Source: https://boe.vlex.es/vid/orga-nicos-vola-tiles-cov-gasolina-443008762
Timestamp: 2020-07-10 19:24:27+00:00

Document:
Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 443008762
Marginal: BOE-A-1996-23616
ANEXO I. Requisitos que deben cumplir las instalaciones de almacenamiento de las terminales
ANEXO II. Requisitos para instalaciones de carga y descarga de las terminales
ANEXO III. Requisitos para las instalaciones de carga y almacenamiento en las estaciones de servicio y en las terminales en las que se efectúe el almacenamiento intermedio de vapores
ANEXO IV. Especificaciones para la carga inferior, la recogida de vapores y la protección contra el exceso de llenado de los camiones cisterna europeos
Norma citada en: 2 sentencias, 2 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas, una noticia
«Buque»: los buques para la navegación por las vías interiores, enumeradas en el capítulo 1 de la Directiva 82/714/CEE, del Consejo, de 4 de octubre, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior.
Artículo 3 Instalaciones de almacenamiento de las terminales.
Artículo 4 Carga y descarga de depósitos móviles en las terminales.
El diseño y funcionamiento de las instalaciones de carga y descarga se ajustarán a los requisitos del anexo II.
Artículo 5 Depósitos móviles.
El diseño y el funcionamiento de los depósitos se ajustarán a los requisitos siguientes:
A los camiones cisterna existentes, cuando se modifiquen a fin de equiparlos para carga inferior, de conformidad con las especificaciones del anexo IV.
Artículo 6 Carga de las instalaciones del almacenamiento de las estaciones de servicio.
Artículo 7 Autorización de las unidades de recuperación de vapores y de las instalaciones fijas.
Los depósitos con techos flotantes exteriores estarán provistos de un cierre primario que cubra la sección anular generada entre la pared del depósito y el perímetro exterior del techo flotante, extendiéndose desde éste hasta la pared del tanque, y de un cierre secundario montado por encima del primero. Los cierres deberán estar diseñados para alcanzar una contención general de vapores igual o superior al 95 por 100 con respecto a un depósito de techo fijo comparable sin ningún dispositivo de contención de vapores (es decir, un depósito de techo fijo con válvula de seguridad vacío/presión únicamente). Se considerará alcanzado este nivel de contención cuando los cierres, dispuesto según lo indicado anteriormente, están diseñados para acomodarse a las variaciones de espacio entre el techo flotante y la pared del tanque, y cuando el techo y el tanque cumplan con los requisitos de API 650 o equivalentes.
Las tuberías de los circuitos de carga y de recogida de vapores se diseñarán y montarán para larga duración, sin que precisen pruebas ni atención durante el servicio. Cuando hayan sido instalados o modificados, los sistemas de tuberías serán sometidos a una prueba de estanqueidad a la presión mínima de un (1) bar durante una (1) hora. Al menos, una vez al año el sistema será objeto de una inspección visual para detectar daños o falta de alienación de tuberías y bridas o mal estado de juntas. En cualquier caso, le serán de aplicación los requisitos establecidos en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
Si durante la carga se detecta una fuga en el sistema de recogida de vapores de un pórtico de plataforma de carga, se interrumpirán las operaciones en ese pórtico hasta que la fuga sea corregida. El pórtico de la plataforma deberá estar dotado del equipo necesario para proceder a dicha interrupción. En cualquier caso le serán de aplicación los requisitos establecidos en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
El acoplamiento para la recogida de vapores en la conducción de recogida de vapores del pórtico de la plataforma de carga será un acoplador hembra de leva y ranura que encaje en un adaptador macho de leva y ranura de 4 pulgadas, (101,6 milímetros) situado en el vehículo, tal como se estipula en: Api Recommended Practice 1004. Seventh edition, november 1988.
ORDEN de 15 de diciembre de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del colegio oficial de secretarios, interventores y tesoreros de administración local del territorio histórico de Álava.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto