Source: http://docplayer.pl/55520371-Audyt-energetyczny-ex-ante.html
Timestamp: 2018-12-11 06:08:11+00:00

Document:
AUDYT ENERGETYCZNY ex ante - PDF
Download "AUDYT ENERGETYCZNY ex ante"
1 AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Urząd Gminy w Kraszewicach Kraszewice ul. Wieluńska 53 DASTORE mgr inż. Marcin Domagała Ul. Kościuszki 13A DASTORE Marcin Domagała mgr inż. Marcin Domagała Ul. Kościuszki 13A Strona nr 1
2 Spis treści 1. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA Cel pracy Materiały i dane do audytu INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Ogólne dane techniczne budynku Uproszczona dokumentacja techniczna Opis techniczny podstawowych elementów budynku Charakterystyka systemu ogrzewania Charakterystyka instalacji wodnej Charakterystyka systemu wentylacji CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania Koszty ogrzewania Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ Ocena stanu technicznego oraz izolacyjności cieplnej i przegród zewnętrznych Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań systemu ogrzewania Ocena aktualnego stanu instalacji wodnej Ocena istniejącego stanu wentylacji WYKAZ WYBRANYCH USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH Przegląd możliwych usprawnień termomodernizacyjnych Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło DOKUMENTACJA WYKONANIA KOLEJNYCH KROKÓW ALGORYTMU SŁUŻĄCEGO WYBRANIU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT...36 Strona nr 2
3 7.2. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZASTRZEŻENIA...48 ZAŁĄCZNIKI...49 Strona nr 3
4 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Cena energii cieplnej Załącznik nr 2 Plan sytuacyjny Załącznik nr 3 Rzut Parteru Załącznik nr 4 Rzut piętra Załącznik nr 5 Rzut poddasze Załącznik nr 6 Przekrój poprzeczny Załącznik nr 7 Uproszczony raport obliczeń zapotrzebowania na moc i energię cieplną budynku przed termomodernizacją Załącznik nr 8 Uproszczony raport obliczeń zapotrzebowania na moc i energię cieplną budynku po termomodernizacji Załącznik nr 7 Efekt ekologiczny Strona nr 4
5 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy 1.2 Rok Grabowskiej budowy 1.4 Adres budynku Gmina Kraszewice kod miejscowość Kraszewice ul. Wieluńska 53 Kuźnica Grabowska 106 Kod Kraszewice powiat Ostrzeszowski 1987 województwo wielkopolskie 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: DASTORE Marcin Domagała Ul. Kościuszki 13A Ostrów Wlkp. TEL: REGON NIP: Imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Marcin Domagała ul. Kościuszki 13A, Ostrów Wlkp. PESEL Tel Audytor energetyczny ukończone studia Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków na Politechnice Wrocławskiej nr dyplomu: W7/97/2010 Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr MI/ŚE/644/2009 Wpis nr 346 na liście prowadzonej przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub remontowego 1. mgr inż. Wojciech Jastrzębski Obliczenia cieplne Audytor energetyczny ukończone studia Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków na Politechnice Wrocławskiej nr dyplomu: W7/103/2010 Wykonanie kilkunastu audytów energetycznych. Wpisany na listę certyfikatorów energetycznych 5. Miejscowość: Ostrów Wlkp. data wykonania opracowania: 31.VII.2015 r. 6. Spis treści: Strona nr 5
6 Spis treści 1. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ WYKAZ WYBRANYCH USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO DOKUMENTACJA WYKONANIA KOLEJNYCH KROKÓW ALGORYTMU SŁUŻĄCEGO WYBRANIU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZASTRZEŻENIA...48 ZAŁĄCZNIKI...49 Strona nr 6
7 2.1. Dane ogólne Strona tytułowa audytu energetycznego budynku Stan przed termomodernizac ją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 3375, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 1556, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 1049, , Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1, Liczba osób użytkujących budynek 120,00 120, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Miejscowe Współczynnik A/V [1/m] 0,45 0, Inne dane charakteryzujące budynek Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Stan przed termomodernizac ją Stan po termomodernizacji Ściany zewnętrzne 0,74; 0,13; Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,43; 0,50; 6,25; 0, Strop nad piwnicą 1,34 0, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,32; 0,26 0,32; 0, Okna, drzwi balkonowe 2,80; 1,50; 0,90; 0,90; Drzwi zewnętrzne/bramy 1,70; 1,30; Stropy wewnętrzne 0,66; 0,62; 0,21 0,15; 0,15; 0, Ściany wewnętrzne 1,64; 0,58; 0,25; 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizac ją 0,15; Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,820 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,950 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizac ją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,890 0, Sprawność przesyłu 0,640 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 Strona nr 7
8 Sprawność akumulacji 0,690 0, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizac ją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 1687, , Krotność wymian powietrza [1/h] 0,50 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizac ją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 68,98 38, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 5,50 5, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 521,89 145,83 826,33 186,72 80,88 51, ,09 38,59 220,76 49, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 100, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizac ją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 31,11 45, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 0,00 0, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 80,65 35, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 2,49 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 1200, , Inne [zł] 0,00 0,00 Strona nr 8
9 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] ,65 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,65 Premia termomodernizacyjna [zł] 38091,17 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 19045,59 73,70 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. Strona nr 9
10 1. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA 1.1. Cel pracy Celem pracy jest wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. Opracowanie jest wykonane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. Dotyczącego szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, warunkującego złożenie przez inwestora wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej przy staraniu o kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zleceniodawca postawił następujące cele opracowania audytu energetycznego: 1. Obniżenie zużycia ciepła 2. Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku 3. Osiągnięcie w miarę możliwości technicznych warunków na 2021 rok Materiały i dane do audytu Przy opracowaniu audytu wykorzystano następujące materiały i dane: 1. Inwentaryzację budowlaną wykonaną na potrzeby projektu termomodernizacji 2. Plan sytuacyjny 3. Informacje udzielone przez inwestora oraz użytkowników obiektu 4. Wizje lokalne 5. Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, oraz materiały szkoleniowe i inne z zakresu poniższego opracowania. Strona nr 10
11 1.3.1 Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. (Dz. U. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów. (Dz. U. Nr 43, poz. 347 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712). 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. poz. 376) Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790: 2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831: 2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Programy komputerowe 1. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.4 Strona nr 11
12 2. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 2.1. Ogólne dane techniczne budynku Dane ogólne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,00 m 3 Kubatura ogrzewania ,48 m 3 Powierzchnia netto budynku ,27 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m 2 Współczynnik kształtu - 0,45 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 556,7 m 2 Ilość mieszkań - 0,00 Ilość użytkowników - 120,00 Charakterystyka podstawowych przegród części ogrzewanej: Ściany zewnętrzne 0,74 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,43; W/(m 2 K) Strop nad kotłownią 1,34 W/(m 2 K) Okna 2,80; 1,50 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,70; W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,32; W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 0,66; W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,64; 0,58; W/(m 2 K) 2.2. Uproszczona dokumentacja techniczna Wymagane ustawą rzuty budynku z zaznaczeniem stron świata zawarte są w załączniku. Inwentaryzacja do wglądu u inwestora 2.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym połączonym zamkniętym łącznikiem z budynkiem Sali gimnastycznej który jest budynkiem przedwojennego dworku który pierwotnie miał funkcję szkoły a około 2007 roku został adaptowany na sale gimnastyczną. Zgodnie z ustaleniami termomodernizacji poddawany jest wyłącznie budynek główny, który wydzielony jest łącznikiem od Sali gimnastycznej. Budynek Szkoły jest nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Wybudowany około 1986 roku. Strona nr 12
13 Ściany zewnętrzne i stropy kondygnacji nadziemnych Budynek główny ściany trójwarstwowe z cegły pełnej gr. 24 cm, ściany posiadające szczelinę wypełnioną izolacją, dalej ścianka gr. 12 cm. z cegły dziurawki. Stan techniczny dobry Dach Dach częściowo ocieplony wełną. części zawilgocona. Stan dostateczny. Izolacja w stanie niedostatecznym w Pokrycie azbestowe do usunięcia Ściana wewnętrzna Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Tynki wewnętrzne cemwapienne gładkie Podłoga na gruncie Posadzka betonowa na zagęszczonym piasku. Izolacja z płyt OSB. Stan średni. W budynku Okna i drzwi W części budynku okna zespolone nowe PCV jednokomorowe, - stan techniczny dobry, pozostałe okna drewniane stare do wymiany, stan techniczny niedostateczny. Drzwi wejściowe z PCV, Jedne drzwi stare w stanie złym do wymiany. Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe Charakterystyka systemu ogrzewania Źródło ciepła Budynek ogrzewany z 2 kotłów na paliwa stałe zasilają zarówno budynek szkoły jak i Sali gimnastycznej Przewody oraz grzejniki w instalacji W budynku głównym instalacja PVC z starymi grzejnikami. Instalacja pracuje na parametrach 90/70 o C. Grzejniki bez zaworów termostatycznych. Zabezpieczenie instalacji w naczynie wzbiorcze, odpowietrzenie instalacji c.o.- centralne. Izolacja termiczna niekompletna Charakterystyka instalacji wodnej Ciepła woda użytkowa ogrzewana z kotła na paliwa stałe, jedynie w kuchni ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego. Przewody stalowe ocynkowane i polipropylenowe. Jest instalacja cyrkulacji c.w.u. Zbiornik na CWU w pomieszczeniu nieogrzewanym silnie wentylowanym. Stan niedostateczny Charakterystyka systemu wentylacji Budynek posiada wentylacje naturalną grawitacyjną. Nawiew realizowany jest za pomocą naturalnej infiltracji spowodowanej nieszczelnościami w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej. Wywiew realizowany jest poprzez kratki wentylacyjne. Strona nr 13
14 3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 3.1. Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania Obliczenia zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 13790: 2009 dla tzw. standardowego sezonu ogrzewczego. Wartości obliczeniowe dotyczące średnich wieloletnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej Kalisz. Wartości obliczeniowe dotyczące wielkości wieloletnich średnich sum miesięcznych całkowitego promieniowania słonecznego na różnie zorientowane powierzchnie przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji aktynometrycznej Kalisz. Do obliczeń przyjęto następujące wartości: Strumień powietrza wentylacyjnego - 0,00056 m 3 /(s*m 2 ) Szczelność budynku: 0,30 [1/h] Sprawność systemu ogrzewania: Rodzaj Sprawność Opis Wytwarzanie ciepła 0,820 ηh,g Przesył ciepła 0,800 ηh,d Regulacja i 0,770 ηh,e wykorzystanie systemu grzewczego Akumulacja ciepła 1,000 ηh,s Przerwy w ogrzewaniu w 0, 850 okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w 0,950 ηh,tot okresie doby Całkowita - ηc 0,505 ηh,tot Obliczone roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku Qh: Qh = 521,89 GJ Roczne obliczeniowe zużycie energii z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania Q: Q=Qh*Wt*Wd/ηc= 1033,45 GJ Strona nr 14
15 3.2. Koszty ogrzewania Zgodnie z aktualnym cennikiem koszt ogrzewania wynosi odpowiednio dla następujących nośników energii: Opłata za prąd: (zgodnie z taryfikatorem ENERGA OBRÓT SA z dnia ) Opłata za węgiel: 700 zł/tonę średnia cena w okolicy Opłata za biomasę 800 zł/tonę średnia cena w okolicy 3.3. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Roczne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi: Qcw = 80,88 GJ Obliczenia wykonano przyjmując następujące dane: Stan istniejący Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] 55 Temperatura zimnej wody θ O [ C] 10 Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 1049,80 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 Czas użytkowania τ [h] 12,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,89 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,64 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 0,69 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 80,88 Max moc cieplna q cwu [kw] 5,50 Strona nr 15
16 4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ 4.1. Ocena stanu technicznego oraz izolacyjności cieplnej i przegród zewnętrznych Ogólny stan techniczny ścian zewnętrznych budynku jest dobry jednak nie posiadają wystarczającej izolacyjności cieplnej. Stan techniczny okien PCV jest dobry jednak nie spełnia aktualnie obowiązujących przepisów, okna stare w złym stanie technicznym, kwalifikują się do wymiany. Stan techniczny drzwi wejściowych dostateczny. Przegrody poziome w stanie technicznym dobrym. Nie posiadają jednak wystarczającej izolacyjności cieplnej. Współczynniki przenikania ciepła przegród są następujące: Ściany zewnętrzne 0,74 W/(m 2 K) Dach/stropodach 0,43; W/(m 2 K) Strop nad kotłownią 1,34 W/(m 2 K) Okna 2,80; 1,50 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 1,70; W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 0,32; W/(m 2 K) Stropy wewnętrzne 0,66; W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,64; 0,58; W/(m 2 K) Powyższe współczynniki w niektórych przypadkach są poniżej aktualnie obowiązujących wartości granicznych wg. aktualnie obowiązujących przepisów, wg, których wymagane współczynniki U wynoszą: Dla okien i drzwi balkonowych U=1,30 W/m 2 K Dla drzwi zewnętrznych U=1,70 W/m 2 K Dla ścian zewnętrznych U=0,25 W/m 2 K Dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem U=0,20 W/m 2 K Dla stropu nad nieogrzewaną piwnicą U=0,25 W/m 2 K Dodatkowo (wg Rozp. MI) wartości optymalnego oporu cieplnego przegrody zewnętrznej po termomodernizacji nie mogą być mniejsze niż: Dla ścian zewnętrznych 4,00m 2 K/W Dla stropu pod poddaszem 5,00m 2 K/W Dla stropu nad piwnicami nieogrzewanymi 2,00m 2 K/W Strona nr 16
17 Do poprawienia izolacyjności termicznej wskazane zostały następując przegrody: Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne do nieogrzewanego poddasza Dach włącznie z wymianą pokrycia (płyty azbezstowe) Stropy do nieogrzewanego poddasza Strop na kotłownią Okna zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 4.2. Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań systemu ogrzewania Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania oceniony został, jako niedostateczny. W większości pomieszczeń zamontowane są grzejniki stare bez zaworów termostatycznych. Cała instalacja kwalifikuje się do wymiany 4.3. Ocena aktualnego stanu instalacji wodnej Stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej został określony, jako dostateczny 4.4. Ocena istniejącego stanu wentylacji Stan systemu wentylacji grawitacyjnej jest dobry. Przewody wentylacyjne podlegają systematycznej kontroli. W celu uregulowania systemu wentylacji należy w oknach zastosować nawietrzniki. Strona nr 17
18 5. WYKAZ WYBRANYCH USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 5.1. Przegląd możliwych usprawnień termomodernizacyjnych Rozpatrzono następujące rodzaje usprawnień: Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne do nieogrzewanego poddasza Dach Strop do nieogrzewanego poddasza Wymiana okien zewnętrznych Wymiana drzwi zewnętrznych 5.2. Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych Poniżej wymieniono grupy usprawnień, które przyjęto do dalszej analizy. Następnie w grupach przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne, na podstawie, których dokonany zostanie wybór usprawnienia optymalnego w danej grupie usprawnienia o najniższej wartości SPBT Ocieplenie ścian zewnętrznych Założono ocieplenie ścian zewnętrznych systemem bez spoinowego ocieplania. Przyjęto do rozpatrzenia wariantowo grubość warstwy izolacji ze styropianu 20,21 i 22 cm (budynek główny), przy współczynniku λ <= 0,032 [W/m 2 K] Ocieplenie dachu. Przed rozpoczęciem zakłada się sprawdzenie stanu istniejącego ocieplenia zakłada się usunięcie wełny w celu odciążenia konstrukcji i docieplenie pianką PUR. Założono docieplenie dachu pianką PUR o grubości 15 cm do obliczeń opłacalności przyjęto osiągnięcie współczynnika U=0,15 W/m 2 Kjako docieplenie istniejącego stropu stąd analizowane grubości to 10,11 i 12 cm o współczynniku λ <= 0,024 [W/mK]. Optymalną grubość określi się wybierając tą, dla której prosty czas zwrotu nakładów przyjmie wartość minimalną Ocieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza. Przed rozpoczęciem zakłada się sprawdzenie stanu istniejącego ocieplenia w przypadku zawilgocenia należy usunąć wełnę w celu wyeliminowania ewentualnego zawilgocenia nowego docieplenia. Założono docieplenie stropu wełną o grubości 18,19 i 20 cm o współczynniku λ <= 0,035 [W/m 2 K]. Optymalną grubość określi się wybierając tą, dla której prosty czas zwrotu nakładów przyjmie wartość minimalną Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami na poddaszu donieogrzewanego poddasza. Przed rozpoczęciem zakłada się sprawdzenie stanu istniejącego ocieplenia zakłada się usunięcie wełny w celu odciążenia konstrukcji i docieplenie pianką PUR. Założono docieplenie stropu pianką PUR o grubości 12,13 i 14 cm o współczynniku λ <= 0,024[W/mK]. Optymalną grubość określi się wybierając tą, dla której prosty czas zwrotu nakładów przyjmie wartość minimalną. Strona nr 18
