Source: http://docplayer.cz/1753961-Projekcni-podklady-kotle-na-tuha-paliva-s-automatickym-prikladanim-do-vykonu-50-kw.html
Timestamp: 2017-05-24 14:04:15+00:00

Document:
PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. - PDF
Download "PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw."
1 PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ Paliva Požadavky na otopný systém Odvod spalin Připojení k elektrické síti Instalace kotle vzhledem k požárním předpisům Pojistné ventily Expanzní nádoby Expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž Expanzní nádoba pro zásobníkový ohřívač TV Akumulační nádoba a zásobníkový ohřívač TV ZÁKLADNÍ ÚDAJE KOTLŮ EKORET SAPHIR Technické údaje kotle EKORET SAPHIR Konstrukce kotle EKORET SAPHIR Hlavní rozměry kotle EKORET SAPHIR, instalace VULCANUS Technické údaje kotle VULCANUS Konstrukce kotle VULCANUS Hlavní rozměry kotle VULCANUS, instalace HERCULES DUO Technické údaje kotle HERCULES DUO Konstrukce kotle HERCULES DUO Hlavní rozměry kotle HERCULES DUO, instalace WOODPELL Technické údaje kotle WOODPELL Konstrukce kotle WOODPELL Hlavní rozměry kotle WOODPELL, instalace VIADRUS HERCULES ECO Technické údaje kotle VIADRUS HERCULES ECO Konstrukce kotle VIADRUS HERCULES ECO Hlavní rozměry kotle VIADRUS HERCULES ECO, instalace 30 Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 12 3.6 VIADRUS HERCULES Green Eco Therm Technické údaje kotle HERCULES Green Eco Therm Konstrukce kotle HERCULES Green Eco Therm Hlavní rozměry kotle HERCULES Green Eco Therm XS, instalace 34 4 PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZAPOJENÍ - POPIS Všeobecné informace Varianty Z1 až Z Varianty A - K Potrubí a armatury Dimenze potrubí, armatur a oběhových čerpadel primárního okruhu Termostatické směšovací ventily Oběhová čerpadla topných okruhů, směšovací ventily Kombinace s dalšími zdroji tepla Kombinace se solárním systémem Kombinace se zdrojem tepla na tuhá paliva Kombinace s tepelným čerpadlem, elektrokotlem Legenda potrubí, značky a symboly ve schématech Příklady doporučených zapojení - hydraulická schémata Z1... Varianta s čerpadlovým topným okruhem, bez ohřevu TV, všechny typy kotlů Z2... Varianta se směšovaným topným okruhem, bez ohřevu TV, kotle EKORET SAPHIR, VULCANUS Z3... Varianta s čerpadlovým topným okruhem, s ohřevem TV, kotle EKORET SAPHIR, VULCANUS, HERCULES DUO Z4... Varianta se směšovaným topným okruhem, s ohřevem TV, kotle EKORET SAPHIR, VULCANUS Z5... Varianta se směšovaným topným okruhem, s ohřevem TV v kombinaci se solárním ohřevem, kotle EKORET SAPHIR, VULCANUS Z6... Varianta s čerpadlovým topným okruhem, s ohřevem TV - 2 čerpadla, kotel WOODPELL Z7... Varianta s čerpadlovým topným okruhem, s ohřevem TV kotle HERCULES Green EcoTherm, VIADRUS HERCULES ECO A... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, bez ohřevu TV B... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, s ohřevem TV C... Varianta se 3 směšovanými topnými okruhy, s ohřevem TV v kombinaci se solárním ohřevem D... Varianta s akumulační nádrží, se 2 směšovanými topnými okruhy, s odděleným ohřevem TV, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev E... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev s volitelným upřednostněním ohřevu TV F... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými okruhy, okruh ohřevu bazénu, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev ÚV + TV, solární ohřev bazénu 53 Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 23 G... Varianta s akumulační nádrží, se 2 směšovanými topnými okruhy, s odděleným ohřevem TV, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev rozdělený na 2 pole H... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými okruhy, přídavný zdroj tepla - kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, solární ohřev rozdělený na 2 pole I... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 2 směšovanými topnými okruhy, přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel), solární ohřev s volitelným upřednostněním ohřevu TV J... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 3 směšovanými topnými okruhy, přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel), solární ohřev K... Varianta s kombinovanou akumulační nádrží ÚV + TV, se 3 směšovanými topnými okruhy, okruh ohřevu bazénu, přídavný zdroj tepla - tepelné čerpadlo (elektrokotel), solární ohřev ÚV + TV, solární ohřev bazénu Schémata elektro zapojení k jednotlivým hydraulickým schématům Z1... elektro schéma Z2... elektro schéma Z3... elektro schéma Z4 a Z5... elektro schéma (Z5 zde totožné s Z4, solární ohřev je řízen autonomně) Z6... elektro schéma Z7... elektro schéma A... elektro schéma B... elektro schéma C... elektro schéma D... elektro schéma E... elektro schéma F... elektro schéma G... elektro schéma H... elektro schéma I... elektro schéma J... elektro schéma K... elektro schéma 82 Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 34 1 Úvod Projekční podklady jsou zpracovány pro litinové kotle VIADRUS na tuhá paliva s automatickým přikládáním a s výkonem do 50 kw. Jsou určeny pro vytápění rodinných domů, provozoven, rekreačních zařízení apod. Kotle na více druhů paliv s modulací výkonu a ekvitermním řízením vytápění Kotle jsou osazené řídící elektronikou SAPHIR firmy Siemens, která přímo umožňuje jednookruhové ekvitermní řízení vytápění s vazbou na vnitřní teplotu pomocí čidla venkovní teploty a prostorového termostatu. Řízení vytápění je prováděno pomocí směšovacího ventilu se servopohonem, spínáním kotle a modulací jeho výkonu. Elektronika kotle řídí rovněž ohřev TV v zásobníkovém ohřívači. EKORET SAPHIR 15 a EKORET SAPHIR 25 Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním, spalující černé uhlí, hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se ve dvou velikostech: Saphir 15 s modulovaným výkonem 4,5-15 kw, účinnost až 83,2% pro černé uhlí, 84,3% pro hnědé uhlí, 84,7% pro pelety. Saphir 25 s modulovaným výkonem 7,0-22 kw, účinnost až 86,4% pro černé uhlí, 87,8% pro hnědé uhlí, 86,6% pro pelety. VULCANUS 4 čl., 5 čl. 6. čl. 7. čl. Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním, spalující černé uhlí, hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se ve čtyřech velikostech; od nejmenšího 4 článkového s modulovaným výkonem 6,0-20 kw a účinností až 84,2% pro černé uhlí, 83,1% pro hnědé uhlí, 87,3% pro pelety, po největší 7 článkový s modulovaným výkonem 10,5-35 kw a účinností až 87% pro černé uhlí, 89% pro hnědé uhlí, 87,5% pro pelety. Kotle na více druhů paliv s pevně nastavitelným výkonem Řídící elektronika umožňuje jednookruhové řízení vytápění pomocí prostorového termostatu. Řízení vytápění je prováděno spínáním chodu kotle. Výkon kotle je pevně nastavitelný v rozsahu cca % HERCULES DUO 4 čl., 5 čl. 6. čl. 7. čl. Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním, spalující černé uhlí, hnědé uhlí a pelety. Vyrábí se ve čtyřech velikostech; od nejmenšího 4 článkového s nastavitelným výkonem 6,0-20 kw a účinností až 84,2% pro černé uhlí, 83,1% pro hnědé uhlí, 87,3% pro pelety, po největší 7 článkový s nastavitelným výkonem 10,5-35 kw a účinností až 87% pro černé uhlí, 89% pro hnědé uhlí, 87,5% pro pelety. Přestavbová sada kotle HERCULES U 26 Pomocí této sady lze provést přestavbu na automatický kotel pro více druhů paliva. K dispozici jsou sady pro kotle 4-7 článků. Parametry pak odpovídají automatickému kotli HERCULES DUO. Kotle na dřevní pelety WOODPELL 5 a WOODPELL 7 Kotel na pelety s automatickým přikládáním a automatickým elektrickým zapalovacím zařízením. Ovládací automatika umožňuje řídit ohřev TV v zásobníkovém ohřívači. Kotel se vyrábí ve dvou velikostech: Woodpell 5 - výkon nastavitelný v rozsahu 5,8-16 kw, účinnost až 85 % a Woodpell 7 - výkon nastavitelný v rozsahu 7,6-25 kw, účinnost až 84,9 %. VIADRUS HERCULES ECO 5 čl. a 10 čl., Kotel na pelety s automatickým přikládáním. Vyrábí se ve dvou velikostech: VIADRUS HERCULES ECO 5 čl. - výkon nastavitelný v rozsahu 7-24 kw, účinnost až 86,5 % a VIADRUS HERCULES ECO 10 čl. - výkon nastavitelný v rozsahu kw, účinnost až 87,3 %. HERCULES Green Eco Therm 25 kw a 32 kw v provedení Senior a Junior Kotel na pelety s automatickým přikládáním a automatickým elektrickým zapalovacím zařízením. Vyrábí se ve dvou velikostech: HERCULES Green Eco Therm 25 kw - výkon nastavitelný v rozsahu 7,5-25 kw, účinnost až 86,8 % a HERCULES Green Eco Therm 32 kw - výkon nastavitelný v rozsahu 9,6-32 kw, účinnost až 87,9 %. Kotle Senior jsou osazeny automatikou bez modulace výkonu, kotle Junior jsou osazeny automatikou s modulací výkonu při dosažení nastavené teploty. Přestavbová sada kotle HERCULES U 22 Pomocí této sady lze kotel přestavět na peletky. K dispozici jsou sady pro kotle 5-7 článků. Parametry sestavy pak odpovídají kotlům WOODPELL nebo HERCULES Green Eco Therm, dle použité sady. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 45 2 Společné požadavky na instalaci a provoz Kotel smí instalovat firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci. Jeho uvedení do provozu a následnou údržbu smí provádět pouze firma s oprávněním výrobce kotle. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Dopravu kotle do kotelny lze provést v rozloženém stavu, od kotlového litinového tělesa lze též demontovat podstavec. (Pozn. Kotle pouze na peletky podstavec nemají.) Je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučujeme jej postavit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně. Veškeré díly (kotlové těleso, podstavec) jsou izolovány zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Plášť kotle je barevně upraven kvalitním komaxitovým nástřikem. Kotel musí být osazen zařízením - termostatickou směšovací armaturou - pro udržování teploty vratné vody na hodnotě min. 45 C. U kotlů na více druhů paliva (se šnekovým podavačem) je směšovací armatura součástí základní dodávky kotle. Ke kotlům o výkonu od 25 kw je dodávána směšovací armatura s teplotou vratné vody 50 C. Ke kotlům, určeným pouze pro provoz na peletky, je nutno směšovací termostatickou armaturu dokoupit samostatně, případně zajistit teplotu vratné vody nadřazenou automatikou. 2.1 Paliva Důležitým prvkem pro provoz kotle s automatickým přikládáním je použití správného paliva. Hodnoty spalování a výkonu, které jsou uvedeny v tabulkách jednotlivých kotlů, byly dosaženy při měření v SZÚ. Při zkouškách byla použita předepsaná paliva těchto parametrů: zrnitost 5-25 mm doporučená výhřevnost > 15 MJ. kg -1 popelnatost max. 15 % obsah vody max. 12 % (černé uhlí, dřevní pelety), max. 20 % (hnědé uhlí) % (dřevo) obsah prchavé hořlaviny % teplota deformace popela tavením > 1150 C nízká spékavost, malá bobtnatost Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: Směrnice č MŽP ČR DIN ÖNORM M 7135 Předepsaná zrnitost pelet 6 až 8 mm Obsah vody v palivu max. 12 %. Obsah popele max. 1,5 % Výhřevnost MJ.kg -1 Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle. Palivo Druh paliva Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1 ] Černé uhlí Hrášek Hnědé uhlí Ořech ,5 19,5 Biomasa Dřevěné pelety Ø Předepsané palivo hnědé uhlí (automatický provoz) Palivo Tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina (úpravna uhlí Ledvice) ořech 2 Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1 ] ,6 Obsah popele [%] 9,8 (v bezvodém stavu) Obsah vody [%] max. 20 Obsah síry [%] Měrná sirnatost [g/mj] Obsah dehtu v sušině [%] Obsah dehtu v hořlavině [%] 0,77 0,44 15,1 15,71 pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeškem, je vyloučeno palivo ukládat za kotel a také je skladovat vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm, výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min mm, nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 56 2.2 Požadavky na otopný systém Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi. Doporučené hodnoty Tvrdost mmol/l 1 Ca 2+ mmol/l 0,3 Koncentrace celkového Fe + Mn mg/l doporučená hodnota 0,3 Optimální podmínky pro provoz jsou při uzavřené soustavě, osazené tlakovou expanzní nádobou s membránou. Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Voda z kotle a otopného systému se nesmí odebírat k použití. Pokud je otopný systém připojen pevným potrubím na zdroj pitné vody pro doplňování vody do systému, musí být připojení provedeno přes speciální oddělovací armaturu (zde nepostačuje zpětný ventil). Nesmí dojít ke znečištění pitné vody zpětným únikem ze systému ÚV. Doplňovat vodu je možno pouze do vychlazeného kotle. Při napojení na systém musí být v nejnižším místě, a co nejblíže kotle, umístěn vypouštěcí kohout. 2.3 Odvod spalin Na odvod spalin jsou u všech automatických kotlů na tuhá paliva kladeny mimořádné požadavky. Na rozdíl od kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním zde dochází k mnohem častějšímu cyklování. Při startu kotle do vychlazeného komína dochází ke tvorbě kondenzátu a jeho stékání po stěnách komína. Při krátké době chodu kotle se komín nestačí prohřát. V případě provozu kotle na snížený výkon je popsaný stav ještě výraznější. Připojení kotle na odtah spalin je nutno provést jako podtlakové, viz minimální komínový tah, uvedený v tabulkách technických parametrů jednotlivých kotlů. Současně může dojít v místě připojení komína k přetlaku spalin, který je vyvozen ventilátorem hořáku. Spalinová cesta musí být těsná, v tzv. mokrém provedení pro kondenzační provoz. Materiál určuje ČSN Předepsaným materiálem je zde nerezová ocel dle ČSN EN , materiál minimální tl. 0,8 mm, nebo materiál minimální tl. 1,0 mm. (Minimální tl. zde uvedené jsou vyšší, než předepisuje citovaná ČSN. Důvodem doporučení jsou zkušenosti z výroby a provozu komínových těles.) Zanedbáním výše uvedeného dochází dříve nebo později k poškození komínového tělesa. Dimenzování komína je zapotřebí provést dle místních podmínek s ohledem na výkon kotle, výšku a způsob vyústění komína, nadmořskou výšku objektu. Do kotelny musí být zajištěn přívod vzduchu. Dimenzování lze provést s využitím programů Protech nebo Aladin. Odborné kominické firmy je obvykle používají. Dimenzování spalinové cesty se provádí na minimální předepsaný tah, uvedený v tabulce u každého kotle. V praxi pak často dochází, zejména u vyšších komínů a v období velkých mrazů, k výraznému navýšení tahu komína. Uvedená skutečnost má za následek změnu spalovacích poměrů v topeništi, kterým pak prochází větší množství vzduchu, než je potřebné pro spalování. Tímto dochází ke snížení účinnosti kotle, poněvadž se přebytečný vzduch pouze ohřívá a následně odchází do komína. Řešením je instalace regulátoru tahu. Regulátor tahu není dodávkou fy. VIADRUS. Lze jej objednat např. od fy. Darco, fy. Haas + Sohn nebo od fy. Esreko. Dimenze regulátoru tahu postačuje obvykle cca 3/4 dimenze průměru odtahu spalin. Regulátor se montuje na kouřovod, případně do komína, vždy však v místnosti kotelny. Regulátor tahu se seřizuje pomocí tahoměru na hodnotu o 3-4 Pa vyšší, než je předepsaný tah komína (provádí obvykle kominík). Při překroční tahu se postupně otevírá klapka regulátoru a tímto se připouští do komína přídavný vzduch. Následkem toho se tah v komínu sníží. Regulátor pracuje spojitě, bez potřeby další energie. Regulátor tahu je doporučeným příslušenstvím, není přímo předepsán. V případě výrazných změn tahových poměrů v komínovém tělese, kdy by mohlo v extrémním případě docházet až k odtržení plamene, je montáž regulátoru tahu spolehlivým řešením. V případě, že komín není proveden z nerezové oceli, pomáhá instalace regulátoru tahu k ochraně horní části komínového tělesa. V přestávkách mezi vytápěním je regulátorem tahu přiváděn do zahřátého komína vzduch, který se v dolní části komína ohřeje a pomáhá vysušovat horní část, tím zabraňuje jeho provlhčení. V případě připojení více spotřebičů na jeden komínový průduch v různých místnostech nesmí být regulátor tahu použitý. Před uvedením kotle do provozu musí být vystavena revizní zpráva spalinových cest. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem. Kontrola se pak provádí každoročně. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 67 2.4 Připojení k elektrické síti Pro provoz kotle je nutné připojení na síť NN V / 50 Hz. Kotel se připojuje k el. síti pevně připojeným pohyblivým přívodem, ukončeným normalizovanou vidlicí (zástrčkou). Ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN (jejich soupis viz Návod k obsluze kotle). 2.5 Instalace kotle vzhledem k požárním předpisům Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN Umístění na podlaze z hořlavého materiálu kotel postavit na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na stranách o 20 mm. 2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot: při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D); pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón, asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm; bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána. Tabulka stavebních hmot podle třídy reakce na oheň Třída reakce na oheň Příklady stavebních hmot a výrobků zařazené do třídy reakce na oheň (výběr z ČSN EN A1) A1 nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkládačky, malty, protipožární omítky, akumin, izumin, heraklit, lignos, desky a čedičové plsti, desky ze skelných A2 nesnadno hořlavé vláken, B těžce hořlavé dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, sirkolit, dřevo borové, modřínové, smrkové, dřevotřískové a korkové desky, pryžové C(D) středně hořlavé podlahoviny, E (F) lehce hořlavé asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyethylen, PVC, 2.6 Pojistné ventily Na výstupní straně kotle musí být osazen pojistný ventil (mimo případ, kdy je pojistné potrubí zavedeno do otevřené expanzní nádrže). Pojistný ventil je zde zabezpečovacím zařízením dle ČSN Maximální vzdálenost umístění pojistného ventilu od kotle je nejvýše 20 x DN výstupního potrubí od hrdla napojení na kotel, tzv. pojistné místo. Mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být osazena uzavírací armatura. Pojistný ventil musí být schválen autorizovanou osobou (zkušebnou). Prakticky u všech předmětných kotlů vyhovuje pro přetlak od 180 kpa pojistný ventil DUCO 1/2 x 1/2, pouze u kotle VIADRUS HERCULES ECO 10 čl. s výkonem 42 kw, je pro přetlak 180 kpa nutno použít typ DUCO 3/4 x 1. Pro jiné typy pojistných ventilů než DUCO je zapotřebí dimenzi přepočíst podle níže uvedeného vztahu, pro dimenzování nutno znát α V a A o. Dimenzování pojistných ventilů musí být provedeno na sytou páru dle vzorce: A o = ( Φ P ) / ( α V. K) A o... průtočný průřez sedla pojistného ventilu [mm 2 ] Φ P... pojistný výkon [kw] α V... výtokový součinitel pojistného ventilu [ - ] K... konstanta pro sytou páru [kw. mm -2 ] 0,91 kw. mm -2 pro 180 kpa, 1,12 kw. mm -2 pro 250 kpa, 1,26 kw. mm -2 pro 300 kpa, 1,55 kw. mm -2 pro 400 kpa, V pojistném místě musí být rovněž osazen tlakoměr a teploměr, pokud tyto nejsou osazeny v kotli, jako je tomu u kotle WOODPELL, VIADRUS HERCULES ECO a HERCULES Green Eco Therm. Doporučuje se zde osadit také odvzdušňovací automat. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 78 Průměr pojistného potrubí všech kotlů je DN 25. Praktický význam má pro připojení otevřené expanzní nádoby. Pokud je pojistný ventil osazen přímo na výstupním potrubí v pojistném místě, jedná se o připojení bez pojistného potrubí a rozhoduje dimenze pojistného ventilu. Průměr expanzního potrubí udává minimální průměr potrubí pro připojení tlakové expanzní nádoby a pro všechny uvedené kotle postačuje DN 15. V případně otevřené expanzní nádoby na vratné potrubí (jako další přívod mimo pojistné potrubí) je průměr expanzního potrubí cca o 1 dimenzi větší (ČSN EN DN exp. = odmocnina výkonu) Pojistným ventilem musí být rovněž opatřena akumulační nádrž, tento je nutno dimenzovat na součtový výkon zde osazených zdrojů tepla. Prakticky se jedná o výkon solárního systému a topné elektrické vložky. Výkon solárního systému je součinem špičkového výkonu kolektoru / m 2 a plochy kolektorového pole. Pojistným ventilem musí být rovněž osazen zásobníkový ohřívač TV. Tento bývá obvykle součástí dodávky výrobce zásobníkového ohřívače jako kombinovaný pojistný a zpětný ventil. 2.7 Expanzní nádoby Expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž Doporučuje se používat, pokud to lze, tlakové expanzní nádoby s membránou, kde nedochází ke styku teplonosného média (vody) s okolním vzduchem. Dimenzování nádrže se provádí dle hydraulické výšky, vytápěcí teploty a objemu vody v systému. Expanzní nádoba tvoří v systému ÚV tzv. nulový bod, proto má být vždy připojena na straně sání oběhového čerpadla. V opačném případě oběhové čerpadlo svou výtlačnou výškou snižuje tlak v systému. Připojení expanzní nádoby se provádí potrubím o minimálním vnitřním průměru dle tabulky v předchozím oddíle. Expanzní nádoba musí být chráněna pojistným ventilem s otevíracím přetlakem rovným maximálně konstrukčnímu tlaku expanzní nádoby. Ochranou se zde rozumí osazením pojistného ventilu na možný zdroj tlaku v otopné soustavě. Možným zdrojem tlaku je kotel, akumulační nádrž nebo zásobníkový ohřívač TV s elektrickou vložkou, solárním, či jiným ohřevem. Možným zdrojem tlaku je i doplňování vody do sytému z vodovodního řadu. Z uvedeného vyplývá, že na úseku od napojení expanzní nádoby do systému k pojistnému ventilu nesmí být osazena uzavírací armatura. Pro potřeby kontroly a nastavení tlaku v nádobě se osazuje uzavírací armatura před expanzní nádobou. Za uzavírací armaturou (směrem k expanzní nádobě) již není žádný zdroj tlaku. Uzavírací armatura je na straně nádoby osazena výpustným kohoutem. Při dimenzování tlakové expanzní nádoby je zapotřebí mít na zřeteli skutečnost, že pokud dosáhne součin objemu nádrže [L] a jejího konstrukčního tlaku [MPa] hodnoty 10 a více, jedná se již o vyhrazené tlakové zařízení, tzv. TNS (tlakovou nádobu stabilní). Tato pak podléhá ročním revizím, musí být občasně obsluhována osobou s platným osvědčením, požaduje se rovněž vedení provozního deníku. Proto je velmi vhodné se výše uvedenému vyhnout, i za cenu osazení několika samostatných menších expanzních nádob. Velikosti expanzní nádoby (VN) závisí na množství vody v systému, hydrostatické výšce, otevíracím přetlaku pojistného ventilu (p e ), rozdílu teplot mezi maximální a minimální střední teplotou vody, požadované minimální vodní rezervě. Minimální vodní rezerva (Vv) musí být min. 0,5% z celkového objemu soustavy, minimálně alespoň 3 L. Minimální tlak vody v systému ÚV a plnicí tlak expanzní nádoby na straně plynu se nastavuje podle hydrostatického tlaku v systému, respektive podle jeho výšky. Minimální přetlak plynu v prázdné expanzní nádobě volíme o 0,03 MPa vyšší, jako je hydrostatický tlak v systému. Minimální tlak vody v systému ÚV volíme minimálně o 0,06 MPa (6 m vodního sloupce) vyšší, než je hydrostatický tlak v systému. Pokud nám to velikost expanzní nádoby umožňuje, volíme minimální tlak vody v systému přiměřeně vyšší, snižují se tím nároky na četnost kontrol stavu vody a tlaku v expanzní nádrži a doplňování do systému. Expanzní objem soustavy (Ve) se vypočte jako součin objemu vody v soustavě (VA) a roztažnosti vody (e). Pro střední teplotu 80 C koef. e = 0,0287, pro 60 C koef. e = 0,0168, pro 40 C koef. e = 0,0074. Velikost expanzní nádoby VN = (Vv + Ve) x Df Df... tlakový faktor Df = (p e + 1) / (p e - p 0 ) hodnoty p e, p 0 dosazovány v barech, relativní přetlak oproti atmosférickému tlaku. Pro aplikace v běžných rodinných domcích, kde není nainstalována akumulační nádrž, dostačuje s rezervou expanzní nádoba o objemu 25 L. Při konstrukčním tlaku 0,3 MPa nádrž splňuje podmínku součinu objemu a tlaku do hodnoty 10. Větší vodní rezerva je zde velmi vhodná. Přetlak plynu v nádobě má být upravován každoročně, v praxi to není vždy dodržováno. Při větším objemu nádoby jsou na delší dobu pokryty drobné úniky vody při odvzdušňování aj. Přetlak plynu se u všech expanzních nádob průběžně pomalu snižuje. Doporučeno je použití kvalitních nádob s membránou či vakem z materiálu polybutylen, který má výrazně nižší difúzi molekul vzduchu do vody oproti běžnému materiálu EPDM. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 89 V případě akumulační nádrže je nutno uvažovat s objemem expanzních nádob 43 L na každých 500 L jejího objemu. Pokud je do nádrže zavedeno teplo za solárních kolektoru, může její teplota dosáhnout přes 90 C, nutno objem ještě o něco zvýšit. Uvedené platí pro rodinný dům s hydrostatickou výškou otopného systému do 5 m a pojistným ventilem 250 kpa. Pro hydrostatickou výšku 7 m je pak nutný objem expanzních nádob 49 L na 500 L objemu akumulační nádrže. Do uvedených objemů je nutno započíst také kotel a systém ÚV. Každou akumulační nádrž, která může být ohrožena zdrojem tlaku (viz. předchozí oddíl), nutno osadit pojistným ventilem, dimenzovaným na pojistný tlak a výkon. Obvykle zde vyhoví typ DUCO 1/2 x 1/2. Akumulační nádrž je vhodné doplnit samostatnou expanzní nádobou, ve schématech tato zakreslena šedě Expanzní nádoba pro zásobníkový ohřívač TV Pro ohřev TV v zásobníkovém ohřívači je vhodné osadit na přívodní stranu expanzní nádobu. Tato slouží pro odstranění úkapů vody pojistným ventilem vlivem její roztažnosti při ohřevu. Pro nejběžnější aplikace, kdy je osazen pojistný ventil s otevíracím přetlakem 0,6 MPa, tlak ve vodovodním řadu je pod 0,3 MPa, postačuje objem expanzní nádoby 5 L / 100 L objemu ohřívače. Plnicí tlak na straně plynu 0,3 MPa. 2.8 Akumulační nádoba a zásobníkový ohřívač TV Jedná se o tlakové nádoby. Obecně toto zařízení nespadá do kategorie vyhrazených tlakových zařízení, pokud výrobce neurčí jinak. Na jejich provoz se vztahuje nařízení vlády 378/2001, které předepisuje četnost kontrol 1 x ročně ( 4). Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 910 3 Základní údaje kotlů 3.1 EKORET SAPHIR Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním a modulací výkonu. Vyrábí se ve dvou výkonových variantách: EKORET SAPHIR 15 a EKORET SAPHIR 25 s výkonem 15 kw a 22 kw v pravém provedení s možností přestavby na levé provedení. Přednosti kotle: automatický provoz kotle, ekvitermní řízení jednoho topného okruhu a příprava TV vestavěnou regulací minimalizována spotřeba elektrické energie použitím ploché převodovky pro podavač paliva a řízeného ventilátoru s modulací otáček v závislosti na požadovaném výkonu dlouhodobě ověřená konstrukce litinového kotlového tělesa, vysoká životnost vodou chlazený podstavec pro maximální využití energie, obsažené v palivu mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba možnost spalování více druhů paliva nízké provozní náklady vysoká účinnost nízké emise Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1011 3.1.1 Technické údaje kotle EKORET SAPHIR Rozměry, technické parametry kotle EKORET SAPHIR EKORET SAPHIR 15 3 čl. EKORET SAPHIR 25-5 čl. Hmotnost kotle včetně malého zásobníku kg Hmotnost kotle včetně velkého zásobníku kg Obsah vodního prostoru dm 3 34,1 45,5 Průměr kouřového hrdla mm Kapacita zásobníku paliva malý dm Kapacita zásobníku paliva velký dm Rozměry kotle s malým zásobníkem: šířka x hloubka x výška (šířka bez automatiky) mm 1218 x 693 x x 693 x 1592 Rozměry kotle s velkým zásobníkem: šířka x hloubka x výška (šířka bez automatiky) mm 1867 x 693 x x 693 x 1592 Rozměry plnícího otvoru malý zásobník mm 422 x x 545 Rozměry plnícího otvoru velký zásobník mm 422 x x 1210 Pracovní přetlak vody kpa Zkušební přetlak vody kpa Doporuč. provozní teplota topné vody C Minimální teplota vratné vody C Hydraulická ztráta kotle (při T 20 K) Pa Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Komínový tah Pa Přípojky kotle - topná voda Js G 1 1/2 G 1 1/2 - vratná voda Js G 1 1/2 G 1 1/2 Dodávaná termostatická armatura ESBE VTC 312/45 1 vnější závit Připojovací napětí 1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S Elektrický příkon (ventilátor + motor) W 100 Elektrické krytí IP 40 Tepelně technické parametry kotle EKORET SAPHIR 15 ČERNÉ UHLÍ HNĚDÉ UHLÍ PELETY Jmenovitý výkon, modulace % kw Spotřeba paliva kg.h -1 2,58 3,34 3,8 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 25,16 19,17 16,78 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,13 0,10 0,70 Doba hoření při jmenov. výkonu malý zásobník h 67 h 40 min 52 h 30 min 41 h 50 min Doba hoření při jmenov. výkonu velký zásobník h 132 h 49 min 103 h 82 h 7 min Účinnost % až 83,2 až 84,3 až 84,7 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,010-0,014 0,011-0,016 0,011-0,016 Třída kotle Tepelně technické parametry kotle EKORET SAPHIR 25 ČERNÉ UHLÍ HNĚDÉ UHLÍ PELETY Jmenovitý výkon, modulace % kw Spotřeba paliva kg.h -1 3,65 4,72 5,45 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 25,16 19,17 16,78 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,13 0,10 0,70 Doba hoření při jmen. výkonu malý zásobník h 45 h 50 min 35 h 30 min 25 h 10 min Doba hoření při jmen. výkonu velký zásobník h 90 h 10 min 69 h 40 min 49 h 24 min Účinnost % až 86,4 až 87,7 až 86,6 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,011-0,015 0,012-0,017 0,010-0,016 Třída kotle Uvedené hodnoty jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění. Tepelně-technické parametry se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1112 3.1.2 Konstrukce kotle EKORET SAPHIR Kotel se vyrábí v pravém nebo levém provedení s možností vzájemné přestavby. Hlavní částí kotle je litinové těleso (3-článkové, 4-článkové), které stojí na svařovaném, vodou chlazeném podstavci z ocelových plechů. V kanálech litinového tělesa jsou vloženy turbulátory. Jejich počet lze snížit v případě nutnosti zvýšení teploty spalin apod. Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem, který je tvořen litinovým roštem, keramickými deskami, obloukem a retortou. Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem přes retortu na litinový rošt. Keramické desky usměrňují hoření, snižují úletovou prašnost, odrážejí teplo zpět do hořáku a napomáhají tak k dokonalému spalování. Zapálení hořáku se provede ručně. Mimo požadavek odběru tepla se kotel automaticky udržuje v pohotovostním stavu s minimálním žhnoucím množstvím paliva v hořáku nebo na nastavené minimální teplotě. Pod spalovací komorou je popelníková zásuvka. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podávacího zařízení. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden dvěma přírubami s vnějším závitem G 1 1/2 pro připojení k otopnému systému. Vývod se závitem G 1/2 slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. Na litinovém tělese je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína. Součástí dodávky kotle je rovněž termostatická směšovací armatura ESBE pro udržování teploty vratné vody, viz tabulka technické parametry. Kotel je vybaven automatickým hasicím zařízením. Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody s připojením 1/2. Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 C) ventil otevře přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva. Následně se zastaví přívod vody. Kotel je osazen regulací SIEMENS SAPHIR ACX Schéma zapojení je uvedeno v příslušném oddíle vždy pro konkrétní použité hydraulické schéma Hlavní rozměry kotle EKORET SAPHIR, instalace (pravé provedení) Minimální výška kotelny mm (2050 mm nad podestou) Délka Malý zásobník Velký zásobník L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1213 Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN ed. 2, před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min mm, minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm, na straně zásobníku paliva mezera min mm pro případ vyjmutí podávacího šneku, minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm, nad kotlem alespoň 450 mm pro možnost čištění konvekční plochy výměníku. min. výška nad podestou 2050 mm Umístění kotle vzhledem k elektrické síti: kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná. Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Spotřeba vzduchu kotle EKORET SAPHIR 15 činí cca 45 m 3. h -1, spotřeba vzduchu kotle EKORET SAPHIR 25 činí cca 75 m 3. h -1. Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění vzduchu v otvorech cca 0,5-1 m/sec. Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny, v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy, druhý pod stropem, součtová velikost otvorů 0,015 m 2 pro kotel EKORET SAPHIR 15 a 0,025 m 2 pro kotel EKORET SAPHIR 25. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1314 3.2 VULCANUS Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním a modulací výkonu. Vyrábí se ve čtyřech výkonových variantách: 20 kw, 25 kw, 30 kw, 35, kw v pravém nebo levém provedení. Přednosti kotle: automatický provoz kotle, ekvitermní řízení jednoho topného okruhu a příprava TV vestavěnou regulací minimalizována spotřeba elektrické energie použitím ploché převodovky pro podavač paliva a řízeného ventilátoru s modulací otáček v závislosti na požadovaném výkonu dlouhodobě ověřená konstrukce litinového kotlového tělesa, vysoká životnost vodou chlazený podstavec pro maximální využití energie, obsažené v palivu mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba možnost spalování více druhů paliva nízké provozní náklady vysoká účinnost nízké emise Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1415 3.2.1 Technické údaje kotle VULCANUS Rozměry, technické parametry kotle VULCANUS Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Hmotnost - malý zásobník kg velký zásobník kg Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 Průměr kouřového hrdla mm 156 Kapacita malého zásobníku paliva dm Kapacita velkého zásobníku paliva dm Šířka kotle s malým zásobníkem paliva: mm 1335 mm vč. automatiky, 1169 bez automatiky Šířka kotle s velkým zásobníkem paliva: mm 1986 vč. automatiky, 1817 bez automatiky Hloubka kotle - celková, vč. kouř. nástavce mm Výška kotle mm 1592 Výška kotle s otevřeným zásobníkem mm 1931 Rozměry plnícího otvoru malý zásobník mm 422 x 545 Rozměry plnícího otvoru velký zásobník mm 422 x 1210 Třída kotle dle EN Maximální provozní přetlak vody kpa 250 Zkušební provozní přetlak vody kpa 500 Doporuč. provozní teplota topné vody C Minimální teplota vratné vody C Hydraulická ztráta kotle mbar 0,72 0,96 1,32 1,59 Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Komínový tah Pa Přípojky kotle - topná voda Js G 2 - vratná voda Js G 2 Připojovací napětí 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S Elektrický příkon W 100 Elektrické krytí IP 44 Součástí dodávky kotle je termostatická směšovací armatura pro udržování teploty vratné vody. Ke kotli VULCANUS 4 čl. - ESBE typ VTC 312/45 1 vnější závit Ke kotli VULCANUS 5-7 čl. - ESBE typ VTC 512/50 1 ¼ vnější závit Dále uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění. Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Tepelně technické parametry kotle VULCANUS při spalování černého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 3,4 4,21 5 5,8 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,03 1,28 1,52 1,76 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,13 0,13 0,13 0,13 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 25,1 25,1 25,1 25,1 Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník h 45 h 10 min 36 h 30 min 30 h 35 min 26 h 25 min Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník h 88 h 40 min 71 h 35 min 60 h 15 min 52 h Účinnost % až 84,2 až 85 až 86 až 87 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,007 0,014 0,010 0,017 0,012 0,021 0,014 0,024 Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1516 Tepelně technické parametry kotle VULCANUS při spalování hnědého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 4,5 5,6 6,65 7,65 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,4 1,7 2,02 2,32 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,1 0,1 0,1 0,1 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 19,17 19,17 19,17 19,17 Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník h 36 h 15 min 29 h 10 min 24 h 30 min 21 h 15 min Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník h 71 h 30 min 57 h 20 min 48 h 15 min 42 h Účinnost % až 83,1 až 85 až 87 až 89 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,007 0,015 0,009 0,019 0,011 0,022 0,013 0,025 Tepelně technické parametry kotle při spalování VULCANUS dřevních pelet Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 4,85 6,06 7,26 8,47 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,5 1,84 2,21 2,57 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,35 0,35 0,35 0,35 Výhřevnost paliva MJ.kg Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník h 27 h 10 min 21 h 45 min 18 h 10 min 15 h 30 min Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník h 53 h 20 min 42 h 40 min 35 h 35 min 30 h 30 min Účinnost % až 87,3 až 87,4 až 87,5 až 87,5 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,007 0,015 0,009 0,018 0,010 0,022 0,012 0, Konstrukce kotle VULCANUS Kotel se vyrábí v pravém provedení s možností přestavby na levé provedení. Hlavní částí kotle je litinové těleso, které stojí na svařovaném, vodou chlazeném podstavci z ocelových plechů. Kotlové těleso je sestaveno z článků spojených pomocí nalisovaných kotlových vsuvek o průměru 56 mm a zajištěno kotevními šrouby. Články vytvářejí spalovací prostor, vodní prostor a konvekční část. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden přírubami 2. Zadní článek kotle má v horní části kouřový nástavec a přírubu topné vody, v dolní části podstavce kotle je příruba vratné vody. K přednímu článku jsou připevněna čisticí dvířka a k podstavci popelníková dvířka. Za čisticími dvířky ve střední části kotle je umístěn sklopný rošt. Pod litinovým tělesem je umístěn hořák se směšovačem, který je tvořen litinovým roštem a retortou. Přísun paliva je proveden ze zásobníku šnekovým podavačem ústícím do retorty na litinový rošt. Keramické desky, deflektor a přepážky spalovacího prostoru usměrňují hoření, snižují úletovou prašnost a napomáhají tak k dokonalému spalování. Zapálení hořáku se provede ručně. Mimo požadavek odběru tepla se kotel automaticky udržuje v pohotovostním stavu s minimálním žhnoucím množstvím paliva v hořáku, nebo je udržován na minimální nastavené teplotě. Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podavače paliva. Ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn za zásobníkem paliva a napojen na hořák. Ventilátor je řízen modulačně regulátorem SAPHIR v závislosti na požadovaném výkonu. Vstup a výstup topné vody je situován v zadní části kotle a je proveden dvěma přírubami 2 pro připojení k otopnému systému. Vývod se závitem G 1/2 slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. Na litinovém tělese je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1617 Kotel je vybaven automatickým hasicím zařízením. Ve víku čisticího otvoru je trubka pro přívod vody s připojením 1/2. Dojde-li k prohoření paliva do podavače (teplota na podavači dosáhne 95 C) ventil otevře přívod studené vody do násypky a dojde k uhašení hořícího paliva. Následně se zastaví přívod vody. Kotel je osazen regulací SIEMENS SAPHIR ACX Schéma zapojení je uvedeno v příslušném oddíle vždy pro konkrétní použité hydraulické schéma Hlavní rozměry kotle VULCANUS, instalace (pravé provedení) Minimální výška kotelny mm (2050 mm nad podestou) Délky L [mm] L1 [mm] Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1718 Tabulka hodnot spotřeby vzduchu a velikosti větracích otvorů. počet článků Spotřeba vzduchu [m 3.h -1 ] Součtová velikost otvorů [m 2 ] 0,02 0,025 0,03 0,035 Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: základní prostředí AA5/AB5 dle ČSN ed. 2, před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min mm, minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm, na straně zásobníku paliva mezera min mm pro případ vyjmutí podávacího šneku, minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm, min. výška nad podestou 2050 mm Umístění kotle vzhledem k elektrické síti: kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná. Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Spotřeba vzduchu kotle VULCANUS je uvedena v tabulce na předchozí straně pod výkresem kotle. Pro dimenzování otvorů pro přívod vzduchu a odvětrání kotelny je základním vodítkem rychlost proudění vzduchu v otvorech cca 0,5-1 m/sec. Větrání kotelny je nutno dimenzovat také s ohledem na vývin tepla z provozu kotle a strojního zařízení kotelny, v návaznosti na tepelnou ztrátu místnosti. Větrací zařízení musí umožňovat také intenzivní odvětrání prostoru, při provozu s ručním přikládáním může dojít k zakouření kotelny. Za běžných podmínek postačuje dvojice otvorů; jeden u podlahy, druhý pod stropem, součtová velikost otvorů dle tabulky. Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1819 3.3 HERCULES DUO Kotel na více druhů paliva s automatickým přikládáním a možností nastavení výkonu v rozsahu %. Vyrábí se ve čtyřech výkonových variantách: 20 kw, 25 kw, 30 kw, 35, kw v pravém provedení s možností přestavby na levé provedení.. Přednosti kotle: automatický provoz kotle a příprava TV vestavěnou regulací minimalizována spotřeba elektrické energie použitím ploché převodovky pro podavač paliva dlouhodobě ověřená konstrukce litinového kotlového tělesa, vysoká životnost vodou chlazený podstavec pro maximální využití energie, obsažené v palivu mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba možnost spalování více druhů paliva nízké provozní náklady vysoká účinnost nízké emise Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 1920 3.3.1 Technické údaje kotle HERCULES DUO Rozměry, technické parametry kotle HERCULES DUO Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Hmotnost - malý zásobník kg velký zásobník kg Obsah vody l 60 71,9 83,8 95,8 Průměr kouřového hrdla mm 156 Kapacita malého zásobníku paliva dm Kapacita velkého zásobníku paliva dm Šířka kotle s malým zásobníkem paliva: mm 1335 mm vč. automatiky, 1169 bez automatiky Šířka kotle s velkým zásobníkem paliva: mm 1986 vč. automatiky, 1817 bez automatiky Hloubka kotle - celková, vč. kouř. nástavce mm Výška kotle mm 1592 Výška kotle s otevřeným zásobníkem mm 1931 Rozměry plnícího otvoru malý zásobník mm 422 x 545 Rozměry plnícího otvoru velký zásobník mm 422 x 1210 Třída kotle dle EN Maximální provozní přetlak vody kpa 250 Zkušební provozní přetlak vody kpa 500 Doporuč. provozní teplota topné vody C Minimální teplota vratné vody C Hydraulická ztráta kotle mbar 0,72 0,96 1,32 1,59 Hladina hluku db Nepřesahuje hladinu 65 db (A) Komínový tah Pa Přípojky kotle - topná voda Js G 2 - vratná voda Js G 2 Připojovací napětí 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN - S Elektrický příkon W 100 Elektrické krytí IP 44 Součástí dodávky kotle je termostatická směšovací armatura pro udržování teploty vratné vody. Ke kotli HERCULES DUO 4 čl. - ESBE typ VTC 312/45 1 vnější závit Ke kotli HERCULES DUO 5-7 čl. - ESBE typ VTC 512/50 1 ¼ vnější závit Dále uvedené tepelně-technické parametry jsou závislé na zkušebním palivu a s rozdílným palivem se mění. Tyto se mění v závislosti na druhu, kvalitě a vlhkosti používaného paliva. Tepelně technické parametry kotle HERCULES DUO při spalování černého uhlí Velikost 4 čl. 5 čl. 6 čl. 7 čl. Jmenovitý výkon kw Regulovaný výkon kw , ,5-35 Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg.h -1 3,4 4,21 5 5,8 Spotřeba paliva při minimálním výkonu kg.h -1 1,03 1,28 1,52 1,76 Spotřeba paliva v udržovacím režimu kg.h -1 0,13 0,13 0,13 0,13 Výhřevnost paliva MJ.kg -1 25,1 25,1 25,1 25,1 Doba hoření při jmenovitém výkonu - malý zásobník h 45 h 10 min 36 h 30 min 30 h 35 min 26 h 25 min Doba hoření při jmenovitém výkonu - velký zásobník h 88 h 40 min 71 h 35 min 60 h 15 min 52 h Účinnost % až 84,2 až 85 až 86 až 87 Teplota spalin C Hmotnostní průtok spalin na výstupu kg.s -1 0,007 0,014 0,010 0,017 0,012 0,021 0,014 0,024 Projekční podklady VIADRUS - automatické kotle na tuhá paliva do 50 kw - 05/2013, strana č. 20 Zobrazit více
Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle CZ_2016_49 CZ_2016_28 Obsah: str. 1 Použití a přednosti kotle... 3 2 Technické údaje kotle po přestavbě... Více PROJEKČNÍ PODKLADY - LITINOVÉ KOTLE VIADRUS S VÝKONEM OD 8 KW DO 750 KW NA ZEMNÍ PLYN A TOEL
PROJEKČNÍ PODKLADY - LITINOVÉ KOTLE VIADRUS S VÝKONEM OD 8 KW DO 750 KW NA ZEMNÍ PLYN A TOEL 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva a hořáky, kotelny 5 2.1.1 Kotelna 5 2.1.2 Rozšíření Více Kotle na tuhá paliva. www.viadrus.cz
Kotle na tuhá paliva www.viadrus.cz Kotle na tuhá paliva Hercules U26 model 2010 litinový kotel na pevná paliva Hercules U24 litinový odhořívací kotel na pevná paliva možnost spalování dřeva vyšší vlhkosti Více Plynové kotle. www.viadrus.cz
Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká Více NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ
NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou Více NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE
PŘESTAVBOVÁ Hercules SADA U26 KOTLE VIADRUS HERCULES Návod k obsluze U 26 NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... Více DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn
Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou Více PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.
PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 5 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 7 2.1 Paliva...7 2.2 Požadavky na otopný systém...8 2.3 Odvod spalin...8 Více www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124
www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat Více HERCULES U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva ruční přikládání
HERCULES U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ Hercules U 26 Litinový prohořívací kotel na tuhá paliva Hercules U 26 je určen ke spalování Více Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25
1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ Více PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 NA HERCULES DUO nebo VULCANUS Návod k přestavbě kotle
Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE VIADRUS HERCULES U 26 NA HERCULES DUO nebo VULCANUS Návod k přestavbě kotle CZ_2015_41 CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... Více PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA.
PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 4 2.1 Požadavky na otopný systém 5 2.2 Přívod vzduchu, odvod spalin, kotelna 5 Více 1885-2005 PREZENTACE
1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací Více DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva
Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý Více Zplynovací kotle na uhlí a dřevo
Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování Více ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna. Více Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle
Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné Více VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw
VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a Více tel.: ,
www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 73 7 89, 731 6 1 EKOSCROLL ALFA Automatický kotel nové generace na tuhá paliva s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech a pelet. V kotli je možné Více Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9
VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý Více Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle
Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění. Více Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva
Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva PLYNOVÉ KOTLE ELEKTROKOTLE TUHÁ PALIVA KONDENZAČNÍ KOTLE Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Oblíbený ocelový kotel se stal ikonou českého Více Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle
Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... Více KOTLE NA PEVNÁ PALIVA
KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí, Více Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2
Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného Více ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna. Více Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv
Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle Více Teplo pro váš domov od roku 1888
produktový katalog Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů Více Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,
Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna Více Teplo pro váš domov od roku 1888
PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů Více Ekologické zplynovací kotle na dřevo
Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného Více ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator
18S, 22S, 25S, 32S, 50S, 75SE, 40SX, ATMOS Dřevoplyn ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO 20GS, 25GS, 32GS, 40GS, ATMOS Generator Ekologické zplynovací kotle na dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu Více Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro
Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění Více Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro
Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený Více Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů
Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování Více BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída
NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line Více TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly Více Vážení zákazníci
Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA, bylo Více Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1
Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel. Více PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA.
PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Požadavky na otopný systém 5 2.2 Přívod vzduchu, odvod spalin, kotelna 6 Více Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus
Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle Více Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody
Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím Více Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA
Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4 Více Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.
Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Teplovodní kotle. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1221_teplovodní_kotle_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název Více Závěsné kondenzační kotle
Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající Více TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ
K O M B I N O V A N É K O T L E TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ TEPLOVODNÍ KOTLE - ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 P a D 45 P jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domků peletami a dřevem jako náhradním Více NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání
VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup Více nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku
nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A Více Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus
Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři Více PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle
Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... Více Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus
Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná Více LADAN. Zplyňovací kotle na dřevo
LADAN Zplyňovací kotle na dřevo Výrobce se zabývá výrobou ekologických zplyňovacích kotlů na kusové dřevo. Kotle vyrábí dle modelu v rozsahu výkonu 8 42 kw a na základě dlouholetých zkušeností z kvalitních Více Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda
Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil Více Teplo pro váš domov od roku 1888
PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI VIADRUS KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů Více Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3
Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu. Více Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus
Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota Více KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S
NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI KOTEL SPORÁK NA TUHÁ PALIVA TEMY S Dovozce: PechaSan spol. s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice Tel: 383411511 Fax: 383411512 www.pechasan.cz OBRÁZEK 1 a OBRÁZEK 2 TEMY S 15, Více DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel
Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci Více THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE
AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem Více MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE
AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů Více Vitodens 242-F, typ FB2A. 2.1 Popis výrobku
Vitodens 4-F, typ FBA.1 Popis výrobku A Topné plochy Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost při dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru B Modulovaný Více Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv
Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů Více & S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště
Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým Více 1. Technické informace
VIADRUS HERCULES Hercules U U26 24 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Návod k KOTLE obsluze Obsah: str. 1. Technické informace... 3 1.1 Použití... 3 1.2 Přednosti kotle... 3 1.3 Technické údaje kotle... 4 1.4 Více Související předpisy a návody:
Sešit 3 Technické parametry kotla VERNER 302, 492, 602 VÝROBCE: PONST spol. s r.o., Na Potůčkách 163, 757 01 Valašské Meziříčí, ČESKÁ REPUBLIK tel.:+420 571 688 180, fax +420 571 688 115, e-mail: ponast@ponast.cz. Více NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE KOTLE VIADRUS HERCULES U24
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE KOTLE VIADRUS HERCULES U24 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení univerzálního kotle VIADRUS HERCULES U 24 a tím za projevenou důvěru k firmě ŽDB GROUP a.s.bohumín, Závod Více Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA
2 Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA, Více Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus
Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus Více Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw
Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOLIGNO 250-F Plně automatický topný kotel ke spalování suchých dřevních Více Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.
Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění Více Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1
turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové Více Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle
Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární Více THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A
TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v Více THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A
THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw. Více Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus
Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro Více STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE
STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19 Více Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.
Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice Více Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody
Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější Více Projekční podklady. Zásobníky THERM, OKH, OKC
ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC technický popis zásobníků Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů 60/S, 60/Z, 100/S a 100 S/B je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu Více Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva
Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva ELEKTROKOTLE TUHÁ PALIVA Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Kotle na pevná paliva se pod značkou Dakon vyrábí na Krnovsku již více než Více Hoval SolarCompact (300-500) Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval SolarCompact (300-500)
Solární ohřívač se solární sestavou na vratné vodě Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval SolarCompact (300-500) pro solární ohřev a ohřev kotlem Ohřívač ocelový ohřívač s vnitřním smaltováním 2 pevně vestavěné Více Solární systémy. aurostep Solar Set 1
Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová Více DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn
Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být Více Hladina hluku [db] < 55 < 55
Technické údaje CLEO K, T VIADRUS CLEO K CLEO T ZP Kategorie spotřebiče [-] I2H I2H Provedení B11BS C12 Hmotnost [kg] 40 40 Objem expanzní nádoby [l] 8 8 Rozměry kotle - šířka [mm] 460 460 - hloubka [mm] Více Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem
Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní Více Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER
Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá Více Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08
1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý Více Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace
Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až Více Montáž přestavbové sady s přestavbovým balíčkem na VIADRUS U26 - kotel s automatickým podáváním
Montáž přestavbové sady s přestavbovým balíčkem na VIADRUS U26 - kotel s automatickým podáváním - 1 - Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru při zakoupení přestavbové sady od společnosti KOVARSON Více PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):
Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných Více VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus
s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů Více Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw
Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním Více Teplo pro váš domov od roku 1888
PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů Více VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus
s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Více Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1
Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali Více Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG
TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: čl. 6
 čl. 7
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7
 čl. 5
 čl. 6
 čl. 7