Source: http://docplayer.es/2320837-Instalaciones-electricas-de-alto-riesgo-mantenimiento.html
Timestamp: 2017-01-19 00:09:11+00:00

Document:
⭐INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO
Download "INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO"
Cristóbal Godoy Moreno
1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO O30/1/1996 Orden de 30 de enero de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo (B.O.C. 46, de ; c.e. B.O.C. 92, de ) Primero. Los titulares propietarios o arrendatarios, de instalaciones de alto riesgo, es decir, las de los locales de espectáculos, de reunión, establecimientos sanitarios, los de riesgo de incendio o explosión, los de características especiales que se mencionan en la Instrucción Complementaria MIBT 042 del Reglamento Electrotécnico, así como los de alumbrados públicos, deberán tener permanentemente sus instalaciones eléctricas en adecuado estado de seguridad y funcionamiento, debiendo ajustarse a lo dispuesto en esta Orden. Segundo. Sin perjuicio de las atribuciones específicas concedidas por el Estado a los titulares de grado superior y medio, las instalaciones eléctricas a las que se refiere el artículo anterior deberán ser revisadas anualmente por instaladores eléctricos autorizados, por técnico competente o por Enicres. Los resultados de estas revisiones quedarán reflejados en un certificado o boletín de reconocimiento según el caso, cuyo modelo se fija en el anexo I de esta disposición (1). Cualquiera que sea el resultado de la revisión, el instalador, Enicre o técnico en su caso, deberá presentar por triplicado el certificado o boletín de reco no cimiento en el órgano territorial correspondiente de la Consejería de Industria y Comercio (2), que retendrá un ejemplar para su control; los dos ejempla res restantes, una vez sellados, serán devueltos al titular y al responsable de la revisión, respectivamen te. La obligación de efectuar la revisión periódica se extenderá a aquellos locales que se especifican en el anexo III (3), dentro de los límites de potencia, superficie o aforo allí indicados. Tercero. La revisión periódica se efectuará en la forma establecida en el anexo II, y a la misma, se invitará al titular o arrendatario de las instalaciones, que firmará el enterado en el boletín o certificado de reconocimiento. En dicho boletín o certificado se hará constar la conformidad de las instalaciones con los preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones Técnicas Complementarias, normas UNE de obligado cumplimiento, Normas particulares aprobadas y directrices que emanen del órgano competente. En el caso contrario, es decir, cuando existan defectos en la instalación éstos se reflejarán en dicho documento, clasificándolos según se establece en el apartado cuarto. Para llevar a efecto las correcciones de dichos defectos, el Revisador propondrá en el certificado o boletín unos plazos, según la gravedad de los mismos, que en ningún caso serán superiores a los establecidos en esta disposición. Cuarto. 1. Cuando en la revisión o inspección periódica se encuentren defectos calificados como críticos, entendiendo como tales los que constituyen un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas, el responsable de la revisión actuante procederá con carácter inmediato a dejar fuera de servicio toda o parte de la instalación afectada, comunicando este extremo al órgano competente y a la Compañía suministradora, en el plazo de veinticuatro horas, debiendo esta última confirmar la gravedad de los defectos y, en caso de discrepancia, comunicarlo de forma inme - dia ta a dicho órgano territorial competente. La puesta en servicio de una instalación paralizada requerirá autorización del órgano competente. Dicha reconexión se ordenará a la vista de un nuevo certificado o boletín de reconocimiento favorable, una vez practicadas las comprobaciones que el órgano territorial estime oportunas, en su caso. 2. Si de la revisión o inspección periódica resultasen defectos mayores, se señalará un plazo máximo de 45 días naturales para proceder a su corrección, con la advertencia de que el órgano competente podrá llegar a disponer el corte de suministro si los defectos no se corrigiesen dentro del plazo señalado. Transcurrido dicho plazo sin que el titular hubiese aportado la comunicación de corrección de errores al órgano territorial, por razones de seguridad y con carácter cautelar podrá (1) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 46, de , páginas (c.e. B.O.C. 92, de , página 6316). (2) Consejería de Empleo, Industria y Comercio (véanse Decretos 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la es tructura central y periférica, así como las sedes de las Conseje rías del Gobierno de Canarias, y 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con sejería de Empleo, Industria y Comercio, D147/2010 y D405/2007, respec tivamente). (3) El anexo III se encuentra publicado en el B.O.C. 46, de , páginas (c.e. B.O.C. 92, de , páginas ). 12 O30/1/1996 ENERGÍA acordar la paralización y corte del suministro a la instalación, total o parcialmente. 3. El plazo para corregir defectos menores será como máximo de 90 días naturales. En general el trámite relativo a la revisión periódica no se considerará terminado en tanto no se emita nuevo boletín de reconocimiento o acta, en su caso con dictamen favorable, cualquiera que sea la calificación de los defectos encontrados. Quinto. Con carácter general el propietario o arrendatario podrá voluntariamente contratar a una empresa instaladora autorizada para llevar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas a su cargo. En el caso de los locales e instalaciones relacionados en el anexo III de esta Resolución (1) los titulares de las mismas quedan obligados a contratar un servicio de mantenimiento continuado con empresa instaladora autorizada. Los titulares de los establecimientos, incluidos en el anexo III (1), cuya puesta en funcionamiento sea posterior a la entrada en vigor de la presente resolución, previamente a su puesta en marcha pondrán a disposición del órgano territorial competente, copia del contrato de mantenimiento suscrito con empresa instaladora autorizada, conjuntamente con el resto de la documentación reglamentaria. Si el titular de la instalación justifica ante el órgano territorial que dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la obligación de presentar dicho contrato. Sexto. La elección de la empresa mantenedora es libre y podrá variarse a voluntad del titular de la instalación, en los términos legales adecuados. Los medios técnicos con que deben contar las empresas instaladoras para realizar las operaciones de mantenimiento, serán de carácter permanente y se ajustarán a lo establecido en el anexo IV. Séptimo. El número de establecimientos cuyas instalaciones eléctricas podrán mantener las empresas instaladoras autorizadas no excederá de 50, con carácter general, bien entendido que los medios técnicos y humanos estarán en proporción al número e índole de las instalaciones mantenidas. No obstante, se podrá autorizar, por la Direc - ción Territorial competente, el mantenimiento de un número superior al citado, siempre y cuando se (1) El anexo III se encuentra publicado en el B.O.C. 46, de , páginas (c.e. B.O.C. 92, de , páginas ). acredite, suficientemente, que dispone de más medios técnicos y humanos que garanticen un mantenimiento mínimo adecuado al conjunto de establecimientos para los que esté contratado. Octavo. La empresa instaladora autorizada, que haya formalizado un contrato con el titular de una instalación eléctrica, y por tanto sea responsable del mantenimiento de las instalaciones que se les encomiende, entre otras tendrá las siguientes obligaciones: a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y funcionamiento. b) Interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en los casos en que se observe inminente peligro para las personas o las cosas, procediendo según lo indicado en el apartado 4.1. En caso de accidente vendrán obligados a ponerlos en conocimiento de la autoridad competente y de la Dirección Territorial de Industria y Ener - gía correspondiente, y a mantener interrumpido el funcionamiento de la instalación, hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente. c) Atender a los requerimientos del titular, propietario o arrendatario de las instalaciones, para prevenir o corregir las averías que se produzcan en el servicio eléctrico. d) Poner en conocimiento del titular o arrendatario, por escrito, las deficiencias observadas en la instalación, que afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas. e) Tener a disposición del órgano competente un listado actualizado de los contratos de mantenimiento en vigor. f) Comunicar al titular de la instalación la fecha en que corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por Enicre, cuando fuera preceptivo. g) Disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima acorde con el tipo de instalaciones a mantener. Estas obligaciones también corresponderán a los titulares que realicen su propio mantenimiento. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a los propietarios o arrendatarios de toda instalación eléctrica, relativas al mantenimiento adecuado y buen uso de las mismas. Noveno. Las instalaciones que se indican en el anexo III (1), deberán ser revisadas cada cuatro años por una Entidad de Inspección y Control Regla men tario (Enicre), inscrita para trabajar en 23 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO O30/1/1996 este campo en la Dirección General de Industria y Energía, la cual emitirá el correspondiente certificado o boletín de reconocimiento según el modelo general de anexo I (1). Para las revisiones cuatrianuales que realicen, deberán disponer de los equipos reflejados en el anexo IV. Décimo. Lo establecido en la presente Orden se entenderá sin perjuicio de las inspecciones y otras actuaciones que podrán realizar los órganos territoriales de Industria y Energía correspondientes de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Undécimo. Los técnicos facultativos que realicen revisiones periódicas deberán acreditar disponer de los medios técnicos y demás requisitos legalmente establecidos. Duodécimo. El incumplimiento de lo establecido en la presente Orden será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Por los titulares, propietarios o arrendatarios, de los establecimientos afectados, o en su nombre, por los instaladores autorizados, Enicres o técnicos en su caso, se presentarán, durante el año 1996 en los órganos territoriales de Industria y Energía correspondientes, los certificados o boletines de reconocimiento de las instalaciones de alto riesgo, a que se refieren los apartados 1º y 2º de esta Orden, y que ya se encontrasen en servicio en el año Segunda. Los titulares o arrendatarios de los locales o instalaciones incluidos en el anexo III (2) existentes a la entrada en vigor de esta Orden, dispondrán de un plazo de seis meses para aportar el contrato de mantenimiento ante el órgano competente de la Administración, en los términos aquí establecidos. Tercera. Las instalaciones eléctricas incluidas en el anexo III de esta Orden (2) serán objeto de su primera inspección cuatrienal, previa petición del interesado a una Enicre, en los años que se indican en el cuadro adjunto, según la antigüedad de las mismas. El correspondiente certificado será presentado por triplicado en el órgano territorial correspondiente, por el titular, o en su nombre, por la Enicre. Año de entrada en Servicio de la Instalación Año de la primera Inspección cuatrienal Anteriores a 1992 inclusive 1996 En En En En todo caso, la inspección podrá también ser realizada mediante requerimiento del órgano territorial a una Enicre acreditada con cargo al titular de la instalación. DISPOSICIONES FINALES Primera. La Consejería de Industria y Comer - cio (3) adoptará las medidas para organizar los Servi cios de Inspección e Informáticos necesarios para dar cumplimiento integral a esta disposición. Segunda. Se autoriza a la Dirección General de Industria y Energía para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de la presente Orden. Tercera. La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Ca - narias. ANEXO II GUÍA DE RECONOCIMIENTO Y MANTENIMIEN- TO EN LOS LOCALES E INSTALACIONES DE ALTO RIESGO 1. Inspección. Se basará en la comprobación del cumplimien to de las disposiciones establecidas en el Re gla men to Elec tro - técnico para Baja Tensión e Ins truc cio nes Com ple men - (1) El anexo I se encuentra publicado en el B.O.C. 46, de , páginas (c.e. B.O.C. 92, de , página 6316). (2) El anexo III se encuentra publicado en el B.O.C. 46, de , páginas (c.e. B.O.C. 92, de , páginas ). (3) Consejería de Empleo, Industria y Comercio (véanse Decretos 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la es tructura central y periférica, así como las sedes de las conseje rías del Gobierno de Canarias, y 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con sejería de Empleo, Industria y Comercio, D147/2010 y D405/2007, respec tivamente). 34 O30/1/1996 ENERGÍA tarias, así como las Orde nan zas Municipales, Nor mas particulares de la empre sa suministradora oficialmente aprobadas, las normas UNE de obligado cumpli mien to, y directrices de la Consejería de Industria y Co mercio (1). A) Inspecciones de carácter general comunes a todo tipo de locales e instalaciones de alto riesgo. Comprobaciones visuales. 1. Derivación individual. 2. Interruptor general automático. 3. Cuadro general de distribución. 4. Canalizaciones eléctricas. Mediciones. 5. Resistencia del aislamiento de la instalación entre conductores y entre conductores y tierra. 6. Comprobación de los interruptores diferenciales. 7. Continuidad del conductor de protección en todas las tomas de corriente. 8. Medición de la resistencia de la puesta a tierra. 9. Comprobación del alumbrado de señalización y emergencia. Otros controles generales. 10. La Caja General de Protección (C.G.P.) es de tipo normalizado y aprobado por la Consejería de Indus - tria y Comercio (1). 11. La C.G.P. es precintable y con grado de protección correspondiente a su emplazamiento (MI BT 013). *Línea repartidora (MI BT 013). 12. Conductores aislados en el interior de tubos empotrados (MI BT 014, 1.1.1). 13. Conductores aislados en el interior de tubos en 14. Canalización prefabricada (MI BT 014, 1.1.1). 15. Conductores aislados con cubierta metálica en 16. Diámetro del tubo (MI BT 013, 1.1.1). 17. Sección de los conductores (MI BT 017, 2.1.2). 18. Longitud de la línea MIBT Caída de tensión (MI BT 013, 1.1.2). *Derivaciones individuales (MI BT 014). 20. Conductores aislados en el interior de tubos empotrados (MI BT 014, 1.1.1). 21. Conductores aislados en el interior de tubos en 22. Canalizaciones prefabricadas. Dimensiones (MI BT 014, 1.1.1). 23. Conductores aislados con cubierta metálica en (1) Consejería de Empleo, Industria y Comercio (véanse Decretos 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la es tructura central y periférica, así como las sedes de las conseje rías del Gobierno de Canarias, y 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con sejería de Empleo, Industria y Comercio, D147/2010 y D405/2007, respec tivamente). 24. Diámetro del tubo (MI BT 014, 1.1.1). 25. Sección de los conductores (MI BT 014, 1.2). 26. Longitud de la línea (MI BT 014). 27. Caída de tensión (MI BT 014, 1.2). *Contadores (MI BT 015). 28. Calibre de los fusibles seguridad (MI BT 015, 1.1). 29. Potencia prevista (MI BT 015, 1.1). 30. Clase fusible seguridad (MI BT 015, 1.3). 31. Condiciones generales del local (MI BT 015, 1.3). *Dispositivos privados de mando y protección (MI BT 016). 32. Interruptor general automático de corte omnipolar (MI BT 016, 1.1). 33. Dispositivos de protección de cada circuito interior (MI BT 016, 1.1). 34. Interruptor diferencial (MI BT 016, 1.2). 35. Canalizaciones independientes para cada circuito (MI BT 016, 1.1). *Prescripciones generales (MI BT 017, 018, 019, 020, 021, 039). 36. Sección de los conductores de la distribución interior (MIBT 017, 2.1.2). 37. Longitud de los circuitos interiores (MI BT 017, 2.1.2). 38. Caída de tensión de los circuitos interiores (MI BT 017, 2.1.2). 39. Sección de los conductores protección (MI BT 0,17 2.2). 40. Coordinación entre dispositivos de protección (MI BT 020, 1.3). 41. Protección de las líneas derivadas interiores (MI BT 020, 1.3). 42. Interruptores omnipolares para receptores con potencia superior a w (MI BT 017, 2.6). 43. Identificación de los conductores (MI BT 0, ). 44. Sistema de instalación (MI BT 018,1). 45. Clases de tubos protectores (MI BT 019, 1.1). 46. Diámetros de los tubos protectores (MI BT 019, 1.2). 47. Número conductores y sección que se incluye en el mismo tubo (MI BT 019, 1.2). 48. Protección contra sobreintensidades (MI BT 020, 1.1). 49. Situación de los dispositivos de protección (MI BT 020, 1.2). 50. Cuadro de distribución en origen (MI BT 020, 1.4). 51. Protección contra contactos directos (MI BT 021,1). 52. Sistemas de protección contra contactos indirectos (MI BT 021,2). 53. Tomas de tierra. Naturaleza de los electrodos. Clase (MI BT 039, 6.1). 45 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO O30/1/ Línea de enlace con tierra, conductor, tipo, sección (MI BT 039, 8.1). 55. Línea principal de tierra, conductor, tipo, sección (MI BT 039, 8.1). 56. Derivaciones de la línea principal de tierra. Conductor, tipo, secciones (MI BT 039, 8.1). 57. Continuidad de los conductores de protección (MI BT 039, 3,4). 58. Separación entre las tomas de tierra de las masas de B.T. y las de las masas de C.T. (MI BT 039,9). B) Inspecciones de carácter específico. LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA. a) Controles específicos comunes. *Alumbrados especiales (MI BT 025,2). 59. Alumbrado de emergencia. Tipo y estado (MI BT 025, 2.1). 60. Alumbrado de señalización. Tipo y estado (MI BT 025, 2.2). 61. Alumbrado de reemplazamiento. Tipo y estado (MI BT 025, 2.3). 62. Cuadro de mando y protección del alumbrado especial (MI BT 025,4). 63. Voltímetro clase 2,5 en cuadro alumbrado especial (MI BT 0,25 2.4). 64. Líneas individuales para alumbrado especial (MI BT 025,4). 65. Tipo e intensidad interruptores automáticos de protección de las líneas de alumbrado especial (MI BT 025,4). 66. Número de puntos de luz de alumbrado especial servidos por una línea (MI BT 025,4). 67. Canalizaciones independientes para alumbrado especial (MI BT 025, 2.4). *Fuentes propias de energía (MI BT 025,3). 68. Constitución, capacidad (MI BT 025,3). *Suministro complementario (artº. 13, 6). 69. Condiciones del suministro (socorro, reserva, duplicado), artículos 13.b) y 14. *Prescripciones de carácter general (MI BT 025,4). 70. Acometida individual al local (MI BT 025,4). 71. Cuadro general de distribución situado a la entrada de la acometida (MI BT 025,4.b). 72. Dispositivo de mando y protección, tipo intensidad (MI BT 025,4.b). 73. Aparatos de consumo mayor de 15 A, alimentados desde los cuadros principales o secundarios (MI BT 025,4.b). 74. Cuadros generales de distribución y cuadros secundarios. Situación. Características de los recintos (MIBT 025,4.c). 75. Tipo de canalizaciones (MI BT 025,4.f). 76. Dispositivos que impidan la posibilidad de conexión por dos fuentes de alimentación distintas (MI BT 025,4.g). b) *Locales de espectáculos (MI BT 025,5). 77. Comprobación de las líneas distribuidoras, cuadros secundarios de distribución e interruptores omnipolares. 78. Canalizaciones y dispositivos de protección en cabinas, escenarios, almacenes y talleres anexos. 79. Distancias de seguridad entre los aparatos eléctricos y los elementos ajenos a la instalación. 80. Líneas que parten del cuadro general de distribución (MI BT 025,5.a). 81. Tipos de interruptores (omnipolares o no) con los que se accionan las líneas principales que parten del cuadro (MI BT 025,5.a). 82. Cuadro secundario de distribución en escenario y anexos. Características (MI BT 025,5.a). 83. Cuadro secundario de distribución en cabina cinematográfica o de proyectores para alumbrado. 84. Tipo instalación en cabinas y escenarios (MI BT 025,5.b). 85. Tipo dispositivos de protección en cuadros secundarios, cabinas y escenario (MI BT 025,5.b). 86. Canalizaciones móviles en cabinas y escenarios. Tipo de conductores (MI BT 025,5.b). 87. Resistencia de aislamiento de suelos antielectrostáticos (MI BT 025, 7.1.4). 88. Funcionamiento de todos los suministros complementarios (MI BT 025, 7.1.4). 89. Control del dispositivo de vigilancia de aislamiento y de los dispositivos de protección (MI BT 025, 7.1.4). 90. Libro de mantenimiento (MI BT 025, 7.1.5). c) *Locales de reunión. 91. Comprobación de las líneas distribuidoras, cuadros secundarios de distribución e interruptores omnipolares. d) *Establecimientos sanitarios. 92. Comprobación del monitor de detección de fugas. 93. Revisión de las tomas de corriente y cables de conexión. 94. Comprobación de la protección diferencial. 95. Medida de la resistencia de los conductores de protección. 96. Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y de las conexiones de equipotencialidad. 97. Comprobación de funcionamiento de los suministros complementarios. 98. Comprobación de la resistencia de aislamiento de los suelos antielectrostáticos. 99. Comprobación de la continuidad de los conductores activos Medida de aislamiento de los conductores activos y tierra de todos los circuitos Medida de la corriente de fuga de los aparatos de uso médico Medida de aislamiento de la alimentación de la lámpara de quirófano Medida de la resistencia de puesta a tierra. 56 O30/1/1996 ENERGÍA 104. Comprobación de las medidas contra el riesgo de incendio o explosión Informe y extracto de los controles refleja dos en el libro de mantenimiento de cada quirófano. Estos controles se indican a título orientativo, no constituyendo en ningún aspecto exclusividad en los mismos. Con posterioridad y en base a la experiencia adquirida, la Dirección General de Industria y Ener gía podrá establecer nuevas guías de reconocimiento específicas o modificar las existentes. ANEXO IV RELACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO Y ENICRES 1. Locales o instalaciones de alto riesgo, en general. - Analizador registrador de energía, trifásico (kw, V, I, frecuencia). - Medidor de aislamiento: que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y voltios. - Telurómetro. - Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales: según UNE que verifiquen la característica intensidad-tiempo. - Pinza amperimétrica: capaz de medir hasta A. - Luxómetro: error máximo +/-15% medición desde 1 lux con filtro corrector para adaptar su sensibilidad a la del ojo humano; con dispositivo de bloqueo del valor leí do o lectura visible en la oscuridad. - Multímetro para mediciones de tensiones e intensidades en c.c y c.a: que mida el valor eficaz (r.m.s.); ca paz de medir entre otros hasta 20 A. - Medidor de las tensiones de contacto aplicadas en las tomas de corriente: según MI BT Variador de tensión portátil: monofásico, regulación continua, sin distorsión de onda, con potencia de salida mínima 1 kva, y tensión mínima regulable entre 0 y 380 voltios. - Equipos de protección individual contra riesgos eléctricos. Establecimientos sanitarios. Comprenden los aparatos anteriores más los siguientes: - Electrodos para la medición de la resistencia de aislamiento de los suelos antielectrostáticos: según procedimiento recomendado por la Comisión Electrotécnica Internacional, con los valores de la MI BT Medidor de fugas con escala de 1 mv: según norma UNE y Aparato comprobador del vigilador y repetidor del quirófano: según MI BT 025, tanto en medida de impedancia como de resistencia. - Medidor de resistencia desde 0.05 ohm con fuente de energía propia: equipos que no le afecten en la medición la resistencia de los cables de prueba. - Sistema de medición del tiempo de conmutación del alumbrado de reemplazamiento: cronómetro automático que aprecie desde 0,1 seg. y mida el tiempo a la falta de la tensión de la red y a su restablecimiento. - Equipo necesario para verificar la continuidad de los conductores activos: puede servir el equipo previsto en el medidor de resistencia desde 0.05 ohm con fuente de energía propia. 6 Documentos relacionados
Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES 1.1.- OBJETO Y CAMPO Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles (EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Servicio de Industria
(EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados Servicio de Industria Instalaciones eléctricas en baja tensión Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Más detalles Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. BAJATENSION_Ex01 29/11/2006. Servicio de Industria
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Servicio de Industria BAJATENSION_Ex01 29/11/2006 Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Instaladores autorizados Más detalles EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO
Pág. 15 adecuar la plantilla de personal a las necesidades del citado Instituto. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad con Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat Más detalles RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES DE DE LAS LAS ZONAS COMUNES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIESTARIO DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Más detalles Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1
UF0885 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1 Qué? Para realizar un montaje y un mantenimiento Más detalles Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01
Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01 1.1 Introducción Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las instalaciones, sean éstas eléctricas Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles ORDEN sobre el. (Actualizado a Octubre/2004)
ORDEN sobre el PROCESO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE GAS DE LA TERCERA FAMILIA, EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES (Actualizado a Octubre/2004) Servicio Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CÓDIGO 75101015 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Líneas eléctricas de baja tensión en edificios Más detalles Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 DEPARTAMENTO DE TRABAJO E INDUSTRIA
15996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 Módulo 5: prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo. Crédito 5: prevención de riesgos derivados de Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
dossier La correcta elección de los elementos de protección de una instalación eléctrica minimiza o elimina por completo los riesgos de incendio, explosión y electrocución que derivan de su uso. El llamado Más detalles Decreto 101/1991, de 8 de mayo, regulador de las Entidades de Inspección y Control Regla -
INSTALACIONES INDUSTRIALES: INSPECCIÓN Y CONTROL D101/1991 Decreto 101/1991, de 8 de mayo, regulador de las Entidades de Inspección y Control Regla - mentario en materia de seguridad de los productos, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 16 JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles Trámites necesarios en las instalaciones autorizadas en BT
Trámites necesarios en las instalaciones A III.I Instaladores autorizados en Baja Tensión A Introducción El artículo 22 del RBT-2002 establece que «las instalaciones eléctricas de BT se ejecutarán por Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO
CURSO GRATUITO PARA MUJERES ELECTRICISTA DE EDIFICIOS BÁSICO DURACIÓN: 400 HORAS LUGAR DE REALIZACIÓN : Móstoles ENTREGA SOLICITUD: UGT-MADRID AVDA. DE AMÉRICA,25 8ª Madrid 28002 Tlf: 91.589.78.19 Fax: Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN...2 2.1 Medidas de protección...2 2.1.1 Puesta a tierra de protección...2 2.1.2 Más detalles La Consejería de Economía, Industria e Innovación,
Página 15665 Decimotercera.- Resolución del convenio. El Convenio podrá ser rescindido por una u otra parte a causa del incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones, o bien por mutuo acuerdo Más detalles Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica
Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica Preámbulo El artículo 3.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Más detalles UF2675: Medios de protección y armamento
UF2675: Medios de protección y armamento TEMA 1. La central de alarmas TEMA 2. Medios de protección TEMA 3. Técnicas y medios de control de accesos TEMA 4. Manejo de armas y medidas de seguridad TEMA 5. Más detalles 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
D.O.E. Número 146 22 Diciembre 2005 17887 4. Se excluyen del Anexo I los municipios de Villa del Campo y Guijo de Coria. 5. El Anexo II queda redactado como sigue: A N E X O II Holguera Riolobos Polígonos Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para Más detalles En su virtud, DISPONGO:
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN; ASPECTOS GENERALES INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN 0. ÍNDICE...
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA ; 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO...2 2. INSTALADOR AUTORIZADOS EN BAJA...2 3. CLASIFICACIÓN DE LOS...2 3.1 Categoría básica (IBTB)...2 3.2 Categoría especialista (IBTE)...2 Más detalles Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION
PARTE GENERAL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN GUIA - BT-RD 842/02 Edición :0 Revisión: 2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION ARTICULO 1. OBJETO. ARTICULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN. ARTICULO Más detalles LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA CAPÍTULO X
LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA CAPÍTULO X I N D I C E 1.- Definición... 1 1.1.- Locales de Reunión... 1 1.2.- Establecimientos Sanitarios.... 1 2.- Alumbrados Especiales.... 1 2.1.- Alumbrado de Emergencia.... Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se Más detalles Certificado de Profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3]
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3] 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Gestión y supervisión del montaje Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 13 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía y Hacienda 1 DECRETO 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 (Página en blanco) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Más detalles Generalitat de Catalunya Departamento de Trabajo e Industria Dirección General de Energía y Minas
Provenza 339 08037 Barcelona Teléfono (93) 484 94 00 Telefax (93) 484 95 68 Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de interconexión Más detalles MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX
MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX I N D I C E 1.- Condiciones Generales de Instalación de Motores.... 1 1.1.- Conductores de Conexión.... 2 1.1.1.- Motores Más detalles VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN REBT 2002 Nota de aplicación La verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en marcha, según expresa el nuevo REBT (R.D. 842/2002) Más detalles INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES CAPÍTULO XIII
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES CAPÍTULO XIII XIII-INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES I N D I C E 1.- Instalaciones para Máquinas de Elevación y Transporte.... 1 2.- Ascensores, Grúas y Montacargas.... Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles I. Comunidad Autónoma
Página 36885 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Industria, Empresa e Innovación 13809 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se aprueba una Más detalles EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PROYECTO DE BAJA TENSION, TLC Y PCI, Abril de 2.013 MEMORIA 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 USO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS El uso del local objeto del presente proyecto Más detalles BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 Primera. Objeto de la Convocatoria La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles ÍNDICE 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2
ÍNDICE. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2 2. CIRCUITOS INTERIORES... 2 2. Protección general... 2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad... Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD
Decreto 88/2005, de 29 abril. ELECTRICIDAD. Establece los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Más detalles DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESA
17654 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESA DECRETO 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. La Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS Página de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE.... GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2 2. CIRCUITOS INTERIORES...2 2. Protección general...2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas Más detalles ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO. Será objeto del contrato la prestación de los servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y Más detalles FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS.
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS. Más detalles NORMA DE INSTALACIONES
NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO III HABILITACION DE LAS INSTALACIONES 2001-05 ÍNDICE 1.-.VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 2.- CAMPO DE APLICACIÓN...8 3.- NUEVAS INSTALACIONES...8 3.1.- ACTIVIDADES GENERALES...8 Más detalles INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4. SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 1. INTRODUCCIÓN 2. TIPOLOGÍA DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 3. CLASE DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4. SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 5. TIEMPO DE RESPUESTA Más detalles ÁMBITO DE APLICACIÓNI DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la
DECRETO 3/2007 DE 9 DE ENERO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Y EL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS. La Constitución Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA. Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria.
TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria. 1. La tarjeta sanitaria canaria es el documento administrativo, nominativo e intransferible, con soporte informático, que identifica Más detalles TARJETA SANITARIA CANARIA D56/2007
Decreto 56/2007, de 13 de marzo, por el que se re - gula la tarjeta sanitaria canaria, el documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutica Más detalles (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de octubre de 2009)
ORDEN FORAL 425/2009, DE 1 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Más detalles III. Otras Resoluciones
D.O.E. Número 110 18 Septiembre 2003 11779 DISPOSICIONES FINALES Primera.- Se faculta a la Consejera de Fomento para el desarrollo normativo de la presente disposición. Segunda.- El presente Decreto entrará Más detalles Verificación de las Instalaciones Eléctricas
2 Verificación de las Instalaciones Eléctricas Autor: Elías Velasco Carmona Titulación: Ingeniero Técnico Industrial e-mail: ut3vecae@uco.es Córdoba, 15 de septiembre de 2009 3 INDICE Modulo I: Legislación. Más detalles I. COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 6 JUEVES 29 DE MAYO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 126 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía e Innovación Tecnológica DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS. 1904 Más detalles GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A. 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA EN BT)
MT 2.80.13 Edición 01 Fecha : Enero, 2015 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANTENAS DE TELEFONIA, RADIO Y TELEVISIÓN.
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANTENAS DE TELEFONIA, RADIO Y TELEVISIÓN. INDICE Artículo 1.- Objeto Articulo 2.- Ambito de aplicación Artículo 3.- Emplazamientos Artículo 4.- Minimización de impacto Artículo Más detalles PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Orden de 17 de enero de 2001, de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se regula el procedimiento de actuación de las empresas instaladoras y mantenedoras de plantas e instalaciones frigoríficas Más detalles CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES.
CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y RAMPAS MOVILES. VISTO: La necesidad de dictar una reglamentación para la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas Más detalles GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO
GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO Ayuda para rellenar el nuevo modelo de certificado de baja tensión Titular En este primer apartado los datos que debemos indicar para su confección son los datos de la persona Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA Más detalles REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97)
REAL DECRETO 940/1997, DE 20 DE JUNIO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Electricista de Edificios BOE: Nº 170 (17-7-97) 1 ÍNDICE I REFERENTE OCUPACIONAL... 6 1. Datos de la Ocupación...6 1.1 Denominación:...6 Más detalles Por ello, esta Dirección General, ha resuelto dictar las siguientes instrucciones:
INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DURANTE EL CURSO 2009-2010. La Orden de la Consejería Más detalles ACUERDO DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR CUENTA DE TERCEROS ENTRE XXXXX Y XXXXXXX. En Barcelona a X de XXXX de 2008 REUNIDOS
ACUERDO DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR CUENTA DE TERCEROS ENTRE XXXXX Y XXXXXXX En Barcelona a X de XXXX de 2008 REUNIDOS DE UNA PARTE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (en adelante BSM) Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Jueves 5 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 12297 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1964 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles Curso de Instalador Electricista. Examen 1
urso de Instalador Electricista. Examen 1 Alumno: Puedes utilizar los apuntes del curso y calculadora. ispones de 2 horas de tiempo para realizar el examen. Responde indicando en la columna de la derecha Más detalles PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIONES 4ª PLANTA DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE LAS NIEVES
Colegio Oficial de INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES de Santa Cruz de Tenerife PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACIONES 4ª PLANTA DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE LAS NIEVES Peticionario: EXCMO. CABILDO Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Sábado 10 de octubre de 2015 Sec. I. Pág. 94867 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10926 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) Más detalles U.T. 5.- INSTALACIONES DE UNA VIVIENDA
U.T. 5.- INSTALACIONES DE UNA VIVIENDA LAS INSTALACIONES DE UNA VIVIENDA. Podemos considerar instalaciones de una vivienda a todos los sistemas de distribución y recorrido de energía o de fluidos que forman Más detalles Primero- Referencia normativa
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DEL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS Y EL ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA Barcelona, 27 de enero de 2009 INTERVIENEN:...... MANIFIESTAN: DISPOSICIONES Más detalles MODULO 1-4 horas. MODULO 2-4 horas
MODULO 1-4 horas INTRODUCCIÓN FUNDAMENTOS DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES SEGURIDAD SOCIAL Principios fundamentales Sistema General de Pensiones Sistema Más detalles 2 a edición corregida PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio. BOE nº 148, de 21 de junio
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio BOE nº 148, de 21 de junio 2 a edición corregida GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN Más detalles www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Decreto 92 Fecha Publicación :30-06-1983 Fecha Promulgación :13-05-1983 Organismo Título :MINISTERIO DE ECONOMIA :APRUEBA REGLAMENTO DE INSTALADORES ELECTRICOS Y DE ELECTRICISTAS DE RECINTOS Más detalles 2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18
2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 3. La intervención de los expertos, que actuarán con voz pero sin voto, se ajustará, en contenido, tiempo y forma, a lo que en cada supuesto les sea Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 22
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 3

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 4
 Resolución 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO