Source: http://www.klatovynet.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=3362&burl=&pt=UD
Timestamp: 2018-02-24 13:54:56+00:00

Document:
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ŠVIHOV, ŠKOLNÍ UL.- KNN,NN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
Obsah stránky - rozhodnutí o umístění stavby Švihov, Školní ul.- kNN,NN
rozhodnutí o umístění stavby Švihov, Školní ul.- kNN,NN
V Klatovech, dne : 5.5.2009
OVÚP/3308/09/
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.3.2009 podal
kterého zastupuje Pavel Hendrich projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy
Ze stávající trafostanice TS "U školy" (z deionu č.2) bude demontován vývod 3x120+70 AYKY na vzdušné vedení 70 AlFe a nově bude připojen nový zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2, který bude přiložen ke stávajícímu zemnímu kabelu Zdravotní středisko. Tento nový zemní kabel z TS bude veden do Školní ulice a bez smyčkování bude ukončen v pilíři SS200 před č.p. 279 v Husově ulici.
Stávající kabel AYKY 3x120+70mm2 Zdravotní středisko se ve Školní ulici u č.p. 286 přeruší, uloží v nové trase (délka cca 10m) a zapojí do nového volně stojícího pilíře SS200 v oplocení pozemku 1681/2. Odtud bude veden nový zemní kabel AYKY 3x120+70mm2, který bude smyčkovat pojistkové skříně a rozpojovací skříně ve Školní ulici (v úseku mezi skříněmi č.2 ač.3 bude využit kabel stávající). Kabel bude ukončen v rozpojovací skříni SR522 č.9 v Husově ulici, odkud budou provedeny vývody po stávajícím sloupu do stávajících vzdušných sítí.
Nové skříně SS200 a SR522 budou dle situace montáže umístěny ve fasádách objektů a volně stojící na plastových pilířích. Skříň SV201 bude umístěna na stávajícím betonovém sloupu na rohu Tyršovy ulice.
Nové kabely budou uloženy v budoucích nových chodnících, komunikacích a zelených prostranstvích.
Po uložení a zakrytí kabelu bude zához důkladně po vrstvách udusán a povrch terénu bude uveden do původního stavu.
V rámci stavby dojde po přepojení odběratelů na nové zemní kabely k demontáži stávajícího vzdušného vedení dle PD.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 257, 278, 281, 283, 501, parc. č. 707/2, 708/1, 711/17, 711/108, 711/110, 1626/1, 1629/1, 1665, 1681/1, 1681/2 a PK 1630 v katastrálním území Švihov u Klatov.
na pozemcích st. p. 257, 278, 281, 283, 501, parc. č. 707/2, 708/1, 711/17, 711/108, 711/110, 1626/1, 1629/1, 1665, 1681/1, 1681/2 a PK 1630 v katastrálním území Švihov u Klatov.
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zak. č. IE-12-0003207, zpracované v březnu 2009 Pavlem Hendrichem, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy - ověřenou ing. Miroslavem Steinerem ČKAIT 0201423; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
10. Bude splněna podmínka závazného stanoviska MěÚ Klatovy – odboru školství, kultury a cestovního ruchu, ze dne 27.4.2009 pod č.j. 244/09:
- Dvířka nových elektro skříněk umístěných na fasádách objektů budou natřena nátěrem v odstínu fasády, nebudou přesahovat přes líc omítek.
11. S veškerými odpady včetně demontovaného materiálu, které vzniknou v průběhu realizace výše uvedené stavby, bude jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s jeho prováděcími předpisy, především veškeré odpady budou předány do vlastnictví oprávněným osobám dle výše citovaného zákona o odpadech. Doklady o odstranění či předání odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.
12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
13. Stavba bude dokončena do 31.3.2011 a před uplynutím tohoto termínu požádá stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník připraví výchozí revizní zprávu, geometrické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o předání či odstranění odpadů, nálezovou zprávu k archeologickému průzkumu nebo doklad o oznámení započetí prací Vlastivědnému muzeu Klatovy, potvrzení vlastníků stavbou dotčených pozemků o převzetí povrchů po překopech.
14. Po ukončení prací na stavbě uvede investor stavbou poškozené plochy do původního stavu.
VI. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Podmokly-Děčín IV
Dne 20.3.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 29.4.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
- Městský úřad Klatovy, odbor ŠKCR ze dne 27.4.2009 pod č.j. 244/09 - Městský úřad Klatovy, odbor ŽP ze dne 20.4.2009 pod č.j. ŽP/3893/09/Ro
- Telefónica O2 Czech Republic,a.s.P.O.BOX č.56,130 76 Praha ze dne 5.1.2009 pod č.j. 426/09/CPN/MM0
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 8.1.2009 pod č.j. 74/09/173
- ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ze dne 7.1.2009 pod č.j. 29/2009/Ku
- ČEZ ICT Services ze dne 8.1.2009 pod č.j. 14638/B/09
- podle §27 odst.1 správního řádu : žadatel ČEZ Distribuce, a.s., kterého zastupuje Pavel Hendrich, projektování elektrických zařízení, IČ 722 19 408, Pod Koníčky 451, 339 01 Klatovy
- podle §27 odst.2 správního řádu : Město Švihov, Jaroslav Jánský, Marie Štípková, Miloslav Šrámek, Věra Drahorádová, Karel Jánský, Ing. František Monhart, Danuše Monhartová, Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o..
Okruh účastníků podle § 85 odst.2 stavebního zákona (§27 odst.2 správního řádu) byl omezen na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou kabelového vedení NN. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
2. Ve stavebním řízení:
Okruh účastníků podle § 109 odst.1 stavebního zákona (§27 odst.2 správního řádu) byl omezen na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou kabelového vedení NN. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst.3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedeným v §85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům uvedeným v §85 odst.2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.
Účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům bude rozhodnutí o povolení stavby doručeno v souladu s §115 stavebního zákona jednotlivě.
- Účastníci řízení neuplatnily návrhy ani námitky. o provedení stavby
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.4.2009.
- Jaroslav Jánský, Marie Štípková, Miloslav Šrámek, Věra Drahorádová, Karel Jánský, Ing. František Monhart, Danuše Monhartová, Správa a údržba silnic Klatovy, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o.,
účastníkům stavebního řízení dle § 109/1 stavebního zákona

References: § 13
 zákona č. 183
 § 11
 zákona č. 500
 § 84
 § 109
 § 122
 § 78
 § 140
 § 140
 §27
 §27
 § 85
 § 109
 § 92
 §85
 §85
 §115
 zákona č. 634
 § 109