Source: http://draka.se/cable-category/kraftkablar-12-kv-kraftkablar-elnat/
Timestamp: 2020-04-06 21:52:31+00:00

Document:
Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej. Kabeln har även kompletterats med stark rivtråd för enklare och säkrare avmantling. ==== Alternativ beteckning SE-N10XC7A5Z1-AR ==== Standard CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1,…
Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. ==== Alternativ beteckning SE-N10XC7Z1-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och…
Användning FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter. ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration FXLJ-RMF-KOMBI ==== Stötspänning…
Användning AXLJ-RMF är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är mycket lämplig för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion även de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. För att underlätta avmantling har kabeln dessutom kompletterats med två stycken rivtrådar. ==== Alternativ beteckning SE-N10XC7E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig…

References: HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD