Source: http://docplayer.fr/2286509-Les-solutions-rt2012-residentiel-individuel-et-collectif.html
Timestamp: 2016-10-22 12:16:49+00:00

Document:
⭐Les solutions RT2012 résidentiel individuel et collectif
Download "Les solutions RT2012 résidentiel individuel et collectif"
1 Les solutions RT2012 résidentiel individuel et collectif2 Consommez mieux avec moins Dans le contexte réglementaire, vivez l éco-efficacité au quotidien grâce aux solutions Hager qui affichent et mesurent les consommations et qui peuvent apporter 50%. Optimiser les consommations avec Hager, c est aussi encourager le développement des énergies renouvelables dans la filière électrique en proposant des coffrets de protection des installations photovoltaïques. A travers une offre innovante d e-mobilité, l entreprise s attache à développer des infrastructures de recharge conviviales et sécurisées pour le résidentiel. Le résidentiel Hager, notre savoir-faire3 Les enjeux de la RT2012 La RT2005 conduisait à une consommation de l ordre de 120 à 150 kwhep/m 2 /an. La RT2012 divise par trois cet objectif (50 kwhep/m 2 /an). Elle est en vigueur pour tous les permis de construire depuis le 1 er janvier Afin que vous puissiez tirer profit de l évolution de la réglementation, Hager vous guide en vous proposant des solutions pour y répondre, des formations adaptées et des témoignages d experts. Quels changements sont impliqués par la RT2012? Philippe Pelletier Avocat et président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle Interview exclusive La RT2012 essaie d accompagner un mouvement vers la construction de bâtiments basse consommation en privilégiant la définition des performances à atteindre plutôt qu en alignant des moyens à mettre en œuvre. Au risque d être caricatural, on peut dire que la RT2005 disait aux constructeurs, aux promoteurs mettez en œuvre un certain nombre d actions, nous postulons que ces actions assurent de la performance. Aujourd hui, on renverse les choses, on dit : vous avez une performance à atteindre et vous avez une assez grande liberté des moyens pour l atteindre. Comment voyez-vous l évolution de l artisanat, tous corps de métiers confondus? Pour arriver à atteindre ces niveaux de performance, il faut changer sa façon de faire dès la conception de l ouvrage. Hier, les corps de métiers pouvaient succéder les uns aux autres, chacun, dans le cadre du lot qui lui a été accordé, faisant son métier. Demain, il faut qu ils agissent ensemble parce que, si le test de perméabilité à l air est raté, ce sont tous les corps de métiers qui sont concernés. Il y a donc une responsabilité collective et il faut veiller à ce qu il y ait une meilleure coordination des équipes sur le chantier. Dans ce contexte d efficacité énergétique, quel est l apport de l installation électrique? Le comportement des utilisateurs va devoir être accompagné par des technologies nouvelles parmi lesquelles la filière électrique a sa place. L installation électrique permettra de connaître les consommations, de les différencier et d agir sur le bâtiment pour favoriser l économie et le gain de confort. Un système d occultation des ouvrants permettra en été de maintenir une certaine fraîcheur dans le bâti et en hiver de profiter des quelques rayons de soleil pour chauffer l intérieur. 14 Les fondamentaux de la RT2012 Parmi les différents secteurs économiques en France, le plus gros consommateur est bien le secteur du bâtiment avec 40% consommée en Les efforts fournis depuis 2007 ont permis de diminuer les consommations de 1% par an. Ceux-ci doivent être poursuivis dans les années à venir pour conforter ce recul. La loi Grenelle 1 fixe les objectifs de l Etat en matière de lutte contre le changement climatique dans le domaine du bâtiment : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d ici % d énergies renouvelables en 2020 parc immobilier neuf et ancien Ses objectifs d ici 2020 : 38% de consommations d énergie en moins 50% d émissions de gaz à effet de serre en moins Elle implique une évolution des exigences réglementaires de consommation énergétique des bâtiments neufs : 190* 150* <0 RT 2000 RT 2005 RT 2012 RT 2020 : 2 depuis 1974 : 3 depuis 2005 et 2012 * Consommation en en kwhep/m2/an 2 /an en résidentiel résidentiel Dynamique impulsée par grenelle Evolution prévisible hors grenelle 50* 25 Répartition des consommations moyennes chauffage 54% auxiliaire 8% éclairage eau chaude sanitaire 23% auxiliaire éclairage 25% chauffage 30% eau chaude sanitaire 30% Standard : 120 kwhep/m 2 /an chauffage 54% auxiliaire 8% éclairage eau chaude sanitaire 23% auxiliaire éclairage 25% chauffage 30% eau chaude sanitaire 30% BBC : 50 kwhep/m 2 /an La RT2012, des exigences de résultats pour un niveau de performance global La RT2012 est applicable depuis le 1er janvier 2013 pour les bâtiments neufs tertiaires et résidentiels (hors bureaux, enseignement, établissements d accueil petite enfance, bâtiments d habitation en zone ANRU applicables depuis le 28 octobre 2011). Elle est basée sur 3 exigences de performance traduites en 3 indicateurs : 1 - Bbio : la conception bioclimatique Exigence sur la valeur des consommations maximales en énergie primaire : chauffage, refroidissement, éclairage, production d eau chaude sanitaire, auxiliaires tels que pompes et ventilateurs 2 - Cep max : consommation maximale primaire Exigence de limitation des besoins en énergie du bâtiment 3 - Indice Tic : confort d été Exigence de confort d été sur la température intérieure conventionnelle dans les bâtiments non climatisés Des exigences de moyens et de contrôle renforcé, la valorisation des énergies renouvelables et le recours obligatoire de ces mêmes énergies renouvelables en maison individuelle, l affichage des consommations, les mesures d étanchéité à l air sont également les caractéristiques nouvelles de la RT6 été 7 points clés pour l électri sanitaire Pour le résidentiel individuel et collectif, la RT2012 se résume en pratique à 7 articles impactant directement votre métier : luminosité été Ce que prévoit la RT les extraits des articles chaude Affichage et mesure Consommation de la eauconsommation Art. 23 Systèmes permettant : - de mesurer ou d estimer la consommation - d informer dans le volume habitable les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation (par type, a minima selon la répartition suivante : chauffage, refroidissement, production d eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres). anitaire ion eau Chauffage, gestion et optimisation Art. 24 Une installation de chauffage comporte un ou plusieurs dispositifs d arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. uminosité chaude froidissement Energies renouvelables et eau chaude sanitaire Art. 16 Toute maison individuelle doit recourir à une source renouvelable pour la production d eau chaude sanitaire : chauffe-eau solaire individuel (CESI), chauffe-eau thermodynamique, réseau de chaleur, contribution Consommation autres des usagesenr au Consommation bâtiment, circuits chaudière pc à micro-cogénération. eau chaude circuits pc Ouvrants, confort d été Art. 21 Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans la RT2012. (CE1: concerne quasiment tous les locaux) tion eau froidissement Eclairage, adapter au juste besoin en résidentiel collectif Art Les circulations et parties communes intérieures (Art. 27) et les parcs de stationnement couverts (Art. 28) comportent un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé : - soit l abaissement de l éclairement au niveau minimum réglementaire, - soit l extinction des sources de lumière, s il n y a pas de réglementation, - et, lorsque le local a accès à l éclairage naturel, l extinction automatique du système d éclairage dès que l éclairement naturel est suffisant. eau chaude tion eau Production d électricité chaude Art. 30 La consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d eau chaude sanitaire, éclairage artificiel, auxiliaires) avant déduction de la production d électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kwhep/m²/an. circuits pc froidissement du bâti Art. 17 La perméabilité à l air de l enveloppe sous 4 Pa est inférieure ou égale à : - 0,6 m 3 /(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée - 1 m 3 /(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d habitation été 47 cien Les solutions Hager Indicateur de consommation Gestionnaire RT2012 Contacteur J/N silencieux Interface de commande Programmation digitale Programmation et/ou commande centralisée de volets roulants kallysta Détecteur de mouvement mural Détecteur de mouvement plafond Les bénéfices 8% - Sensibilisation aux consommations grâce à la visualisation en ambiance. - Comprendre et modifier les habitudes de vie pour optimiser les consommations. 10% - Economies sur tous les postes 10 %. - Gestion tarifaire de l appoint électrique du CESI ou du chauffe-eau thermodynamique dans les maisons individuelles. - Gestion tarifaire du chauffe-eau électrique dans le collectif (Art.12 majoration de 7,5 kwh/m²/an de la consommation conventionnelle maximale ). - Confort thermique et visuel à l intérieur du logement, été comme hiver. - Réduction de l inconfort d été (réduction de la température intérieure -9 C). sur la facture - Économies en hiver sur le poste chauffage 10 %. - Confort d utilisation (plus besoin d interrupteurs). - Sécurité pour les usagers (niveau de luminosité toujours suffisant). - Économies sur le sur poste la facture éclairage 25 %. - Contribuer à l objectif 20 sur % de la production facture réalisée par des énergies renouvelables. - Contribuer à l objectif réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre. 20% 8% 25% 10% - Régulation en fonction de la température intérieure pour garantir le confort des occupants. - Programmation et optimisation énergétique 30% valorisées dans le calcul RT2012 sur la facture pour 8% sur la facture s adapter au rythme de vie des occupants. Thermostat d ambiance Kit 3 volets roulants tebis.quicklink Détecteur de présence 10% 8% en plus des économies réalisées par l utilisation des EnR 8% 10% 10% Coffret de protection photovoltaïque AC Coffret de coupure photovoltaïque DC - Mise en place d une ventilation double-flux. - Réduction des fuites d air liées au passage des équipements électriques grâce à une mise en œuvre soignée. Commande de VMC 58 t d été t d été chaude Productio Gestion d chaude Production chaude chaude chaude Les solutions éco-efficac Résidentiel individuel et collectif e sanitaire e sanitaire a luminosité a luminosité Chauffage, gestion