19 Wymiana okien Założono wymianę wszystkich okien drewnianych na okna PCV wraz z nawiewnikami o współczynniku U = 0,9 [W/m 2 K] Wymiana drzwi zewnętrznych. Założono wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 [W/m 2 K] 6. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Jako rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane i zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, przyjęto: Ściany zewnętrzne Ściany wewnętrzne do nieogrzewanego poddasza Dach Strop do nieogrzewanego poddasza Wymiana okien zewnętrznych starych. Wymiana drzwi zewnętrznych Ocena opłacalności i wybór usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane. Przyjęto założenie, że optymalne usprawnienia prowadzące do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany są to usprawnienia dla których prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wartość minimalną. Wartość najmniejszą optymalnego oporu cieplnego przegrody zewnętrznej po termomodernizacji przyjęto zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. W kalkulacji posługiwano się wynikami uzyskanymi z obliczeń wykonanych przy pomocy programu ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.4 dla stanu istniejącego i stanu po termomodernizacji wykonanej zgodnie z wariantem wybranym, jako optymalny Strona nr 19
20 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 77,36m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 77,36m 2 Stopniodni: 2624,09 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -5,66 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,644 0,248 0,231 0,217 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,61 4,04 4,32 4,61 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,43 3,71 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 28,83 4,34 4,06 3,81 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0033 0,0005 0,0005 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,86 770,80 778,62 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 100,00 110,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,67 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,24 12,34 13,44 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8563,64 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,24 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie ściany wewnętrznej do poddasza wełną o grubości 12 cm. Strona nr 20
21 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 34,40m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 60,00m 2 Stopniodni: 2515,21 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = 0,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,335 0,239 0,224 0,211 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,75 4,18 4,46 4,75 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,43 3,71 4,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 9,98 1,79 1,67 1,57 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0009 0,0002 0,0002 0,0001 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,81 258,37 261,51 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 110,00 120,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,96 31,42 33,87 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7380,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,96 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie stropu nad kotłownią wełną o grubości 12 cm. Strona nr 21
22 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Wariant 1, Pianka zamkniętokomorowa PUR, = 0,024 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 148,50m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 148,50m 2 Stopniodni: 2746,64 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -14,50 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,656 0,153 0,144 0,136 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,52 6,52 6,94 7,36 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,00 5,42 5,83 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 23,13 5,40 5,08 4,79 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0034 0,0008 0,0007 0,0007 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,52 561,61 570,56 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 130,00 140,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,70 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,74 42,28 44,82 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 21918,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,74 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 12 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie nad poddaszem natryskiem pianki PUR o grubości 12 cm. Strona nr 22
23 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 340,87m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 340,87m 2 Stopniodni: 2746,64 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = 2,20 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,616 0,148 0,142 0,136 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,62 6,77 7,05 7,34 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 5,14 5,43 5,71 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 49,81 11,95 11,47 11,02 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0037 0,0009 0,0009 0,0008 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,72 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 130,00 140,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,81 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,72 45,69 48,64 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 50312,41 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 42,72 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie stropu do poddasza wełną o grubości 18 cm. Strona nr 23
24 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wariant 1, Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, = 0,032 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 536,63m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 600,00m 2 Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,741 0,132 0,126 0,122 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,35 7,60 7,91 8,23 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 6,25 6,56 6,88 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 131,67 23,39 22,47 21,62 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0151 0,0027 0,0026 0,0025 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,84 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 240,00 250,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,82 52,14 53,89 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,00 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 43,82 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie ściany zewnętrznej styropianem o grubości 20 cm. Strona nr 24
25 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 35, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 48,40m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 48,40m 2 Stopniodni: 2746,64 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -14,50 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,582 0,250 0,233 0,219 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,72 4,01 4,29 4,58 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 2,29 2,57 2,86 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,68 2,87 2,68 2,51 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0010 0,0004 0,0004 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,60 124,54 129,74 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 100,00 110,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,52 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,17 47,80 50,47 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5357,88 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 45,17 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 8 cm Informacje uzupełniające: Zakłada się docieplenie ściany wewnętrznej ocieplonej do poddasza wełną o grubości 8 cm. Lub zdjęcie istniejącego docieplenia z styropianu i położenie 12 cm wełny jak dla ściany SW1 Strona nr 25
26 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Modernizacja przegrody Dach Wariant 1, Pianka zamkniętokomorowa PUR, = 0,024 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 18,26m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 18,26m 2 Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 1200, , , ,00 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 0,428 0,154 0,144 0,136 Opór cieplny R (m 2 K)/W 2,34 6,50 6,92 7,34 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 4,17 4,58 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 2,59 0,93 0,87 0,82 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,57 53,31 54,86 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 160,00 170,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,17 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,33 67,40 69,60 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3368,97 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 65,33 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm Informacje uzupełniające: Docieplenie dachu nad klatką schodową pianką PUR o grubości 15 cm po usunięciu istniejącej wełny wraz z demontażem dachu azbestowego. Strona nr 26
27 Ocena opłacalności, wyznaczenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1153,37 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 116,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 116,18m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 116,18m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 1,00 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,800 0,900 0,600 0,700 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 390,91 184,07 150,11 153,96 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0325 0,0189 0,0176 0,0 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,63 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 900,00 800,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,68 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,32 17,17 15,51 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 85738,26 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 13,32 lat Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę okien zewnętrznych na nowe o współczynniku U=0,9 Strona nr 27
28 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 22,91 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,40m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 4,000 1,300 1,100 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 9,03 4,10 3,94 4,02 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0008 0,0004 0,0004 0,0004 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,29 158,23 155,76 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 900,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,80 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,41 18,66 17,06 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2361,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,41 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę drzwi wewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 Strona nr 28
29 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 82,79 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,40m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,40m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 2,000 1,300 1,200 1,100 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 19,84 10,94 10,73 10,52 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0019 0,0014 0,0014 0,0013 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,80 283,41 290,01 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 900, ,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,00 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,75 25,00 27,14 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6297,60 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,75 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę drzwi wewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 Strona nr 29
30 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 36,27 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,80m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,80m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,35 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,20 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,700 1,300 1,100 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,40 6,50 6,24 6,37 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0009 0,0007 0,0006 0,0006 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,62 160,44 156,52 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 900,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,60 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,50 29,13 26,87 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3739,20 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,50 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 Strona nr 30
31 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 338,57 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 32,65m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 32,65m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 32,65m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,00 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,500 0,900 0,700 0,600 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 65,34 45,43 43,26 42,18 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0062 0,0055 0,0052 0,0051 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,43 686,73 720,38 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m ,00 800,00 900,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,12 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 0,00 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,90 46,78 50,17 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24093,41 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,90 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 0,90 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę okien zewnętrznych na nowe o współczynniku U=0,9 Strona nr 31
32 Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 53,83 m 3 /h Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,64m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,64m 2 Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,64m 2 Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2,cw = 1,00 Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Stopniodni: 3834,90 dzień K/rok i = 20,00 o C e = -18,00 o C Wariant numer Stan istniejący Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Opłata za 1 GJ zł/gj 31,11 31,11 31,11 31,11 Opłata za 1 MW zł/(mw m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty, abonament zł/m-c 1200, , , ,00 Współczynnik c m 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik c r 1,00 0,85 0,85 0,85 Współczynnik a Współczynnik przenikania ciepła U W/(m 2 K) 1,700 1,300 1,100 1,200 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,66 9,64 9,27 9,45 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0011 0,0010 0,0009 0,0010 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok ,86 74,48 68,66 Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m , ,00 900,00 Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł , , ,48 Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0, Prosty czas zwrotu SPBT lata , Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5549,76 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 88,28 lat Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Modernizacja systemu wentylacji U= 1,30 Informacje uzupełniające: Zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 Strona nr 32
33 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Ocena opłacalności modernizacji instalacji CWU Stan istniejący Wariant 1 Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θ W [ C] Temperatura zimnej wody θ O [ C] Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 1049, ,80 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 0,80 0,80 Czas użytkowania τ [h] 12,00 12,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,89 0,89 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,64 0,81 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 0,69 0,85 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 80,88 51,88 Max moc cieplna q cwu [kw] 5,50 5,50 Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 63,45 64,06 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- 8,72 Koszt modernizacji Nu [zł] ,29 SPBT [lat] ,03 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu cwu Planowane usprawnienia: Nakłady Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 39838, Suma: 39838,29 Strona nr 33
34 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności akumulacji s Opis zastosowanych usprawnień Zmiana kotła na nowoczesny kocioł na pellet Montaż nowej instalacji przesyłowej wraz z izolacją Montaż nowego zasobnika na CWU Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 31,11 45,36 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 0,00 0,00 Inne koszty, abonament [zł] 1200, ,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 521,89 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0690 Sprawność systemu grzewczego 0,505 0,804 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,17 Koszt modernizacji [zł] ,29 SPBT [lat] ,17 Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiające sprawność systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g 0,900 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,960 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t 0,850 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 0,804 Strona nr 34
35 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Zakup kotła na biomasę technologia całej kotłownii ,02 Wymiana instalacji CO wraz z nowymi grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne ,27 Suma: ,29 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności regulacji h e Ulepszenie sprawności akumulacji h s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Zmiana kotła na nowoczesny kocioł na pellet Montaż nowej instalacji przesyłowej wraz z izolacją Montaż nowych grzejników z głowicami termostatycznymi brak Montaż zaworów termostatycznych wraz z automatyką Strona nr 35
36 Lp. 7. DOKUMENTACJA WYKONANIA KOLEJNYCH KROKÓW ALGORYTMU SŁUŻĄCEGO WYBRANIU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO 7.1. Zestawienie wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości SPBT Rozpatrzono następujące warianty Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty robót SPBT 1. Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 zł 11,24 2. Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 zł 13,32 3. Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 zł 15,41 4. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 zł 22,03 5. Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 zł 22,75 6. Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' [zł] [lat] 3739,20 zł 24,50 7. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 zł 28,96 8. Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 zł 38,90 9. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 zł 39, Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 zł 42, Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,00 zł 43, Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 5357,88 zł 45, Modernizacja przegrody Dach 3368,97 zł 65, Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5549,76 zł 88, Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń Wymiana oświetlenia wewnętrznego - zgodnie z audytem oświetlenia wewnętrznego ,74 zł --- 0,00 zł --- Modernizacja systemu grzewczego ,29 148,17 Strona nr 36
37 7.2. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Usprawnienie Wariant 1 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,00 12 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 5357,88 13 Modernizacja przegrody Dach 3368,97 14 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 5549,76 15 Modernizacja systemu grzewczego ,29 16 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,65 Usprawnienie Wariant 2 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,00 12 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 5357,88 13 Modernizacja przegrody Dach 3368,97 14 Modernizacja systemu grzewczego ,29 15 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,89 Strona nr 37
38 Usprawnienie Wariant 3 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,00 12 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 5357,88 13 Modernizacja systemu grzewczego ,29 14 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,92 Usprawnienie Wariant 4 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 11 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna ,00 12 Modernizacja systemu grzewczego ,29 13 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,04 Strona nr 38
39 Usprawnienie Wariant 5 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 50312,41 11 Modernizacja systemu grzewczego ,29 12 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,04 Usprawnienie Wariant 6 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny 21918,60 10 Modernizacja systemu grzewczego ,29 11 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,63 Strona nr 39
40 Usprawnienie Wariant 7 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 24093,41 9 Modernizacja systemu grzewczego ,29 10 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,03 Usprawnienie Wariant 8 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni 7380,00 8 Modernizacja systemu grzewczego ,29 9 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,61 Usprawnienie Wariant 9 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' 3739,20 7 Modernizacja systemu grzewczego ,29 8 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,61 Strona nr 40
41 Usprawnienie Wariant 10 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 6297,60 6 Modernizacja systemu grzewczego ,29 7 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,41 Usprawnienie Wariant 11 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' 2361,60 4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 5 Modernizacja systemu grzewczego ,29 6 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,81 Usprawnienie Wariant 12 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' 85738,26 3 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 4 Modernizacja systemu grzewczego ,29 5 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,21 Usprawnienie Wariant 13 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 39838,29 3 Modernizacja systemu grzewczego ,29 4 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,96 Strona nr 41
42 Usprawnienie Wariant 14 Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna 8563,64 2 Modernizacja systemu grzewczego ,29 3 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt ,67 Usprawnienie Wariant 15 Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego ,29 2 Roboty uzupełniające związane z termomodernizacją w tym wymiana dachu azbestowego oraz odtworzenie stanu pomieszczeń ,74 Całkowity koszt , Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,89 20, , , , ,48 20,71 0,45 1 0, ,99 20, , , , ,48 14,15 0,45 2 0, ,71 20, , , , ,48 14,15 0,45 3 0, ,32 20, , , , ,48 14,21 0,45 4 0, ,49 20, , , , ,48 14,37 0,45 5 0, ,03 20, , , , ,48 18,05 0,45 6 0, ,71 20, , , , ,48 18,89 0,45 7 0, ,59 20, , , , ,48 19,65 0,45 8 0, ,40 20, , , , ,48 19,65 0,45 9 0, ,54 20, , , , ,48 19,88 0, , ,07 20, , , , ,48 19,88 0, , ,63 20, , , , ,48 19,88 0, , ,90 20, , , , ,48 19,88 0, , ,55 20, , , , ,48 19,88 0, , ,55 20, , , , ,48 19,88 0, , ,89 20, , , , ,48 20,70 0,45 Strona nr 42
43 7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 c Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 521,89 80,88 0,0690 0,0055 0,51 0,85 0,95 907, , ,99 51,88 0,0389 0,0055 0,80 0,85 0,95 238, , ,59 42,10 185,71 51,88 0,0390 0,0055 0,80 0,85 0,95 239, , ,62 42,03 187,32 51,88 0,0392 0,0055 0,80 0,85 0,95 240, , ,91 41,86 192,49 51,88 0,0398 0,0055 0,80 0,85 0,95 246, , ,20 41,34 301,03 51,88 0,0523 0,0055 0,80 0,85 0,95 355, , ,67 30,36 355,71 51,88 0,0570 0,0055 0,80 0,85 0,95 410, , ,13 24,82 381,59 51,88 0,0595 0,0055 0,80 0,85 0,95 437, , ,21 22,20 388,40 51,88 0,0603 0,0055 0,80 0,85 0,95 443, , ,41 21,51 401,54 51,88 0,0588 0,0055 0,80 0,85 0,95 457, , ,79 20,18 402,07 51,88 0,0588 0,0055 0,80 0,85 0,95 457, , ,52 20,13 403,63 51,88 0,0590 0,0055 0,80 0,85 0,95 459, , ,10 19,97 405,90 51,88 0,0591 0,0055 0,80 0,85 0,95 461, , ,17 19,74 483,55 51,88 0,0675 0,0055 0,80 0,85 0,95 539, , ,94 11,88 483,55 80,88 0,0675 0,0055 0,80 0,85 0,95 568, , ,20 7,78 521,89 80,88 0,0690 0,0055 0,80 0,85 0,95 607, , ,80 3,90 Strona nr 43
44 7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku W celu wyznaczenia optymalnego wariantu wyznaczona następujące wartości dla poszczególnych wariantów: Premia termomodernizacyjna Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędnoś ć zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h Dwukrotn ość rocznej oszczędn ości kosztów energii ,65 zł 19045,59 73,70% ,89 zł 19012,62 73,62% ,92 zł 18938,91 73,44% ,04 zł 18702,20 72,86% ,04 zł 13732,67 60,79% ,63 zł 11229,13 54,70% ,03 zł 10044,21 51,82% ,61 zł 9732,41 51,07% ,61 zł 9130,79 49,61% ,41 zł 9106,52 49,55% ,81 zł 9035,10 49,37% ,21 zł 8931,17 49,12% ,96 zł 5375,94 40,48% ,67 zł 3518,20 37,28% ,03 zł 1762,80 33,02% 0, ,65 0, ,89 0, ,92 0, ,04 0, ,04 0, ,63 0, ,03 0, ,61 0, ,61 0, ,41 0, ,81 0, ,21 0, ,96 0, ,67 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 70, , , , , , , , , , , , ,59 Strona nr 44
45 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15% 2. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie 0,00 zł 3. Jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 pkt 1 ustawy, a wysokość premii termo modernizacyjnej wyznacza się jako minimum z wartości w kolumnach 7, 8, Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1: - planowany koszt całkowity ,65 zł - planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł - planowana kwota kredytu ,65 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna ,17 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,59 zł tj. 42,10 % Strona nr 45
46 8. OPIS TECHNICZNY OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZWIDZIANEGO DO REALIZACJI Wybrany jako optymalny wariant I przewiduje wykonanie następujących prac: P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 Uwagi: Zakłada się docieplenie ściany wewnętrznej do poddasza wełną o grubości 12 cm. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 Uwagi: Zakłada się docieplenie stropu nad kotłownią wełną o grubości 12 cm. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka zamkniętokomorowa PUR Uwagi: Zakłada się docieplenie nad poddaszem natryskiem pianki PUR o grubości 12 cm. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 Uwagi: Zakłada się docieplenie stropu do poddasza wełną o grubości 18 cm. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS FASADA PREMIUM Uwagi: Zakłada się docieplenie ściany zewnętrznej styropianem o grubości 20 cm. P6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 Uwagi: Zakłada się docieplenie ściany wewnętrznej ocieplonej do poddasza wełną o grubości 8 cm. Lub zdjęcie istniejącego docieplenia z styropianu i położenie 12 cm wełny jak dla ściany SW1 Strona nr 46
47 P7 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Pianka zamkniętokomorowa PUR Uwagi: Docieplenie dachu nad klatką schodową pianką PUR o grubości 15 cm po usunięciu istniejącej wełny wraz z demontażem dachu azbestowego. O1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) Uwagi: Zakłada się wymianę okien zewnętrznych na nowe o współczynniku U=0,9 O2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakłada się wymianę drzwi wewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 O3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakłada się wymianę drzwi wewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 O4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 O5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakłada się wymianę okien zewnętrznych na nowe o współczynniku U=0,9 O6 Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2 K) Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) Uwagi: Zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 Strona nr 47
48 C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Zakłada się wymianę instalacji CWU wraz z przyłączeniem do nowego źródła ciepła C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Zakłada się wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet oraz wymianę całej instalacji w budynku na nową z wymianą grzejników z zastosowaniem zaworów termostatycznych Oświetlenie wbudowane Usprawnienie: Wymiana oświetlenia wbudowanego Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: W ramach termomodernizacji zakłada się wymianę oświetlenia wbudowanego na nowe LED zgodnie z audytem oświetlenia wewnętrznego 9. ZASTRZEŻENIA Zakres oraz cel wykonania audytu określił inwestor. Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje niezbędne do wykonania opracowania od inwestora, pracowników szkoły oraz zawartych w otrzymanej dokumentacji. W przypadku niejasności lub pytań należy zwrócić się do autora opracowania o dodatkowe informacje. Strona nr 48
49 ZAŁĄCZNIKI Strona nr 49
50 Załącznik nr 1 Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 31,11 zł/gj 45,36 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 1200,00 zł/m-c 1200,00 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 63,45 zł/gj 64,06 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Rodzaj paliwa Cena jednostki paliwa % udział źródła Wartość opałowa Cena za GJ Paliwo - Węgiel kamienny miał 0,70zł 0% 0,022 GJ/kg 31,11zł Energia elektryczna Produkcja mieszana 0,50zł 20% 0,004 GJ/GJ 138,90zł Paliwo drewno, pellet 0,80zł 80% 0,018 GJ/kg 45,36zł 100% średnia ważona opłata za GJ 64,06 Strona nr 50
51 Załącznik nr 2 Plan sytuacyjny Strona nr 51
52 Załącznik nr 3 Rzut Parteru Strona nr 52
53 Załącznik nr 4 Rzut piętra Strona nr 53
54 Załącznik nr 5 Rzut poddasze Strona nr 54
55 Załącznik nr 6 Przekrój poprzeczny Strona nr 55
56 Załącznik nr 8 Obliczenia cieplne dla budynku przed termomodernizacją Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Nauka Adres budynku Kuźnica Grabowska Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku ) Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i energetycznej 6) standardowych warunków klimatycznych Powierzchnia pomieszczeń o 1049,80 m 2 regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A f [m 2 ] 7) Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1049,80 m 2 Ważne do (rrrr-mm-dd) 8) Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9) Kalisz Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10) Wskaźniki charakterystyki Wymagania dla nowego budynku według Oceniany budynek energetycznej przepisów techniczno-budowlanych Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 146,5 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11) EK= 324,0 kwh/(m2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 420,1 kwh/(m2 rok) EP= 115,0 kwh/(m 2 rok) Jednostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2= 0,11413 t CO 2/(m 2 rok) Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową U OZE= 0,00 % Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 12) System techniczny Rodzaj nośnika energii lub energii Ilość nośnika energii lub energii Jednostka/(m 2 rok) Ogrzewania Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny 36,86 kg/(m 2 rok) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,71 kwh/(m 2 rok) Przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny 2,31 kg/(m 2 rok) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 4,07 kwh/(m 2 rok) Chłodzenia Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 28,71 kwh/(m 2 rok) Sporządzający świadectwo Imię i nazwisko: Nr wpisu do wykazu 13) Data wystawienia świadectwa: Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku Liczba kondygnacji budynku 3 Kubatura budynku [m 3 ] 3375,48m 3 Kubatura budynku o regulowanej 3375,48m 3 Podpis i pieczątka Strona nr 56
57 temperaturze powietrza [m 3 ] Podział powierzchni użytkowej 14)... budynku Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna Nazwa przegrody D 2-ocieplony-Dach Opis przegrody Płyty azbestowocementowe (eternit) faliste (0,01 m, λ=0,700 W/(m K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa 3 (0,002 m, λ=0,220 W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,1 m, λ=0,050 W/(m K)); Sosna i świerk w poprzek włókien (0,025 m, λ=0,160 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m 2 K)] Uzyskany 0,43 0,20 Wymagany 15) Przegrody budynku DW 1-Drzwi wewnętrzne DW 2-stalowe-Drzwi wewnętrzne DZ 1-Drzwi zewnętrzne DZ 3-staloweocieplone-Drzwi zewnętrzne OZ 1-skrzynkowe- Okno zewnętrzne OZ 2-PCV-Okno zewnętrzne PG 1-Podłoga na gruncie STW 1-Strop wewnętrzny STW 2-nad poddaszem-strop wewnętrzny STW 3-do poddasza- Strop wewnętrzny SW 1-Ściana wewnętrzna Szerokość: 0,8m, Wysokość: 2m 2,00 1,70 Szerokość: 1,2m, Wysokość: 2m 4,00 1,70 Szerokość: 1m, Wysokość: 2,4m 1,70 1,70 Szerokość: 1,9m, Wysokość: 2m 1,70 1,70 Szerokość: 1,8m, Wysokość: 1,98m 2,80 1,30 Szerokość: 1,62m, Wysokość: 0,83m 1,50 1,30 Piasek średni (0,05 m, λ=0,400 W/(m K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, λ=1,050 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyty wiórkowo-cementowe 600 (0,05 m, λ=0,150 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Lastriko (0,02 m, λ=0,720 W/(m K)) Lastriko (0,02 m, λ=0,720 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyta pilśniowa MDF800 (0,025 m, λ=0, W/(m K)); Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm (0,24 m, λ=1,330 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)); Strop FERT-20 gr. 20 cm (0,2 m, λ=0,950 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie cementowym (0,03 m, λ=0,230 W/(m K)); Styropian 10 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)); Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm (0,24 m, λ=1,330 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,24 m, λ=0,770 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) 0,32 0,30 1,34 0,25 0,66 0,25 0,62 0,25 1,64 0,30 Strona nr 57
58 SW 2-docieplona- Ściana wewnętrzna SZ 1-Ściana zewnętrzna Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,24 m, λ=0,770 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Styropian 10 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)) Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,12 m, λ=0,770 W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,02 m, λ=0,045 W/(m K)); Pustak ceramiczny SZ (0,25 m, λ=0,460 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowowapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) 0,58 0,30 0,74 0,25 System ogrzewania 16) System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16) System chłodzenia 16) Wentylacja System wbudowanej instalacji tak/nie, 11), 16) oświetlenia Inne istotne dane dotyczące budynku Elementy składowe systemu Opis Nazwa źródła ciepła: Kocioł węglowy Średnia sezonowa sprawność Wytwarzanie ciepła Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. 0,82 Przesył ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Akumulacja ciepła System ogrzewania bez zasobnika ciepła 1,00 Regulacja i wykorzystanie ciepła Elementy składowe systemu Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej Opis Nazwa źródła ciepła: Kocioł węglowy 0,80 0,77 Średnia roczna sprawność Wytwarzanie ciepła Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kw 0,88 Przesył ciepła Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przewodami rozprowadzającymi Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany w latach ,65 Nazwa źródła ciepła: podgrzewacz elektryczny Wytwarzanie ciepła Przesył ciepła Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) Centralne podgrzewanie wody systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi nieizolowanymi i izolowanymi przewodami rozprowadzającymi Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85 Elementy składowe systemu -- Opis 0,60 0,96 0,80 Średnia sezonowa sprawność Wytwarzanie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystanie chłodu tak/nie, opis, parametry opis, parametry Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] 17) Ogrzewanie i Ciepła woda Chłodzenie Oświetlenie Suma Strona nr 58
59 wentylacja użytkowa wbudowane Suma [kwh/(m 2 rok)] 138,09 8,41 0,00 146,50 Udział [%] 94,26 5,74 0,00 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 146,50 [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 273,39 17,16 0,00 0,00 290,54 0,71 4,07 0,00 28,71 33,49 Suma [kwh/(m 2 rok)] 274,09 21,23 0,00 28,71 324,03 Udział [%] 84,59 6,55 0,00 8,86 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 324,03 [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 300,73 18,87 0,00 0,00 319,60 2,12 12,21 0,00 86,14 100,47 Suma [kwh/(m 2 rok)] 302,84 31,08 0,00 86,14 420,07 Udział [%] 72,09 7,40 0,00 20,51 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 420,07 [kwh/(m 2 rok)] Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18) 1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2 5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń) Objaśnienia 1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151). 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej przepisami techniczno-budowlanymi, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie. 5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania. Strona nr 59
60 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej. Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego. Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna: m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techniczna:..m 2 ). Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie. W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych. Uwagi 1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376). 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa: a) w przypadku ogrzewania budynku energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, b) w przypadku chłodzenia budynku zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.
61 UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Budynek Szkolny Nauka Rok budowy: 1987 Miejscowość: Stacja meteorologiczna: Strefa klimatyczna: Kuźnica Grabowska Kalisz Maksymalna temperatura zewnętrzna e : -18,0 C Średnia temperatura wewnętrzna i : 20,0 C Temperatury dla poszczególnych miesięcy Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII e [ C] -0,7-1,1 1,9 6,9 12,7 16,8 17,8 17,5 13,8 8,5 1,9-0,8 GEOMETRIA BUDYNKU Powierzchnia zabudowy A g : 784,1 m 2 Powierzchnia netto A n : 1556,3 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f : 1049,8 m 2 Kubatura po obrysie zewnętrznym V e : 4002,3 m 3 Kubatura netto V: 4005,8 m 3 Kubatura ogrzewana V f : 4005,8 m 3 Powierzchnia przegród oddzielających budynek od środowiska zewnętrznego i części nieogrzewanej A: II 1819,8 m 2 Powierzchnia ścian zewnętrznych A w,e : 536,6 m 2 Współczynnik kształtu A/V e : 0,5 1/m WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA Średni współczynnik nagrzewania f RH : 0,0 W/m 2 Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych H ie : 795,5 W/K Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych H xy : 0,0 W/K Współczynnik strat ciepła od gruntu H ig : 142,8 W/K Współczynnik strat ciepła od przegród graniczących z środowiskiem nieogrzewanymi H iu : 531,0 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T : 1469,4 W/K Współczynnik strat ciepła na wentylacje H ve : 503,0 W/K Całkowity współczynnik strat ciepła H: 1972,4 W/K MOC CIEPLNA Projektowana strata ciepła przez przenikanie Φ T : 47,60 kw
62 Projektowana wentylacyjna strata ciepła Φ V : 21,38 kw Projektowana nadwyżka mocy cieplnej Φ RH : 0,00 kw Całkowite projektowane obciążenie cieplne Φ HL : 68,98 kw Projektowana moc źródła ciepła Φ: 68,98 kw Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie Φ A : 65,71 W/m 2 Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę Φ V : 20,44 W/m 3 WENTYLACJA STREFY CIEPLNE Rodzaj budynku: Nazwa pomieszczenia/ strefy Strefa O2 Nauka Wentylacja grawitacyjna A f V β V ve,1 b ve,1 V ve,2 b ve,2 V ve,3 b ve,3 V ve,4 b ve,4 H ve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1105, , 05 0, , 13 0,20 706,6 1 0,20 445,8 3 0,80 706,6 1 0,80 503,0 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φ int : 3,2 W/m 2 Zyski wewnętrzne Q int : 29427,99 kwh/rok Zyski od słońca Q sol : 57687,03 kwh/rok Całkowite zyski ciepła Q H,gn : 87115,03 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez przenikanie Q H,tr : ,95 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylację Q H,ve : 52937,93 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylacje i przenikanie Q H,ht : ,88 kwh/rok Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd : ,52 kwh/rok Pojemność cieplna budynku C m : ,00 J/K Stała czasowa : 24,39 h Czas trwania sezonu grzewczego t sg : 6298,16 h Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t sg [dni] 31,0 28,0 31,0 30,0 26,1 0,0 0,0 0,0 24,3 31,0 30,0 31,0
63 Załącznik nr 9 Obliczenia cieplne dla budynku po termomodernizacji Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Nauka Adres budynku Kuźnica Grabowska Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku ) Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i energetycznej 6) standardowych warunków klimatycznych Powierzchnia pomieszczeń o 1049,80 m 2 regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A f [m 2 ] 7) Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1049,80 m 2 Ważne do (rrrr-mm-dd) 8) Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9) Kalisz Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10) Wskaźniki charakterystyki Wymagania dla nowego budynku według Oceniany budynek energetycznej przepisów techniczno-budowlanych Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU= 57,4 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11) EK= 86,0 kwh/(m2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 55,9 kwh/(m2 rok) EP= 115,0 kwh/(m 2 rok) Jednostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2= 0,00582 t CO 2/(m 2 rok) Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową U OZE= 83,93 % Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 12) System techniczny Rodzaj nośnika energii lub energii Ilość nośnika energii lub energii Jednostka/(m 2 rok) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 14,06 kg/(m 2 rok) Ogrzewania Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 0,71 kwh/(m 2 rok) Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 2,60 kg/(m 2 rok) Przygotowania ciepłej wody użytkowej Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 2,68 kwh/(m 2 rok) Chłodzenia Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 10,43 kwh/(m 2 rok) Sporządzający świadectwo Imię i nazwisko: Nr wpisu do wykazu 13) Data wystawienia świadectwa: Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku Podpis i pieczątka
64 Liczba kondygnacji budynku 3 Kubatura budynku [m 3 ] 3375,48m 3 Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m 3 ] 3375,48m 3 Podział powierzchni użytkowej 14)... budynku Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna Nazwa przegrody D 2-ocieplony- Dach Opis przegrody Pianka zamkniętokomorowa PUR (0,1 m, λ=0,024 W/(m K)); Płyty azbestowocementowe (eternit) faliste (0,01 m, λ=0,700 W/(m K)); MARMA - Polskie folie. MWK DACHOWA - dachowa 3 (0,002 m, λ=0,220 W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,1 m, λ=0,050 W/(m K)); Sosna i świerk w poprzek włókien (0,025 m, λ=0,160 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m 2 K)] Uzyskany 0,15 0,20 Wymagany 15) Przegrody budynku DW 1-Drzwi wewnętrzne DW 2-stalowe- Drzwi wewnętrzne DZ 1-Drzwi zewnętrzne DZ 3-stalowe- ocieplone- Drzwi zewnętrzne OZ 1- skrzynkowe- Okno zewnętrzne OZ 2-PCV- Okno zewnętrzne Szerokość: 0,8m, Wysokość: 2m 1,30 1,70 Szerokość: 1,2m, Wysokość: 2m 1,30 1,70 Szerokość: 1m, Wysokość: 2,4m 1,30 1,70 Szerokość: 1,9m, Wysokość: 2m 1,30 1,70 Szerokość: 1,8m, Wysokość: 1,98m 0,90 1,30 Szerokość: 1,62m, Wysokość: 0,83m 0,90 1,30 PG 1-Podłoga na gruncie STW 1-Strop wewnętrzny Piasek średni (0,05 m, λ=0,400 W/(m K)); Podkład z betonu chudego (0,1 m, λ=1,050 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyty wiórkowo-cementowe 600 (0,05 m, λ=0,150 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Lastriko (0,02 m, λ=0,720 W/(m K)) Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 (0,12 m, λ=0,035 W/(m K)); Lastriko (0,02 m, λ=0,720 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyta pilśniowa MDF800 (0,025 m, λ=0, W/(m K)); Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm (0,24 m, λ=1,330 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) 0,32 0,30 0,24 0,25 STW 2-nad poddaszem- Strop wewnętrzny STW 3-do poddasza- Pianka zamkniętokomorowa PUR (0,12 m, λ=0,024 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)); Strop FERT-20 gr. 20 cm (0,2 m, λ=0,950 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 (0,18 m, λ=0,035 W/(m K)); Podkład z betonu (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); 0,15 0,25 0,15 0,25 Strona nr 64
65 System ogrzewania 16) System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16) System chłodzenia 16) Strop wewnętrzny SW 1-Ściana wewnętrzna SW 2- docieplona- Ściana wewnętrzna SZ 1-Ściana zewnętrzna Elementy składowe systemu Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, λ=0, W/(m K)); Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie cementowym (0,03 m, λ=0,230 W/(m K)); Styropian 10 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)); Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm (0,24 m, λ=1,330 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowowapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 (0,12 m, λ=0,035 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,24 m, λ=0,770 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Maty z wełny mineralnej URSA DF 35 (0,08 m, λ=0,035 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,24 m, λ=0,770 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Styropian 10 (0,05 m, λ=0,045 W/(m K)) Austrotherm EPS FASADA PREMIUM (0,2 m, λ=0,032 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)); Mur z cegły ceramicznej pełnej (0,12 m, λ=0,770 W/(m K)); Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 40 (0,02 m, λ=0,045 W/(m K)); Pustak ceramiczny SZ (0,25 m, λ=0,460 W/(m K)); Tynk lub gładź cementowo-wapienna (0,015 m, λ=0,820 W/(m K)) Opis Nazwa źródła ciepła: Kocioł węglowy Wytwarzanie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystanie ciepła Elementy składowe systemu Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy powyżej 100 kw do 600 kw 0,25 0,30 0,25 0,30 0,13 0,25 C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej Średnia sezonowa sprawność 0,90 0,96 System ogrzewania bez zasobnika ciepła 1,00 Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą Opis Nazwa źródła ciepła: Kocioł węglowy Wytwarzanie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła 0,93 Średnia roczna sprawność Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kw 0,88 Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi 0,80 Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85 Nazwa źródła ciepła: Podgrzewacz eletryczny Wytwarzanie ciepła Przesył ciepła Akumulacja ciepła Elementy składowe systemu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat) Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi 0,96 0,85 Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85 Opis Średnia sezonowa sprawność Strona nr 65
66 -- Wytwarzanie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystanie chłodu Wentylacja System wbudowanej instalacji TAK, 11), 16) oświetlenia Inne istotne dane dotyczące budynku... TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=2229,13 m 3 /h, Vve2=706,61 m 3 /h, Vve3=445,83 m 3 /h, Vve4=706,61 m 3 /h. Źródło 'Nowe źródło światła' o regulacji Ręczna wpływu światła dziennego o współczynniku FD=1,00, i regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie, wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy FO=1,00, i współczynniku obciążenia natężenia oświetlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw oświetleniowych Pn=4952,00 W. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] 17) Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma [kwh/(m 2 rok)] 48,95 8,41 0,00 57,36 Udział [%] 85,34 14,66 0,00 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 57,36 [kwh/(m 2 rok)] Suma Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 60,92 11,25 0,00 0,00 72,16 0,71 2,68 0,00 10,43 13,82 Suma [kwh/(m 2 rok)] 61,62 13,92 0,00 10,43 85,98 Udział [%] 71,67 16,19 0,00 12,14 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 85,98 [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 12,18 2,25 0,00 0,00 14,43 2,12 8,03 0,00 31,30 41,45 Suma [kwh/(m 2 rok)] 14,30 10,28 0,00 31,30 55,88 Udział [%] 25,59 18,40 0,00 56,02 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 55,88 [kwh/(m 2 rok)] Strona nr 66
67 Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18) 1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku 3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2 5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń) Objaśnienia 1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151). 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej przepisami techniczno-budowlanymi, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie. 5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania. 6) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. 7) Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 8) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 9) Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej. 10) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. 11) Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego. 12) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. 13) Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 14) Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna: m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techniczna:..m 2 ). 15) Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie. 16) W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. 17) Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. 18) Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych. Uwagi 1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376). 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa: a) w przypadku ogrzewania budynku energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, b) w przypadku chłodzenia budynku zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi. Strona nr 67
68 UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU DANE OGÓLNE Nazwa budynku: Typ budynku: Budynek Szkolny Nauka Rok budowy: 1987 Miejscowość: Stacja meteorologiczna: Strefa klimatyczna: Kuźnica Grabowska Kalisz Maksymalna temperatura zewnętrzna e : -18,0 C Średnia temperatura wewnętrzna i : 20,0 C Temperatury dla poszczególnych miesięcy Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII e [ C] -0,7-1,1 1,9 6,9 12,7 16,8 17,8 17,5 13,8 8,5 1,9-0,8 GEOMETRIA BUDYNKU Powierzchnia zabudowy A g : 784,1 m 2 Powierzchnia netto A n : 1556,3 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f : 1049,8 m 2 Kubatura po obrysie zewnętrznym V e : 4240,5 m 3 Kubatura netto V: 4005,8 m 3 Kubatura ogrzewana V f : 4005,8 m 3 Powierzchnia przegród oddzielających budynek od środowiska zewnętrznego i części nieogrzewanej A: II 1819,8 m 2 Powierzchnia ścian zewnętrznych A w,e : 536,6 m 2 Współczynnik kształtu A/V e : 0,4 1/m WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA Średni współczynnik nagrzewania f RH : 0,0 W/m 2 Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych H ie : 219,6 W/K Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych H xy : 0,0 W/K Współczynnik strat ciepła od gruntu H ig : 142,8 W/K Współczynnik strat ciepła od przegród graniczących z środowiskiem nieogrzewanymi H iu : 124,1 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H T : 486,5 W/K Współczynnik strat ciepła na wentylacje H ve : 503,0 W/K Całkowity współczynnik strat ciepła H: 989,5 W/K MOC CIEPLNA Projektowana strata ciepła przez przenikanie Φ T : 17,51 kw Projektowana wentylacyjna strata ciepła Φ V : 21,38 kw Projektowana nadwyżka mocy cieplnej Φ RH : 0,00 kw Strona nr 68
69 Całkowite projektowane obciążenie cieplne Φ HL : 38,89 kw Projektowana moc źródła ciepła Φ: 38,89 kw Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie Φ A : 37,05 W/m 2 Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę Φ V : 11,52 W/m 3 WENTYLACJA STREFY CIEPLNE Rodzaj budynku: Nazwa pomieszczenia/ strefy Strefa O2 Nauka Wentylacja grawitacyjna A f V β V ve,1 b ve,1 V ve,2 b ve,2 V ve,3 b ve,3 V ve,4 b ve,4 H ve m 2 m 3 - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - m 3 /h - W/K 1105, , 05 0, , 13 0,20 706,6 1 0,20 445,8 3 0,80 706,6 1 0,80 503,0 3 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φ int : 3,2 W/m 2 Zyski wewnętrzne Q int : 29427,99 kwh/rok Zyski od słońca Q sol : 57687,03 kwh/rok Całkowite zyski ciepła Q H,gn : 87115,03 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez przenikanie Q H,tr : 51199,21 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylację Q H,ve : 52937,93 kwh/rok Całkowite straty ciepła przez wentylacje i przenikanie Q H,ht : ,14 kwh/rok Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd : 51386,19 kwh/rok Pojemność cieplna budynku C m : ,00 J/K Stała czasowa : 48,62 h Czas trwania sezonu grzewczego t sg : 5028,09 h Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t sg [dni] 31,0 28,0 31,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 31,0 30,0 31,0 Strona nr 69
70 Załącznik nr 7 Efekt ekologiczny Spis treści: 1. Cel opracowania 2. Dane budynku 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 8. Bezpośredni efekt ekologiczny 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię Strona nr 70
71 1. Cel opracowania Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. 2. Dane budynku Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej Strefa klimatyczna: II Stacja meteorologiczna: Kalisz Powierzchnia zabudowy A z =784,12 m 2 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f =1049,80 m 2 Powierzchnia netto A=1556,27 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V=4005,84 m 3 Liczba kondygnacji: 3 3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Modernizacja przegrody OZ 1-skrzynkowe 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DW 2-stalowe 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody DZ 3-stalowe-ocieplone 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do kotłowni Modernizacja przegrody OZ 2-PCV 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna Modernizacja przegrody Dach Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' Modernizacja systemu grzewczego Strona nr 71
72 4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 4.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny 4.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,51 7,70 kwh/kg , ,0 kg/rok Rodzaj paliwa H,tot H u Jedn. Q K,H [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa Zużycie paliwa B Jedn. 0,80 4,28 kwh/kg 63951, ,9 kg/rok 5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 5.1. Przed modernizacją Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 5.2. Po modernizacji Zużycie paliwa B Jedn. 0,34 7,70 kwh/kg 10,5 2339,0 kg/rok 0,66 1,00 kwh/kwh 4042,7 4042,7 kwh/rok Rodzaj paliwa W,tot H u Jedn. Q K,W [kwh/rok] Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna Zużycie paliwa B Jedn. 0,60 4,28 kwh/kg 15,2 2758,2 kg/rok 0,69 1,00 kwh/kwh 2546,2 2546,2 kwh/rok 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii Informacje uzupełniające: Przed modernizacją System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny kg/mg 19, , , , System przygotowania ciepłej wody 10, , , Strona nr 72
73 Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 6.2. Po modernizacji kg/mg 19, , , , , , , kg/kwh 0, , , , , , , System ogrzewania i wentylacji Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa kg/mg 0, , , System przygotowania ciepłej wody 0, , , , Rodzaj paliwa Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna kg/mg 0, , , , , , , kg/kwh 0, , , , , , , Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 7.1. Przed modernizacją System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 715, , , ,01 17 kg/rok 81, , , , , ,0456 0, ,6239 0,8296 0,0330 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 797, , , , , ,8751 0,5548 Strona nr 73
74 7.2. Po modernizacji System Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P System ogrzewania i wentylacji System przygotowania ciepłej wody kg/rok 0, , ,341 2 kg/rok 23, , , , , ,3099 0,0000 0,0000 5,7225 0,0069 0,0001 Całkowita emisja w budynku Jedn. SO 2 NO X CO CO 2 PYŁ SADZA B-a-P kg/rok 23, , , , ,0324 0,0069 0, Bezpośredni efekt ekologiczny 8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego Emitowane zanieczyszczenie Budynek projektowany [kg/rok] Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] SO 2 797, , , ,09 NO X 48, , , ,25 CO 1785, , , ,05 CO , , , ,49 PYŁ 421, , , ,20 SADZA 13, , , ,95 B-a-P 0, , , , Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego Strona nr 74
75 Strona nr 75
76 9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(dz.u. nr 87/2010 poz.16). K SO2 = e SO2 /e t = 20/20 mg/m 3 = 1,00 K NOx = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K CO = e SO2 /e t = brak wymagań K CO2 = e SO2 /e t = brak wymagań K PYŁ = e SO2 /e t = 20/40 mg/m 3 = 0,50 K SADZA = e SO2 /e t = 20/8 mg/m 3 = 2,50 Strona nr 76

References: art. 3
 art. 3
 ustawy 4
 art. 31
 art. 7
 art. 3
 art. 14
 art. 31
 art. 3
 ustawy 4
 art. 31
 art. 7
 art. 3
 art. 14
 art. 31