Source: http://docplayer.it/2796283-Impianti-di-protezione-dalle-scariche-atmosferiche.html
Timestamp: 2018-11-18 19:16:01+00:00

Document:
Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche - PDF
Download "Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche"
1 REGIONE CAMPANIA Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche Ing. Elvio Vitale Napoli Febbraio
2 Impianti di Protezione contro i fulmini 1. Riferimenti normativi Testo Unico D.Lgs. 81/08 entrato in vigore il 15 maggio 2008 Testo Correttivo D.Lgs. 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009 Con l applicazione del D.Lgs. 81/08 vengono abrogate le norme relative all art. 38 del D.P.R. 547/55 ( Scariche atmosferiche ) : Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei : a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all art. 36 ; b) i camini industriali, che in relazione alla ubicazione e all altezza, possano costituire pericolo. L art. 36 del D.P.R. 547/55 stabiliva che : Le aziende e le lavorazioni : a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. Tali aziende e lavorazioni erano state successivamente determinate con le tabelle A ( art. 36 lett. a )e B ( art. 36 lett. b ) annesse al DPR 689/59. Nel D.Lgs 81/08 restava l art. 39 del D.P.R. 547/55 All IV Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. Tale articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 106/09 2
3 Gli articoli in vigore sono l art. 29 e l art. 24 del D.Lgs. 81/08. L art. 29 del D.Lgs. 81/08 ( Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ) fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non metallica, della struttura. In merito alla protezione dai fulmini l Art. 84 D.L.gs. 81/08 (corretto dal D.Lgs. 106/09) Impianti di protezione contro i fulmini recita : Il Datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche. Norme Tecniche oggi vuol dire : CEI EN ( CEI 81-10/1) - parte 1 : principi generali CEI EN ( CEI 81-10/2 ) - parte 2 : valutazione del rischio CEI EN (CEI 81-10/3) - parte 3 : danni materiali alla struttura e pericolo per le persone CEI EN (CEI 81-10/4) : parte 4 : impianti elettrici ed elettronici all interno delle strutture CEI 81-10; V1 Norma Italiana Anno 2008 modifiche alla norma CEI EN ( CEI ) introduce alcune La serie di norme CEI EN /1-4 ha sostituito i seguenti documenti normativi : CEI 81-1 Protezioni delle strutture contro i fulmini CEI 81-4 Protezioni delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al fulmine CEI 81-8 Guida d applicazione all utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti utilizzatori di bassa tensione 3
4 La norma CEI EN : introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di danno; illustra la necessità e la convenienza economica della protezione, le misure di protezione da adottare e i criteri per la protezione contro il fulmine di: - strutture, inclusi gli impianti, il contenuto e le persone; - servizi entranti nella struttura, come linee di telecomunicazione; - alimentazione elettrica e tubazioni metalliche. N.B. Non sono compresi nella Norma : - sistemi ferroviari; - veicoli,navi,aerei,installazioni offshore ; - tubazioni sotterranee ad alta pressione; - tubazioni, linee elettriche di potenza e di telecomunicazione non connesse alla struttura. La norma CEI EN riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione. La norma CEI EN contiene i criteri per la progettazione, l installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose. La norma CEI EN contiene i criteri per la progettazione, l installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all interno delle strutture. 4
5 2. Termini e definizioni secondo le norme CEI EN Fulmine a terra : scarica elettrica di origine atmosferica tra nuvola e terra costituita da uno o più colpi Colpo di fulmine : singola scarica elettrica di un fulmine a terra Punto di impatto : punto in cui il fulmine colpisce il suolo o un oggetto sovrastante ( es: struttura, servizi, alberi,ecc ) Corrente di fulmine : corrente che fluisce nel punto di impatto Valore di picco : valore massimo della corrente di fulmine Durata del fulmine : tempo durante il quale la corrente di fulmine fluisce nel punto di impatto Struttura da proteggere : struttura per la quale è richiesta la protezione contro il fulmine secondo la norma CEI EN ; una struttura da proteggere può essere una parte di una struttura più grande Servizio da proteggere : servizio entrante in una struttura per la quale è richiesta la protezione contro il fulmine secondo la norma CEI EN Fulmine su un oggetto : fulmine che colpisce un oggetto da proteggere ( fulminazione diretta ) Fulmine vicino ad un oggetto : fulmine che colpisce tanto vicino ad un oggetto da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose ( fulminazione indiretta ) Danno materiale : danno alla struttura ed al suo contenuto dovuto agli effetti meccanici, termici, chimici ed esplosivi del fulmine Danno ad esseri viventi : danneggiamento, inclusa la perdita della vita, di uomini o di animali dovuto a tensioni di contatto e passo causate dal fulmine Impulso elettromagnetico di fulmine LEMP (Lighting electromagnetic impulse ): effetti elettromagnetici della corrente di fulmine 5
6 Impulso :sovratensione e/o sovracorrente dovuta al LEMP Zona di protezione LPZ (Lighting Protection Zone): zona in cui è definito l ambiente elettromagnetico creato dal fulmine Rischio R: valore della probabile perdita annua ( persone e cose ) dovuta al fulmine, riferito al valore totale ( persone e cose ) dell oggetto da proteggere Rischio tollerabile RT: massimo valore di rischio che può essere tollerato per l oggetto da proteggere Livello di protezione LPL (Lighting Protection Level) : numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura Misure di protezione : misure di protezione da adottare in un oggetto da proteggere per ridurre il rischio Impianto di protezione LPS (Lighting Protection System ) : impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura ; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno Impianto di protezione esterno: parte di un LPS costituito da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema di dispersori Impianto di protezione interno: parte di un LPS costituito da collegamenti equipotenziali e/o isolamento elettrico del LPS esterno Sistema di captatori: parte di un LPS esterno, costituita da elementi quali aste, conduttori disposti a formare maglie o catenarie, predisposta al fine di intercettare il fulmine Sistema di calate : parte di un LPS esterno atta alla conduzione della corrente di fulmine dal sistema di captatori al sistema di dispersori Sistema di dispersori : parte di un LPS esterno atta alla conduzione ed alla dispersione a terra della corrente di fulmine 6
7 Corpi metallici esterni: corpi metallici di notevole dimensione lineare che penetrano nella struttura da proteggere ( ad esempio tubazioni, parti metalliche di cavi, canalizzazioni, ecc ) che possono trasportare una parte della corrente di fulmine Conduttore equipotenziale: connessione all LPS di corpi metallici per mezzo di conduttori metallici o di limitatori di sovratensioni al fine di ridurre le differenze di potenziale dovute alla corrente di fulmine Fune di guardia : conduttore metallico utilizzato per ridurre il danno materiale dovuto al fulmine in un servizio Sistema di protezione contro il LEMP LPMS (Lighting Protection Measurement System) : sistema completo di misure per la protezione degli impianti interni contro il LEMP Schermo magnetico: schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude l oggetto da proteggere, o una parte di esso, usato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici Limitatore di sovratensioni SPD ( Surge Protective Device ) : dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare le sovracorrenti Sistema di SPD : gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti dei sistemi elettrici ed elettronici 7
8 3. Sorgenti di danno e tipi di danno Un fulmine può danneggiare una struttura perché : 1. la colpisce direttamente, 2. oppure perché colpisce i servizi entranti nella struttura stessa ( ad es. linee di energia o di segnale, tubazioni di acqua, gas o altri fluidi, ecc ), 3. o infine perché cade a terra in prossimità della struttura o dei servizi suddetti. I danni prodotti dal fulmine possono essere essenzialmente di tre tipi : D1 : danni ad essere viventi ( dovuti a tensioni di contatto e passo ), essenzialmente morte o lesione di persone o di animali; D2 : danni materiali ( dovuti a incendi, esplosioni, rotture meccaniche, rilascio di sostanze tossiche ) D3 : guasti agli impianti interni ( avarie di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovute a sovratensioni ) La norma identifica quattro sorgenti di danno a seconda del punto di caduta del fulmine : S1 : fulminazione diretta della struttura ( il fulmine colpisce la struttura); S2 : fulminazione indiretta della struttura ( il fulmine cade a terra in prossimità della struttura) ; S3 : fulminazione diretta di una linea elettrica entrante nella struttura ( il fulmine colpisce una linea elettrica di energia e/o segnale entrante nella struttura) ; S4 : fulminazione indiretta di una linea entrante nella struttura ( il fulmine cade in prossimità di una linea entrante nella struttura ); S1 può causare : D1, D2, D3 S2 può causare : D3 S3 può causare : D1, D2, D3 S4 può causare : D3 8
9 4. Il Rischio e le Perdite Ognuno dei tre tipi di danno, da solo o in combinazione con gli altri, può produrre perdite di natura diversa secondo le caratteristiche della struttura. I Tipi di perdita e i relativi rischi da valutare sono : L1 : perdita di vite umane L2 : perdita di servizio pubblico - Rischio R1 - Rischio R2 L3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile - Rischio R3 L4 : perdita economica - Rischio R4 Le perdite di tipo L1, L2 ed L3 hanno un carattere sociale perché riguardano l intera collettività ; la perdita di tipo L4 invece è di natura privata in quanto le perdite economiche riguardano solo chi le subisce. Per questo motivo la Norma impone la valutazione di L1, L2 ed L3 e lascia la facoltà di valutare e accettare la perdita L4. Pertanto In caso di Rischio R1,R2 e R3 c è obbligo della protezione Rischio R4 l obbligo della protezione è facoltativo ma è sempre consigliabile ( Variante V1 alla norma CEI ) - perché il committente in caso di danno può contestare il progetto - perché si può scegliere l impianto di protezione più conveniente 9
10 Il valore della perdita Lx per una struttura dipende dal : numero delle persone e del tempo per cui esse rimangono nel luogo pericoloso; tipo e importanza del servizio pubblico; valore dei beni interessati dal danno. La perdita Lx varia con il tipo di perdita considerata (L1, L2,L3 e L4 ) e. per ciascun tipo di perdita, con il tipo di danno ( D1, D2 e D3 ) che ha provocato la perdita. Sono adottati i seguenti simboli : Lt è la perdita dovuta alle tensioni di contatto e passo Lf è la perdita dovuta a danno materiale ( es. esplosione o incendio ) Lo è la perdita dovuta ai guasti degli impianti interni Valori delle perdite Rischio 1 e 2 Lx = np / nt x t/ 8760 np = numero persone ( utenti ) danneggiati ( per zona ) nt = numero persone ( utenti ) presenti nella struttura t = tempo permanenza ( perdita del servizio ) 8760 = numero di ore in un anno Rischio 3 e 4 Lx = c / ct c = valore medio della possibile perdita ( per zona ) ct = valore totale della struttura I valori delle perdite sono riportati nelle tabelle seguenti dalle quali si evince che la Variante V1 alla norma CEI modifica i valori medi tipici delle perdite di vite umane. 10
13 5. Valutazione del rischio ( CEI EN ) 5.1 Rischio e componenti di Rischio Rischio R: valore della probabile perdita annua (persone e cose) dovuta al fulmine, riferito al valore totale (persone e cose) dell oggetto da proteggere Rischio tollerabile RT: massimo valore di rischio che può essere tollerato per l oggetto da proteggere La necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto deve essere valutata al fine di ridurre le perdite dei valori sociali L1, L2 ed L3 e al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, occorre effettuare la valutazione del rischio secondo la norma CEI EN La protezione contro il fulmine è necessaria se il rischio R ( R1,R2 ed R3) è superiore al livello di rischio tollerabile RT R > RT In questo caso devono essere adottate misure di protezione al fine di ridurre il rischio R ( R1,R2 ed R3 ) al valore di rischio tollerabile RT R < = RT Per una struttura il rischio R relativo al fulmine, in un dato periodo di tempo, è il prodotto del numero di fulmini N che possono interessare quella struttura nel periodo di tempo considerato, in genere un anno, per la probabilità P che il fulmine provochi una perdita, per l entità media della perdita conseguente L: R = N x P x L Per ogni tipo di perdita, il rischio relativo è la somma di diversi rischi parziali chiamati componenti di rischio 13
14 Componente di rischio Rx : rischio parziale dipendente dalla sorgente e dal tipo di danno dove Nx Rx = Nx x Px x Lx è il numero di eventi pericolosi Px Lx è la probabilità di danno è la perdita conseguente Il calcolo della valutazione del rischio va eseguito tenendo conto delle componenti di rischio. Il rischio relativo al fulmine è scomposto dalla norma CEI in otto componenti:( Tabella A ) diretta dell edificio RA Danni ad esseri viventi per tensione di passo e contatto RB Danni materiali ( es. esplosione o incendio ) RC Guasto a impianti interni diretta di linea RU Danni ad esseri viventi per tensione di contatto RV Danni materiali ( es. esplosione o incendio ) RW Guasto a impianti interni indiretta dell edificio RM Guasto a impianti interni causato da LEMP indiretta di linea RZ Guasto a impianti interni per sovratensioni Nelle figure seguenti sono rappresentate le componenti di rischio in funzione delle sorgenti di danno e delle perdite 14
18 Le componenti di rischio concorrono a formare i quattro tipi di rischio R1 : rischio di perdite di vite umane: R1 = RA + RB + RC* + RM* + RU + RV + RW * + RZ* * solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasto di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana. R2 : rischio di perdita inaccettabile di servizio pubblico : R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ R3 : rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile : R3 = RB + RV R4 : rischio di perdita economica : R4 = RA** + RB + RC + RM + RU** + RV + RW + RZ ** solo in strutture ad uso agricolo in cui si può verificare la perdita di animali Il valore totale del rischio R è la somma delle componenti di rischio considerate. Nella Tabella B vengono riportate le componenti di rischio per ogni tipo di perdita 18
20 Il rischio complessivo può essere visto anche come somma di contributi legati a: tipo di fulminazione ( diretta o indiretta ) o tipo di danno ( ad esseri viventi, alle cose, o alle apparecchiature). Con riferimento al tipo di fulminazione : R = RD + R1 dove RD = RA + RB +RC è il rischio relativo ai fulmini che colpiscono direttamente la struttura ( fulminazione diretta della struttura ) R1 = RM + RU + RV + RW + RZ è il rischio relativo ai fulmini che non colpiscono direttamente la struttura ( fulminazione indiretta della struttura e fulminazione diretta e indiretta delle linee entranti ) Con riferimento al tipo di danno : dove R = RS + RF + RO RS = RA + RU è il rischio relativo ai danni ad esseri viventi RF = RB + RV è il rischio relativo ai danni fisici RO = RC + RM + RW + RZ è il rischio relativo alle avarie di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20
21 5.2 La valutazione/rivalutazione del rischio di fulminazione : Per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è la CEI EN Nel caso gli edifici non risultino auto protetti nei confronti delle fulminazioni, la stessa norma definisce i sistemi di protezione da adottare. Per gli edifici esistenti per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata precedentemente in base alle norme tecniche precedentemente in vigore ( Norme CEI 81-1 e CEI 81-4 ) viene spontaneo chiedersi se debba essere effettuata la rivalutazione del rischio di fulminazione. In merito occorre tenere presente il Codice Civile, il D.Lgs. 81/08 e la norma CEI V1; in particolare : l art del Codice Civile impone all imprenditore di adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; l art. 29 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica ; la norma CEI V1 cita La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alle norme CEI EN (CEI 81-10/2 ) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa. 21
22 La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN (CEI 81-10/2 ) risulta più restrittiva ( e quindi garantisce maggior tutela delle persone ) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-1 o alla norma CEI Nei casi in cui la rivalutazione del rischio di fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più auto protetta nei confronti delle fulminazioni, il Datore di Lavoro ha l obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN (CEI 81-10/2 ). Pertanto si può concludere che: la norma CEI EN è lo strumento che il datore di Lavoro ha a disposizione per verificare l auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi. Per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione. Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore ( Norme CEI 81-1 e CEI 81-4 ), il Datore di Lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN stessa. 22
23 6. Zone 6.1 Classificazione di un edificio in zone Una novità sostanziale introdotta dalla nuova norma, con riferimento al calcolo del rischio, è il concetto di zona che consente di assumere per la probabilità P e l entità media delle perdite L valori diversi all interno di uno stesso edificio. L edificio può essere ripartito in zone omogenee in cui i parametri necessari per il calcolo di una determinata componente di rischio hanno un valore costante. In tal caso, il rischio complessivo della struttura è la somma dei rischi di zona. In un edificio, pertanto, le zone possono essere definite per ogni tipo di rischio e per ogni componente di rischio; inoltre esse possono essere diverse da rischio a rischio e da componente a componente. Le zone dipendono dal tipo di suolo compartimentazione antincendio schermi locali La suddivisione della struttura in zone serve per adattare ed installare meglio le misure di protezione. Una volta suddivisa la struttura in zone per ogni zona si deve valutare ciascuna delle componenti di rischio ed il rischio totale R è la somma di tutte le componenti di rischio delle zone. 23
24 6.2 Zone di protezione contro il fulmine Le misure di protezione - quali LPS, funi di guardia, schermature e SPD determinano le Zone di protezione LPZ. Zone esterne alla struttura LPZ0A è la zona dove il pericolo è dovuto alla fulminazione diretta e dall esposizione al totale campo magnetico; gli impianti interni possono essere soggetti alla corrente di fulmine ( totale o parziale ). LPZ0B è la zona protetta contro la fulminazione diretta, ma dove il pericolo è l esposizione al totale campo magnetico; gli impianti interni possono essere soggetti a frazioni della corrente di fulmine. Zone interne alla struttura ( protette da scarica diretta ) LPZ1 è la zona in cui la corrente è limitata dalla suddivisione della corrente di fulmine e dalla presenza di SPD al confine della zona stessa. LPZ2 n è la zona in cui la corrente è ulteriormente limitata dalla suddivisione della corrente di fulmine e dalla presenza di ulteriori SPD ai confini delle diverse zone. Nelle strutture in cui è solamente stata definita la LPZ1, gli SPD devono essere installati almeno all ingresso della linea nella struttura. 24
26 7. Luoghi con pericolo di esplosione ( Variante V1 alla CEI ) Per la struttura che contiene materiali esplosivi o solidi o zone pericolose di tipo 0 o 20, nella valutazione del rischio dovuto al fulmine, il coefficiente di riduzione rf ( applicato alle perdite per danno materiale Lf ) deve essere assunto pari a 1. Le componenti di rischio influenzate dal pericolo di esplosione sono : RB e RV (danni materiali alla struttura ) Ai fini della valutazione del rischio la presenza di zone con pericolo di esplosione di tipo 0 o 20 può essere trascurata quando : sia esclusa la possibilità di fulminazione diretta della zona con pericolo di esplosione; e siano impedite in dette zone scariche pericolose dovute a frazioni della corrente di fulmine o a correnti indotte. Quanto detto viene riportato nella figura seguente 26
28 8. Protezione contro i fulmini degli Impianti fotovoltaici Si considerano due casi : Tetto fotovoltaico Campo fotovoltaico Le componenti di rischio sono R1, R2 e R4 Tetto fotovoltaico - R1 : rischio di perdite di vite umane: R1 = RA + RB + RU + RV dove per fulmini sulla struttura RA è dovuta a tensioni di contatto e passo RB è dovuta a danni materiali ( esplosione e incendio ) dove per fulmini sulla linea entrante nella struttura RU è dovuta a tensioni di contatto e passo RV è dovuta a danni materiali ( esplosione e incendio ) Stante le dimensioni normalmente contenute della struttura che ospita il tetto fotovoltaico, normalmente il rischio R1 non è rilevante - R2 : rischio di perdita inaccettabile di servizio pubblico : R2 = RM + RZ - R4 : rischio di perdita economica : R4 = RM + RZ dove RM è dovuta a guasto a impianti interni causato da LEMP ( impulso elettromagnetico di fulmine ) per scarica indiretta dell edificio RZ è dovuta a guasto a impianti interni per sovratensioni per scarica indiretta di linea 28
29 Campo fotovoltaico Per il campo fotovoltaico normalmente il rischio R1 non è rilevante con persone non presenti e struttura sostanzialmente incombustibile. R2 = RM + RC dove RM è dovuta a guasto a impianti interni causato da LEMP per scarica indiretta dell edificio RC è dovuta a guasto a impianti interni per scarica diretta dell edificio R4 = RM Il valore totale del rischio R è la somma delle componenti di rischio considerate. 29
30 9. Necessità o convenienza delle misure di protezione La nuova norma prevede che occorre calcolare il rischio complessivo della struttura, per ognuno dei tipi di danno presenti, e confrontare tale valore con il rischio tollerato dalla norma RT. La norma stabilisce il valore di rischio tollerabile nel caso in cui il fulmine coinvolga la perdita di vite umane, la perdita di servizio pubblico o di patrimonio culturale insostituibile, come risulta dalla tabella seguente. Se R < = RT la protezione contro il fulmine non è necessaria ; se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R < = RT per tutti i rischi considerati. La procedura per valutare la necessità della protezione è illustrata nella figura 1 30
32 Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4 La valutazione della convenienza economica delle misure di protezione, anche se facoltativa, è consigliata ( Variante V1 ). Tale procedura richiede il calcolo delle componenti di rischio relative alle perdite economiche con e senza le misure di protezione. Indicando con CL il costo annuo della perdita totale senza misure di protezione CRL il costo annuo della perdita residua, cioè quelle che si hanno anche in presenza delle misure di protezione CP il costo delle misure di protezione CPM il costo annuo delle misure di protezione scelte si può procedere alla valutazione economica della protezione Se CL < CRL + CPM, la protezione contro il fulmine non è economicamente conveniente. Se CL > = CRL + CPM, l adozione delle misure di protezione si traduce in un risparmio effettivo. La procedura per valutare la convenienza economica delle misure di protezione è illustrata nella figura 2 32
34 10. Misure di protezione 10.1 Scelta delle Misure di protezione La scelta delle misure di protezione più adatte deve essere effettuata dal progettista in funzione del peso di ciascuna componente di rischio totale R ed in funzione degli aspetti tecnici ed economici delle diverse misure di protezione. Devono essere identificati i parametri critici al fine di determinare la misura di protezione più efficace per la riduzione del rischio R. Per ciascun tipo di perdita vi è una varietà di misure di protezione che, singolarmente o in combinazione tra loro, possono realizzare la condizione R < = RT La soluzione da adottare deve essere scelta tenendo conto degli aspetti tecnici ed economici. 34
35 10.2 Principali misure di protezione Le principali misure di protezione sono : l impianto di protezione contro i fulmini ( LPS ) la cui realizzazione va eseguita in conformità alla norma CEI EN un sistema di SPD realizzato in conformità alla norma CEI EN Impianto di protezione LPS (Lighting Protection System ) è l impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura il Limitatore di sovratensioni SPD ( Surge Protective Device) è il dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare le sovracorrenti il Sistema di SPD è il gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti dei sistemi elettrici ed elettronici I limitatori di sovratensione SPD hanno lo scopo di evitare il danneggiamento di circuiti e di apparati causati da sovratensioni di origine esterna ( fulminazioni ) e di origine interna ( manovre o interventi di dispositivi di protezione ) Le sovratensioni dovute a fulminazioni sono le più gravose. L SPD deve contenere l ampiezza delle sovratensioni al di sotto del livello di isolamento degli apparati assicurando, nel contempo, la desiderata qualità del servizio ed una sua accettabile durata di vita. 35
36 Gli SPD vanno scelti a seconda: del loro punto di installazione nell impianto e della relativa corrente di scarica della tensione di tenuta ad impulso delle apparecchiature da proteggere e della distanza esistente tra queste e l SPD che deve essere inferiore alla distanza di protezione determinata da fenomeni di oscillazione e induzione. Poiché le sovratensioni più frequenti e pericolose sono quelle verso terra, gli SPD vanno installati tra conduttori attivi e terra. La posizione dell SPD rispetto all apparecchiatura da proteggere è influenzata dal modo in cui le sovratensioni sono generate: sovratensioni per accoppiamento resistivo sull impianto di terra dell edificio; sovratensioni per accoppiamento induttivo nei circuiti interni dell edificio; sovratensioni provenienti dalla linea. Gli SPD devono essere installati in modo tale che gli apparati risultino essere collegati entro la distanza di protezione intesa come la distanza, misurata lungo il circuito, entro cui un SPD riesce a proteggere un apparecchiatura. 36
37 I parametri fondamentali dell SPD sono : la classe di prova il potere di scarica la tensione di protezione La classe di prova I, II o III identifica l SPD ed il tipo di protezione che è in grado di effettuare. L SPD di classe I è adatto alla protezione da scariche dirette L SPD di classe II è adatto alla protezione da scariche indirette eliminando le sovratensioni generate dal fulmine deviando la corrente L SPD di classe III è adatto alla protezione da scariche indirette proteggendo le apparecchiature dalle sovratensioni indotte SPD di Tipo 1 vanno installati all arrivo della linea ; SPD di Tipo 2 vanno installati nei quadri di distribuzione intermedi SPD di Tipo 3 vanno installati vicino agli apparati da proteggere 37
38 Altre misure di protezione ( integrative ) : a) misure per ridurre le probabilità di danno : incremento della resistività superficiale del suolo nella fascia di 3 m intorno alla struttura; incremento della resistività superficiale dei pavimenti interni della struttura; schermatura totale o parziale della struttura; schermatura dei circuiti interni alla struttura; idonea distribuzione del cablaggio dei circuiti interni alla struttura; uso di apparecchiature con tensione di tenuta ad impulso elevata; schermatura delle linee elettriche entranti. b) misure per limitare l entità delle perdite da incendio : estintori; idranti; impianti di allarme incendio; impianti di estinzione; vie di fuga protette; compartimentazione antincendio. c) misure per impedire il contatto con parti pericolose all esterno : isolamento; barriere; cartelli monitori. 38

References: art. 38
 art. 36
 art. 36
 art. 36
 art. 36
 art. 39
 art. 29
 art. 24
 art. 29
 Art. 84
 art. 29