et optimisation Gestionnaire pour chauffage électrique réf. EK482 Ouvrants, confort d été Gestion des volets réf. WK305 chaude chaude Affichage et mesure des consommations Visualisation des consommations : - chauffage électrique, - chauffe-eau thermodynamique, - prises, - autres. du bâti Commande de VMC réf. WE048 réf. EK482 avec gestion chauffage électrique réf. EC430 sans gestion du chauffage 6 Consommation refroidisseme chaude9 Résidentiel collectif Gestion d éclairage en résidentiel collectif es chaude Couloir intérieur Détecteur de passage réf. EE815 ou chaude chaude Consommation chauffage chaude chaude chaude Visualisation consommation Parking couvert ou cage d escalier mation eau Détecteur étanche Production d électricité réf. EE883 ou Coffrets photovoltaïques réf. GD113PVDC réf. GD113PNAC mation eau refroidissement refroidissement Energie renouvelable on eau chaude n eau chaude Production d eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermodynamique Contacteur J/N silencieux réf. ETC225S on circuits pc 710 Appliquer la RT2012 Mesurer et afficher les co En 2013, l enjeu est de mettre en application la toute récente réglementation RT2012. Axées en priorité sur la performance énergétique, les nouvelles solutions de comptage Hager sont tout à fait en phase avec ce nouveau marché à fort potentiel. Réf. EC430 Indicateur de consommations électriques RT % 10% 30% 8% Astuces sur la de facture mise en œuvre - montage sur boîte d encastrement simple, - raccordement 2 fils non polarisés sur le boîtier modulaire. 25% Les plus Réponse à l article 23 de la RT2012 (voir page 4) Affichage dans le volume habitable Visualisation des consommations sans accès internet ni abonnement Grand écran rétro-éclairé avec affichage sur la page d accueil : - date/heure/température ambiante/température extérieure (sonde en option), - consommation totale période en cours et précédente en kwh et en - tarif en cours et à venir. Navigation intuitive Rétro-éclairage automatique avec la cellule de la détection de présence 811 Solutions éco-efficaces nsommations Gestionnaires RT2012 Réf. EK481, EK482, EK483 Les plus sur la facture Réponse aux articles 23 et 24 de la RT2012 (voir page 4) 8% Idem EC430 2 fonctions en 1 produit : indication de consommations électriques et gestion du chauffage électrique fil pilote 10% électrique de 1 à 3 zones Programmation hebdomadaire ou journalière par pas de 10 min. Gestion de l ECS 20% 25% 30% Programmation de vacances de date à date et par anticipation Fonctions d optimisation (sonde extérieure, détecteur d ouverture de fenêtre, sortie asservie au tarif, entrée téléphonique) 35% 40% 50% 45% 80% Astuces de mise en œuvre - montage sur boîte d encastrement simple, - raccordement 2 fils non polarisés sur le boîtier modulaire. 912 Afficher les consommations Afin de piloter efficacement les équipements du bâtiment, il est nécessaire de mesurer les consommations réelles d un logement, usage par usage. Les systèmes de mesure et d affichage Hager permettent aux occupants de mieux connaître leurs consommations. L utilisateur ainsi informé et mobilisé, est capable d optimiser son confort tout en réalisant des économies. 1013 Solutions éco-efficaces Navigation par poste RT2012 Article 23-5 postes à mesurer et à afficher dans le volume habitable, - à minima mensuellement. chaude Total des consommations Chauffage Refroidissement chaude chaude Autres circuits chaude Eau chaude sanitaire Prises de courant chaude chaude Et plus en détails Astuces Hager - Affichage du total, pour avoir une vision instantanée des consommations du logement, - possibilité de choisir la période de référence à afficher (jour/ mois / année). Page récapitulative RT2012 avec le détail par usage et le total, en kwh et en, avec tendance de consommation. Répartition graphique des usages RT2012, en kwh et en. Détails par usage par jour, semaine, mois et année sous forme de : - courbes en kwh, - chiffres en kwh et en. 1114 La mise en œuvre en rési Exemple pour une installation 100m 2 avec : - chauffage électrique géré par un gestionnaire RT eau chaude sanitaire produite par un chauffe-eau thermodynamique - mesure globale du compteur électrique réalisée via la télé-information. ir ire harge harge age haleur haleur ir Mesure des postes de consommations Chauffage chaude Mesure de l énergie consommée par le générateur ou les émetteurs électriques (hors régulation et auxiliaires électriques comptés dans le poste Autres ). Eau Chaude Mesure de l énergie consommée. Mise en œuvre des tores de mesure Le tore de mesure n est pas polarisé (sens de câblage) et peut être connecté indifféremment. Nombre de fils maximum par tore : - 2 x x 2,5 2-1 x x 2, x 2,5 2 mation chauffage chauffage ire utres usages utres usages age chaude chaude Prises de courant Mesure de toutes les prises de courant à usage général, ainsi que les prises de courant des circuits spécialisés (au sens de la NF C ), hors pôle de cuisson électrique (plaque, four, cuisinière). chaude Autres Calcul selon la formule : postes mesurés à retrancher de la mesure globale compteur. Lorsque plusieurs conducteurs passent dans le même tore, il est important de prêter attention au sens de passage. mation 1215 Solutions éco-efficaces dentiel Si le nombre de conducteurs est trop important Sur la rangée où il y a le plus de disjoncteurs à compter, organiser l agencement du tableau de façon à mettre l ensemble des circuits à mesurer en fin de rangée afin de placer le tore en amont du poste à mesurer (groupement de disjoncteurs). Couper la barre de pontage à cet endroit. Réaliser le pontage à l aide d un conducteur de section adapté et suffisamment long pour mettre en œuvre le tore sans difficulté, idéalement en utilisant les bornes de repiquage des disjoncteurs SanVis. Si d autres disjoncteurs de la même application (ici ex. prises) sont présents sur d autres rangées, passer les conducteurs avals de ces produits dans le même tore (attention au sens dans ce cas). tores en aval des disjoncteurs Pour choisir où installer le tore Privilégier la solution en sortie (aval) du disjoncteur la plus facile à mettre en œuvre. De plus, si le coffret de distribution est installé sur une goulotte gamma, les tores peuvent être rangés dans la goulotte. 1316 Exemples d installation Logement de 35 m 2 à 100 m 2 avec chauffage électrique fil pilote Liste de matériel 1 coffret GD318A 1 disj. branch. HDB245S 1 barre alim. KCN325 Rangée 1 1 inter. diff. CDS743F 1 disjoncteur MFS732 1 disjoncteur MFS720 2 disjoncteurs MFS710 1 parafoudre SPN715D Rangée 2 1 inter. diff. CDS742F 2 disjoncteurs MFS720 4 disjoncteurs MFS716 Rangée 3 1 inter. diff. CDS742F 1 disjoncteur MFS720 1 asser. tarif. ETS221B 1 disjoncteur MFS710 1 disjoncteur MFS702 1 gestionnaire WK322B / EK482 2 disjoncteurs MFN920 1 disjoncteur MFN910 (1) Depuis le gestionnaire. (2) Depuis la sortie ECS du gestionaire (asservissement tarifaire) (3) Solution de gestion du chauffage électrique et solution de mesure conforme à l article 23 de la RT2012 (4) Pour mise en œuvre voir page 12 (5) Au-delà de 8 kw il faut installer un ID 63 A. (6) Si nécessaire. (7) Liaison DB / tableau de répartition : - In 30/60 A section mini 16 mm 2 - In 15/45 A section mini 10 mm 2 1417 Logement de plus de 100 m 2 avec chauffage pompe à chaleur Liste de matériel 1 coffret GD413A 1 disj. branch. HDB260S 1 barre alim. KCN425 Rangée 1 1 inter. diff. CDS743F 1 disjoncteur MFS732 1 disjoncteur MFS720 2 disjoncteurs MFS710 1 disjoncteur NFT740 1 bloc. diff. BDH240 1 parafoudre SPN715D Rangée 2 1 inter. diff. CDS742F 1 disjoncteur MFS702 5 disjoncteurs MFS716 Rangée 3 1 inter. diff. CDS764F 1 disjoncteur NGT732 1 disjoncteur MFS720 1 asser. tarif. ETS221B 1 disjoncteur MFS702 1 indicateur de consommation EC430 Rangée 4 1 inter. diff. CDS742F 3 disjoncteurs MFS720 2 disjoncteurs MFS710 (1) Suivre les indications données par le fabricant de pompe à chaleur (ampérage, type C ou D). Si nécessaire, rajouter un disjoncteur pour l appoint électrique. (2) Solution de mesure conforme à l article 23 de la RT2012 (3) Pour mise en œuvre voir page 12 (4) Si nécessaire (5) En-dessous de 8 kw un ID 40 A est suffisant (6) Liaison DB / tableau de répartition : - In 30/60 A section mini 16 mm 2 (7) witty voir page 25 1518 t d été t d été chaude Productio Gestion d chaude Production chaude chaude chaude La solution éco-efficace com Résidentiel individuel e sanitaire e sanitaire Chauffage, gestion et optimisation Ouvrants, confort d été réf. TX410 + TXA022 a luminosité chaude a luminosité chaude Affichage et mesure des consommations réf. TE330 + domovea TJA451 Visualisation des consommations : - chauffage pompe à chaleur, - chauffe-eau thermodynamique, - prises, - autres. Gestion des volets réf. WKT302 Station météo réf. TG053A Etanchéité à l air du bâti 16 Commande de VMC réf. WE048 chaude19 Résidentiel collectif chaude chaude chaude Gestion de l éclairage en résidentiel collectif Couloir intérieur chaude Détecteur de passage chaude chaude réf. TCC510S mmunicante Production d électricité mation eau tebis, LA domotique Coffrets photovoltaïques réf. GD113PVDC réf. GD113PNAC mation eau n refroidissement Avec le système tebis, profiter du meilleur de la technologie pour augmenter le bénéfice d usage et optimiser la performance énergétique des bâtiments. Le système prend en charge l ensemble des fonctions électriques de l installation (éclairage, ouvrants motorisés, chauffage) et les fait interagir au travers notamment d un tableau de bord énergétique. Energie renouvelable refroidissement on eau chaude on eau chaude ion circuits pc Production d eau chaude sanitaire par chauffe-eau thermodynamique Contacteur J/N silencieux réf. ETC225S 1720 Affichage des consomma En plus de la mesure et de l affichage des consommations, l installation de systèmes intelligents de contrôle et de régulation permet d automatiser certains usages énergétiques des bâtiments et ainsi de pérenniser les économies. à omie gie à omie gie à omie gie domovea, le tableau de bord de la maison 20% Installation domotique tebis avec chauffage électrique ou eau chaude - interface de commande serveur : Cet outil donne les moyens de connaître, de comprendre 25% 40% et d agir sur la consommation électrique. 30% 35% 50% 45% 80% Les plus Visualisation sous forme de courbes de la consommation instantanée, journalière, cumulée ou en fonction d une période de référence (exprimée en kwh et/ou en ). Pour l ensemble de la maison, pièce par pièce, ou poste par poste (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant, ). 1821 tions Solution éco-efficace communicante KNX Indicateur de consommation RT2012 KNX Associé à domovea, le TE330 est une solution facile à mettre en œuvre pour répondre à la RT2012. omie acture 8% Réf. TE330 10% 20% 25% 30% 35% Les plus 40% Réponse à l article 23 de la RT2012 (voir page 4) 50% Configuration TX100 et ETS. 3 tores de comptage pour le chauffage/climatisation, l eau chaude sanitaire et les prises électriques. 45% 80% Report de l index compteur général via la télé-information. 1 entrée sonde de température (intérieure réf. EK089 ou extérieure réf. EK088). Gestionnaire RT2012 KNX Associe les fonctions de gestion du chauffage électrique fil pilote et la visualisation des consommations pour répondre à la RT % Les plus 20% 35% Réf. TXA230A Réf. EK027 sur la facture 10% Réponse aux articles 23 et 24 de la RT2012 (voir page 4) Idem TE330. Possibilité de visualiser les consommations sur le boîtier d ambiance et sur domovea. 25% 30% 40% 50% 45% 80% Réf. WKT660B 1922 KNX, le choix de Hager po les bâtiments intelligents Apporter une réponse optimisée aux exigences réglementaires de la RT2012 tout en équipant le bâtiment d une solution performante, évolutive et ouverte aux services innovants, tel est le défi relevé par Hager à travers cette nouvelle offre qui s adresse particulièrement aux bâtiments résidentiels collectifs : - une solution de base : mesure et affichage des consommations électriques et autres énergies pour une réponse à la RT2012, - une solution évolutive : possibilité d ajouter des fonctions conforts telles que gestion du chauffage, centralisation des volets roulants et centralisation de l éclairage, - une solution avec services : pour l exploitant et pour l occupant. Des services innovants Data Center Hager Services pour l exploitant Accès Web Exploitant - gestion des occupants - historique et analyse des consommations des logements et du bâtiment - gestion des communs Services pour l occupant Accès Web Occupant - visualisation des consommations - pilotage des packs domotiques Internet En local dans le logement - visualisation des consommations dans le volume habitable - packs domotiques (chauffage, éclairage, volets roulants) A noter pour les clients disposant d un système d information Lorsque les données sont envoyées à un data center tiers, le traitement et l exploitation de celles-ci se fait directement par ce tiers (bailleur social, bureau d études, promoteur immobilier, exploitant d immeuble ). Il peut ainsi optimiser la gestion de son parc immobilier et produire des services à forte valeur ajoutée pour les occupants de ses logements. La nature des données ainsi que le mécanisme d échange entre le système Hager et le système d information tiers doivent faire l objet d une analyse commune spécifique. De nombreuses données peuvent être transmises, tels que le relevé des compteurs et des consommations, le relevé de valeurs de capteurs (températures ), la surveillance des infrastructures techniques (transmission d états de fonctionnements ). 2023 ur et communicants Des donnés météo accessibles à tous les occupants Réf. TG053A Appartement n N Communs Bus TX410 TY450 TE330 calorimètre TYC702E TXA204 débitmètre Appartement n 2 Bus TX410 TY450 TE330 calorimètre débitmètre TYC702E TXA204 Appartement n 1 Bus TX410 TY450 Local technique Box internet TXA204 TE330 Serveur(s) mutualisé(s) TJA480 + alimentation calorimètre débitmètre TYC702E TE330 Bus Les plus Efficacité et gain de temps pour l intégrateur grâce aux outils dédiés aux bâtiments intelligents, entre autres : - automatisation de la configuration des serveurs TJA480, - outils de test de l installation, - publication automatique des comptes d accès pour les occupants. Confort pour l utilisateur grâce aux packs domotiques : - chauffage (ex. réf. TX410 +TXA204C), - volets roulants (ex. commandes réf. WKT421 + TRB302B + TXB202A), - éclairage (ex. commandes réf. WKT401 + TRB302B + TXB202A). 2124 Le 1 er bâtiment intelligent français choisit Hager et Bouygues Telecom Aux portes de Paris, le premier immeuble intelligent français offre des prestations à la pointe de la technologie qui génèrent confort et économie pour l ensemble des résidents. Un programme réalisé par Sodearif, filiale de Bouygues Construction, en collaboration avec Hager et Bouygues Télécom. Ce bâtiment de 50 logements destinés à la location est entièrement équipé en tebis, l offre domotique KNX de Hager. Les occupants peuvent gérer au quotidien leur installation de chauffage et production d eau chaude et visualiser leur consommation d électricité. Chaque appartement est pilotable à distance via smartphone, ce qui confère à l immeuble son statut de bâtiment intelligent ouvert aux services et prêt pour le futur. Une solution qui répond parfaitement aux exigences réglementaires de la RT2012 et qui va bien au-delà... 2225 Prenez les devants formez-vous à la RT2012 Pour atteindre de tels objectifs, le métier d électricien a besoin d évoluer. Seul le développement de compétences spécifiques pourra permettre une évolution significative dans la recherche de l efficacité énergétique. Hager propose un parcours d apprentissage adapté au niveau de compétences de chaque installateur dans le domaine de l efficacité énergétique. Il vise à faciliter l application de réflexes professionnels au quotidien sur chaque typologie de bâtiment. Installer Maîtriser Habitat et petit tertiaire Réaliser une installation électrique conforme à la RT2012 1j, en agence, 90 TTC nouveau Réaliser et paramétrer une installation KNX avec le configurateur TX100 1j, en agence, 120 TTC Réaliser vos installations VDI en conformité avec la réglementation 1j, en agence, 120 TTC Se perfectionner à l usage du TX100 et à la configuration des produits communicants KNX 1j, en agence, 120 TTC Réaliser une interface graphique KNX, avec le logiciel domovea 1j, en agence, 200 TTC Maîtriser la mise en oeuvre d un gestionnaire KNX. 1j, en agence, 120 TTC DO051I DO052I nouveau DO053I Réf. Réf. Réf. Réf. DO041I Exploiter les automatismes et les fonctions avancées du logiciel domovea 1j, en agence, 120 TTC Tertiaire Paramétrer une installation KNX avec le logiciel ETS certification KNX 5j, en agence, 1410 TTC ou, à Obernai 1230 TTC DO054I Maîtriser les fonctionnalités des produits communicants KNX avec le logiciel ETS 3j, en agence, 800 TTC ou, à Obernai 740 TTC DO057I EE060I DO0601I DO062I Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Au sein de ce parcours, un stage d une journée est consacré à la réalisation d une installation électrique conforme à la RT2012. Son objectif : savoir choisir, installer, et expliquer les solutions traditionnelles et communicantes qui répondent aux exigences de la RT2012. Pour toute information complémentaire sur nos formations, contactez-nous au : PRIX D UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE 2326 Pour aller au-delà de la RT2012 De nombreuses autres solutions Hager permettent de réduire efficacement les consommations. Chauffage - mettre le chauffage en hors-gel dès qu une fenêtre est ouverte : installer un détecteur d ouverture de fenêtre radio (réf. TRC301B) - mettre le chauffage en hors-gel pendant les vacances : utiliser le programme des vacances (réf. EK482). Gestionnaire réf. EK482 Eclairage Projecteur LED réf. TRE600 / EE600 - utiliser des lampes à économies (CFL et LED) : projecteur LED (réf. EE600 et TRE600) - faire varier les lampes, y compris les CFL et LED : variateurs résidentiels (réf. EVNxxx et TXA21xN) - mettre en place des automatismes d éclairage dans les circulations et pièces borgnes afin de ne pas laisser les lumières allumées inutilement : interrupteurs automatiques (réf. WK05x), détecteurs (réf , EE815, EE883), minuteries (réf. EMN001). Automatismes - automatiser l arrosage aux heures les moins chaudes et pendant une durée limitée : interrupteur horaire (réf. EG103B) - couper l alimentation des produits en veille : prise gigogne commandée (réf. TRC270F). Prise gigogne commandée réf. TRC270F 2427 witty, les bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides maison individuelle immeuble collectif Côté installateur : simplicité et polyvalence S appuyant sur les expériences grandeur nature réalisées à Strasbourg, Nice et Paris, en partenariat avec ERDF, Renault, Toyota, Peugeot et BMW, la gamme de bornes de charge witty est sûre et simple à installer. Destinées à devenir un équipement standard de chaque installation électrique, les bornes de charge s adaptent à tous les usages en habitat ou en tertiaire. Conçue pour respecter vos habitudes de travail, la borne de charge witty rassemble toutes les qualités de modularité et de mise en œuvre d un coffret électrique tel que vous l installez au quotidien. Le socle de fixation est prévu pour tous les types d arrivée d alimentation. Une chaînette de retenue (type convecteur) permet de maintenir la borne inclinée de façon à passer facilement le câble d alimentation de la borne. Une seule et même borne est adaptée à toutes les situations et à tous les usages : - en habitat ou en tertiaire, - dans un garage ou sur un parking, - au mur ou sur pied, - avec ou sans contrôle d accès, - pour 1 ou 2 véhicules. entreprise publique, privée, auto-partage centre commercial, hôtel Côté utilisateur : sécurité et économie La borne de charge witty a été développée sur la base de tests ergonomiques réalisés avec des utilisateurs finaux. Compte tenu des contraintes liées à la charge quotidienne, elle s utilise facilement : rangement du câble et de la fiche, bandeau lumineux indiquant l état de fonctionnement de la borne. L offre witty vient d être primée au Reddot Design Award 2013, grand prix du design parmi plus de 4600 produits testés par le plus grand jury du Reddot jamais réuni. Les bornes de charge Hager se sont particulièrement distinguées grâce à leur esthétique et leur ergonomie uniques. Leur design innovant et bien pensé répond parfaitement aux attentes du marché. 25 Montrer encore
witty, bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides Le résidentiel Hager, notre savoir-faire Spécialiste des solutions pour le résidentiel, Hager offre à ses clients le meilleur de la technologie Plus en détail witty, bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides
witty, bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides Le résidentiel Hager, notre savoir-faire Les solutions des bâtiments intelligents Consommez mieux avec moins d énergie Le choix de la simplicité Plus en détail Prenez le contrôle de votre installation!
Prenez le contrôle de l énergie! Solutions pour la performance énergétique des bâtiments Prenez le contrôle de votre installation! > Testez et développez vos connaissances sur la gestion de l énergie > Plus en détail dossiers de l'alec Maîtrise de la Demande en Électricité En savoir + pour consommer
Les dossiers de l'alec Maîtrise de la Demande en Électricité En savoir + pour consommer déc. 2013 11 SommairE k Contexte et enjeux p. 2 D'une approche sectorielle... k Usages thermiques : Chauffage, climatisation, Plus en détail Le guide des solutions. Maison Individuelle. Maison principale neuve. Une Maison facile à vivre, économe et sûre
Le guide des solutions Maison Individuelle Maison principale neuve Une Maison facile à vivre, économe et sûre 1 La maison adaptée, économe et sûre > Maison principale neuve «Chez vous» doit être l espace Plus en détail 1.3 RT 2012 du neuf à l existant 13 1.3.1 La RT dans le neuf 13 1.3.2 Le label HPE rénovation et le BBC Rénovation 13
PETIT GUIDE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE EN COPROPRIETE JANVIER 2012 Sommaire 1 Obligations réglementaires aujourd hui et pour demain 5 1.1 Les grandes lignes du Grenelle de Plus en détail EVlink. Guide 2012. Solutions de recharge pourvéhicules électriques
EVlink Guide 2012 Solutions de recharge pourvéhicules électriques Sommaire Retrouvez ce document et ses mises à jour régulières sur : www.schneider-electric.be Les enjeux liésauvéhiculeélectrique Un enjeu Plus en détail Normes, conseils et services. K4 K6 K16 K17 K18 K21 K22 Exemples d'application. K36 K38 K40 Conseils techniques
ormes, conseils et services orme et labels Règlementation Thermique RT202 K2 orme F C 400 orme F C 500 Véhicules électriques Diagnostic électrique Mise en sécurité Certification F Labels Promotelec K4 Plus en détail Rénovation Énergétique
cahier des prescriptions techniques version JUIN 2012 Date d application : 1 er septembre 2012 Label Promotelec Rénovation Énergétique Bâtiments existants : maisons individuelles et bâtiments collectifs Plus en détail Prise Directe. Accessibilité à tout, pour tous. Le journal des professionnels. 15 pages de nouveautés, en direct des fabricants!
Le journal des professionnels Prise Directe Printemps 2010 - Numéro 19 > zoom tebis de HAGER : un atout pour le handicap > interview Le marché de l accessibilité vu par un professionnel > actu cge d Les Plus en détail Infrastructures de recharge EVlink Le plein d intelligence pour la mobilité électrique
Dossier de presse Infrastructures de recharge EVlink Le plein d intelligence pour la mobilité électrique Contact Presse : Schneider Electric France Jean-Pierre Gherardi Tél. : +33 (0)4 76 60 50 24 jean-pierre.gherardi@schneider-electric.com Plus en détail Comprendre la réglementation thermique 2012 (RT2012)
Comprendre la réglementation thermique 2012 (RT2012) Sommaire 1 Un engagement fort du Grenelle de l environnement 1 Calendrier et champ d application 2 Les nouveautés 3 Les exigences 9 Les quatre niveaux Plus en détail Sommaire. Les enjeux liésauvéhiculeélectrique. Point sur la situation technique. Recommandations etréglementation. La gestion de l'énergie
Sommaire Retrouvez ce document et ses mises à jour régulières sur : Les enjeux liésauvéhiculeélectrique Un enjeu sociétal... 2 Des solutions de recharge sécurisées et intelligentes... 3 Une opportunité Plus en détail Chauffage et eau chaude en copropriété
Chauffage et eau chaude en copropriété GrDF vous accompagne dans votre projet de conversion au gaz naturel Loi Grenelle, quels impacts sur les copropriétés? GrDF s engage à vos côtés, à toutes les étapes Plus en détail witty, bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides
witty, bornes de charge pour véhicules électriques ou hybrides Le résidentiel Hager, notre savoir-faire Les solutions des bâtiments intelligents Consommez mieux avec moins d énergie Le choix de la simplicité Plus en détail Les électriciens en 2025
les cahiers de tendances de l artisanat du bâtiment Collection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 3 Les électriciens en 2025 sommaire les cahiers de tendances de l artisanat du bâtiment 2-3 vous aujourd hui p. 6 Vos Plus en détail Vers le label BBC dans l habitat existant
Collection DolceVita Solutions 4 Rénovation Economies Collection DolceVita Vers le label BBC dans l habitat existant GDF SUEZ DolceVita Axelle Lima axelle.lima@gdfsuez.com Tél. : +33 (0)1 56 54 47 88 Les Plus en détail ecartec 2013 Infrastructures de recharge EVlink Pour vous brancher sur la mobilité électrique, faites le plein de sérénité
Dossier de presse ecartec 2013 Infrastructures de recharge EVlink Pour vous brancher sur la mobilité électrique, faites le plein de sérénité Contact Presse : Schneider Electric France Jean-Pierre Gherardi Plus en détail rénovation énergétique en copropriété
Économies d énergie, confort, revalorisation du patrimoine : rénovation énergétique en copropriété PLAN L HABITAT COLLECTIF SOMMAIRE Économies d énergie, confort, revalorisation du patrimoine : rénovation Plus en détail Réussir un projet de Bâtiment Basse Consommation
Réussir un projet de Bâtiment Basse Consommation Des clés pour des logements neufs confortables et économes en énergie Guide à destination des professionnels du bâtiment Préface effinergie pour agir ensemble Plus en détail RAPPORT D'AUDIT ENERGETIQUE
RAPPORT D'AUDIT ENERGETIQUE Résidence du coteau 5 avenue Aristide Briand 94240 L HAY LES ROSES Rédigé par : MAXIME TERRIER Chef de Projet : NATHALIE TAILLADE 1. Préambule. 2 Le Bâtiment Existant 3 2. Présentation Plus en détail > Guide pratique. de l installation électrique. fficacité nergétique
> Guide pratique de l installation électrique fficacité nergétique Cher client, Nous vous remercions d'avoir équipé votre logement de matériel Schneider Electric. Société Française, leader sur le marché Plus en détail Étude de cas. 3731_3_16_C13.indd 327 15/10/07 11:24:15
13 Étude de cas Plutôt que de décrire la maison du prochain millénaire, nous présentons dans ce chapitre un projet exemplaire regroupant un grand nombre de fonctions innovantes que nous pouvons réaliser Plus en détail FilPilote. Devenir Expert. en Rénovation Énergétique ACTUALITÉ LE JOURNAL DE PROMOTELEC POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L ÉLECTRICITÉ
NUMÉRO 47 - JUIN 2009 LE JOURNAL DE PROMOTELEC POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L ÉLECTRICITÉ ACTUALITÉ Devenir Expert en Rénovation Énergétique Actualité 2-4 > Devenir Expert en Rénovation Énergétique Plus en détail Livre Vert pour les véhicules rechargeables
Livre Vert pour les véhicules rechargeables Version préliminaire pour remarques des membres des Comités de Pilotage 30 juillet 2010 01/08/2010 1 Note d introduction - Périmètre du Livre Vert pour les véhicules Plus en détail La rénovation énergétique des bâtiments de bureaux climatisés. Performance et potentiel des systèmes à eau chaude
La rénovation énergétique des bâtiments de bureaux climatisés Performance et potentiel des systèmes à eau chaude Étude 2013 La rénovation énergétique des bâtiments de bureaux climatisés Performance et Plus en détail Développement durable, gestion de l énergie
Développement durable, gestion de l énergie Évolutions et conséquences sur l offre de formation CPC études - 2010 n 1 c o m m i s s i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s c o n s u l t a t i v e s Thématique Plus en détail Les couvreurs, les plombiers et les chauffagistes en 2025
les cahiers de tendances de l artisanat du bâtiment Collection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 2 Les couvreurs, les plombiers et les chauffagistes en 2025 sommaire les cahiers de tendances de l artisanat du bâtiment Plus en détail N 10 - janvier - mars 2012
N 10 - janvier - mars 2012 Infos marché p. 1 Contrefaçon : un fléau qui gagne du terrain Dossier technique p. 2 à 5 Rayonnements électromagnétiques, pollution de l air intérieur, substances nocives dans Plus en détail GUIDE AITF/EDF BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION
GUIDE AITF/EDF BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION EDITO Les bâtiments à basse consommation (BBC) Une révolution technique et culturelle? En France, le bâtiment est responsable d environ 40 % de l énergie consommée Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art. 23
 Art. 24
 Art. 16
 Art. 21
 Art. 30
 Art. 17