Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-14-julio-2006-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-151074
Timestamp: 2016-10-21 14:00:41+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la subestación a 400 kV, denominada «Gausa» en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la subestación a 400 kV, denominada «Gausa» en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la subestación a 400 kV, denominada «Gausa» en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su utilidad pública Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes número 177, solicitando la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación que se cita.
Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», ha sido sometida a información pública de conformidad con lo previsto en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no habiéndose presentando alegaciones ni oposición alguna durante el plazo reglamentario.
Resultando que enviadas separatas del proyecto y solicitados los informes y condicionados técnicos procedentes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido Real Decreto en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, al Ayuntamiento de Sagunto, a Iberdrola y a Unión Fenosa Generación, por los mismos no se ha recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reiteración, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.4 y 146.1 del Real Decreto 1955/2000.
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Sagunto y a la Dirección General de Ordenación y Planificación Territorial de la Comunidad Valenciana, a fin de que, de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales, duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, emitan informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico no existe pronunciamiento alguno por parte de los mismos, por lo que teniendo en consideración lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2003 se entenderán evacuados dichos informes en sentido favorable.
Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de Energía, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 29 de junio de 2006.
Considerando que la subestación, conjuntamente con la línea proyectada, serán utilizadas para la incorporación a la red de transporte de la energía producida por los futuros grupos de generación de la central térmica de ciclo combinado prevista en el puerto de Sagunto y, además, servirán para reforzar el apoyo a la red de transporte de 220 kV de la zona mediante la instalación de un banco de autotransformadores de 400/220 kV y 600 MVA, cuyo secundario se conectará a la futura subestación de Morvedre, lo que redundará en un importante refuerzo de la red de transporte, con la consecuente mejora en los niveles de seguridad y fiabilidad del Sistema Eléctrico, tanto a escala regional como nacional.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Capítulo II, del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la subestación a 400 kV, denominada «Gausa», en el término municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, cuyas características principales son:
Tipo blindado de intemperie, realizada modularmente, donde únicamente serán de aislamiento al aire los equipos precisos para las comunicaciones de AF y de protección contra sobretensiones en configuración de doble barra con acoplamiento, prevista para seis posiciones de línea y una de acoplamiento con la siguiente distribución:
Posición 1: La Eliana 2.
Posición 2: La Eliana 3.
Posición 3: Morvedre 2.
Posición 5: Morvedre 1.
Posición 6: La Plana 3.
Posición 7: La Plana 2.
Aparamenta: Celdas blindadas modelo 8DQ1 de Siemens, de las cuales 6 son de línea y una de acoplamiento. Cada celda esta constituida por tres módulos independientes, uno para cada fase o polo; y cada módulo completo esta compuesto por varios compartimentos de gas individuales y estancos, supervisados y separados, con aisladores pasantes estancos al gas. Cada celda cuenta con un armario de control local, transformadores de tensión capacitivos, pararrayos autoválvulas y bobinas de bloqueo.
Conductores: Barras principales aisladas en SF6, una encima de la otra, interconectando los módulos. Embarrados bajos, tubo de Aluminio de diámetros 150/134 milímetros a 7,50 metros de altura. Tendidos altos de cable Lapwing dúplex a 50,45 metros de altura.
Redes de tierra superiores e inferiores.
Estructura metálica: De alma llena, conforme al tipo normalizado de Red Eléctrica.
Instalación de equipos de medida, de telecontrol, comunicaciones por onda portadora, fibra óptica y telefonía interna.
La finalidad de subestación junto con la instalación de una línea deentrada y salida en la misma será la incorporación a la red de transportes de la energía generada por los futuros grupos de la central térmica de ciclo combinado prevista en al puerto de Sagunto y, además, servirán para reforzar el apoyo a la red de transporte de 220 kV de la zona mediante la instalación de un banco de autotransformador de 400/220 kV y 600 MVA, cuyo secundario se conectará a la futura subestación de Morvedre.
2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre.
Madrid, 14 de julio de 2006.-El Director General, Jorge Sanz Oliva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto