Source: http://docplayer.it/950400-Microcentrali-idroelettriche-per-autoconsumo-valutazioni-tecniche-ed-economiche.html
Timestamp: 2017-02-21 21:15:33+00:00

Document:
MICROCENTRALI IDROELETTRICHE PER AUTOCONSUMO: VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE - PDF
MICROCENTRALI IDROELETTRICHE PER AUTOCONSUMO: VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE
Download "MICROCENTRALI IDROELETTRICHE PER AUTOCONSUMO: VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE"
1 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTA DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE Tesi di laurea MICROCENTRALI IDROELETTRICHE PER AUTOCONSUMO: VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE Relatori Prof. Ing. Renata Archetti Correlatori Ing. Marco Pinelli Laureando Luigi Rivoli Anno Accademico 2008/092 Parole chiave: microcentrali picocentrali idroelettrico autoconsumo pelton risparmio energetico 23 INDICE 3 PREMESSA 6 CAPITOLO PRIMO: PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI Classificazione degli impianti idroelettrici Composizione di un impianto Potenza di un impianto idroelettrico Potenza nominale della turbina Salto netto Perdite di carico distribuite Perdite di carico concentrate Stramazzo triangolare Vasca di misura con idrometro Equipaggiamento elettrico 37 CAPITOLO SECONDO: QUADRO NORMATIVO Sintesi delle principali norme Lo scambio sul posto Risoluzione n. 215/E del 12 Agosto CAPITOLO TERZO: ALTERAZIONI SULL AMBIENTE Effetti delle derivazioni sulle flora e fauna Alterazioni chimico fisiche Alterazioni morfologiche L inquinamento acustico 58 CAPITOLO 4: CASO STUDIO Presentazione del sito Inquadramento e situazione attuale dell area 62 34 4.3 Rilievo topografico La vasca di carico Analisi della risorsa disponibile 79 CAPITOLO 5: IPOTESI DI PROGETTO Prima ipotesi di progetto Scelte progettuali Considerazioni economiche Seconda ipotesi di progetto Scelte progettuali Considerazioni economiche Terza ipotesi di progetto Scelte progettuali Considerazioni economiche Quarta ipotesi di progetto Scelte progettuali Considerazioni economiche Componenti aggiuntivi Quinta ipotesi di progetto Scelte progettuali Considerazioni economiche Riepilogo 158 CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 161 RINGRAZIAMENTI 163 BIBLIOGRAFIA 165 AZIENDE CONTATTATE 167 SITI INTERNET CONSULTATI 168 45 PREMESSA Quasi rammaricato perché questo mio ciclo di studi volge al termine, dopo anni in cui la domanda più ricorrente era quanti esami ti mancano ancora, in previsione di quand è che ti trovi un lavoro serio, quale studente lavoratore o meglio quale studente imprenditore, o più precisamente ancora quale studente piccolo imprenditore colpito dalla crisi, ho scelto come mio lavoro conclusivo di analizzare la fattibilità economica delle microcentrali idroelettriche per l autoconsumo, con la speranza che questa mia ricerca possa avere sviluppi professionali successivi. In periodi di vacche grasse, pochissimi hanno seriamente preso in considerazione lo sfruttamento idroelettrico dei piccoli torrenti di collina che magari attraversano la propria proprietà privata, infatti i guadagni che era possibile ottenere nei diversi investimenti finanziari offuscavano la visione della reale sostenibilità della situazione ambientale, energetica ed economica, locale e mondiale. Ora però ci troviamo all inizio di una crisi economica mondiale con le prime aziende costrette a licenziare. Lo sfruttamento idroelettrico anche dei piccoli torrenti può significare una concreta diminuzione del costo delle spese per l energia nonché un notevole vantaggio per l ambiente. Ricordiamoci che la quasi totalità dell energia elettrica che consumiamo in Italia è prodotta bruciando petrolio, risorsa esauribile e causa di aumento dell inquinamento atmosferico. La tecnologia idroelettrica è da tempo nota e diffusa, e grazie anche ai moderni sistemi di comunicazione quale internet è possibile reperire componenti e tecnologie a prezzi veramente accessibili. Lo scopo di questo mio studio è valutare se possibile lo sfruttamento idroelettrico dei piccoli torrenti di collina mediante la 56 costruzioni di micro o meglio pico centrali idroelettriche al fine di ridurre o azzerare i costi dell energia elettrica di una famiglia. Le qualità di un ingegnere si rivelano quando, anche con risorse limitate, egli è in grado di realizzare opere utili e durature. Il quadro economico e sociale è tenuto ben presente in questo mio lavoro, infatti questa mia ricerca analizzerò la possibilità di produrre ricchezza riducendo spese e l inquinamento. Nell ottica di un bilancio famigliare o di una piccola azienda è necessario prevedere che, per un investimento di questo tipo i costi siano ammortizzati in un paio d anni e non molti di più. Poiché l energia prodotta deve servire un piccolo utente, il costo dell impianto deve necessariamente essere limitato. A tal fine non solo il costo dei componenti meccanici ed elettrici deve essere contenuto ma anche i costi di progettazione e delle strutture devono esserlo. Per mantenere contenuti i costi dei componenti è sufficiente impiegare prodotti già in commercio e largamente utilizzati, ad esempio adottare per le condotte tubazioni utilizzate in agricoltura per l irrigazione. La riduzione dei costi di progettazione si ottiene in due modi: il primo creando un progetto ed un metodo di valutazione standard quindi riproducibile a bassi costi; secondo, riducendo o meglio evitando costose opere edili ed idrauliche, ad esempio utilizzando opere di presa prefabbricate anche in metallo riducendo in questo modo non solo il costo di progettazione dell opera stessa ma anche i costi legati alla richiesta di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Questo mio studio ad esempio prevede una semplicissima opera di presa anche removibile che non modifichi l equilibrio del torrente, che non necessiti di movimenti di terra, non solo di costo contenuto ma così realizzata facilita il rilascio delle autorizzazioni ove necessario. In questo lavoro si prenderà in considerazioni un piccolo torrente nella frazione di Saltino nel comune di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena, e l energia elettrica prodotta sempre destinata 67 all autoconsumo sarà gestita in modi diversi. Verrà calcolata l energia ottenibile in varie ipotesi impiantistiche ed analizzati i costi di realizzazione. Infine verrà calcolato in quanti anni si ammortizza l investimento e confrontate le varie soluzioni. Il dato fondamentale di valutazione, determinante per le scelte progettuali,è la portata del torrente. Trattandosi di un piccolo torrente di collina non esistono dati storici oltretutto questo tipo di torrente scola semplicemente l acqua piovana e la sua portata è variabile di giorno in giorno per quasi annullarsi nei mesi estivi ed autunnali. Si tratta di portate di pochi litri al secondo e di conseguenza gli strumenti, metodi ed anche i software solitamente utilizzati per la misurazione della portata dei corsi d acqua risultano inutilizzabili. Il classico metodo di misura della portata legata alla misura della velocità, risulta inattendibile in quanto l altezza della vena in oggetto spesso è nell ordine di poche decine di millimetri. Per le misurazioni è stato quindi costruito un apposito secchio graduato che sfrutta il principio di misura delle portate dello stramazzo triangolare. Note le portate annuali si simuleranno i chilovattora prodotti in un anno nelle diverse soluzioni. Si verificherà pertanto se è preferibile una soluzione che sfrutta piccole portate ma per un numero maggiore di giorni all anno oppure soluzioni con portate maggiori ma per un numero molto minore di giorni. I risultati ottenuti verranno quindi analizzati, anche graficamente per individuare il migliore utilizzo dell energia prodotto. L energia prodotta potrà essere consumata direttamente oppure ceduta all Enel mediante il contratto Scambio sul posto ora possibile grazie alle nuove norme delle energie rinnovabili. 78 89 CAPITOLO PRIMO PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI I problemi climatici e di approvvigionamento delle risorse in atto sul nostro pianeta sono, dopo la ratifica del protocollo di Kyoto, riconosciuti a livello mondiale. Attraverso tale accordo ogni stato partecipante si impegna a ridurre, le emissioni di elementi inquinanti, maggiormente responsabili delle alterazioni climatiche. Questo ha comportato e comporta il ricorso a politiche incentivanti nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili, in grado di produrre energia senza pregiudicare le risorse naturali. E noto che l energia idraulica si trova in posizione privilegiata rispetto alle altre fonti rinnovabili quali vento, sole, biomassa, perché presenta alcuni vantaggi fondamentali, quali un costo d impianto generalmente più basso a parità di potenza prodotta, una superiore affidabilità, una produzione energetica più intensa e regolare nel tempo. Lo sfruttamento dell energia potenziale dell acqua per compiere del lavoro trova la sua applicazione dall alba della civiltà attraverso i mulini ad acqua, mentre a partire dalla fine dell ottocento si ha avuto l impiego di tale fonte per la produzione di energia elettrica. L energia idroelettrica rappresenta oggi la principale fonte rinnovabile a livello nazionale e mondiale. Nel 2005, in Italia, ha garantito il 10.7% della richiesta energetica e il 72% dell energia prodotta da fonte rinnovabile ( Gestione Servizi Elettrici 2008 ). La sua importanza in passato fu molto più grande perché dagli inizi del 1900 sino al primo dopoguerra l'energia idroelettrica rappresentava la stragrande maggioranza dell'energia prodotta in Italia. 910 Attualmente però, la tecnologia in campo idroelettrico è giunta a piena maturità e dopo quasi due secoli di sfruttamento l uso industriale della risorsa idrica, nei paesi industrializzati, ha quasi raggiunto il suo limite tecnico. Ove vi erano risorte idriche sufficienti per la realizzazione di centrali idroelettriche sono già state sfruttate dai nostri padri e tuttora sono in funzione a conferma della rinnovabilità della risorsa. Negli ultimi anni si è assistito alla riapertura di vecchie centrali di piccole dimensioni, le quali in passato non risultavano essere economicamente vantaggiose. Infatti, al giorno d oggi, grazie a tariffe agevolate offerte ai produttori di energia rinnovabile, ai Certificati Verdi e alla convenzione Scambio sul posto, unitamente all automazione degli impianti che comporta una minor incidenza delle spese di personale sul bilancio complessivo, l impianto l idroelettrico rappresenta un ottima fonte di guadagno economico, oltre che ambientale. Anche se la mentalità comune associa la fonte idroelettrica solo ad impianti di grosse dimensioni e appositamente dedicati magari con bacino di accumulo, la produzione idroelettrica trova un ottimo impiego anche in altri manufatti idraulici quali acquedotti e canali irrigui. Tali utilizzi non presentano grandi innovazioni nel campo idroelettrico, ma hanno iniziato ad evidenziarsi solamente negli ultimi anni perché solo ultimamente sono tornati economicamente vantaggiosi. Gli impianti di piccola taglia sono quasi sempre ad acqua fluente, cioè la produzione di energia è funzione della disponibilità effettiva dell acqua e non di quella che potrebbe derivare dall eventuale regolazione che deriva dall accumulo in un invaso. Dato che non sempre il momento di produzione coincide con quello di utilizzo, è ormai comune la connessione dell impianto ad una rete di distribuzione elettrica. Ciò facilita enormemente la gestione dell impianto, ma paga lo svantaggio di dover vendere l energia all azienda distributrice al prezzo 1011 da lei imposto. Queste considerazioni valide per gli impianti idroelettrici privati in generale, risultano essere determinanti nelle valutazioni economiche dei micro impianti, come nel caso in esame. In anni recenti, nella maggior parte degli Stati Membri della Comunità Europea, il prezzo di acquisto di energia prodotta da fonte rinnovabile è stato fissato dai governi nazionali che, consapevoli dei benefici ambientali di queste fonti, hanno provveduto a regolarlo fissando minimi garantiti. ( Penche, 1998 ). In Italia, come negli altri paesi europei, la normative è in continua evoluzione. Attualmente la norma di riferimento per impianti da fonte rinnovabile è il decreto Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ( noto come DM 18/12/2008 ) che abroga il Decreto 24/10/2005, e stabilisce le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione. 1.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI Per idroelettrico minore o mini-hydro, si intende lo sfruttamento idroelettrico in impianti con modeste potenze. A livello internazionale non c è accordo sulla sua definizione: in Portogallo, Spagna, Irlanda, Grecia e Belgio il limite superiore per potenza installata è pari a 10 MW. In Italia il limite è fissato a 3 MW ; in Francia il limite è stato stabilito in 8 MW e nel Regno Unito in 5 MW. Nel mondo si stima che l idroelettrico minore abbia una potenza installata pari a 47,000 MW, con un potenziale tecnico ed economico vicino a 180,000 MW. In Europa la potenza installata è di circa 9,500 MW ( Penche, 1998 ). 1112 Secondo la classificazione introdotta dalla UNIDO Organizzazione della Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ( Penche, 1998 ) gli impianti idroelettrici si suddividono, in base al valore della potenza nominale prodotta, in: Pico-impianti P < 5 kw Micro-impianti P < 100 kw Mini-impianti 100 < P < 1000 kw Piccoli-impianti 1000 < P < kw Grandi-impianti P > kw Il valore di potenza che viene indicato come limite di separazione tra il campo della Mini-idraulica e dei grandi impianti, risulta quindi pari a 10 MW. Nella realtà italiana sarebbe più corretto considerare come limite superiore del mini-hydro la potenza di 20,000 kw, in modo da allinearsi con la taglia presa a riferimento dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas nelle delibere di determinazione dei prezzi di cessione dell energia ( GSE, 2009 ). Un altro tipo di classificazione è basato sul modo di funzionamento degli impianti idroelettrici, in rapporto alla modalità di presa e accumulo delle acque ( Penche, 1998 ): Impianti ad acqua fluente: essi non sono in grado di regolare la portata derivabile durante l anno; il loro funzionamento è quindi funzione del regime idrologico del corso d acqua 1213 Impianti a bacino: sono in grado di regolare la portata derivata grazie all utilizzo di un serbatoio; la regolazione può essere giornaliera, settimanale o mensile e la sua entità è connessa alla capacità di accumulo del serbatoio Impianti inseriti in un canale o in una condotta per l approvvigionamento idrico: questo tipo di impianti sono anche detti impianti multi-funzione in quanto la produzione idroelettrica avviene contemporaneamente ad un altra funzione. E il caso degli impianti idroelettrici inseriti in canali irrigui o in sistemi d approvvigionamento potabile. È interessante inoltre ricordare che molti impianti di piccola taglia possono attuare un recupero energetico. In pratica e sarà evidenziato anche in questo lavoro di tesi, la realizzazione di un micro-impianto su sistemi idrici di questo tipo è conveniente dal punto di vista economico se le condotte già esistono e dove i salti e le portate sono significativi. 1.2 COMPOSIZIONE DI UN IMPIANTO Un impianto idroelettrico è costituito da opere civili ed idrauliche quali sono le opere di presa, di convogliamento e di restituzione nonché la centralina e da opere elettromeccaniche quali la turbina, l alternatore, i quadri elettrici, l inverter ed i sistemi di comando, sorveglianza. L acqua viene derivata tramite l opera di presa e convogliata, attraverso canali o condotte, alla vasca di carico, dalla quale, per mezzo di condotte forzate viene portata alle turbine che vengono messe in rotazione dal passaggio dell acqua attraverso gli organi mobili chiamati giranti. L albero della girante in rotazione è collegato ad un generatore di elettricità o alternatore; l acqua in uscita dalla turbina viene rilasciata, per mezzo dell opera di restituzione, nel suo alveo originario. Il dislivello tra il pelo libero superiore, determinato dalla vasca di 1314 carico, e il pelo libero inferiore, determinato dal punto di restituzione, è il salto netto, che non coincide con la differenza di quota in quanto sono presenti perdite di carico per attriti concentranti e distribuiti. Più nel dettaglio, un impianto idroelettrico è costituito dalle seguenti componenti: opera di presa, la cui configurazione dipende dalla tipologia del corso d acqua intercettato e dall orografia della zona opere di filtraggio, finalizzate all eliminazione di grossi corpi sospesi e le cui tipologie, compresa la possibilità o meno di automazione, dipendono dalla portata derivata e dall entità dei solidi trasportati dal flusso idrico opere di convogliamento delle acque, costituite da canali o condotte forzate, dipendono dall orografia, dalla portata e dalla turbina prevista. In particolare, per le microcentrali, ovunque sia possibile e conveniente, si utilizzano tubazioni in plastica (PEAD o PVC) attualmente in grado di lavorare alla pressione ottimale di 16 bar edificio della centrale, contenente le opere elettromeccaniche quali: o turbina, è il dispositivo meccanico che trasforma l energia potenziale e cinetica dell acqua in energia meccanica, scelta in relazione alla portata che arriva all impianto e al salto o moltiplicatore dei giri, indispensabile quando turbina e generatore non girano alla stessa velocità o generatore, ha la funzione di trasformare l energia meccanica trasmessa alla turbina in energia elettrica. I generatori attualmente in uso sono a corrente alternata trifase sincroni o asincroni oppure a corrente continua, questi ultimi adatti soltanto per piccolissimi impianti di potenza pochi chilovattora 1415 o trasformatore, si interpone tra la centrale e la rete elettrica, ha la funzione di portare la tensione della corrente in uscita dall alternatore a quella alta o media della linea elettrica o inverter, ha lo scopo di trasformare la corrente continua in corrente alternata, stabilizzando il voltaggio in uscita e la frequenza. Sono impiegati solo nel microidroelettrico che impiegano alternatori in corrente continua o quadri di controllo, dispositivi installati tra i morsetti del generatore e la linea che controllano il funzionamento della macchina, la proteggono, la mettono in parallelo con la rete o la staccano in caso di guasto opera di restituzione, costituita da un canale a pelo libero o da una condotta in pressione che restituisce la portata utilizzata al corso d acqua. 1.3 POTENZA DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO La potenza di un impianto è misurata in Kwatt ed equivale all energia cinetica e potenziale posseduta dall acqua nel tratto considerato, in particolare defluendo dal punto A al punto B, indipendentemente dal percorso seguito, sia esso un corso d acqua, un canale o una condotta forzata, l acqua perda energia potenziale in accordo con l equazione: P impianto = Q H g γ ( 1.1 ) dove P impianto è la potenza, in KW, perduta dall acqua, Q la portata in m 3 /s, H g il salto netto in metri e γ il peso specifico dell acqua, pari al prodotto della sua densità ρ acqua [ ρ = 0,9991 Kg/dm 3 ] per l accelerazione di gravità (g = 9,81m/s 2 ). 1516 Figura 1.1 Schema di un impianto idroelettrico. L acqua può seguire l andamento dell alveo naturale, dissipando l energia potenziale in attriti e turbolenza, ovvero andare da A a B in un tubo al termine del quale sia posta una turbina. In questo secondo caso l acqua perde la stessa potenza negli attriti nel tubo, in turbolenza all imbocco, nelle curve, nelle valvole, etc. ed infine nel muovere le pale delle turbine. La potenza impianto è quindi uguale all energia potenziale posseduta dall acqua fra i punti A e B meno gli attriti. Appare subito evidente che un buon progetto sarà quello che minimizzerà la potenza perduta nel percorso da A a B in modo che sia disponibile la massima potenza possibile per azionare il generatore. La definizione di salto netto e delle perdite di carico saranno trattate in un prossimo capitolo. Il watt (simbolo: W) è l'unità di misura della potenza del sistema internazionale. Un watt equivale a 1 joule al secondo (1 J/s) o, in unità elettriche, 1 voltampere (1 V A ). Il watt prende il nome da James Watt che diede il suo contributo allo sviluppo della macchina a vapore. 2 J Kg m m N m Watt = 1 = 1 = 1 s s s 1 3 ( 1.2 ) 1617 L analisi dimensionale risulta quindi: P impianto = Q H g γ = m 3 /s m N/m 3 = Watt ( 1.3 ) 1.4 POTENZA NOMINALE DELLA TURBINA da: La potenza nominale o potenza utile della turbina P utile è espressa P nominale =η T * P impianto ( 1.4 ) dove η T è il rendimento totale della turbina,ed è compreso tra 0,85 e 0,94 ed è dato dal prodotto dei tre rendimenti : idraulico η Y, volumetrico η V e organico η O. Il rendimento idraulico (η Y = 0,88 0,96) ci dice che non tutta l energia corrispondente alla caduta utile viene trasformata in lavoro a causa delle resistenze passive incontrate dal liquido nell attraversamento della turbina e delle eventuali perdite per energia cinetica non recuperate allo scarico. Il rendimento volumetrico η V esprime la perdita legata a quella frazione di liquido che, sfuggendo attraverso i giochi, non agisce sulle pale fornendo lavoro; questo rendimento è sempre molto alto e normalmente viene considerato uguale a uno. Il rendimento organico (η O = 0,96 0,99 ) tiene conto della potenza che viene persa per attrito e nell azionare gli ausiliari; il rendimento organico viene considerato uguale a uno, a meno che non si tratti di turbine di piccola potenza, nelle quali le perdite di origine meccanica possono rappresentare una frazione significativa della potenza utile generata dalla turbina. 1718 Allorché venga esaminato il sistema comprendente l impianto idraulico e la turbina, occorre moltiplicare il rendimento totale della turbina η T per il rendimento della condotta η COND, che permette di risalire dalla caduta disponibile alla caduta utile. 1.5 SALTO NETTO Il salto lordo Hg è il dislivello tra il pelo d acqua alla presa e quello nel canale di scarico nelle turbine a reazione, oppure tra il pelo d acqua alla presa e il livello dell asse dei getti nelle turbine ad azione. Figura 1.2 Rappresentazione di una tipica disposizione d impianto. Il salto netto H è dato dal salto lordo depurato dalle perdite di carico che si hanno lungo il percorso idraulico. Il salto geodetico non sfruttabile Hp nel caso di turbine Pelton equivale al salto del canale di carico ed è reso necessario per evitare l immersione della turbina in acqua. L altezza Yc rappresenta la perdita di energia che subisce il fluido nella condotta forzata. Le perdite di carico sono di due tipo: concentrate e distribuite. 1819 1.5.1 PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE L acqua perde energia nel fluire attraverso il tubo essenzialmente per due motivi: attrito contro la parete del tubo e per dissipazione viscosa conseguente all attrito interno della massa d acqua in movimento. Si elencano alcune formule utilizzate per la valutazione delle perdite di carico distribuite. Una di queste formule, ampiamente utilizzata per valutazioni relative ai canali a pelo libero, ma applicabile anche per condotti chiusi, è quella sviluppata da Manning: J P A 4 / = Q n 10 / 3 ( 1.5 ) dove n è il coefficiente di scabrezza di Manning che assumono valori riportati in tabella 1.1, P è il perimetro bagnato (m), A è la sezione trasversale del tubo (m 2 ). Questa formula applicata ad un tubo circolare completamente pieno d acqua, diventa: J 10,29 n D 2 5,333 Q 2 = ( 1.6 ) dove Q la portata (m 3 /s), D il diametro del tubo (m ). 1920 Simile alla formula di Manning è la formula proposta da Chezy : 2 4 / 3 Q P J = 2 10 / 3 ( 1.7 ) c A dove c è il coefficiente di scabrezza di Crezy che assumono valori riportati in tabella 1.1. Questa formula applicata ad un tubo circolare completamente pieno d acqua, diventa: J 10,29 Q 2 c D 2 = ( 1.8 ) 5,333 dove Q la portata (m 3 /s), D il diametro del tubo (m ). Nel Nord America per tubi di diametro superiore a 5 cm e velocità al di sotto di 3 m/s viene utilizzata la forma di Hazen-Williams: 1,85 6,87 L V h f = 1,165 ( 1.9 ) D C dove V è la velocità della corrente (m/s), D il diametro (m), L la lunghezza del tubo (m) e C il coefficiente di Hazen-Williams che assume i valori riportati in tabella 1.1. Questo metodo di calcolo è attualmente il più utilizzato dalle ditte italiane produttrici di tubi in polietilene per la valutazione delle perdite di carico delle condotte. 2021 Tipo di tubo n c C Manning Gauckler- Hazen- Strickler Williams ( s/m 1/3 ) ( m 1/3 /s ) ( m 1/3 /s ) Acciaio 0, Polietilene ( PE ) 0, PVC 0, Cemento amianto 0, Ghisa 0, Legno 0, Calcestruzzo 0, Tabella 1.1 Coefficienti c Gauckler-Strickler;c di Hazen-Williams; n di Manning per alcuni tubi commerciali PERDITE DI CARICO CONCENTRATE Quando un tubo presenta una brusca contrazione si determina una perdita di carico dovuta all aumento della velocità dell acqua ed alla turbolenza. Le traiettorie della corrente sono così complesse che, almeno per ora, è impossibile fare un analisi matematica del fenomeno. La perdita di carico si stima moltiplicando l altezza cinetica nel tubo più piccolo per un coefficiente Kc che varia con l indice di contrazione d/d: h c = K c 2 V 2 2g ( 1.10 ) 2122 dove con hc indichiamo la perdita di carico concentrata, Kc il coefficiente di contrazione o espansione, V 2 la velocità del fluido nel secondo tubo e g l accelerazione di gravità. ( Penche, 1998 ). Un tubo sommerso che scarica in un serbatoio è un caso estremo di brusca espansione, dove V 2, date le grandi dimensioni del serbatoio rispetto a quelle del tubo, può essere posta pari a zero e la perdita è pari a V 2 /2g. Viceversa, l imbocco di un tubo in un serbatoio è il caso estremo di brusca contrazione. La perdita di carico può essere ridotta utilizzando un tronco di tubo a diametro variabile, chiamato convergente nel caso di contrazione, o diffusore per l espansione. Figura 1.3 Valori del coefficiente K e per i diversi tipi di imbocco di una condotta in un serbatoio. La figura 1.3 mostra il valore Ke con il quale moltiplicare l altezza cinetica V 2 /2g nel tubo, nella formula 1.10 per il calcolo delle perdite di carico nel caso di attacco di una condotto ad un serbatoio. Nel caso di studio che considereremo di seguito, nel calcolo degli attriti concentrati localizzati nel punto di attacco della conduttura al serbatoio utilizzeremo la formula 1.10 ed il coefficiente Ke=0,5 ipotizzando un attacco come in figura 1.3 caso b. 2223 1.6 STRAMAZZO TRIANGOLARE Il moto di un fluido che fuoriesce da una luce è influenzato dalle forza di gravità ed inerziali. La forma del getto che fuoriesce da una luce dipende sia dalle forze inerziali ( velocità del fluido ) e di gravità che dalle dimensioni e dallo spessore della luce stessa. ( Gregoretti, 2008 ) Figura 1.4 Efflusso da luce in parete sottile ed in parete grossa In particolare si dice efflusso in parete sottile quando lo spessore della parete è piccolo rispetto all apertura della luce e meglio ancora se con i bordi di forma tagliente come in figura 1.4. Una luce limitata solo inferiormente da un bordo rigido è denominata luce a stramazzo. La vena effluisce sopra lo stramazzo con un abbassamento del pelo libero. Anche lo stramazzo può essere in parete sottile o parete grossa e può essere inoltre rigurgitato. In questo caso a parità di altre condizioni il carico idraulico della corrente di monte è minore e si ha una perdita di energia localizzata dovuta all immissione della vena stramazzante in una corrente, il che comporta 2324 una portata effluente minore rispetto al caso di uno stramazzo non rigurgitato. Figura 1.5 Efflusso in parete sottile senza rigurgito e efflusso in parete sottile con rigurgito. Lo stramazzo triangolare è caratterizzato da una luce di forma triangolare come in figura riportata sotto, in particolare è caratterizzato dall angolo α di apertura. Figura 1.6 Schema dello stramazzo triangolare La portata effluente è pari a: 8 α Q = tan Cc g h 5 / 2 0 ( 1.11 ) 2425 dove h 0, α, hanno il significato geometrico rappresentato in figura 1.6, g è l accelerazione di gravità e Cc è il coefficiente di contrazione il cui valore è Cc=0,611. Tale relazione, ottenibile analiticamente con il procedimento di Poletti è valida per h m ed p 0,10 m. Lo stramazzo triangolare viene utilizzato per misurare portate caratterizzate da valori molto bassi perché ad una piccola variazione di portata corrisponde una sensibile variazione del carico idraulico h 0 che insiste sullo stramazzo. Figura 1.7 Foto di un tipico stramazzo triangolare inserito in un torrente montano. Nel caso in cui occorre misurare con precisione valori della portata sia piccoli che elevati si utilizza uno stramazzo composto costituito da uno stramazzo rettangolare sottile sul cui petto viene intagliato uno stramazzo triangolare spesso con angolo retto al vertice, come in figura26 Figura 1.8 Schema dello stramazzo composto rettangolare e triangolare Questo tipo di stramazzo è utilizzato per la misura in continuo della portata in un torrente in ambiente alpino in cui la portata è mediamente bassa salvo aumentare rapidamente durante un evento di piena ( Gregoretti 2008 ). La portata effluente è pari a: Q = 0,1924 2gh + gh ( 1.12 ) 1,72 1 0,042 0,41L 2 1,5 2 Il calcolo delle portate di uno stramazzo di questo tipo sono ottenute da formule empiriche, ottenute da misurazioni di laboratorio. Un altro dispositivo è quello indicato in figura 1.9 ottenuto dall accoppiamento di due stramazzi triangolari, che consento una sufficiente precisione nella lettura sia di portate basse che medie. 2627 Figura 1.9 Schema dello stramazzo triangolare composto Le portate effluenti dallo stramazzo sono molto diverse nel caso di stramazzo rigurgitato, che però non considereremo in questa trattazione. Le luci a stramazzo in parete sottile costituiscono degli strumenti di misura indiretti delle portate. Indiretti perché la portata viene stimata in base alla formula relativa allo stramazzo adottato mediante misura del pelo libero. Il pelo libero viene misurato mediante un idrometro, ovvero una stecca graduata posta su una parete laterale di monte dello stramazzo, o mediante la posizione in verticale di un galleggiante o più modernamente mediante sensore ad ultrasuoni o laser. Gli stramazzi triangolari per la loro precisione sono utilizzati per misurare valori molto bassi di portata. Gli stramazzi in parete grossa sono utilizzati nei casi di alvei torrentizi e nei canali di consistente portata ( Gregoretti 2008 ) VASCA DI MISURA CON IDROMETRO Altro parametro fondamentale per questo lavoro di tesi è il rilievo delle portate del torrente. Si tratta di misurare portate spesso inferiori ad 1 l/s che scorrono all interno di una canale cementato di base 60 cm circa. I metodi di misura utilizzabili sono molteplici fra cui alcuni che 2728 utilizzano modernissimi apparecchi ad ultrasuoni e laser che rilevano la velocità e gli spessori dell acqua, ma il ridotto spessore della vena considerata, dell ordine di pochi millimetri rendono questi metodi inutilizzabili. Il metodo più attendibile risulta il metodo indiretto con stramazzo triangolare con angolo di 28, che consente letture con sufficiente precisioni a portate molto basse ed una facile geometria in fase di realizzazione dello stramazzo stesso. Si è pertanto pensato di realizzare una vasca di lettura con idrometro, ottenuta realizzando uno stramazzo triangolare con angolo di 28 su di una vasca in plastica, in modo da realizzare uno strumento mobile. La scelta di realizzare uno strumento mobile si è dimostrata lungimirante in quanto ha consentito l allontanamento della vasca nei periodi di secca del torrente e nei periodi di piena evitando così danneggiamenti o il trascinamento a valle, facilitando le operazioni di pulizia dai sedimenti ( e dai rifiuti ), nonché ha consentito la lettura delle portate anche di altri torrenti che però non sono stati considerati in questo lavoro. L idrometro è stato tarato utilizzando le formule ( 1.11 ) dello stramazzo triangolare con angolo 28 riportate nel capitolo precedente, che riportiamo: / 2 Q = tan 0,611 2g h0 ( 1.13 ) 15 2 I risultati dei calcoli, eseguiti per un intervallo altezza stramazzo da 0 a 200 millimetri, sono riportati nella tabella 1.6 riportata sotto. Evidenziati i valori unitari della portata, che sono anche i valori che saranno segnati sull idrometro. 2829 Altezza della vena d'acqua Tabella di lettura portate per stramazzo triangolare da 0 a 7 l/s Angolo Portala in litri al secondo 28 mm mm Tabella 1.2 Tabella delle portate per stramazzo triangolare con angolo di 28. Se il livello dell acqua è ad esempio 156 mm il valore corrispondente di portata è quello riportato nella colonna di sinistra alla riga dei 150 mm poi verso destra alla colonna dei 6 mm, il valore della portata è 3,50 l/s. Un analoga tabella, che riportiamo in figura 1.10 è reperibile su un sito internet australiano ( ACE ), non essendo possibile verificarne l attendibilità e l autenticità si è preferito predisporre una nuova tabella di calcolo, simile nell impaginazione grafica e nei valori che differiscono di pochi punti percentuali. 2930 Figura 1.10 Tabella lettura portate della ACE. 3031 Figura 1.11 Primo prototipo di vasca di misura con idrometro Inizialmente è stato realizzato un prototipo utilizzando una vasca cilindrica in metallo, figura Le prime difficoltà nella lettura precisa del idrometro ha suggerito di dotarlo di indicatori. Successivamente è stato realizzata una vasca di misura in materiale plastico. Mediante un programma CAD si è disegnato la forma dello stramazzo e l idrometro. Stampato su carta adesiva si è incollato il disegno dello stramazzo sulla vasca in plastica e si è proceduto con l incisione dello stramazzo e dei punti di portata unitaria. Successivamente l idrometro adesivo è stato sostituito con una serigrafia. Nelle prime settimane di lettura si è notato che portate superiori i 2 l/s duravano pochi giorni e di conseguenza l errore nel trascurare i decimali era minimo. Sono pertanto stati realizzati a destra dell idrometro dei fori in corrispondenza dei livelli acqua corrispondenti a portate unitarie. La lettura della portata allo stramazzo era quindi confermata visivamente dagli indicatori di livello posti sulla destra dell idrometro. 3132 Figura 1.11 Progetto al CAD dello stramazzo, riportato fuori scale. A destra la geometria dello stramazzo da incidere nella vasca, a sinistra l idrometro relativo. La forma cubica del nuovo misuratore di portata abbinata alla geometria delle opere in calcestruzzo del torrente hanno consentito un facile posizionamento nell alveo ed in particolare la possibilità di rimuovere il misuratore in occasione degli eventi di piena e per le operazione di pulizia da rifiuti, foglie e sedimenti. Durante il periodo di monitoraggio frequentemente le foglie ostruivano il foro dello stramazzo rendendo necessaria la loro rimozione prima della lettura. 3233 Figura 1.12 Vasca di lettura delle portate con stramazzo triangolare realizzato. La forma cubica ha consentito un facile posizionamento all interno del manufatto di contenimento del torrente. 3334 Figura 1.13 Particolare dell idrometro. Per una precisa lettura della portata è stato necessario convogliare tutta l acqua del torrente all interno della vasca di lettura. Posizionando alcune pietre a monte del gradone ( figura 1,14 ) è stato possibile creare una piccola cascata in modo che tutta l acqua del torrente cadesse dentro la vasca. La lettura delle portate avveniva con cadenza quasi giornaliera, trasponendo il livello della vena sull idrometro. Nei giorni successivi a temporali era necessario liberare lo stramazzo da foglie, legni e rifiuti vari. 3435 Figura 1.14 Vasca di lettura posizionata all interno del torrente. Grazie alla particolare conformazione è stato sufficiente deviare la corrente con alcune pietre perché tutta l acqua cadesse all interno della vasca consentendo così una misura precisa della portata del torrente 3536 Figura 1.15 Particolare della vasca di lettura. La portata istantanea del torrente è leggibile dall idrometro posto a fianco dello stramazzo. Le portate unitarie sono facilmente leggibili contando il numero di fori posti a destra dell idrometro. Nella foto è rappresentata una portata di 2 l/s, infatti l acqua esce dal quarto foro la portata posto ad una quota di 96 mm corrispondente appunto a 2 l/s. 3637 1.7 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO Il generatore ha il compito di trasformare in energia meccanica trasmessa dalla turbina in elettrica l energia. I generatori possono essere a corrente continua o a corrente alternata. I generatori a corrente alternata di dividono a loro volta in generatori sincroni e generatori asincroni, monofase o trifase. La scelta del generatore da utilizzare è principalmente legata al tipo di rete che occorre alimentare e dalle potenze in gioco. Gli alternatori sincroni, sono dotati di un apparato di eccitazione associato ad un regolatore di tensione di modo da generane energia al una precisa stessa tensione, frequenza ed angolo di fase. Di norma si impiegano per grandi impianti, di potenza maggiore di Kwh. Gli alternatori asincroni, sono semplici motori ad induzione con rotore a gabbia di scoiattolo, senza possibilità di regolazione della tensione. Girano ad una velocità direttamente rapportata alla frequenza della rete cui sono collegati. Dalla rete assorbono la corrente d eccitazione e l energia reattiva necessaria alla propria magnetizzazione. Gli asincroni si utilizzano in grandi reti, nelle quali la loro potenza rappresenta una percentuale trascurabile del carico di sistema. Recentemente sono apparsi sul mercato generatore a corrente alternata a velocità variabile e frequenza costante (VSG), già impiegato con le turbine eoliche, grazie al quale la turbina può girare a velocità variabile, mantenendo costante la tensione e la frequenza. Questo sistema consente di sincronizzare il generatore con la rete, prima ancora che abbia iniziato a girare. Le sue uniche limitazioni, per il momento, sono la potenza massima piuttosto bassa, ed il costo elevato. Per impianti di potenza limitata, come nel caso in esame, è possibile impiegare alternatori a corrente continua, a magneti 3738 permanenti o ad eccitazione. Gli alternatori a magneti permanenti sono semplici motori elettrici, robusti ed affidabili che abbinati a moderni inverter consentono la produzione di corrente alternata monofase a tensione e frequenza prestabilita. I motori a corrente continua generano corrente ad una tensione proporzionale alla velocità di rotazione, variando la velocità varia anche la tensione. L inverter ha lo scopo di trasformare la corrente continua a tensione spesso variabile in corrente alternata monofase, a tensione e frequenza prestabilita. Questo tipo di inverter adottano una tecnologia recente ( i primi sono stati brevettati a partire al 1995 ) e sono attualmente utilizzati nella tecnologia degli impianti solari. Questi inverter per funzionare devono essere collegati alla rete nazionale che utilizzano per sincronizzare tensione, fase e frequenza e un distacco dalla rete comporta un non funzionamento dell inverter stesso ( come di legge l inverter non può funzionare durante i black-out ). Figura 1.16 Inverter di rete Grid Connected Windmaster500, trasforma la corrente continua dell alternatore in corrente alternata a 230V, frequenza 50 Hz, sinusoidale pura. La potenza di questo modello è di 525 watt ed un costo di poco superiore ai 400 euro ( Ebay ). 3839 Sono inoltre caratterizzati da rendimenti molto elevati, quasi sempre superiore al 90%, ed hanno una elevata protezione all acqua potendo così essere installati in ambiente esterno.gli inverter che ipotizzeremo poter impiegare nel nostro impianto hanno una tensione in entrata ( input ) variabile da 35 a 150 VDC ( Volt in corrente continua ) e restituiscono una tensione in uscita ( output ) di 230 Volt in corrente alternata, sinusoidale pura, frequenza 50 Hz con approssimazione +/- 1%, quindi in grado di alimentare qualsiasi apparecchiatura domestica anche elettronica ( Mastervolt ). Di potenza variabile in fase al modello da 250 Watt a 600 Watt ( Flexienergy ). Il loro costo è molto variabile in base al modello ed oscilla dai 250 euro per modelli di potenza 250 watt a 3500 euro per modelli da 4 Kw ( Ebay, Stahlherz ). Esistono in commercio anche inverter ad onda quadra o trapezoidale, in proporzione molto economici, ma non adatti ad alimentare apparecchiature elettroniche. 3940 4041 CAPITOLO SECONDO QUADRO NORMATIVO Buone notizie: la normativa che riguarda fonti energetiche rinnovabili è in continua evoluzione e con la dichiarata intenzione di favorirne lo sviluppo. Le fonti energetiche rinnovabili sono definite nel decreto legislativo n. 387/03, di recepimento della direttiva europea 2001/77/CE. In particolare, le fonti rinnovabili sono la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Con il termine biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Il medesimo decreto definisce come energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili; la produzione imputabile alle fonti rinnovabili (nel caso di centrali ibride), mentre esclude da tale definizione l energia elettrica prodotta da sistemi di stoccaggio. Pertanto, ad esempio, nel caso di impianti idroelettrici di pompaggio solo l energia elettrica attribuibile agli apporti naturali (ove presenti) è da considerare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 4142 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le leggi vigenti prevedono semplificazioni e incentivi, come verrà più dettagliatamente esposto nel seguito. La legislazione vigente a livello nazionale, escludendo quindi iniziative di carattere regionale o locale e agevolazioni fiscali, prevede: i certificati verdi correlati all energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ( decreto ministeriale 18 dicembre 2008); il conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007); il conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici ( decreto ministeriale 11 aprile 2008); le tariffe fisse onnicomprensive per l energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati dalla fonte eolica di potenza fino a 200 kw e da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad eccezione della fonte solare) di potenza fino a 1 MW ( decreto ministeriale 18 dicembre 2008); semplificazioni e disposizioni particolari in materia di connessioni ( articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03) regolate dall Autorità; lo scambio sul posto per impianti di potenza nominale fino a 200 kw ( articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e il decreto ministeriale 18 dicembre 2008), regolato dall Autorità Energia Elettrica e Gas. 2.1 SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME L art. 11 del Decreto Legislativo 16/03/1999 n. 79 ha introdotto l obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico 4243 nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 Aprile Produttori ed importatori soggetti all obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell equivalente quota. Il Decreto Legislativo n. 387/03, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2001/77/CE, si propone la promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell energia e recepisce la definizione di fonte rinnovabile di cui alla summenzionata Direttiva riportata nella sezione Incentivazioni Fonti Rinnovabili. Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto col Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo n. 387/03, emanò il 24 ottobre 2005 il Decreto recante Aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che, nell abrogare i DM 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002, ha dettato nuove disposizioni per la qualificazione degli impianti a fonte rinnovabile (qualificazione IAFR) e per l emissione dei certificati verdi. In attuazione di quanto previsto dall art. 11, comma 1 del DM 24/10/2005, il GSE ( Gestore Servizi Elettrici ) ha adottato le procedure tecniche per la qualificazione IAFR e per l emissione dei certificati verdi. Dette procedure sono state approvate con Decreto del 21 dicembre 2007, pubblicato, unitamente alle Procedure, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19/1/2008, supplemento ordinario. La legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 1117) prevede che, dal 1/1/2007, i finanziamenti e gli incentivi pubblici 4344 di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili, sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, tra le quali rientra la parte biodegradabile dei rifiuti e non rientra la parte non biodegradabile dei rifiuti. La Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, commi da 144 a 154) e la Legge 29 novembre 2007 n. 222 introducono ulteriori importanti novità relativamente alla incentivazione dell energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. In data 18/12/2008 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il Decreto Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( noto come DM 18/12/2008 ) che abroga il Decreto 24/10/2005, e stabilisce le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione di seguito riportati in sintesi: Tipo e durata dell incentivazione Per impianti che entrino in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2008, i Produttori possono richiedere l incentivazione mediante Certificati Verdi (CV) o, per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW e su richiesta esplicita del Produttore, mediante la corresponsione di una Tariffa Omnicomprensiva (TO) per un periodo di 15 anni. Si precisa che, ai sensi dell articolo 2 del DM 18 dicembre 2008, la potenza nominale media annua è data per gli impianti idroelettrici, dalla potenza nominale media riportata nel Decreto di concessione di derivazione d acqua espressa in MW, tenendo conto 4445 della decurtazione conseguente all applicazione del deflusso minimo vitale. Sistema dei Certificati Verdi I certificati verdi hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e sono emessi dal GSE ( Gestore Servizi Elettrici ). Il prezzo dei certificati verdi si forma sul mercato in base alla legge della domanda e dell offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali, multilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico. La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova modalità di calcolo del prezzo di offerta dei CV del GSE: a partire dal 2008 essi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 /MWh (valore di riferimento) ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, registrato nell anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno. Sistema della Tariffa Onnicomprensiva Su richiesta del Produttore, in alternativa ai CV, l incentivazione può essere riconosciuta dal GSE mediante la corresponsione di una Tariffa Onnicomprensiva nel caso di impianti di potenza nominale media annua non superiore a 0,2 MW, per gli impianti eolici, o non superiore ad 1 MW per gli altri impianti. La TO comprende sia il valore dell incentivo che il ricavo per la vendita dell energia elettrica prodotta. I valori della tariffa onnicomprensiva, di entità variabile a seconda della fonte, sono riportati nella tabella 2.1 seguente. 4546 FONTE TARIFFA cent/kwh Eolica 30 Geotermica 20 Moto ondoso e maremotrice 34 Idraulica 22 Rifiuti biodegradabili, 22 Biomasse e biogas 30 Gas di discarica 18 Condizioni di non cumulabilità degli incentivi Il DM 18 dicembre 2008 individua all articolo 6 gli incentivi non cumulabili con i CV ( certificati verdi ) o la TO ( tariffa onnicomprensiva ) che sono incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi; Indicazioni per impianti ibridi e scambio sul posto Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 Kw e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 Kw e non superiore a 200 Kw, possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica. E consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando che ogni singolo impianto deve avere diritto ad accedere allo scambio sul posto. 4647 2.2 LO SCAMBIO SUL POSTO In generale, l energia elettrica prodotta e immessa in rete può essere destinata commercialmente a diversi soggetti che operano sul mercato ( Borsa elettrica, cliente finale libero, cliente grossista ), sulla base di valutazioni e scelte effettuate dal singolo produttore ( Testo Unico Produzione Elettrica dell Autorità per l energia elettrica e il gas, aggiornato al 3 marzo 2009 ). In più, il legislatore ha previsto, per alcune tipologie di impianti, la possibilità di scegliere fra: il ritiro a prezzo amministrato dell energia elettrica prodotta e immessa in rete ( il cosiddetto ritiro dedicato ) lo scambio sul posto qualora a monte del medesimo punto di connessione vi siano produzione e consumo dell energia elettrica. Come descritto nel capitolo precedente, gli impianti idroelettrici e più in generale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 Kw, posso usufruire della convenzione nota come Scambio sul posto. Il servizio di scambio sul posto è stato inizialmente previsto dall articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge n. 133/99, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 Kw. Il servizio di scambio sul posto è poi stato confermato dall articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, sempre per gli impianti di potenza nominale fino a 20 Kw alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che nell ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita dell energia elettrica prodotta. Con la legge n. 244/07 e con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il servizio di scambio sul posto è stato esteso anche agli impianti 4748 alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre Le disposizioni relative al servizio di scambio sul posto sono attualmente definite nell Allegato A della deliberazione ARG/elt 74/08 recante Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto (TISP) ; tali disposizioni sono entrate in vigore dall 1 gennaio Con la deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dall 1 gennaio 2009, l Autorità ha previsto che lo scambio sul posto sia erogato da un unico soggetto su base nazionale (il GSE) e non più dalle imprese distributrici. Definizione di scambio sul posto. Il servizio di scambio sul posto (di seguito anche: SSP) è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l immagazzinamento virtuale dell energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete pubblica. Procedure per lo scambio sul posto. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE stesso. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto una convenzione, di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, che regola lo scambio e le relative tempistiche e che sostituisce i normali adempimenti relativi all immissione di energia elettrica (trasporto e dispacciamento 4849 dell energia elettrica immessa), ma che non sostituisce i normali adempimenti relativi all acquisto dell energia elettrica prelevata. Il GSE predispone un apposito portale informatico ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto. La figura 2.1 rappresenta schematicamente la struttura del nuovo scambio sul posto, evidenziando la sua integrazione nell attuale struttura del sistema elettrico. Figura 2.1 Struttura della nuova disciplina dello scambio sul posto In particolare, l utente dello scambio sul posto acquista l intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto). Inoltre, il medesimo utente sigla con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i 4950 contratti di trasporto e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna. Il GSE, sempre nell ambito della convenzione per lo scambio sul posto, eroga all utente dello scambio un contributo finalizzato: alla compensazione economica tra il valore associato all energia elettrica immessa in rete e il valore associato all energia elettrica prelevata. alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia scambiata ), della parte variabile, espressa in c /kwh, dei corrispettivi relativi all utilizzo della rete (trasporto e dispacciamento) e degli oneri generali di sistema (solo nel caso di fonti rinnovabili). Mentre la compensazione economica deriva dalla valorizzazione dell energia elettrica immessa in rete, la restituzione dei corrispettivi tariffari rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto. E come se l energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete ( mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata ). Ciò significa che i costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto rimangono in capo a tutti gli utenti del sistema elettrico. Nel caso in cui la valorizzazione dell energia immessa sia superiore a quella dell energia prelevata, tale maggiore valorizzazione viene riportata a credito negli anni solari successivi, e non può essere liquidata perché, per le fonti rinnovabili, è vietata la vendita nell ambito dello scambio sul posto. Il GSE riceve dall utente dello scambio sul posto un contributo, pari a 30 euro/anno per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi. 5051 2.3 RISOLUZIONE n. 215/E del 12 Agosto 2009 L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009, in risposta all'istanza di un contribuente proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e, quindi, non abitata ha dichiarato che sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW ( In questo lavoro di tesi considereremo come quarta ipotesi di abbinare all impianto idroelettrico l impianto di riscaldamento, composto da una o più stufe a pellet e più scaldacqua famigliari per una potenza complessiva superiore a 15 Kw in modo da poter usufruire delle detrazioni del 55%, rinunciando alle agevolazioni dello Scambio sul posto in quanto non è possibile la cumulabilità degli incentivi come imposto dal DM 18 dicembre Per usufruire della detrazione, l immobile deve essere dotato di un sistema di riscaldamento composto da camini, stufe, scaldacqua, con potenza complessiva superiore a 15 kw, rispondente quindi, ai requisiti di cui al punto 14 dell allegato A al Dlgs. 192/2005, per poter essere considerato impianto. Per quanto riguarda l individuazione degli edifici interessati al beneficio fiscale, l Agenzia delle Entrate richiama la propria Circolare 36/E del 31 maggio 2007, con la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti ( iscritti in catasto ) e per i quali viene pagata l ICI se dovuta. Inoltre, gli edifici interessati dall agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in 5152 particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l intervento di risparmio energetico agevolabile. Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un impianto di riscaldamento, l Agenzia fa riferimento al Dlgs 311/2006, contenente le disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192/2005, il cui punto 14 dell'allegato A fornisce la definizione di impianto termico precisando che si tratta di impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW. Ne consegue che il sistema di riscaldamento dell'immobile in questione può essere definito impianto termico e che gli interventi di miglioramento termico, riconducibili al comma 345 (interventi sull'involucro edilizio) dell'art. 1 della Finanziaria 2007, possono usufruire della detrazione fiscale del 55%. 5253 CAPITOLO TERZO ALTERAZIONI SULL AMBIENTE Le mini e micro centrali idroelettriche, sebbene in misura molto minore rispetto ai grandi impianti a bacino, hanno degli impatti negativi sull ambiente, la flora, la fauna e la popolazione che a priori non devono essere trascurati ( Brusa, 2002 ). Essendo noti alcuni effetti negativi su ambiente, flora e fauna provocati da grandi impianti, risulta corretto anche professionalmente, prima di realizzare una centrale, procedere con uno studio circa le alterazioni che la centrale idroelettrica, potrebbe indurre. E giusto premettere che come nel caso di studio, ovvero di una pico centrale idroelettrica, operando con acque fluenti stagionali e su tratti estremamente limitati, le uniche alterazioni sono legate sostanzialmente al rumore provocato dalla turbina, in quanto fauna acquatica ( pesci ) non sono presenti essendo torrenti che nel periodo estivo sono quasi sempre asciutti. 5354 Figura 3.1 Durante il periodo estivo il torrente oggetto di studio e quasi sempre asciutto. Non essendo presente nessun bacino di accumulo non vi sono rischi per l incolumità delle persone, l acqua viene rilasciata pochi metri più a valle con trascurabili variazioni alla flora, le condotte sono di dimensioni talmente piccole ed interrate che non risultano di ostacolo per gli animali anche selvatici ed infine le opere idrauliche ed edili sono di dimensioni talmente contenute da poterle paragonare all alterazione al paesaggio prodotta da un piccolo capanno degli attrezzi. Quando invece le potenze in gioco sono maggiori come nel caso di micro e mini centrali o le opere di presa sono notevoli è necessario considerare tutte le variabili ambientali. In primo luogo la derivazione dai corsi d acqua, sebbene a fluenza e quindi priva delle problematiche legate ai serbatoi comporta, oltre all alterazione del regime idrologico naturale, anche un impoverimento dell ecosistema fluviale, in particolare delle comunità biologiche, dovuto sia alla riduzione dell habitat che al peggioramento delle caratteristiche chimico fisiche dell acqua, nonché all alterazione della morfologia dell alveo e degli aspetti paesaggistici, 5455 limitando la fruibilità del corso d acqua. In secondo luogo, la centrale stessa, comporta una serie di impatti negativi sia in fase di costruzione, per la realizzazione degli elementi componenti l impianto, e delle opere accessorie, sia in fase di esercizio per l inquinamento acustico ed estetico. 3.1 EFFETTI DELLA DERIVAZIONE SU FLORA E FAUNA La diminuzione delle portate ha come primo effetto la riduzione dell alveo bagnato, con conseguente contrazione dello spazio vitale disponibile per le comunità fluviali. È importante osservare però che nonostante i danni apportati all ecosistema siano generalmente legati all entità della derivazione, la diminuzione di habitat non è semplicemente proporzionale alla riduzione di volume d acqua che occupa l alveo; infatti, a seconda della morfologia di quest ultimo, l acqua si distribuisce in modo diverso, creando habitat più o meno adeguati alla vita acquatica. Ad esempio, un alveo piatto e largo, dove l acqua scorre in una lama sottile, risulterà poco idoneo ad ospitare i pesci che si troveranno in un ambiente con poca acqua, di scarsa qualità chimico fisica, e maggiormente esposti alla predazione da parte degli uccelli ittiofagi e altri animali. In casi estremi, la riduzione di portata può dar luogo alla scomparsa di un habitat acquatico: questo si verifica, oltre che nel caso in cui il rilascio a valle di una captazione è nullo, quando l alveo è costituito da materiale fortemente permeabile per cui il deflusso rilasciato tende a filtrare attraverso il fondo e a scorrere nel sub alveo, lasciando il letto asciutto. La modificazione del regime dei deflussi fa si che vengano alterate le variazioni stagionali di velocità dell acqua fondamentali per il ciclo vitale della fauna ittica, che hanno bisogno di acque basse e veloci a 5556 scopo riproduttivo ed alimentare, acque più profonde e lente per sosta e rifugio. Occorre osservare però che queste considerazioni sono valide solo per medi impianti e per corsi d acqua non stagionali dove la quantità d acqua turbinata è prossima alla portata del corso d acqua stesso e non come nel caso di esame dove gran parte dell anno la turbina è ferma perché la portata è insufficiente o è prelevata solo una parte dell acqua del torrente in piena. Anche l opera di presa, determina ulteriori effetti negativi legati sia alla presenza della struttura stessa dell opera che alle operazioni di manutenzione (Penche, 1998). La presenza della traversa, che costituisce una barriera insormontabile per la risalita delle specie ittiche, impedisce alla fauna ittica i movimenti migratori sia trofici che riproduttivi lungo l asta fluviale, portando alla diminuzione della popolazione o alla scomparsa di alcune specie ittiche autoctone. Questo problema è parzialmente risolvibile mediante l utilizzo dei passaggi per pesci, ma permangono gli altri impatti negativi sull ecosistema fluviale. Inoltre la manutenzione delle prese richiede la periodica eliminazione del sedimento accumulato, scaricando a valle notevoli quantità di solidi sospesi comportando un danno agli organismi acquatici che subiscono da un lato un azione di abrasione a carico delle loro parti più sensibili nonché l occlusione degli organi respiratori da parte delle particelle trasportate dalla corrente, dall altro la banalizzazione dell habitat fisico per il riempimento degli spazi interstiziali e delle pozze. 3.2 ALTERAZIONI CHIMICO FISICHE Un effetto immediato della riduzione di portata consiste nella riduzione della capacità di diluizione degli inquinanti che arrivano al corso d acqua, quindi, l aumento delle concentrazioni di tali sostanze. 5657 Altro effetto della riduzione di portata consiste nella riduzione della capacità autodepurativa del corso d acqua, in quanto la riduzione della velocità e della turbolenza influiscono negativamente sui processi di ossigenazione, arrivando in alcuni casi a determinare situazioni di deficit di ossigeno, con gravi ripercussioni sui processi biochimici ossidativi. Si riscontra, soprattutto per le derivazioni che prevedono gli invasi, una generale alterazione del regime termico del corso d acqua, caratterizzato da variazioni periodiche naturali giornaliere e stagionali. In questi casi si hanno temperature più elevate in estate e un ritardo nel riscaldamento post-invernale e nel raffreddamento autunnale. Per dighe profonde e stratificate, che rilasciano acqua in profondità, si ha anche una riduzione dell intervallo termico annuale e giornaliero, con rilascio di acque più fredde in estate e più calde in inverno, con perdita della periodicità. In alcuni casi si è riscontrato che la riduzione della portata stessa ha dato luogo ad un aumento della temperatura per aumentato effetto dell irraggiamento solare. Ciò comporta un incremento della cinetica di tutte le reazioni biochimiche che avvengono in un corso d acqua dando luogo ad una diminuzione della concentrazione di saturazione dell ossigeno disciolto, il che ha effetti negativi sulle comunità presenti. Inoltre l aumento di temperatura comporta l accelerazione dei processi metabolici per cui si può verificare il raggiungimento della maturità sessuale e della deposizione. Altro effetto dell aumento di temperatura consiste nell aumento della concentrazione relativa dell ammoniaca non ionizzata rispetto alle altre forme. Se è vero che gli effetti delle variazioni termiche sono trascurabili nel caso di piccoli impianti, non trascurabili sono gli effetti del sedimento accumulato all interno dell opera di presa. Il sedimento che transita nel corso d acqua e conseguentemente nell opera di presa deve poter transitare senza accumuli eccessivi che possono non solo danneggiare o ostruire l opera di presa stessa ma risultare anche 5758 accumulo di sostanze inquinanti. I sedimenti accumulati devono essere rimessi nel torrente per non creare danno all equilibrio morfologico. E doveroso sottolineare gli effetti positivi legati all azione filtrante delle griglie dell opera di presa nei confronti dei rifiuti solidi prodotti dalla maleducazione dell uomo, quali bottiglie, lattine e plastiche varie che vengono periodicamente raccolte e smaltite, nell ambito degli interventi di manutenzione ordinaria periodica. 3.3 ALTERAZIONI MORFOLOGICHE Gli ambienti fluviali, in condizioni naturali, si modificano continuamente a seguito di processi morfologici di erosione trasporto e sedimentazione. Tali processi sono governati in particolare dalla velocità dell acqua e dal gradiente idraulico. La diminuzione di portata, accompagnata in genere dalla diminuzione di velocità, comporta una riduzione della capacità di trasporto del materiale più grossolano, mentre viene favorito il processo di sedimentazione di quello fine in zone naturalmente non interessate a questo fenomeno ( Provini, 2008 ). Inoltre la riduzione di portata può portare alla scomparsa di importanti ambienti umidi o in ambiente montano alla perdita di elementi naturali tipici come cascate e rapide. 3.4 L INQUINAMENTO ACUSTICO Non trascurabili sono gli effetti del rumore di un impianto se non opportunamente protetto ( Brusa, 2002 ). Le opere ed i punti di formazione di rumore non naturale sono: l opera di presa, la condotta, la turbina, il generatore e il canale di rilascio. 5859 Per piccoli impianti, che come nel nostro caso di studi, siti in luoghi di media pendenza, è ipotizzabile che il rumore causato dal movimento d acqua nell opera di presa e di rilascio sia paragonabile al rumore naturale indotto dal deflusso naturale, se non addirittura minore. E altresì ipotizzabile che la condotta, di piccole dimensioni e prevalentemente interrata non produca rumore. Il gruppo turbina generatore, che spesso nei piccoli impianti risultano uniti in un blocco unico, producono un rumore di origini meccaniche non naturali, tipico del motori elettrici, molto intenso. Poiché il gruppo turbina generatore ed i quadri elettrici devono essere protetti contro furti, atti vandalici e soprattutto non accessibili da parte di persone non autorizzate è sempre necessario prevedere l alloggiamento di tali macchinati all interno di edifici, che nel caso di micro e pico centrali possono essere delle dimensioni di capanno degli attrezzi, e che possono e devono essere facilmente insonorizzati. 5960 6061 CAPITOLO QUARTO CASO STUDIO Lo scopo finale di questo lavoro di tesi è valutare la fattibilità e la convenienza economica di una piccola centrale idroelettrica ad uso famigliare. A tal fine è necessario misurare e valutare le portate e, mediante un piccolo software appositamente realizzato, stimare la convenienza economica. I corsi d acqua adatti a tale studio sono pertanto torrenti di montagna, con portate variabili mai rilevate, nelle vicinanze di abitazioni o aziende agricole. In questo studio, si prende in esame un torrente che attraversa il centro abitato di Saltino. Dato che il torrente non è mai stato censito ufficialmente ed è quindi privo di nome, è chiamato dagli abitanti del luogo col nome di "Cunettone", termine che richiama il suo sviluppo altimetrico costituito dal succedersi di varie cunette. ( vedi figura 4.3 e 4.8 ). Anche nel proseguo di questo lavoro il torrente in esame sarà chiamato in tal modo. 4.1 PRESENTAZIONE DEL SITO Questo studio prende in esame uno dei torrenti minori che attraversano il territorio di Saltino, una frazione del comune di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena, posto sul versante destro del fiume Secchia. Il torrente in esame ha subito lavori di contenimento negli anni 70 a seguito di grandi movimenti franosi che hanno interessato la zona, in particolare il tratto che attraversa l abitato è stato arginato mediante gradinate in calcestruzzo. La base e le sponde della sezione del canale 6162 artificiale in cui è convogliata l'acqua hanno una lunghezza di circa 60 cm. Le pareti sono inoltre inclinate di circa 15 gradi rispetto alla verticale ( vedi figura 4.1 ). Figura 4.1 Sezione tipo delle opere di contenimento del torrente. La lunghezza della gradinata è variabile in rapporto alla pendenza locale del terreno. Il monitoraggio delle portate è stato realizzato facendo uso di una vasca con stramazzo che è stata posta alla base di una particolare gradinata. 4.2 INQUADRAMENTO E SITUAZIONE ATTUALE DELL AREA Il torrente in esame si trova nel territorio del comune di Prignano sulla Secchia provincia di Modena nella frazione di Saltino. 6263 Figura 4.2 Vista dal satellite del territorio di Saltino (cimmagini tratte dal sito Google Maps, URL: ). 6364 L abitato di Saltino è stato anche di recente interessato da grandi movimenti franosi, fra cui quelli di maggior dimensione verificatisi nel 39 e del 73, a seguito dei quali sono stati eseguiti molti lavori di irregimentazione e scolo delle acque ( vedi figura 4.3 ). Figura 4.3 Fotografia delle opere di contenimento in calcestruzzo realizzare nel 74. Fotografia realizzata nel periodo estivo. 6465 Figura 4.4 Particolare della carta topografica con curve di livello. Ogni linea indica un dislivello di 5 metri. Per gentile concessione dell ufficio tecnico comunale. 6566 Il torrente Cunettone nasce in località Prato Vignale a poco più di un chilometro più a monte dell abitato di Saltino. A monte dell abitato e a valle della turbina, il torrente scorre nella sua sede naturale a confine dei terreni agricoli in zone di pendenza limitata. Figura 4.5 Ingrandimento della carta topografica con curve di livello del percorso delle tubature e della posizione dell opera di presa e di rilascio. 6667 Figura 4.6 Fotografia del torrente. La freccia indica la zona dove posizionare l opera di presa a quota 360 mslm. Figura 4.7 Fotografia del torrente. La freccia indica la zona dove posizionare il gruppo turbina alternatore a quota 334 m s.l.m. 6768 Figura 4.8 Fotografia del Cunettone in prossimità dell attraversamento della via vicinale ex via Ducale, in parte ricostruito dopo le forti piogge del novembre Figura 4.9 Fotografia del Cunettone durante lavori di manutenzione straordinaria a cura della Regione Emilia Romagna nel luglio69 4.3 RILIEVO TOPOGRAFICO Inizialmente era stato eseguito un primo rilievo del dislivello mediante semplice cordella metrica, rilevando la distanza ed il dislivello fra le zone di presa e di rilascio. Questo primo rilievo ha confermato i dati che era possibile recuperare dalle mappe e dalle cartine topografiche. L approssimazione era però stimata nell ordine di un paio di metri, si è quindi proceduto con un rilievo altimetrico strumentale. Il rilievo del reale dislivello è stato realizzato mediante l impiegando di una di una stazione totale per rilievi topografici NIKON NPR 352 ( vedi figura 4.10 ). Figura 4.10 Fasi del rilievo strumentale. Lettura dei risultati sullo strumento. 6970 La particolare conformazione del terreno e l assenza di foglie nella vegetazione ( il rilievo è stato eseguito nel mese di marzo 2009 ) ha consentito di completare il rilievo mediante unica stazione posta a circa metà percorso. Grazie allo strumento si è rilevato la distanza fra la zona dove è possibile posizionare le vasca di carico ( vedi figura 4.11 ) e la zona di rilascio ( vedi figura 4.12 ), con una precisione millimetrica. Figura 4.11 Fasi del rilievo strumentale. Con il prisma ottico in prossimità della zona di presa. 7071 Figura 4.12 Fasi del rilievo strumentale. Con il prisma ottico in prossimità della zona di rilascio. Dal rilievo strumentale risulta una distanza fra zona di presa e di rilascio di 106,83 metri in linea retta ed un dislivello di soli 25,31 metri ( vedi figura 4.10 ). Confrontando i dati del rilievo strumentale con quello iniziale eseguito con cordella metrica è stato possibile ricostruire il profilo altimetrico. Il profilo altimetrico è riferito al percorso non rettilineo della condotta che per la particolare conformazione del terreno e degli edifici presenti si preveda possa correre parallelamente al fossato. 7172 Via Monchio Via Ducale Zona di presa Vasca di misura portata strada vicinale Zona di rilascio progressiva 0,00 6,19 11,39 18,21 23,41 29,36 33,57 38,77 45,58 57,97 62,55 73,95 81,39 84,61 88,33 92,29 101,21 109,88 114,46 122,02 129,08 parziale 6,19 5,20 6,81 5,20 5,94 4,21 5,20 6,81 12,39 5,57 10,40 7,43 3,22 3,71 3,96 8,91 8,67 6,81 7,55 7,06 quota 360,00 358,39 356,33 355,45 360,00 353,83 351,40 350,30 349,67 348,43 346,96 346,13 345,24 343,12 340,26 337,36 329,22 334,64 334, metri slm Figura 4.13 Profilo altimetrico. 7273 Figura 4.14 Schema generale dell impianto 4.4 LA VASCA DI CARICO Nel tratto in esame, il torrente scorre all interno di manufatti in calcestruzzo dalla forma regolare. Questa caratteristica ci suggerisce di adottare un opera di presa realizzata in metallo, mobile e a basso costo. Si è pensato,quindi, ad una vasca da realizzarsi in metallo e da posizionare all interno dei manufatti in calcestruzzo, posta nel gradone a valle dell uscita dal tunnel in cui il torrente attraversa la strada provinciale e la strada comunale. Grazie a questa soluzione progettuale si possono ottenere alcuni vantaggi: a) un limitato impatto ambientale, infatti una tale opera di presa non necessita di opere edili e di scavo, non modifica le strutture esistenti ed è sempre possibile rimuoverla per ripristinare la situazione iniziale, e b) la vasca in metallo consente costi 7374 estremamente contenuti, potendo essere realizzata in officina fuori opera. La vasca è dotata di uno stramazzo che consente la misura dell eccesso di acqua non turbinata o nel caso di fermo macchina, la lettura della portata disponibile. Figura 4.15 Vista in assonometria della vasca di carico. Nella parte superiore della vasca è presente una griglia metallica dal duplice scopo di protezione. In primo luogo, la griglia previene possibili rischi di incidenti per persone o animali. In secondo luogo, la 7475 griglia ha una importante funzione di protezione per la vasca e le condotte contro i detriti trasportati dalla corrente. Grazie alla griglia, infatti, grossi detriti nonché foglie e rami non possono entrare nella vasca, ma vi transitano sopra ( vedi figura 4.16 ). Figura 4.16 Vista in assonometria della vasca di carico in opera con piastra di bypass abbassata.. 7576 Le dimensioni della maglia della griglia sono inferiori al diametro del getto alla turbina, in modo che i piccoli sedimenti che possono entrare dentro la vasca possano transitare attraverso il tubo e la turbina. Figura 4.17 Vista in assonometria della vasca di carico in opera con paratoia aperta. L acqua del torrente ha la possibilità di defluire senza attraversare la vasca di carico. 7677 A monte, la vasca è collegata al torrente mediante una paratoia metallica mobile su cui scorre l acqua in uscita dal tunnel posto sotto la sede stradale. Lo scopo della paratoia è quello di consentire l esclusione dell impianto durante eventi di massima piena o durante il periodo estivo. Infatti, durante gli eventi di massima piena, il torrente trasporta una quantità eccessivi di detriti che possono intasare il tubo ed usurare la girante della turbina. Per questo sollevando la paratoia tutta l acqua del torrente transita sotto la vasca di carico nel percorso originale (vedi figura 4.17). Durante il periodo estivo occorre inoltre evitare che eventi temporaleschi attivino l impianto. Attivazioni improvvise ed inattese possono infatti danneggiare l impianto a causa di detriti o a causa di sovraccarichi elettrici legati al mancato utilizzo dell energia prodotta. 7778 Infine la parte inferiore della vasca è apribile con un portello, per consentirne la pulizia dai detriti. Il portello si apre verso il basso per permettere l operazione anche a vasca piena e la presenza di acqua nel torrente favorisce la pulizia della vasca stessa ( vedi figura 4.18 ). Figura 4.18 La vasca è dotata di una apertura inferiore che consente una facile pulizia dai detriti. 7879 4.5 ANALISI DELLA RISORSA DISPONIBILE Per lo studio di fattibilità di un impianto idroelettrico è di fondamentale importanza l analisi della risorsa idrica disponibile. E solo grazie a quest ultima che possono essere analizzati i molteplici aspetti che riguardano la gestione dell impianto. Nasce quindi la necessità di uno studio idrologico dettagliato, per descrivere entità e frequenza della portate naturali disponibili. Una volta nota l entità delle portate disponibili è possibile formulare una proposta per il dimensionamento dell impianto idroelettrico, ovvero si sceglie la portata massima da derivare. Da essa si calcolano successivamente le perdite di carico attese nell'impianto e quindi il salto utile disponibile alla turbina. Questa scelta nasce oggigiorno da considerazioni non solo strettamente idrologiche ma anche e soprattutto economiche. In ultimo, lo studio delle portate disponibili consente di fare una previsione circa le condizioni di funzionamento, di durata e di usura dei componenti al fine di una valutazione preliminare dei futuri interventi di manutenzione. Del corsi d acqua oggetto di studio non esiste un rilievo specifico delle portate. Esistono invece i dati presenti negli Annali Idrologici, ora curati dall Arpa Emilia Romagna, relativi ad alcuni torrenti maggiori prossimi all area in esame. Grazie alle misure dirette della portata è stato necessario utilizzare un approccio basato sulla corrispondenza tra afflussi, le piogge, e deflussi, le portate nel Cunettone, solo per completare i periodi di cui non si dispone della lettura diretta. Il rilievo delle portate è stato eseguito mediante lettura del livello di uno stramazzo triangolare, realizzato su di una vasca mobile che è stata fissata all interno del torrente (vedi figure da 1.11 a 1.15). 7980 Deviando leggermente il flusso dell acqua in corrispondenza di una gradone, è stato infatti possibile creare una cascata tale che facesse cadere tutta l acqua del torrente all interno della vasca di misura consentendo così una facile e precisa lettura della portata anche in condizioni ambientali non ottimali. Lo stramazzo realizzato nella vasca aveva come lettura massima la portata di 5 l/s e minima di 0,5 l/s. In occasione delle piene, la velocità della corrente era tale da creare una lama d acqua che superava l apertura della vasca di lettura. Quando la portata era superiore ai 5 l/s tutta la vasca di lettura si riempiva e l acqua fuoriusciva dalla parte superiore. Per questo motivo quando nella tabella è indicato 5 l/s come lettura è da intendere come portata uguale e superiore a 5 l/s. Quando nella tabella delle letture è indicato 10 l/s è da intendersi che il flusso d acqua era visibilmente superiore al flusso d acqua registrabile con la massima portata leggibile che è appunto 5 l/s. Le giornate con portate superiori a 5 l/s non sono state numerose e soprattutto erano indicative di particolari condizione climatiche di pioggia intensa in cui il torrente trasportava anche una grande quantità di detriti. Pertanto, si è ritenuto non necessario modificare lo stramazzo della vasca di misura, in quanto le portate maggiori risultavano poco interessanti al fine di uno sfruttamento idroelettrico. Nel periodo dal 8 febbraio 2009 al 24 maggio 2009 sono state eseguite misure giornaliere delle portate (ad esempio, vedi figura 4.10). Alcune volte non è stato possibile la lettura, ed in questi giorni si è considerato una portata media fra il giorno precedente e quello successivo. Nel periodo dal 24 novembre al 22 dicembre 2008, pur non disponendo ancora della vasca di lettura con stramazzo, è stato possibile stimare le portate con sufficiente precisione. A seguito di fenomeni di pioggia intensa, infatti, nelle giornate dal 25 al 28 novembre, sono stati 8081 eseguiti da parte di maestranze comunali lavori di manutenzione straordinaria del torrente. Durante questi lavori sono state scattate numerose foto dalle quali è possibile dedurre portate superiori ai 5 l/s per oltre 7 giorni e una graduale diminuzione fino a livelli di minimi in data 22 dicembre giorno in cui le piogge miste a neve hanno nuovamente aumentato la portata del torrente. Figura 4.19 Fotografia del torrente in piena nella giornata del 2 Aprile 2009 con portata stimata superiore a 15 l/s. In conclusione, si dispone di 117 misure giornaliere di portata e, considerando le varie stime empiriche menzionate precedentemente, si arriva ad un totale di 219 giorni di valori di portate. Nelle giornate in cui non è stato possibile la lettura diretta si considera la media fra la portata dei giorni precedenti e quella dei gironi successivi. I dati raccolti sono stati registrati in tabelle in cui 8182 vengono riportate anche l ora della lettura e la situazione meteo (vedi figura dalla 4.1a alla 4.1c). I valori delle portate misurate grazie allo stramazzo sono consultabili nelle seguenti tabelle: Lettura Portata media stimata Ora della lettura Situazione meteo 24 Novembre Mercoledì 0.80 l/s Sereno 25 Novembre Giovedì 0.80 l/s Pioggia 26 Novembre Venerdì 5.00 l/s Pioggia 27 Novembre Sabato 5.00 l/s Pioggia 28 Novembre Domenica 5.00 l/s Pioggia 29 Novembre Lunedì 5.00 l/s Nuvoloso 30 Novembre Martedì 5.00 l/s Nuvoloso 1 Dicembre Mercoledì 5.00 l/s Nuvoloso 2 Dicembre Giovedì 5.00 l/s Pioggerella 3 Dicembre Venerdì 4.50 l/s Nuvoloso 4 Dicembre Sabato 4.00 l/s Sereno 5 Dicembre Domenica 3.50 l/s Sereno 6 Dicembre Lunedì 3.00 l/s Sereno 7Dicembre Martedì 2.50 l/s Nuvoloso 8 Dicembre Mercoledì 2.00 l/s Pioggerella 9 Dicembre Giovedì 1.50 l/s Pioggerella 10 Dicembre Venerdì 1.40 l/s Sereno 11 Dicembre Sabato 1.30 l/s Nuvoloso 12 Dicembre Domenica 1.20 l/s Sereno 13 Dicembre Lunedì 1.10 l/s Sereno 14 Dicembre Martedì 1.00 l/s Sereno 15 Dicembre Mercoledì 1.00 l/s Sereno 16 Dicembre Giovedì 0.90 l/s Sereno 17 Dicembre Venerdì 0.80 l/s Nuvoloso 18 Dicembre Sabato 0.80 l/s Sereno 19 Dicembre Domenica 0.80 l/s Sereno 20 Dicembre Lunedì 0.80 l/s Sereno 21 Dicembre Martedì 5.00 l/s Pioggia 22 Dicembre Mercoledì l/s Pioggia Tabella 4.1_a Letture eseguite nei mesi di novembre e dicembre Di questo periodo si dispone di fotografie che consentono una stima della portata per confronto. 8283 Lettura Portata media stimata Ora della lettura Situazione meteo 8 Febbraio Domenica 3.00 l/s Pioggerella 9 Febbraio Lunedì 2.50 l/s Pioggerella 10 Febbraio Martedì 2.00 l/s Sereno 11 Febbraio Mercoledì 1.5 l/s Sereno 12 Febbraio Giovedì 1.4 l/s Sereno 13 Febbraio Venerdì 1.30 l/s Sereno 14 Febbraio Sabato 1.20 l/s Sereno 15 Febbraio Domenica 1.10 l/s Nuvoloso 16 Febbraio Lunedì 1.00 l/s Nuvoloso 17 Febbraio Martedì 1.00 l/s Pioggerella 18 Febbraio Mercoledì 0.90 l/s Nuvoloso 19 Febbraio Giovedì 0.80 l/s Sereno 20 Febbraio Venerdì 0.8 l/s Sereno 20 Febbraio Sabato 0.8 l/s Sereno 22 Febbraio Domenica 0.8 l/s Nuvoloso 23 Febbraio Lunedì 0.80 l/s Sereno 24 Febbraio Martedì 0.60 l/s Sereno 25 Febbraio Mercoledì 0.60 l/s Sereno 26 Febbraio Giovedì 0.60 l/s Nuvoloso 27 Febbraio Venerdì 1.00 l/s Sereno 28 Febbraio Sabato 0.80 l/s Sereno 1Marzo Domenica 0.65 l/s Nuvoloso 2Marzo Lunedì 0.50 l/s Nuvoloso 3Marzo Martedì 0.50 l/s Pioggerella 4Marzo Mercoledì 1.20 l/s Pioggerella 5Marzo Giovedì 4.00 l/s Pioggerella 6Marzo Venerdì 5.00 l/s Pioggerella 7Marzo Sabato 5.00 l/s Sereno 8Marzo Domenica 4.50 l/s Sereno 9Marzo Lunedì 3.80 l/s Sereno 10 Marzo Martedì 3.50 l/s Sereno 11 Marzo Mercoledì 2.85 l/s Pioggerella 12 Marzo Giovedì 2.20 l/s Sereno 13 Marzo Venerdì 2.10 l/s Sereno 14 Marzo Sabato 1.50 l/s Sereno 15 Marzo Domenica 1.4 l/s Nuvoloso 16 Marzo Lunedì 1.3 l/s Pioggerella 17 Marzo Martedì 1.20 l/s 9.30 Nuvoloso 18 Marzo Mercoledì 1.1 l/s Sereno 19 Marzo Giovedì 1.00 l/s Pioggerella Freddo 20 Marzo Venerdì 0.95 l/s Nuvoloso Freddo 21 Marzo Sabato 0.90 l/s Sereno Freddo 22 Marzo Domenica 0.80 l/s Sereno Freddo 23 Marzo Lunedì 0.8 l/s Sereno Freddo 24 Marzo Martedì 0.80 l/s Nuvoloso Freddo 25 Marzo Mercoledì 0.80 l/s Nuvoloso Freddo 26 Marzo Giovedì 0.80 l/s Nuvoloso Freddo 27 Marzo Venerdì 0.7 l/s Sereno 28 Marzo Sabato 0.60 l/s Nuvoloso 29 Marzo Domenica 5.10 l/s Pioggia 30 Marzo Lunedì 5.10 l/s Nuvoloso 31 Marzo Martedì 5.10 l/s Tabella 4.1_b Letture eseguite nei mesi di febbraio e marzo84 Lettura Portata media stimata Ora della lettura Situazione meteo 1Aprile Mercoledì 5.10 l/s Pioggia 2Aprile Giovedì 5.10 l/s 9.00 Nuvoloso 3 Aprile Venerdì 5.10 l/s 9.30 Pioggerella 4Aprile Sabato 5.10 l/s 9.30 Pioggerella 5Aprile Domenica 5.10 l/s Nuvoloso 6Aprile Lunedì 5.10 l/s Temporali 7Aprile Martedì 5.10 l/s Nuvoloso 8Aprile Mercoledì 5.10 l/s Sereno 9Aprile Giovedì 4.50 l/s Sereno 10 Aprile Venerdì 5.00 l/s Pioggerella 11 Aprile Sabato 4.20 l/s Pioggerella 12 Aprile Domenica 4.10 l/s Sereno 13 Aprile Lunedì 3.50 l/s Sereno 14 Aprile Martedì 3.10 l/s Sereno 15 Aprile Mercoledì 2.65 l/s Variabile 16 Aprile Giovedì 2.20 l/s Pioggerella 17 Aprile Venerdì 1.75 l/s Nuvoloso 18 Aprile Sabato 1.30 l/s Pioggerella 19 Aprile Domenica 1.80 l/s Pioggia 20 Aprile Lunedì 5.10 l/s 9.30 Nuvoloso 21 Aprile Martedì 5.10 l/s Nuvoloso 22 Aprile Mercoledì 5.10 l/s Pioggerella 23 Aprile Giovedì 5.08 l/s Sereno 24 Aprile Venerdì 5.06 l/s Sereno 25 Aprile Sabato 5.20 l/s Variabile 26 Aprile Domenica 4.60 l/s Pioggia 27 Aprile Lunedì 4.80 l/s Pioggia 28 Aprile Martedì 5.01 l/s Nuvoloso 29 Aprile Mercoledì 4.80 l/s Pioggerella 30 Aprile Giovedì 4.80 l/s Pioggerella 1 Maggio Venerdì 4.45 l/s Sereno 2 Maggio Sabato 4.10 l/s Sereno 3 Maggio Domenica 3.80 l/s Sereno 4 Maggio Lunedì 3.60 l/s 9.30 Sereno 5 Maggio Martedì 3.2 l/s Temporali 6 Maggio Mercoledì 2.80 l/s 8.30 Sereno 7 Maggio Giovedì 2.3 l/s Sereno 8 Maggio Venerdì 1.80 l/s Sereno 9 Maggio Sabato 1.20 l/s Sereno 10 Maggio Domenica 1.05 l/s Sereno 11 Maggio Lunedì 0.90 l/s Sereno 12 Maggio Martedì 0.80 l/s Sereno 13 Maggio Mercoledì 0.80 l/s Sereno 14 Maggio Giovedì 0.65 l/s Pioggerella 15 Maggio Venerdì 0.50 l/s Pioggerella 16 Maggio Sabato 0.50 l/s Nuvoloso 17 Maggio Domenica 0.45 l/s Sereno 18 Maggio Lunedì 0.40 l/s Sereno 19 Maggio Martedì 0.40 l/s Sereno 20 Maggio Mercoledì 0.3 l/s Sereno 21 Maggio Giovedì 0.20 l/s Sereno 22 Maggio Venerdì 0.15 l/s Sereno 23 Maggio Sabato 0.10 l/s 9.00 Sereno 24 Maggio Domenica 0.05 l/s Tabella 4.1_c Letture eseguite nei mesi di aprile e maggio85 Grafico Portate Rilevate L/s Giorni Figura 4.20 Andamento giornaliero delle portate del torrente Cunettone. I valori a sinistra si riferiscono alle letture nell anno 2009 mentre i valori a destra si riferiscono al A questo punto è stato necessario stimare le portate nei periodi non rilevati ovvero per i mesi di ottobre e novembre e fra il 22 dicembre 2008 e 8 febbraio E stato pertanto necessario uno studio, anche se non approfondito, degli afflussi, in particolare si è eseguito un piccolo studio sulla piovosità della zona per individuare una correlazione empirica tra eventi di pioggia e portate misurate. Grazie a quest analisi, si è riscontrato un caratteristico idrogramma di piena successivo ad ogni consistente impulso di pioggia (vedi figura 4.25). Questo idrogramma misurato è stato successivamente considerato come caratteristico per il torrente in esame ed è stato utilizzato per stimare la portata nel torrente per i periodi in cui non si avevano misure ma solo dati pluviometrici. Si sono pertanto recuperati ed analizzati i dati dei pluviometri installati nelle vicinanze. Sono infatti disponibili in rete i dati di alcune 8586 stazioni meteo private ed i dati dei pluviometri dell ARPA Emilia Romagna. I pluviometri più vicini risultano essere quelli dell ARPA installati in località Montefiorino, Farneta, Polinago ed uno privato installato in località Castellarano, vedi figura Del pluviometro privato di Castellarano non sono però disponibili dati precedenti maggio 2009 e per questo non è stato considerato. Figura 4.21 Posizione dei pluviometri analizzati. I dati della piovosità oraria, forniti dall ARPA, sono stati elaborati per ottenere una piovosità giornaliera. L analisi incrociata delle precipitazioni atmosferiche ha confermato un omogeneità degli eventi registrati nei tre pluviometri e piccole variazioni spaziali delle quantità di pioggia caduta. Sono stati considerati i dati della piovosità nel periodo compreso fra ottobre 2008 e settembre 2009, per poter così confrontare i dati con la portata rilevata del Cunettone. 8687 I dati ottenuti sono stati riportati graficamente nei diagrammi 4.22, 4.23 e 4.24, ai quali è stato sovrapposto il diagramma della portata misurata nel Cunettone. Figura 4.22 Diagramma della piovosità registrata dalle stazioni dell ARPA in località Montefiorino. 8788 Figura 4.23 Diagramma della piovosità registrata dalle stazioni dell ARPA in località Farneta Figura 4.24 Diagramma della piovosità registrata dalle stazioni dell ARPA in località Polinago. 8889 Il pluviometro più vicino al torrente in studio è quello di Montefiorino che sarà preso come riferimento. E stata quindi individuata una correlazione empirica fra piovosità e portata nel Cunettone. In particolare si è notato una relazione fra impulso di piena registrato nel Cunettone e l evento piovoso, individuando un tipico idrogramma di piena. Idrogramma di piena 6 5 litri/secondo Giorni Portata Cunettone Figura 4.25 Idrogramma di piena del Cunettone Utilizzando questo idrogramma di piena è stato possibile stimare le portate del Cunettone nei periodi in cui non si dispone della lettura diretta. I dati delle portate così ottenuti sono riportati nella tabella90 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Tabella 4.2 Portate giornaliere del torrente Cunettone rilevate e stimate. 9091 In figura 4.25 è riportato il grafico di confronto fra la piovosità in località Montefiorino e la portata del Cunettone. Per chiarezza di lettura sono riportati solo i primo quattro mesi dell anno. Piovosità Montefiorino mm Pioggia Giorni Piovosità Montefiorino Portata Cunettone Rilevata Portata Cunettone Stimata Figura 4.26 Diagramma della piovosità registrata nei primi quattro mesi dell anno dalle stazioni dell ARPA in località Montefiorino e la portata rilevata del Cunettone e la portata stimata. Nel grafico in figura 4.27 sono evidenti i dieci picchi di piena, i maggiori dei quali all inizio della stagione invernale e ad inizio primavera. Nel periodo estivo, come indicato in tabella 4.2, ed in particolare dal 25 maggio al 18 ottobre la portata del torrente risulta essere inferiore a 0,5 litri al secondo oppure legata ad eventi occasionali e di brevissima durata, non interessanti al fine del loro sfruttamento idroelettrico. Nel periodo luglio-agosto il torrente si 9192 presenta completamente asciutto. E un tipico regime torrentizio appenninico. Grafico delle Portate del Cunettone in l/s L/s Giorni Portata Cunettone Misurata Portata Cunettone Stimata Figura 4.27 Diagramma della portata misurata del Cunettone e della portata stimata. Dall analisi delle tabelle di portata è possibile conteggiare il numero di giorni in cui una particolare portata è disponibile. E quindi possibile costruirsi una tabella in cui sono conteggiati i giorni per cui quella portata è presente in valore uguale o maggiore. Portata 0,8 l/s 1 l/s 2 l/s 3 l/s 4 l/s 5 l/s 10 l/s Giorni Tabella 4.3 Tabella della frequenza in giorni all anno delle portate. 9293 Da questi valori è possibile calcolare la percentuale per cui quella portata è presente rispetto al numero di giorni totali di un anno. Tale valore rappresenta quello che chiameremo curva delle portate standardizzate (Cps) ed è calcolato con la formula: numero _ giorni _ portata Cps = 100 ( 4.1 ) 365 Portata O l/s 0,8 l/s 1 l/s 2 l/s 3 l/s 4 l/s 5 l/s 10 l/s Giorni Cps ,77 47,40 37,51 31,51 25,21 18,08 4,66 Tabella 4.4 Tabella della frequenza in giorni all anno per portata e curva delle portate standardizzate (Cps). 9394 L analisi statistica delle portate viene quindi effettuata costruendo una particolare curva chiamata Curva delle durate standardizzate, che sarà in seguito utile per la valutazione della produttività dell impianto. Tale curva è rappresentata in un grafico in cui sull ascissa sono riportati i valori di portata e sull ordinata la percentuale di frequenza annua. Questo grafico può essere interpretato come la probabilità che la nostra variabile (portata) sia maggiore o uguale di un certo valore. Curva delle durate standardizzate Percentuale Portata litri al secondo Figura 4.28 Curva delle portate standardizzate. Rappresenta la frequenza che una data portata si presenta con valori maggiori o uguali. Maggiore è la portata considerata minore è la probabilità che essa sia presente. 9495 Curva delle durate Portata in l/s Tempo in giorni Curva di durata Figura 4.29 Curva di durata. Dalla curva di portata è immediato ricavare per interpolazione i giorni per cui una portata è disponibile. Lo scrivente è cosciente che la misura delle portate è stato effettuata solo per un anno, e quindi senza considerare un campione sufficientemente ampio per ottenere un significato statistico. Inoltre, l'anno in cui sono state effettuate le misure dirette di portata è stato un anno particolarmente piovoso all'interno dell'ultima decade, è dunque probabile che la frequenza delle portate misurate nel Cunettone sia stata sovrastimata. L'analisi della risorsa disponibile risulta perciò sicuramente affetta da un elevato margine di incertezza. Tale incertezza si propaga inevitabilmente in tutte le analisi compiute in seguito e, in particolare, sulla stima finale dell'energia prodotta e del ritorno dell'investimento iniziale. Le misure compiute sono però gli unici dati disponibile del torrente in esame. E' stato quindi necessario usarle come base di tutte le analisi idrologiche e economiche, e di tutte le proposte progettuali formulate. 9596 9697 CAPITOLO QUINTO IPOTESI DI PROGETTO In questo capitolo analizzeremo varie soluzione impiantistiche al fine di individuare la soluzione più remunerativa. Delle varie soluzioni impiantistiche si simulerà il funzionamento con differenti portate e verranno considerate varie soluzione d uso dell energia prodotta. 5.1 PRIMA IPOTESI DI PROGETTO Come prima ipotesi di progetto si considera di sfruttare la portata disponibile mediante un impianto ad acqua fluente, quindi senza nessuna forma di accumulo, impiegando una turbina tipo Pelton accoppiata ad un generatore a magneti permanenti a corrente continua che alimenterà un inverter collegato alla rete elettrica nazionale. Si analizzerà quindi la convenienza economica considerando di usufruire degli incentivi sulle fonti di energia rinnovabili in particolare mediante il contratto scambio sul posto che prevede un prezzo fisso di 22 centesimi di euro per ogni chilovattora prodotto. 9798 5.1 SCELTE PROGETTUALI Molte scelte tecniche sono dettate dalla ridotta disponibilità di volumi turbinabili del torrente e di conseguenza dalla ridotta potenza dell impianto. In particolare solo le turbine modello Pelton o Turgo sono in grado di funzionare con una portata e salto di queste dimensioni, come evidenziato in figura 5.1 ( Penche, 2008 ). Figura 5.1 Campi di funzionamento di alcuni tipi di turbina (Penche,2008) 9899 La portata ed il salto di progetto individuano un punto nel diagramma, riportato in figura 5.1, che rappresenta i campi di funzionamento di ogni tipo di turbina. La scelta finale è il risultato di un processo iterativo, che deve tener conto della produzione annuale di energia, dei costi d investimento e di manutenzione, nonché dell affidabilità del macchinario. Tale diagramma è stato elaborato a partire dai normogrammi forniti da alcuni produttori di turbine. In figura 5.2 riportiamo il normogramma fornito dalla ditta Irem di Torino, e si riferisce al funzionamento di turbine tipo Pelton e Banki-Michell. Figura 5.2 Campi di funzionamento delle turbine pelton e banchi prodotti dalla ditta Irem. La portata ed il salto di progetto individuano un punto nel diagramma che identifica la turbina ideale ( Irem,2009 ) Per quanto riguarda l equipaggiamento elettrico, la normativa che regola la fornitura alla rete elettrica nazionale impone una 99 Vedere altro
ENERGIA 269 ENERGIA Il ricorso all utilizzo di fonti rinnovabili sovvenzionate comporta dei potenziali impatti ambientali. Fra questi, vi sono l alterazione dei corsi d acqua a causa delle derivazioni Dettagli REGIONE ABRUZZO ARAEN ENERGIOCHI
Istruzioni per l accesso al SIAD e la compilazione della scheda Normativa Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2012 ha definito che il GSE si occupi della rilevazione degli impianti con potenza fino Dettagli < 3-4 metri/secondo. 3-4 metri/secondo. 4-5 metri/secondo. 5-6 metri/secondo. 6-7 metri/secondo. 7-8 metri/secondo.
Chi abita in una zona ventosa può decidere di sfruttare il vento per produrre energia elettrica per gli usi domestici. In modo simile al fotovoltaico godrà di incentivi per la realizzazione, ma prima è Dettagli LAVORO, ENERGIA E POTENZA
LAVORO, ENERGIA E POTENZA Nel linguaggio comune, la parola lavoro è applicata a qualsiasi forma di attività, fisica o mentale, che sia in grado di produrre un risultato. In fisica la parola lavoro ha un Dettagli Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 20 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore dei Servizi Elettrici, SPA Dpr 26 ottobre Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA Un impianto solare fotovoltaico consente di trasformare l energia solare in energia elettrica. Non va confuso con un impianto solare termico, che è sostanzialmente Dettagli LO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA
LO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI GSE SPA Direzione Operativa www.gse.it www.gsel.it 2 Commercializzazione dell energia energia elettrica Dettagli Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 luglio 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE Dettagli Scaglioni di potenza (kw) 11.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1
Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari Dettagli I testi sono così divisi: HOME. PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE o Energia eolica o Energia fotovoltaica o Energia a biomassa
Le fonti rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa LEGAMBIENTE - Comuni rinnovabili 2010 Roma, 23 marzo 2010 www.gse.it 2 Indice Le attività del Gestore dei Servizi Energetici Dettagli Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile
POR FESR LAZIO 2007-2013 Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile FAQ Quesito n. 1 Il Bando PSOR al punto n delle premesse definisce impianti Dettagli V90-3,0 MW. Più efficienza per generare più potenza
V90-3,0 MW Più efficienza per generare più potenza Innovazioni nella tecnologia delle pale 3 x 44 metri di efficienza operativa Nello sviluppo della turbina V90 abbiamo puntato alla massima efficienza Dettagli dello Svilupp Il Ministro concerto con di energia attuazione attuazione; successive dell'energia per di criteri e
Il Ministro dello Svilupp po Economico di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Dettagli Il cammino di un kwh: dalla centrale alla tua abitazione
Il cammino di un kwh: dalla centrale alla tua abitazione Come arriva l'energia a casa Siamo talmente abituati ad avere tutta l energia che vogliamo, che è ormai inconcepibile anche solo pensare di farne Dettagli PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA COME E PERCHÉ
FONDAMENTI TEORICI DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA AD ECCITAZIONE INDIPENDENTE a cura di G. SIMONELLI Nel motore a corrente continua si distinguono un sistema di eccitazione o sistema induttore che è fisicamente Dettagli La situazione delle fonti rinnovabili in Italia e in Europa
L evoluzione delle energie rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa ALTHESYS Presentazione IREX Annual Report 2013 GSE Roma, 18 aprile 2013 Non solo energia elettrica INDICE Dettagli Comune di Prato Leventina. - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile
Comune di Prato Leventina - Microcentrale elettrica sulla condotta d approvvigionamento acqua potabile 1 Marzo 2004 Incarico del Municipio di Prato-Leventina per la valutazione dell efficienza funzionale Dettagli Scambio sul posto. www.gse.it. www.gsel.it
Scambio sul posto www.gse.it www.gsel.it 2 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n. 74/08 (TISP) prevede che lo scambio sul posto sia erogato dal GSE su istanza degli Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
saeg Impianti fotovoltaici che manda calore e luce che giungono ai nostri sensi e ne risplendono le terre - Inno al SOLE FONTE DI TUTTA L ENERGIA SULLA TERRA calor lumenque profusum perveniunt nostros Dettagli INVERTER per MOTORI ASINCRONI TRIFASI
APPUNTI DI ELETTROTECNICA INVERTER per MOTORI ASINCRONI TRIFASI A cosa servono e come funzionano A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Versione n. 3.3 - Marzo 2013 Inverter Guida Tecnica Ver 3.3 Pag. Dettagli Documento per la consultazione. (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015)
CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento Documento per la consultazione (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015) Dettagli Detrazione Fiscale e Scambio sul Posto
Gentile Cliente, il momento storico della fine del Conto Energia in Italia è arrivato lo scorso 6 luglio ed ha rappresentato un punto di svolta per tutti gli operatori del solare. La tanto discussa grid Dettagli Sintesi del Rapporto delle attività 2011 Principali risultati
Sintesi del Rapporto delle attività 2011 Principali risultati Roma, 29 maggio 2012 Indice Il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. I nostri servizi Nuove attività 2012-2013 Evoluzione delle attività Dettagli PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE PICCOLE CENTRALI IDROELETTRICHE
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE PICCOLE CENTRALI IDROELETTRICHE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IDROELETTRICHE: per potenze da piccolissime a grandi; impianti a funzionamento molto Dettagli L impianto di trigenerazione del Policlinico di Modena: le motivazioni delle scelte progettuali dal punto di vista dell Energy Manager
Unità 12 La corrente elettrica L elettricità risiede nell atomo Modello dell atomo: al centro c è il nucleo formato da protoni e neutroni ben legati tra di loro; in orbita intorno al nucleo si trovano Dettagli Impianti Solari Fotovoltaici
Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020) Enzo De Sanctis Società Italiana di Fisica - Bologna Con questo titolo, all inizio del 2008, la Società Italiana di Fisica (SIF) ha pubblicato un libro Dettagli Corso di Fisica tecnica e ambientale a.a. 2011/2012 - Docente: Prof. Carlo Isetti
Corso di Fisica tecnica e ambientale a.a. 0/0 - Docente: Prof. Carlo Isetti LAVORO D NRGIA 5. GNRALITÀ In questo capitolo si farà riferimento a concetto quali lavoro ed energia termini che hanno nella Dettagli LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA
LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA Guida pratica agli adempimenti fiscali degli impianti di produzione A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Premessa Questo documento si occupa delle normative fiscali Dettagli ALTRE MODALITA DI PRODUZIONE DI ENERGIA
Scheda 6 «Agricoltura e Agroenergie» ALTRE MODALITA GREEN JOBS Formazione e Orientamento LA COMPONENTE TERMICA DELL ENERGIA Dopo avere esaminato con quali biomasse si può produrre energia rinnovabile è Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che lavora con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
61- Quand è che volumi uguali di gas perfetti diversi possono contenere lo stesso numero di molecole? A) Quando hanno uguale pressione e temperatura diversa B) Quando hanno uguale temperatura e pressione Dettagli I motori elettrici più diffusi
I motori elettrici più diffusi Corrente continua Trifase ad induzione Altri Motori: Monofase Rotore avvolto (Collettore) Sincroni AC Servomotori Passo Passo Motore in Corrente Continua Gli avvolgimenti Dettagli IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL AQUILA Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti nella Scuola Secondaria Analogia tra il circuito elettrico e il circuito idraulico Prof. Umberto Buontempo Dettagli Guida alla realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico
ESHA 2007 Guida alla realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico Questa guida è una versione aggiornata, elaborata nell ambito del Thematic Network on Small Hydropower (TNSHP), della Layman s Guidebook Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che vive con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli Allegato A TESTO INTEGRATO
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2008-2011 Dettagli III.8.2 Elementi per il bilancio idrico del lago di Bracciano
III.8.2 Elementi per il bilancio idrico del lago di Bracciano (Fabio Musmeci, Angelo Correnti - ENEA) Il lago di Bracciano è un importante elemento del comprensorio della Tuscia Romana che non può non Dettagli Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
D.Lgs. Governo n 387 del 29/12/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Dettagli Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011
Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011 Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] CONTRATTO per il riconoscimento degli incentivi per Dettagli Energia Italia 2012. Roberto Meregalli (meregalli.roberto@gmail.com) 10 aprile 2013
Energia Italia 2012 Roberto Meregalli (meregalli.roberto@gmail.com) 10 aprile 2013 Anche il 2012 è stato un anno in caduta verticale per i consumi di prodotti energetici, abbiamo consumato: 3 miliardi Dettagli U.D. 6.2 CONTROLLO DI VELOCITÀ DI UN MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA
U.D. 6.2 CONTROLLO DI VELOCITÀ DI UN MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA Mod. 6 Applicazioni dei sistemi di controllo 6.2.1 - Generalità 6.2.2 - Scelta del convertitore di frequenza (Inverter) 6.2.3 - Confronto Dettagli L efficienza energetica fra legislazione europea, nazionale e regionale
L efficienza energetica fra legislazione europea, nazionale e regionale Prof. Gianni Comini Direttore del Dipartimento di Energia e Ambiente CISM - UDINE AMGA - Iniziative per la Sostenibilità EOS 2013 Dettagli MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio 2011 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt Dettagli Accuratezza di uno strumento
Accuratezza di uno strumento Come abbiamo già accennato la volta scora, il risultato della misurazione di una grandezza fisica, qualsiasi sia lo strumento utilizzato, non è mai un valore numerico X univocamente Dettagli Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER
Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER 15 giugno 2015 Il Decreto di incentivazione delle FER non fotovoltaiche in via di emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe Dettagli L=F x s lavoro motore massimo
Le misure di energia elettrica Ing. Marco Laracca Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Misure di energia elettrica La misura Dettagli y e Lo scambio sul posto cos è, come funziona e come viene calcolato. ire co www.vic-energy.com
y e Lo scambio sul posto Guida per capire ire co cos è, come funziona e come viene calcolato. 1 Lo scambio sul posto fotovoltaico. Per capire cosa è e come funziona, lo scambio sul posto è necessario capire Dettagli Anatomia di un sistema idroelettrico su piccola scala L'articolo è stato presentato da N Packer, Staffordshire University, UK, giugno 2011
Anatomia di un sistema idroelettrico su piccola scala L'articolo è stato presentato da N Packer, Staffordshire University, UK, giugno 2011 Panoramica L'energia solare fa evaporare le nubi e la produzione Dettagli REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12. Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse.
13464 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2008, n. 12 Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse. IL PRESIDENTE Dettagli MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA. Catalogo Tecnico
MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA Catalogo Tecnico Aprile 21 L azienda Brevini Fluid Power è stata costituita nel 23 a Reggio Emilia dove mantiene la sua sede centrale. Brevini Fluid Power produce Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA Dettagli LA CORRENTE ELETTRICA Prof. Erasmo Modica erasmo@galois.it
L CORRENTE ELETTRIC H P h Prima che si raggiunga l equilibrio c è un intervallo di tempo dove il livello del fluido non è uguale. Il verso del movimento del fluido va dal vaso a livello maggiore () verso Dettagli AUTOLIVELLI (orizzontalità ottenuta in maniera automatica); LIVELLI DIGITALI (orizzontalità e lettura alla stadia ottenute in maniera automatica).
3.4. I LIVELLI I livelli sono strumenti a cannocchiale orizzontale, con i quali si realizza una linea di mira orizzontale. Vengono utilizzati per misurare dislivelli con la tecnica di livellazione geometrica Dettagli Esercizi su elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici, interferenza e diffrazione
Le Armoniche INTRODUZIONE Data una grandezza sinusoidale (fondamentale) si definisce armonica una grandezza sinusoidale di frequenza multipla. L ordine dell armonica è il rapporto tra la sua frequenza Dettagli Guida alla scelta di motori a corrente continua
Motori Motori in in corrente corrente continua continua 5 Guida alla scelta di motori a corrente continua Riddutore Coppia massima (Nm)! Tipo di riduttore!,5, 8 8 8 Potenza utile (W) Motore diretto (Nm) Dettagli LA CORRETTA SCELTA DI UN IMPIANTO PER LA TEMPRA AD INDUZIONE Come calcolare la potenza necessaria
LA CORRETTA SCELTA DI UN IMPIANTO PER LA TEMPRA AD INDUZIONE Come calcolare la potenza necessaria Quale frequenza di lavoro scegliere Geometria del pezzo da trattare e sue caratteristiche elettromagnetiche Dettagli ESERCIZI DI ELETTROTECNICA
1 esercizi in corrente continua completamente svolti ESERCIZI DI ELETTROTECNICA IN CORRENTE CONTINUA ( completamente svolti ) a cura del Prof. Michele ZIMOTTI 1 2 esercizi in corrente continua completamente Dettagli F S V F? Soluzione. Durante la spinta, F S =ma (I legge di Newton) con m=40 Kg.
Spingete per 4 secondi una slitta dove si trova seduta la vostra sorellina. Il peso di slitta+sorella è di 40 kg. La spinta che applicate F S è in modulo pari a 60 Newton. La slitta inizialmente è ferma, Dettagli Comune di Frascati Provincia di Roma RELAZIONE TECNICA. Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il
Comune di Frascati Provincia di Roma pag. 1 RELAZIONE TECNICA OGGETTO: Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il suo collegamento al collettore ACEA lungo Via Enrico Fermi. Dettagli Gestione delle vasche di prima pioggia: sistemi di pulizia e automazione. Andrea Mariani
Gestione delle vasche di prima pioggia: sistemi di pulizia e automazione Andrea Mariani Pulizia delle vasche volano e di prima pioggia LE ACQUE PIOVANE: Contengono SEDIMENTI - DEPOSITI in vasca; - Riduzione Dettagli ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 2006 Indirizzo Scientifico Tecnologico Progetto Brocca
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO 2006 Indirizzo Scientifico Tecnologico Progetto Brocca Trascrizione del testo e redazione delle soluzioni di Paolo Cavallo. La prova Il candidato svolga una relazione Dettagli STATO DI UTILIZZO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
RELAZIONE 277/2014/I/EFR STATO DI UTILIZZO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Relazione sullo stato dei servizi 12 giugno 2014 1 1. QUADRO Dettagli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell art. 40 del D.Lgs. 49/2014) Premessa Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI IN EUROPA. Silva Marzetti
L EUROPA E LE RISORSE AMBIENTALI, ENERGETICHE E ALIMENTARI BOLOGNA, 16 MARZO 2015 LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI IN EUROPA Silva Marzetti Scuola di Economia, Management e Statistica Università Dettagli CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10 versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/com Dettagli EFFICIENZA ENERGETICA E CONTO TERMICO. Efficienza energetica e Certificati Bianchi. Maurizio Fauri
Mercoledì 22 gennaio 2014 Sala Rosa del palazzo della Regione Piazza Dante - Trento EFFICIENZA ENERGETICA E CONTO TERMICO Maurizio Fauri Efficienza energetica e Certificati Bianchi Introduzione Anomalie Dettagli GLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN VALLE ORCO, VAL DI SUSA e SUL FIUME PO
GLI IMPIANTI IDROELETTRICI IN VALLE ORCO, VAL DI SUSA e SUL FIUME PO Gli impianti idroelettrici Iren Energia è la società del Gruppo Iren che opera nei settori della produzione e distribuzione di energia Dettagli Moto sul piano inclinato (senza attrito)
Moto sul piano inclinato (senza attrito) Per studiare il moto di un oggetto (assimilabile a punto materiale) lungo un piano inclinato bisogna innanzitutto analizzare le forze che agiscono sull oggetto Dettagli Livellazione Geometrica Strumenti per la misura dei dislivelli
Università degli studi di Brescia Facoltà di Ingegneria Corso di Topografia A Nuovo Ordinamento Livellazione Geometrica Strumenti per la misura dei dislivelli Nota bene: Questo documento rappresenta unicamente Dettagli REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento INDICE PREMESSA 4 1 INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA 6 1.1 SPOSTAMENTO DELL IMPIANTO 7 1.2 Dettagli Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico
Ventilconvettori Cassette Sabiana SkyStar ECM con motore elettronico a basso consumo energetico Se potessi avere il comfort ideale con metà dei consumi lo sceglieresti? I ventilconvettori Cassette SkyStar Dettagli ENER-SUPPLY ENergy Efficiency and Renewables SUPporting Policies in Local level for EnergY
Comune di Potenza ENER-SUPPLY ENergy Efficiency and Renewables SUPporting Policies in Local level for EnergY Task 3.3. Programma di formazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 1 Indice Dettagli Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H
Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H 1. Aria compressa e attacco idraulico Fluido in pressione Azionamento Aria compressa, Dettagli Per confronto, un 1kg di un combustibile rinnovabile come una biomassa legnosa può in genere contenere 4.2kWh.
Guida del principiante sull Energia e la Potenza L'articolo presentato da N Packer, Staffordshire University, UK, febbraio 2011. Energia L'energia è la capacità di fare lavoro. Come spesso accade, le unità Dettagli Relazione specialistica
Relazione specialistica Dipl.-Ing. Hardy Ernst Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Dipl.-Informationswirt (FH) Markus Tuffner, Bosch Industriekessel GmbH Basi di progettazione per una generazione ottimale di vapore Dettagli esame di stato 2014 seconda prova scritta per i licei scientifici di ordinamento
Motori elettrici in corrente continua dal 1954 Elettropompe oleodinamiche sollevamento e idroguida 1200 modelli diversi da 200W a 50kW MOTORI ECCITAZIONE SERIE DERIVATA COMPOSTA 2-3-4-5-6 MORSETTI MOTORI Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013 578/2013/R/EEL REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO Dettagli Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazioni della fonte
Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazioni della fonte Indice Introduzione... 2 Definizioni... 3 Quadro di sintesi sugli impianti a fonti rinnovabili in Italia... 5 Numerosità Dettagli 1.Produzione e costo dell energia in Italia
1.Produzione e costo dell energia in Italia L Italia é ai primi posti in Europa per consumo energetico annuo dopo Germania, Regno Unito e Francia. Il trend dal 2000 al 2008 mostra un aumento del consumo Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: articolo 14
 articolo 6
 art. 11
 art. 20
 articolo 11
 art. 11
 art. 1
 articolo 2
 articolo 2
 articolo 6
 articolo 10
 articolo 6
 Art. 11
 articolo 28
 articolo 28
 art. 40