Source: https://www.spminstrument.se/Losningar/Cases/Onlinematning-pa-vindparken-Slitevind/
Timestamp: 2017-07-21 18:44:40+00:00

Document:
SPM Instrument - Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind
Lösningar / Case / Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind
Branscher Case Framgångsrik tillståndskontroll på tvättpress med SPM HD hos Zellstoff Pöls HD-teknologier ger lång förvarningstid för kulkvarn Onlineövervakning av lager i käftkross med SPM HD Lagerövervakning på långsamroterande lågtryckskik SSAB övervakar lagerkondition på stränggjutningslinje Vibrationsövervakning på superkalander till pappersmaskin Onlineövervakning på bergspel i Boliden-gruva SPM HD övervakar lågvarvig autogen kvarn i Boliden-gruva SPM HD löser lagerproblem på Ortvikens Pappersbruk Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM HD SPM HD övervakar transportband på kolkraftverk Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind Onlinemätning hos gotländska vindparksägaren Slitevind
Slitevind äger 29 vindturbiner i Sverige varav arton ligger på Gotland. Tio vindturbiner är belägna i Smöjens vindpark på norra delen av ön. Smöjen består av fyra stycken Vestas V66 (1,5 MW), fyra Vestas V47 (0,66 MW) och två Enercon 0,5 MW.
Vindturbinen Vestas V66 uppfördes 1999 och garantin löpte ut under 2004. Ägaren och teknikern Anders Gahne ville installera ett system som kunde förhindra de höga reparationskostnaderna för havererade växellådor. Det första SPM-systemet installerades på turbin nr 1504 (Vestas V66). Onlineystemet VMC20 mätte driftskonditionen på huvudaxeln, växellådan och generatorerna med SPM Spectrum samt vibrationer med mätmetoden EVAM.
Efter en period på några månader kom den första indikationen på försämrad drifts-kondition; på den utgående axelns lager från växeln till högeffektsgeneratorn. Ökande värden indikerades för lagersymptomet BPFI (innerringsskada). Senare steg värdena ytterligare och under en period med starka vindar och hög produktion visade mätningarna mycket höga värden (se diagram nedan).
Den totala kostnaden för reparationen var 10% av kostnaden för ett komplett växellådsbyte. Ytterligare tre V66 vindturbiner på Smöjen har också VCM-systemet installerat.
Stötpulsgivare på huvudaxelns lager
Stötpuls- och vibrationsgivare på växellåda Stötpulsgivare på högeffektsgenerator
Stötpulsgivare på lågeffektsgenerator Vibrationsgivare på högeffektsgeneratorns kylfläkt
SPM inom vindkraftsindustrin

References: HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD