electrodos de puesta a tierra.............................................................................................62 Tabla 24. Constantes de materiales. ..........................................................................................................................63 Tabla 25. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra. ..........................................................................64 Tabla 26. Niveles de iluminancia aceptados para diferentes áreas y actividades. .....................................................70 Tabla 27. Requisitos para alambre de cobre suave....................................................................................................73 Tabla 28. Requisitos para cables de cobre suave. .....................................................................................................73 Tabla 29. Requisitos para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre – AAC ................................................73 Tabla 30. Requisitos para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR...........................................................74 Tabla 31. Requisitos para cables de aleaciones de aluminio clase A y AA – AAAC....................................................75 Tabla 32. Requisitos para alambres y cables aislados ...............................................................................................76 Tabla 33. Requisitos para clase 1: alambres. .............................................................................................................76 Tabla 34. Requisitos para clase 2: cables. .................................................................................................................77 Tabla 35. Parámetros de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado. ............................................79 Tabla 36. Distancias mínimas de seguridad de cercas eléctricas a circuitos de distribución......................................81 Tabla 37. Espesores mínimos de tuberías no metálicas.............................................................................................98 Tabla 38. Características de los terminales de captación y bajantes........................................................................107 Tabla 39. Distancias mínimas de seguridad para trabajos con líneas energizadas...................................................109 Tabla 40. Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista o que no conozca los riesgos asociados a la electricidad. ..................................................................................................................................................109 Tabla 41. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo.....................................................................111 Tabla 42. Ancho de la zona de servidumbre.............................................................................................................118 Tabla 43. Diámetro mínimo de las balizas según nivel de tensión............................................................................122 Tabla 44. Distancias de seguridad en el aire, para las Figuras 20 y 21...................................................................127 Tabla 45. Distancias de seguridad para la Figura 22................................................................................................127 Tabla 46. Límites de temperatura – equipo eléctrico. ...............................................................................................141 Tabla 47. Nombres comerciales de PCB ..................................................................................................................148 FORMATOSFormato 1. Declaración del constructor ....................................................................................................................155 Formato 2. Dictamen de inspección y verificación para líneas de transmisión ..........................................................158 Formato 3. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de transformación..........................................159 Formato 4. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de distribución ...............................................160 Formato 5. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final ....................................................161 10.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 10 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) INTRODUCCIÓNSe tiene un nuevo orden en el comercio mundial y como consecuencia directa un nuevo marco en temasde reglamentación; términos como homologación y Normas Técnicas Colombianas Oficiales Obligatorias(NTCOO) ya perdieron su vigencia, ahora el esquema se basa en Reglamentos Técnicos de carácterobligatorio, Normas Técnicas de carácter voluntario y en que cada país es autónomo para defender losobjetivos legítimos.La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida actual, obliga aestablecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las personas con base enel buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad delos equipos y su adecuada utilización y mantenimiento.En cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de laRepública proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En talsentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, debe adoptar lasnormas y reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las personas contralos riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo.El Ministerio de Minas y Energía, con el fin de facilitar la adaptación de las normas técnicas, al progresotecnológico, incluye en el presente Reglamento Técnico las prescripciones de carácter general, donde seestablecen los requisitos mínimos que garanticen los objetivos legítimos.Para ello se han reunido en este Reglamento Técnico los preceptos esenciales, que por ser una garantíade seguridad frente a riesgos eléctricos, definen el ámbito de aplicación y las características básicas delas instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las empresasde servicios públicos y los usuarios, con especial enfoque en los problemas de la seguridad de estosúltimos y los aspectos que se refieren a la intervención del Gobierno en caso de infracciones y alprocedimiento para cada caso. Se espera que dichos preceptos sean aplicados con ética por todos losprofesionales de la electrotecnia en Colombia, como parámetros básicos o mínimos. Quienes ejercencon profesionalismo, saben que pueden seguir aplicando las normas técnicas, porque con ello lograránóptimos niveles de seguridad y calidad.Para efectos del presente Reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus conjugaciones,deben entenderse como “estar obligado”.El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de laspersonas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando oeliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitosciviles, mecánicos y de fabricación de equipos. Igualmente, este Reglamento propicia el uso racional yeficiente de energía como una forma de protección al medio ambiente y garantía del abastecimientoenergético que requiere el país.Las normas técnicas referenciadas deben servir para concretar y ampliar el alcance del ReglamentoTécnico de Instalaciones Eléctricas.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 11 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 1º. OBJETOEl objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a garntizar la seguridadde las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo,minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplanlos requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de lasinstalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la confiabilidad, calidad y adecuadautilización de los productos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalacioneseléctricas.Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios alcomercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productosusados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica,cumplan con los siguientes objetivos legítimos: La protección de la vida y la salud humana. La protección de la vida animal y vegetal. La preservación del medio ambiente. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento Técnico se basó en los siguientesobjetivos específicos:a) Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos.b) Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la electricidad.c) Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía.d) Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas eléctricas.e) Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones.f) Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia.g) Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas.h) Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.i) Unificar las características esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento.j) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento.k) Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 12 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEl) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico.ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN El presente reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a laspersonas que las intervienen, en los siguientes términos:2.1 InstalacionesPara efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricoscon sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistemaeléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de laenergía eléctrica, dentro de los límites de tensión y frecuencia establecidos en el presente Reglamento.Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio cumplimiento enColombia, en todas las instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicas o privadas, convalor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 kV de corriente alterna (c.a.), confrecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y mayor o igual a 48 V en corriente continua (c.c.).Las prescripciones técnicas del presente Reglamento serán exigibles en condiciones normales onominales de las instalaciones. No serán exigibles en los casos de fuerza mayor o de orden público quelas alteren; en estos casos, el propietario de la instalación procurará reestablecer las condiciones deseguridad en el menor tiempo posible.Todas las instalaciones objeto del presente reglamento deben demostrar su cumplimiento mediantecertificado de conformidad. En los casos en que se exija la certificación plena, esta se entenderá como ladeclaración de cumplimiento suscrita por el constructor de la instalación eléctrica, acompañada deldictamen del organismo de inspección que valide dicha declaración.El presente Reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda instalacióneléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación de una instalación eléctrica, que se realice en losprocesos de generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica,incluyendo las instalaciones de potencia eléctrica que alimenten los equipos para señales detelecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, equipos, máquinas y herramientas, de conformidadcon lo siguiente:2.1.1 Instalaciones eléctricas nuevas.Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entró en operación con posterioridad a mayo 1ºde 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual seadoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.2.1.2 Ampliación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica la que implique solicitud de aumento decapacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductores y demás componentes.La parte ampliada siempre deberá demostrar la conformidad con el presente reglamento. Cuando seden las siguientes condiciones, ésta será mediante certificación plena:a) En instalaciones residenciales cuando la ampliación supere 10 kVA.b) En instalaciones comerciales cuando la ampliación supere 20 kVA.c) En instalaciones industriales cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 13 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEd) En un circuito de una red de distribución de uso general cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada o la longitud del circuito. En el evento que la red de distribución sea de uso exclusivo de un usuario deberá dársele el tratamiento de instalación de uso final.e) En una planta de generación cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada y se deba al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de maquinas.f) En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o el 30% de la capacidad instalada.g) En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de operación o su capacidad instalada.2.1.3 Remodelación de instalaciones eléctricas.Se entenderá como remodelación de una instalación eléctrica la sustitución de dispositivos, equipos,conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La parte remodelada deberá demostrar laconformidad con el presente reglamento y en el caso que la remodelación supere el 80%, deberáacondicionarse toda la instalación al presente reglamento y se le dará el tratamiento como a unainstalación nueva.El porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios:a) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de conexión en cada nivel de tensión.b) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el porcentaje estará referido al inventario de todas las unidades constructivas del mismo tipo, existentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva donde se realicen la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será referido a la longitud total de la red asociada al transformador.c) Para líneas de transmisión con tensión nominal de 57,5 kV o mayor, la medida para determinar el porcentaje será la totalidad de la línea, es decir, desde el pórtico de salida en la subestación hasta el pórtico de entrada en la otra subestación que permita el seccionamiento de la línea.d) En subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de uso final, el porcentaje estará referido al número de elementos de la unidad constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La certificación plena se aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas.e) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente donde se realicen los trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa de maquinas a uso final y subestaciones a transformación.En toda instalación nueva, ampliación o remodelación, la persona calificada responsable de laconstrucción, deberá declarar el cumplimiento del reglamento en los formatos definidos en el presenteAnexo General.2.2 PersonasEste Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicasnacionales o extranjeras, contratistas u operadores y en general por quienes generen, transformen,transporten, distribuyan, usen la energía eléctrica y ejecuten actividades relacionadas con lasinstalaciones eléctricas. Así como por los productores, importadores y comercializadores de losproductos objeto del RETIE.2.3 Productos Los productos contemplados en la Tabla 1, por ser los de mayor utilización en las instalaciones eléctricasy estar directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del Reglamento Técnico de
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 14 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEInstalaciones Eléctricas – RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en éste ydemostrarlo mediante un certificado de producto conforme con el presente reglamento. PRODUCTOAisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, detensión superior a 100 V.Alambre de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Alambres de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Balizas plásticas utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión.Balizas de aluminio utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión.Bandejas portacables.Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W y menor de 200 W. y lámparas fluorescentes- compactas deuso domestico o similar,Cables de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico.Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico.Cables de cobre aislados o sin aislar, para uso eléctrico.Cajas de conexión para tensión menor a 1000 V.Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas.Celdas para uso en subestaciones de media tensión.Cinta aislante eléctrica.Clavijas eléctricas para baja tensión.Controladores o impulsores para cercas eléctricas.Contactores eléctricos.Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.Conector para electrodos de puesta a tierra.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).Ductos de barras (blindobarras).Electrodos de puesta a tierra en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado ocualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso.Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.FusiblesGeneradores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñasplantas de generación.Herrajes, para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V.Interruptores manuales o switches de baja tensión, para uso domestico o similares.Interruptores de media tensión.Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua oalterna, monofásicos o polifásicosMultitomas eléctricas para tensión menor a 600 V.Portalámparas para bombilla incandescente, de usos domestico o similar.Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas.Puestas a tierra temporales.Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.Pulsadores.Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V.Tableros o celdas de media tensión.Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales.Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas.Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas.Productos para instalaciones clasificadas como peligrosas.Productos para instalaciones con alta concentración de personas.Seccionadores de media y baja tensión.Unidades ininterrumpidas de potencia - UPSUnidades de tensión regulada (reguladores de tensión).Productos utilizados en instalaciones especiales y ambientes especiales (Áreas clasificadas). Tabla 1. Productos objeto del RETIENota: El presente Reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales definidos en la Tabla 1 y no a laspartidas del arancel de aduanas, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE oa pesar de que se trate de productos incluidos en este reglamento, la partida arancelaria es susceptible demodificación por la autoridad competente.Para efectos del control y vigilancia de los productos objeto del RETIE, la Tabla 2 muestra algunaspartidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, quesiendo objeto del RETIE se puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a aplicaciones distintas
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 15 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEal alcance de este Reglamento y por tal razón, no requieren demostrar conformidad con el RETIE.Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probarán ante la entidad de control, con los mecanismosprevistos en la normatividad vigente. Partida Descripción según arancel Nota marginal para aplicar o excluir un producto del cumplimiento arancelaria del RETIE 3917210000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos etileno. conduit). 3917220000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos propileno. conduit). 3917230000 Tubos rígidos de polímeros de Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos cloruro de vinilo. conduit). 3917291000 Tubos rígidos, de los demás Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos plásticos, de fibra vulcanizada. conduit). 3917299000 Los demás tubos rígidos, de los Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos demás plásticos conduit). 3925900000 Canalizaciones no metálicas Aplica únicamente a canalizaciones para instalaciones eléctricas. 3919100000 Placas, láminas, hojas, cintas, Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso eléctrico. tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. 3926909090 Las demás manufacturas de Aplica única y exclusivamente a balizas utilizadas en líneas de plástico y manufacturas de las transmisión como señales de aeronavegación. demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. 7222119000 Barras y perfiles de acero Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra. inoxidable 7304310000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular, estirados o laminados en frío. 7304390000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular. 7304510000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en frío. 7304590000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas (tubos huecos, sin soldadura (sin conduit). costura), de sección circular, de los demás aceros aleados. 7306610000 Los demás tubos y perfiles Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones metálicas para huecos de sección cuadrada o instalaciones eléctricas. triangular. 7308200000 Torres y castilletes, de fundición, Aplica únicamente a torres, postes y demás estructuras para transporte de hierro o de acero, excepto las o distribución de energía eléctrica. construcciones prefabricadas de la partida 94.06. 7314390000 Las demás redes y rejas Aplica únicamente a bandejas portacables. soldadas en los puntos de cruce 7326190000 Las demás manufacturas de Aplica únicamente a herrajes galvanizados utilizados en líneas y redes hierro o de acero forjadas o eléctricas y perfiles galvanizados para torres de líneas de transmisión o estampadas pero sin trabajar de redes de distribución. otro modo. 7326900010 Barras de sección variable, de Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de hierro o de acero. cobre o cinc, acero inoxidable u otro material, para protección contra la corrosión. 7407100000 Barras y perfiles de cobre Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra. refinado. 7407210000 Barras y perfiles a base de Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de cobre-zinc (latón). cobre o aleaciones cobre-zinc. 7408110000 Alambre de cobre refinado con Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso eléctrico, sin incluir el la mayor dimensión de la alambrón sin trefilar. sección transversal superior a 6 mm.
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 16 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE7408190000 Los demás alambres de cobre Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en conductores refinado. eléctricos, pero no aplica a alambre de cobre sin trefilar o cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte constitutiva de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás máquinas y herramientas.7413000000 Cables, trenzas y artículos Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en conductores de similares de cobre, sin aislar instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando se importen o fabriquen para electricidad. para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.7614100000 Cables, trenzas y similares, de Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en aluminio, con alma de acero, sin instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se aislar para electricidad. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.7614900000 Los demás cables, trenzas y Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en similares, de aluminio, sin aislar instalaciones eléctricas, pero no aplica cuando estos se importen o se para electricidad. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.7616999000 Las demás manufacturas de Aplica única y exclusivamente a "Balizas utilizadas como señales de aluminio. aeronavegación" en líneas de transmisión. 8501 Motores y generadores Se excluyen los motores y generadores eléctricos de potencia menor a eléctricos excepto los grupos 375 vatios y los motores y generadores eléctricos que se importen o se electrógenos. fabriquen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. 8502 Grupos electrógenos y Se excluyen los grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos convertidores rotativos de potencia inferior a 1 kVA y los que se fabriquen o importen para eléctricos. incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504211000 Transformadores de dielétrico Sólo aplica a transformadores de distribución y de potencia superior o líquido, de potencia inferior o igual a 5 kVA. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para igual a 10 kVA. incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504219000 Los demás transformadores de No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como dieléctrico líquido, de potencia parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, superior A 10 kVA pero inferior o equipos de electromedicina, elementos para señales de igual a 650 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504221000 Transformadores de dieléctrico No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como líquido, de potencia superior a parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, 650 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 1.000 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504229000 Los demás transformadores de No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como dieléctrico líquido, de potencia parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, superior a 1000 kVA pero equipos de electromedicina, elementos para señales de inferior o igual a 10000 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504321000 Los demás transformadores No aplica a transformadores de potencia menor de 5 kVA. eléctricos, de potencia superior No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como a 1 kVA pero inferior o igual a 10 parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, kVA. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas o estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504329000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos,
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 17 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE a 10 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 16 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504330000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 16 kVA pero inferior o igual a equipos de electromedicina, elementos para señales de 500 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504341000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 500 kVA pero inferior o igual equipos de electromedicina, elementos para señales de 1600 kVA. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8504342000 Los demás transformadores No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como eléctricos, de potencia superior parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, a 1.600 kVA. equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8535401000 Pararrayos y limitadores de No aplica cuando se trate de terminales de captación, bayonetas o tensión, para una tensión cuernos de arco, los cuales demostrarán el cumplimiento de los superior a 1000 voltios. requisitos dimensiónales, de materiales e instalación, establecidos en el Artículo 42º del presente Reglamento, en la inspección de la instalación.8535402000 Supresores de sobretensión No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como transitoria ("amortiguadores de parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, onda"), para una tensión equipos de electromedicina, elementos para señales de superior a 1000 V. telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.85362000 Disyuntores para una tensión Aplica únicamente a: Interruptores de uso manual, de tensión inferior o inferior o igual a 260 V e igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100 A" para uso doméstico o intensidad inferior o igual a 100 similar; interruptores automáticos de tensión inferior o igual a 1000 V y A swiches o disyuntores para tensión igual o inferior a 1000 V, pero no aplica cuando estos se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536301900 Los demás supresores de No aplica cuando se fabrique o importen para incorporarlos como parte sobretensión transitoria integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos ("amortiguadores de onda"), de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, para una tensión inferior o igual sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre a 1000 V. que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536309000 Los demás aparatos para la Aplica únicamente a puestas a tierra temporales, dispositivos de protección de circuitos protección contra sobretensiones, interruptores automáticos, swiches o eléctricos, para una tensión disyuntores. Pero no aplica cuando estos se fabriquen o importen para inferior o igual a 1000 V. incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536501900 Los demás interruptores, Aplica únicamente a Interruptores de uso manual, de tensión inferior o seccionadores y conmutadores, igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 63 A" para uso doméstico o para una tensión inferior o igual similar; interruptores automáticos de tensión inferior o igual a 1000 V y a 260 V e intensidad inferior o swiches o disyuntores para tensión igual o inferior a 1000 V, pero no igual a 30 A. aplica cuando estos se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536509000 Los demás interruptores, Aplica únicamente a interruptores de uso manual, de tensión inferior o seccionadores y conmutadores, igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 63 A, para uso doméstico o para una tensión inferior o igual similar; interruptores automáticos de tensión inferior o igual a 1000 V; a 1000 V. swiches o disyuntores para tensión menor o igual a 1000 V. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén
RESOLUCION No.18 -1294 DE AGOSTO 06 DE 2008 Página 18 de 164 Continuación Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536610000 Portalámparas, para una tensión Aplica únicamente a portalámparas para conectar bombillas inferior o igual a 1000 V. incandescentes, de potencias entre 25 W a 250 W. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536690000 Clavijas y tomas de corriente No aplica cuando se fabrique o importen para incorporarlos como parte (enchufes), para una tensión integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos inferior o igual a 1000 V. de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8536901000 Aparatos de empalme o Aplica únicamente a extensiones y multitomas eléctricas. conexión, para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior e igual a 30 A.8536909000 Los demás aparatos para el Aplica únicamente a extensiones, multitomas eléctricas, cuchillas de corte, seccionamiento, corte, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual 1000 V.8537101000 Controladores lógicos Aplica únicamente a los tableros o armarios que incorporen PLC. programables (PLC), para una No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como tensión inferior o igual a 1000 V. parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050,8537109000 Los demás cuadros, paneles, No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como consolas, armarios y demás parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, soportes equipados con varios equipos de electromedicina, elementos para señales de aparatos de las partidas 85.35 u telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y 85.36, para control o distribución herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén de electricidad, incluidos los que consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos de conmutación de la partida 85.17, para una tensión inferior o igual a 1000 V.8538100000 Cuadros ,paneles, consolas, Aplica únicamente a tableros y armarios principales y de distribución armarios y demás soportes, sin de circuitos, para tensión menor a 100 V, sin incluir los aparatos No incluir aparatos aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8538900000 Los demás partes destinadas a Aplica únicamente a cajas de conexión, cajas de medidores y en soportes de aparatos, sin incluir general a cajas usadas como encerramientos eléctricos. No aplica aparatos cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.8539229000 Las demás lámparas y tubos Aplica únicamente a bombillas o lámparas de incandescencia de 25 W eléctricos de incandescencia, de a 200 W, de 100 V a 250 V. potencia inferior o igual a 200 W, para una tensión superior a 100 V.8539313010 Lámpara fluorescente integrada Aplica a todas las lámparas fluorescentes compactas.8543400000 Electrificadores de cercas. Apica únicamente a los generadores de pulsos o controladores de cercas eléctricas.8544511000 Los demás conductores Aplica únicamente a extensiones eléctricas y multitomas para tensión eléctricos para una tensión menor a 600 V. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para superior a 80 V pero inferior o incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, igual a 1000 V, provistos de electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para piezas de conexión, de cobre. señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos,
jimmy alexandro

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 7
 ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 14
 ARTÍCULO 15
 ARTÍCULO 16
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 18
 ARTÍCULO 20
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 22
 ARTÍCULO 23
 ARTÍCULO 24
 ARTÍCULO 25
 ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 27
 ARTÍCULO 28
 ARTÍCULO 29
 ARTÍCULO 31
 ARTÍCULO 32
 ARTÍCULO 33
 ARTÍCULO 34
 ARTÍCULO 35
 ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 39
 ARTÍCULO 40
 ARTÍCULO 41
 ARTÍCULO 42
 ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 44
 ARTÍCULO 45
 ARTÍCULO 46
 Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 42