Source: http://docplayer.cz/5666020-Epbd-seminare-clanky-8-9.html
Timestamp: 2018-04-22 10:56:53+00:00

Document:
EPBD Semináře Články 8 & 9 - PDF
Download "EPBD Semináře Články 8 & 9"
1 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005
2 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná kapalná nebo pevná paliva a pravidelné inspekce klimatizačních systémů. V článku 8 je dále požadavek, aby u zařízení pro vytápění kotli se jmenovitým výkonem větším než 20 kw, které jsou starší než 15 let byly provedeny jednorázové inspekce celého zařízení a byla posouzena velikost kotle v porovnání s požadavky na vytápění budovy.
3 Dosavadní stav v České republice Kotle jsou kontrolovány Kotle do výkonu 200 kw podle Nařízení vlády č.352/2002, které vychází ze Zákona č.86/2002 o ochraně ovzduší. Ostatní kotle podle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.150/2001, která vychází ze Zákona č.406/2000 o hospodaření energií. Klimatizační systémy jsou kontrolovány v rámci provádění energetických auditů Podle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.213/2001, která vychází ze Zákona č.406/2000 o hospodaření energií.
4 Transformace požadavků směrnice v článcích 8 a 9 do legislativy ČR Novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií 6 Účinnost užití energie Čl. 2 U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kw je jejich provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti. Četnost, rozsah a způsob provedení kontroly stanoví zvláštní předpis (Nařízení vlády č.352/2002 Sb., příloha č.7) Čl. 3 U zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kw a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník nebo provozovatel povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vniřních rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona. Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.
5 Čl. 4 U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kw je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle prováděcího právního předpisu. Prováděcím předpisem je vyhláška MPO č.150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Čl. 5 Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu. Příslušným právním předpisem je zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Osoby provádějící kontrolu účinnosti kotlů musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky účinnosti užití energie a návrhů opatření. Čl. 7 U klimatizačních systémů je vlastník nebo provozovatel zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kw povinen zajistit pravidelnou kontrolu každé 4 roky. Čl. 8 Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle 10 zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií (energetičtí auditoři) nebo osoby s osvědčením o autorizaci podle zákona č.360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a technikůčinných ve výstavbě. Všechny tyto osoby musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky účinnosti užití energie a návrhů opatření.
6 Postupy kontroly účinnosti kotlů a klimatizačních zařízení Kontrola kotlů Na pomoc pro kontrolu kotlů bude k dispozici návod postupu, uvedený v normě CEN/TC Způsob provedení kontroly kotle Vizuální kontrola kotle kontrola úniku paliva nebo topného media kontrola vnějšího stavu kotle (izolace, oplechování) kontrola znečištění spalovací komory (hořáku) a tepelného výměníku kontrola stavu armatur a ostatních částí, vyžadujících pravidelnou údržbu kontrola měřicích přístrojů (správnost údajů) kontrola ovládacích prvků a systému regulace (umístění a funkce čidel, nastavení hodnot, ověření funkce) Kontrola dokumentace projektová dokumentace provozní předpisy výrobce místní provoznířád a provozní deník zprávy z dřívějších kontrol
7 Kontrola stavu údržby kotle kontrola dokladů o údržbě a opravách Kontrola funkčních schopností kotle v provozu vyzkoušet zda kotel plní všechny funkce podle provozních předpisů výrobce 2 Vyhodnocení účinnosti kotle Kotle se jmenovitým výkonem do 200 kw vyhodnocení účinnosti spalování způsobem, který určuje Příloha č.7 k Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ocenění ostatních ztrát energie (mechanickým a chemickým nedopalem, ochlazováním povrchu kotle, a vlastní spotřeby a ztrát v kotelně) s přiměřenou přesností podle možnosti dané místními podmínkami vyhodnocení sezonní účinnosti kotle
8 Kotle se jmenovitým výkonem nad 200 kw vyhodnocení účinnosti kotle způsobem, který určuje vyhláška MPO č.150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie ocenění vlastní spotřeby a ztrát energie v kotelně přiměřeně přesně podle možnosti dané místními podmínkami vyhodnocení sezonní účinnosti kotle 3 Zpráva o kontrole kotle Zpráva musí obsahovat: adresu a odpovědnou osobu provozovatele název, typové označení a základní technické údaje o kotli popis výsledku vizuální kontroly kotle popis výsledku kontroly dokumentace zhodnocení stavu údržby kotle zhodnocení kontroly funkčních schopností kotle přehled hodnot odečtených z měřicích přístrojů přehled nastavených hodnot kotle doporučení pro provozovatele datum a podpis oprávněného pracovníka, provádějícího kontrolu
9 Kontrola vnitřních rozvodů tepla 1 Způsob provedení kontroly systému vytápění Příprava kontroly Shromáždění dokumentace (stavební výkresy budovy, projekt systému vytápění, provozní předpisy a návody výrobců k jednotlivým komponentům systému, dokumentace případných změn budovy a systému, doklady o opravách a eventuelních rekonstrukcích, případné zprávy o energetických studiích, auditech, posudcích, které si provozovatel nechal zpracovat během provozování budovy). Ověření systému a vizuální kontrola Na základě shromážděné dokumentace se provede ověření, zda ve skutečnosti jednotlivé komponenty systému (schema systému, dimenze rozvodů, typy a velikosti otopných těles, armatury a způsob regulace) odpovídají projektu. Pokud není dokumentace kompletní, provede se identifikace systému po jeho subsystémech (subsystém rozvodu tepla, subsystém prostorové emise tepla, subsystém regulace prostorové emise tepla). Vizuální kontrolou se zjistí rovněž technický stav systému a jeho částí. Je třeba zjistit stav potrubí, armatur, izolace, kontrolních přístrojů, elementů měření a regulace. Prohlídkou se má rovněž rozpoznat intenzita a kvalita provádění údržby systému.
10 Kontrola funkčních schopností systému Kontrola funkčních schopností systému se provede za provozu vyzkoušením jednotlivých provozních režimů podle provozního předpisu dodavatele (zimní a letní provoz, provoz v ekvitermní regulaci, útlumový režim atd.). Účelem je ověřit správnou funkci systému ve všech režimech a případná selhání zdokumentovat. 2 Posouzení správnosti dimenzování zdroje Ověření instalovaného výkonu subsystému prostorové emise tepla Instalovaný výkon se ověří z projektové dokumentace systému a případných změn a provede se kontrola podle provedené identifikace subsystému prostorové emise tepla. Zjištěné nesrovnalosti je nutno zdokumentovat a porovnat se vstupními daty pro projekt (výpočtem tepelných ztrát budovy). Skutečný zjištěný instalovaný výkon subsystému bude podkladem pro posouzení správnosti dimenzování zdroje tepla (kotle). Správnost dimenzování zdroje tepla Správnost dimenzování zdroje tepla se ověří porovnáním skutečného instalovaného výkonu kotle se zjištěným skutečným instalovaným výkonem subsystému prostorové emise tepla. Přitom je nutno přihlížet k typu kotle, druhu paliva, typu budovy, typu otopné soustavy, k lokalitě (výpočtové oblasti) a dalším technickým a provozním hlediskům.
11 3 Zpráva o kontrole Zpráva musí obsahovat: adresu a odpovědnou osobu provozovatele údaje o lokalitě (nadmořská výška, výpočtová venkovní teplota, krajina, ) údaje o budově (stáří, technický stav, vytápěná plocha, kategorie budovy, výška, tepelná izolace pláště budovy,..) údaje o otopné soustavě (dokumentace, stáří soustavy, technický stav, typ rozvodu, členění na zóny, typ prostorové emise tepla, způsob regulace, ) zhodnocení stavu údržby otopné soustavy zhodnocení kontroly funkčních schopností systému zhodnocení výsledku kontroly správnosti dimenzování zdroje tepla doporučení datum a podpis oprávněného pracovníka, provádějícího kontrolu
12 Kontrola klimatizačních systémů Na pomoc pro kontrolu klimatizačních systémů bude k dispozici norma CEN/TC Způsob provedení kontroly klimatizace Kontrola dokumentace projektová dokumentace (původní projektová dokumentace systému, energetické studie a posudky zpracované v rámci projektu) dokumentace změn budovy a systému provozní dokumentace (provozní předpisy výrobce, revize, energetické studie, posudky a audity zpracované během provozu) Vizuální kontrola identifikace základních komponent klimatizačního zařízení (chladicích kompresorů nebo jednotlivých jednotek děleného systému, vzduchových ventilátorů, filtrů, tepelných výměníků, vzduchovodů, nasávacích a výstupních otvorů vzduchu atd.) a ověření jejichm shody s původní dokumentací, nebo dokumentací změn zhodnocení stavu komponent systému (netěsnosti, poškození, únik chladiva, zanešení filtrů, tepelných výměníků atd.)
13 Ověření funkce klimatizačního systému Praktické vyzkoušení funkcí systému podle projektu a funkce jednotlivých komponent (zdrojů chladu, výměníků, ventilátorů) podle provozních předpisů výrobce. Ověření regulace klimatizačního systému Vyzkoušení funkcí regulace, kontrola záznamů regulovaných veličin, ověření parametrů vnitřního prostředí budovy v jejích jednotlivých samostatně regulovaných prostorech. Ověření vybavení měřením spotřeby energie Kontrola vybavení klimatizačního systému měřením a vyhodnocováním spotřeby energie. Tam, kde jsou instalovány přístroje pro měření spotřeby energie (elektroměry) a jejich údaje nejsou provozovatelem vyhodnocovány je třeba alespoň provést odečty a jejich záznam předat provozovateli k uchování a dalšímu využití.
14 2 Zpráva o kontrole Zpráva musí obsahovat: adresu a odpovědnou osobu provozovatele datum inspekce, jméno a statut (osvědčení) inspektora seznam dokumentace, poskytnuté ke kontrole údaje o systémech, podrobených kontrole zhodnocení výsledku ověření funkce systému zhodnocení výsledku ověření funkce regulace systému výsledky případných provedených měření a výpočtů výsledky zjišťování celkové spotřeby energie v systému zhodnocení energetické účinnosti systému porovnáním se správnou praxí doporučení datum a podpis oprávněného pracovníka, provádějícího kontrolu

References: Zákona č.86
 Zákona č.406
 Zákona č.406
 Čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 Čl. 5
 Čl. 7
 Čl. 8
 zákona č.406
 zákona č.360