Source: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR095910001BJNE002909116&doc.part=S&doc.price=0.0&doc.hl=0&doc.nz=532-
Timestamp: 2020-07-06 12:55:16+00:00

Document:
Landesrecht BW Anlage 3 TrinkwV | Bundesnorm | (zu § 7 und § 14 Absatz 3) Indikatorparameter | Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch | gültig ab: 09.01.2018
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen...
§ 4 - § 10 2. Abschnitt Beschaffenheit des Trinkwassers
§ 11 - § 12 3. Abschnitt Aufbereitung und Desinfektion
§ 13 - § 17 4. Abschnitt Pflichten des Unternehmers und des...
§ 18 - § 21 5. Abschnitt Überwachung
§ 22 - § 23 6. Abschnitt Sondervorschriften
§ 24 - § 25 7. Abschnitt Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Anlage 1 (zu § 5 Absatz 2 und 3) Mikrobiologische Parameter
Anlage 2 (zu § 6 Absatz 2) Chemische Parameter
Anlage 3 (zu § 7 und § 14 Absatz 3) Indikatorparameter
Anlage 3a (zu den §§ 7a, 9 und 14a) Anforderungen an Trinkwasser...
Anlage 4 (zu § 14 Absatz 2 Satz 1 und § 19 Absatz 2b Nummer...
Anlage 5 (zu § 15 Absatz 1 und 2)
Amtliche Abkürzung: TrinkwV
Fassung vom: 03.01.2018
Gültig ab: 09.01.2018
FNA: FNA 2126-13-1
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Anlage 3 (zu § 7 und § 14 Absatz 3)
Indikatorparameter
(Fundstelle: BGBl. I 2016, 480 - 482)
Allgemeine Indikatorparameter
Grenzwert/
1 Aluminium mg/l 0,200
2 Ammonium mg/l 0,50 Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen Erhöhung der üblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen
3 Chlorid mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1)
4 Clostridium
(einschließlich Sporen) Anzahl/100 ml 0 Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird dieser Grenzwert nicht eingehalten, veranlasst die zuständige Behörde Nachforschungen im Versorgungssystem, um sicherzustellen, dass keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auf Grund eines Auftretens krankheitserregender Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidium, besteht. Über das Ergebnis dieser Nachforschungen unterrichtet die zuständige Behörde über die zuständige oberste Landesbehörde das Bundesministerium für Gesundheit
5 Coliforme
Bakterien Anzahl/
100 ml 0 Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 0/250 ml
6 Eisen mg/l 0,200
7 Färbung
(spektraler
Absorptionskoeffizient
Hg 436 nm) m–1 0,5 Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten mit Spektralphotometer oder Filterphotometer
8 Geruch
(als TON) 3 bei 23 °C Bei der Untersuchung der Parameter der Gruppe A kann alternativ eine qualitative Untersuchung (Geruch gemäß Richtlinie 98/83/EG) durchgeführt werden, mit dem Ziel, einen für den Verbraucher annehmbaren Geruch zu attestieren und anormale Veränderungen auszuschließen. Es ist das Analysenverfahren nach DIN EN 1622 anzuwenden
9 Geschmack Für den Verbraucher annehmbar und
ohne anormale Veränderung Bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden
10 Koloniezahl
bei 22 °C ohne anormale Veränderung Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gelten folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1 000/ml bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 100/ml
11 Koloniezahl
bei 36 °C ohne anormale Veränderung Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach nach § 15 Absatz 1c gilt der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml
12 Elektrische
Leitfähigkeit µS/cm 2790 bei 25 °C Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkungen 1 und 2)
13 Mangan mg/l 0,050
14 Natrium mg/l 200
15 Organisch
(TOC) ohne anormale Veränderung
16 Oxidierbarkeit mg/l O2 5,0 Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC analysiert wird
17 Sulfat mg/l 250 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1)
18 Trübung Nephelometrische Trübungseinheiten (NTU) 1,0 Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht überschritten wird. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe b haben einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Letzteres gilt auch für das Verteilungsnetz
19 Wasserstoff-
ionen-
Konzentration pH-Einheiten ≥ 6,5 und ≤ 9,5 Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1). Für Trinkwasser, das zur Abfüllung in verschließbare Behältnisse vorgesehen ist, kann der Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensäurehaltig, kann der Mindestwert niedriger sein
20 Calcitlösekapazität mg/l
CaCO3 5 Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aggressivität des Trinkwassers gegenüber Werkstoffen getroffen werden. Es ist das Berechnungsverfahren nach DIN 38404-10 anzuwenden
Die festgelegten Werte berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analyse- und Probennahmeverfahren.
Die entsprechende Beurteilung, insbesondere zur Auswahl geeigneter Materialien im Sinne von § 17, erfolgt nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Messungen bei anderen Temperaturen sind erlaubt; in diesem Fall ist die Norm EN 27888 zu berücksichtigen.
Spezieller Indikatorparameter für Anlagen der Trinkwasser-Installation
Legionella spec. 100/100 ml
Anlage 3: Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2016 I 459
Anlage 3 Teil I Nr. 8 Spalte Bemerkungen Satz 1: IdF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. a V v. 3.1.2018 I 99 mWv 9.1.2018
Anlage 3 Teil I Nr. 10 Spalte Bemerkungen Satz 1 u. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. b V v. 3.1.2018 I 99 mWv 9.1.2018
Anlage 3 Teil I Nr. 11 Spalte Bemerkungen Satz 1 u. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. c V v. 3.1.2018 I 99 mWv 9.1.2018
Anlage 3 Teil I Nr. 20 Spalte Bemerkungen Satz 5: IdF d. Art. 1 Nr. 24 Buchst. d V v. 3.1.2018 I 99 mWv 9.1.2018
Anlage 3 TrinkwV, vom 18.11.2015, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
Anlage 3 TrinkwV, vom 10.03.2016, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
Anlage 3 TrinkwV, vom 05.12.2012, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
Anlage 3 TrinkwV, vom 02.08.2013, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
Anlage 3 TrinkwV, vom 03.05.2011, gültig ab 01.11.2011 bis (gegenstandslos)
Anlage 3 TrinkwV, vom 28.11.2011, gültig ab 01.11.2011 bis 13.12.2012
Anlage 3 TrinkwV, vom 31.10.2006, gültig ab 08.11.2006 bis 31.10.2011
Anlage 3 TrinkwV, vom 25.11.2003, gültig ab 28.11.2003 bis 07.11.2006
Anlage 3 TrinkwV, vom 21.05.2001, gültig ab 01.01.2003 bis 27.11.2003
Anlage 3 TrinkwV wird von folgenden Dokumenten zitiert
§ 9 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
§ 14 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
§ 15 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
§ 16 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
§ 20 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
Anlage 5 TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
§ 15a TrinkwV, gültig ab 09.01.2018
Anlage 10 OGewV, gültig ab 24.06.2016
§ 4 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
§ 4 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 7 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015
§ 9 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
§ 9 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 14 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 15 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
§ 15 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 16 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
§ 16 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 20 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
§ 20 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis (gegenstandslos)
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
Anlage 5 TrinkwV, gültig ab 26.11.2015 bis 08.01.2018
§ 4 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 4 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 7 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 7 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 9 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 9 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 14 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 14 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 15 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 15 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 16 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 16 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
§ 20 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
§ 20 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
Anlage 5 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis (gegenstandslos)
Anlage 5 TrinkwV, gültig ab 14.12.2012 bis 25.11.2015
Anlage 4 TrinkwV, gültig ab 31.10.2012 bis 13.12.2012
§ 4 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis (gegenstandslos)
§ 4 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis 13.12.2012
§ 7 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis (gegenstandslos)
§ 7 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis 13.12.2012
§ 9 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis (gegenstandslos)
§ 9 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis 13.12.2012
§ 14 TrinkwV, gültig ab 01.11.2011 bis (gegenstandslos)
TrinkwRNOV, gültig ab 09.01.2018
TrinkwV2001ÄndV 3, gültig ab 26.11.2015
TrinkwV2001ÄndV 2, gültig ab 14.12.2012
TrinkwV2001ÄndV 1, gültig ab 01.11.2011
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=BJNR095910001BJNE002909116&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=TrinkwV+Anlage+3&psml=bsbawueprod.psml&max=true

References: § 7
 § 14

§ 4
 § 10

§ 11
 § 12

§ 13
 § 17

§ 18
 § 21

§ 22
 § 23

§ 24
 § 25
 § 5
 § 6
 § 7
 § 14
 § 14
 § 19
 § 15
 § 7
 § 14
 § 15
 § 3
 § 15
 § 15
 § 15
 § 3
 § 3
 § 3
 § 17
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1

§ 9

§ 14

§ 15

§ 16

§ 20

§ 15

§ 4

§ 4

§ 7

§ 9

§ 9

§ 14

§ 15

§ 15

§ 16

§ 16

§ 20

§ 20

§ 4

§ 4

§ 7

§ 7

§ 9

§ 9

§ 14

§ 14

§ 15

§ 15

§ 16

§ 16

§ 20

§ 20

§ 4

§ 4

§ 7

§ 7

§ 9

§ 9

§ 14