Source: http://docplayer.cz/41767037-Oip-ostrava-rekonstrukce-budovy-ul-na.html
Timestamp: 2017-12-18 06:01:04+00:00

Document:
"OIP OSTRAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA - PDF
Download ""OIP OSTRAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA"
1 P r o s t ě j o v, v. o. s. Plumlovská ul. 841/37, Prostějov w ww.vproje kt.cz, vpro j e vproje kt.cz, tel.,fax: TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : "OIP OSTRAVA - REKONSTRUKCE BUDOVY UL. NA ŠIBENÍKU" Stupeň : TDW Místo stavby : NA ŠIBENÍKU, OLOMOUC Investor : STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, KOLÁŘSKÁ 451/13, OPAVA, MĚSTO Profese : D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ Zakázkové číslo : Příloha : D.1.4.c.1.01 V Prostějově únor 2014 Vypracoval Jaroslav Vener
2 1 ÚVOD Předmětem projektové dokumentace je vzduchotechnika a chlazení budovy Na Šibeníku v Olomouci. Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: Projektová dokumentace - stavební část v měřítku 1:50, zaměření stávajícího stavu Předpisy a normy: ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení ČSN EN13779 Větrání nebytových budov- Zákl.požadavky na větrací a klimatizační systémy ČSN Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením Zákony a vyhlášky: Nařízení vlády č.361/2007 sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, v platném znění Zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 50/1976 Sb. (ve znění z. č. 103/1990 Sb. a z. č. 262/1992 Sb.) o územním plánování a stavebním řádu Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (prováděcí vyhláška) Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění z. č. 81/2000 Sb.) o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, vč. příslušných vyhlášek Zákon č. 89/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Odborná literatura: Chyský, Hemzal- Větrání a klimatizace, Technický průvodce sv. 31 Pro návrh VZT byly uvažovány následující krajní výpočtové stavy venkovního ovzduší : místo stavby : Olomouc nadmořská výška: +226 m zimní výpočtová teplota: te min = -15 C entalpie:imin =-13,0 kj/kg letní výpočtová teplota : te max = +30 C entalpie:imax =+56,2 kj/kg Účel místnosti teplota (C 0 ) množství čerstvého vzduchu (m 3 ), výměna vzduchu zima léto kanceláře (h/os), 0,4-0,8x/h server chodby WC předsíně WC sprcha
3 2 VĚTRÁNÍ KANCELÁŘÍ Kanceláře budou větrány větracími štěrbinami oken. Půjde o řízené větrání osobami užívajícími kancelář. Ztráta tepla je nahrazena zvýšeným výkonem otopné plochy. Okenní štěrbiny musí splňovat podmínky norem, to je množství čerstvého vzduchu na osobu 25 m3/hod. 3 VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ Pro větrání hygienických zařízení je navržen systém větrání pomocí ventilátorů- tiché provedení(silent), osazených v každém hygienickém zařízení- zařízení Z1. Větrací systém je navržen jako podtlakový s nuceným odvodem vzduchu. Pro odvod vzduchu jsou navrženy radiální ventilátory. Vzduch je odváděn přes odsávací ventily potrubím spiro a ohebným potrubím se zvukovou izolací (na sání ventilátoru je tato hadice oplechována- nasunuta trouba spiro- zamezení deformace hadice). Rozvody jsou vedeny cca 100mm pod stropem na fasádu objektu- v potrubí osazen tlumič hluku a zpětná klapka. Na fasádě je potrubí ukončeno přetlakovou mřížkou. Ovládání bude časové (dodávka elektroinstalace). Přívod vzduchu do těchto místností bude přes stěnové mřížky 300x100mm, nebo přes obdobné otvory s mřížkami ve dveřích. Pro větrání některých místností jsou použity jednotkové ventilátory- umístění na stěnězařízení Z2 Ventilátor obsahuje zpětnou těsnící klapku. Základní nastavení časového doběhu bude 10 minut. Odsávaný vzduch bude uhrazován přisáváním z okolních prostor.jednotlivé odsávací ventilátory budou spínány samostatně. Ventilátory budou s časovým doběhem- dodávka profese elektro- základní nastavení doběhu bude 5-10 minut. Technické parametry zařízení Z1 semiradiální ventilátor DN 160 : počet : 7 ks vzduchový výkon : 250 m3/hod, 130 Pa el. příkon : 50 W napětí : 230 V ; 50 Hz. Krytí IP44 akustický výkon db(a) max. okolí -38, sání-53, výtlak-53 hmotnost : 2,70 kg Technické parametry zařízení Z2 radiální ventilátor DN 100 : počet : 3 ks vzduchový výkon : 80 m3/hod, 90 Pa el. příkon : 36 W napětí : 230 V ; 50 Hz hmotnost : 1,90 kg 4 VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 4.NP Pro udržení teploty v místnosti v letním období bude pod stropem instalován ventilátor ovládaný termostatem, nastaveným na cca 35 C. Přívod vzduchu bude ze střechypodtlaková klapka. Přívod a odvod vzduchu přes střechu. Technické parametry zařízení Z3+ Z4 semiradiální ventilátor DN 150 : počet : 1 ks vzduchový výkon : 250 m3/hod, 130 Pa el. příkon : 50 W napětí : 230 V ; 50 Hz hmotnost : 2,70 kg 3
4 5 CHLAZENÍ SERVEROVNY M.Č Pro chlazení prostoru je použit klimasystem split s provozem chlazení do -10 C, ovládání - kabelový ovladač- umístění na stěně. Vnitřní jednotka nástěnná- umístění nade dveřmi. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě do dvora na konzolách- stavba. Potrubí chladiva a el. přípoje mezi vnitřní a venkovní jednotkou budou vedeny v lištách. Je nutno napojit odpad kondenzátu od vnitřní jednotky- viz projekt ZTI. Technické parametry zařízení Z5 1N~230V, R 410A... Příkon... 1,53kW Chladící výkon... 5 kw Chladivo... R410A Hladina akustického tlaku db (A)- 1 m interiér max. 45 exteriér 48 JIŠTĚNÍ C/20, JMEN. PROUD 6,1 A, silové napojení- venkovní jednotka Hmotnost venkovní jednotky kg 6 MĚŘENÍ A REGULACE Klimatizační a VZT zařízení mají vlastní regulaci. 7 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM Navržené řešení zajistí splnění požadavků nařízení vlády č. 272/2011 ze dne o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Bude splněn hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v ekvivalentní hladině akustického tlaku A hluku šířícího se do chráněného venkovního prostoru od vnitřních zdrojů hluku, L Aeq,T = 50 db v době mezi 6:00 a 22:00 hodinou, L Aeq,T = 40 db v době mezi 22:00 a 6:00 hodinou. 8 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ČSN Prostupy volně vedených rozvodů požárně dělícími konstrukcemi objektu musí být řádně utěsněny hmotami se stupněm hořlavosti nejvýše C1. Těsnící konstrukce musí mít požární odolnost EI61. 9 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE Stavba- zhotovení prostupů klimatizace.. 4 pro VZT potrubí, napojení kondenzátu vnitřní jednotky Elektro-napojení silové, uzemnění zařízení. Jednotlivé odsávací ventilátory budou spínány samostatně (u vchodů do soc. zařízení). Dvouotáčkové ventilátory- napojení nižší otáčky budou s časovým doběhem. Časové spinače- dodávka elektro. Ventilátor v řízen termostatem- termostat dodávka elektro- nastaven na cca 33 C 10 ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Montáž a užívání VZT zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz neprodukuje žádné toxické odpady. Při montážních pracích učiní dodavatel stavby taková opatření, aby zabránil nadměrnému hluku a nadměrné prašnosti 11 BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A POUŽÍVÁNÍ Při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení je nutno dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy : Zákoník práce zákon č.262/2006 Sb., v platném znění
5 Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., zákona č.40/1994 Sb., zákona č.203/1994 Sb., zákona č.163/1998 Sb., v platném znění Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.575/1990 Sb., zákona č.159/1992 Sb., zákona č.47/1994 Sb., zákona č.71/2000 Sb., zákona č.124/2000 Sb., zákona č.151/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb., zákona č.436/2004 Sb., zákona č.253/2005 Sb., v platném znění Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.207/1991 Sb., vyhl. č.352/2000 Sb., vyhl. č.192/2005 Sb., v platném znění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č.98/1982 Sb., v platném znění Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN. Žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby.celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie, kanály a šachty, musí být před zahájením provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stavebního materiálu a během provozu musí být udržovány v čistotě. Intervaly čištění závisí na místních podmínkách a určí je provozovatel podle zkušeností. Za provozu nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých vzduchotechnických elementů (podnikové normy) předané uživateli současně s dodávkou. Obdobné podklady, jimiž se musí provozovatel řídit, dostává k dovezeným prvkům. Pravidelně je třeba kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regulačních klapek a mazat je podle návodu, provádět prohlídky a kontroly funkce elektročásti (kontakty spínačů a stykačů), utažení svorek, stav izolace podle platných předpisů a norem, provádět kontroly a prohlídky chladícího zařízení podle příslušných předpisů a norem O výsledcích prohlídek a kontrolách vést řádně záznamy a kontrolovat provádění přijatých opatření.žádné vzduchotechnické zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby. 12 ZÁVĚR Vytápěcí, klimatizační a VZT zařízení bude pracovat za předpokladu, že bude řádně odzkoušeno, zaregulováno a ověřeno ve zkušebním provozu. Pro obsluhu a údržbu je uvažováno s 1 zaškoleným pracovníkem - provede dodavatel. Je nutno dbát na pravidelnou údržbu dle údajů montážní organizace. Periodu čištění filtračních vložek je nutno odzkoušet v provozu. Připojení na síť musí být provedeno dle platných předpisů ČSN. Povinnost provozovatele k pravidelnému provádění revizí el. zařízení vyplývá z ČSN a souvisejících norem. Veškeré údržbářské práce se mohou provádět jen jsou-li ventilátory v klidu a jsou zajištěny proti uvedení do provozu nepovolanou osobou. 5
6 OBSAH 1 ÚVOD VĚTRÁNÍ KANCELÁŘÍ VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 4.NP CHLAZENÍ SERVEROVNY M.Č MĚŘENÍ A REGULACE OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A POUŽÍVÁNÍ ZÁVĚR

References: zákona č.425
 zákona č.40
 zákona č.203
 zákona č.163
 zákona č.575
 zákona č.159
 zákona č.47
 zákona č.71
 zákona č.124
 zákona č.151
 zákona č.320
 zákona č.436
 zákona č.253