Source: http://docplayer.cz/1615681-Studie-proveditelnosti-zarizeni-pro-energeticke-vyuziti-odpadu-v-kraji-vysocina.html
Timestamp: 2017-02-27 00:35:27+00:00

Document:
STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA - PDF
Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA"
1 STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA Zpracovatelem studie je ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1/2246, Praha 3, Ředitel: Ing. Jaroslav Vích Obchodní ředitel: Ing. Jan Pavlík Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 Program EFEKT Prosinec 20122 Stručné netechnické shrnutí Zpracovatel Studie vyhodnotil a doplnil podklady potřebné k dalšímu rozhodování o přípravě výstavby ZEVO Vysočina v rámci ISNOV. Řada důleţitých faktorů však zůstává neurčena a je třeba počítat s variabilitou v dalším postupu. Jedná se především o vlastnictví a dostupnost pozemků na nejlépe vyhodnocené lokalitě Pávov pro výstavbu. Jako doporučené pořadí výběru lokalit zpracovatel uvádí: 1. Lokalita Pávov překladiště, s významnou výhodou vyuţití ţelezniční dopravy a blízkostí vodních zdrojů 2. Lokalita Bedřichov v případě vyřešení moţného konfliktu stavby s leteckou dopravou 3. Lokalita Pístov psinec pouze při vyřešení otázky dopravy 4. Lokalita Vysílačka, která má řadu negativních hodnocení a není zatím zařazena v územním plánu města. Dalším parametrem je dimenzování výkonu zařízení jednak z důvodu vyslovených pochybností o dostatku odpadů ke spalování, jednak z důvodu moţnosti umístění vyrobeného tepla ke spotřebě. Proto byla dále vypracována řada variant a alternativ. Všechny propočty jsou v dostupné excelové tabulce. Největším přínosem pro systém je z hodnocených variant plná zpracovatelská kapacita v úrovni 150 kt ročně. Předpokladem ale je, ţe bude propojena rozvodná síť horkovodů tak, aby bylo moţno veškeré vyrobené teplo umístit k odběratelům. Náklady na toto propojení se pohybují od 118 do 157 mil. Kč podle umístění zdroje. Je navrţena technologie klasického roštového spalování při cca C s výrobou páry a jejího vyuţití v turbíně (kondenzační nebo protitlaké) a vyuţití zbývajícího tepla pro dodávku do rekonstruované městské sítě CZT. K tomu jsou ve studii provedeny potřebné výpočty. Technické řešení pro ZEVO je popsáno do nejvyšší moţné podrobnosti a je připojena i dopravní studie hodnotící vlivy dopravy z různých oblastí kraje. Investiční náklady na ZEVO představují cca 5,5 mld. Kč, v tom je zahrnuta poměrně malým podílem i rekonstrukce rozvodů tepla. V příloze jsou uvedena i základní fakta o plazmovém spalování odpadů, které by právě pro zadané podmínky bylo zajímavou variantou řešení. Navrţené zařízení je hodnoceno z pohledu budoucích vlivů na ţivotní prostředí. Významným vlivem by mělo být odstavení existujících kotelen v městské zástavbě do studené reservy, které sníţí významným způsobem emise i u relativně málo znečišťujících plynových kotelen. V části hodnocení vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví je pak konstatováno, ţe realizací záměru nedojde k poškození ţivotního prostředí ani k ohroţení zdraví obyvatelstva za předpokladu, ţe budou dodrţeny stanovené technologické postupy, emisní limity ze zařízení a navrţená opatření. Další návrhy mohou vzejít po konkrétním návrhu technologie z procesu EIA. Zpracovaná dopravní studie hodnotí vlivy dopravy na stanovených svozových trasách a dochází k závěru, ţe nejvýhodnějším řešením z hlediska dopravy je zavedení kontejnerové přepravy po ţeleznici nejen z nákladových hledisek, ale také z pohledu bezpečnosti dopravy na silnicích, kde velké nákladní soupravy často zdrţují významně provoz a přispívají svou existencí na silnicích ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 13 ke zhoršování hodnocených parametrů dopravy. Za nastavených parametrů je ţeleznice asi o 4 mil.kč ročně levnější neţ silniční doprava, přitom je třeba vyhodnotit ještě bezpečnost provozu na silnici a ekologické hledisko. V rámci plánování nákladů a výnosů jsou vyčísleny jednotlivé druhy nákladových poloţek pro jednotlivá plánovaná období - roky a také jejich rozdíl, kterým je hospodářský výsledek projektu. Veškeré finanční toky se budou v zásadě odvíjet od realizačních cen energií, tj., jaká bude výkupní cena el.energie (bez dotací, pokud nebude vládou stanovena podpora elektřiny vyrobené v ZEVO) a za kolik bude moţno prodat teplo. Celkem je k dispozici 18 výsledkových alternativ. Ekonomická kriteria vycházejí příznivě za předpokladu, ţe se podaří získat cca v současnosti uvaţovaný 40% dotační příspěvek ze státních nebo evropských fondů. Výstupní ukazatele v modelu udávají pro plnou variantu bez zásobování velkých odběratelů následující parametry: ZÁKLADNÍ UKAZATELE Čistá současná hodnota Míra výnosnosti (IRR) 16,1% Doba návratnosti prostá 9,9 Diskontovaná doba návratnosti 13,8 Průměrná doba odepisování 23,9 Znamená to, ţe ZEVO bude do budoucna rozpočtově odkázáno na příjem za přijímané odpady ke spálení a na příjem za teplo a elektřinu. Bilance byla připravena jako vyrovnaná. V případě moţné dočasné ztrátovosti projektu, který se však má realizovat také z důvodu jeho celkové společenské potřebnosti, je třeba najít dlouhodobý zdroj krytí záporných čistých cash flow. Takovýmto zdrojem můţe být například překlenovací úvěr nebo rozpočet investora. V současném modelu je ale počítáno s platbou 1000 Kč/t, zatímco zákonem stanovený poplatek za ukládání odpadů na skládku by měl být v roce Kč/t a v r Kč/t. Od r má být úplný zákaz skládkování SKO. Závěrem je moţno prohlásit, ţe optimální varianta umístění ZEVO Vysočina je v lokalitě Pávov, doporučuje se projektovat ji na plný výkon 150 kt ročně a zařízení nebude mít ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí nebo na zdraví člověka. Ekonomické ukazatele jsou pro zařízení příznivé. Podmínkou zprovoznění investice bude ale zajištění odbytu vyrobeného tepla do města Jihlavy prostřednictvím nové teplovodní sítě. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 24 Pouţité zkratky ASŘ - Automatizované systémy řízení CZT - Centrální zásobování teplem ČOV - Čistírna odpadních vod CHKO Chráněná krajinná oblast ISNOV - Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí ORP Obec s rozšířenou působností PM 2,5 a PM 10 Prachové částice definované velikosti POH - Plán odpadového hospodářství pg - pikogramy gramu PUPFL - Pozemky určené pro plnění funkcí lesa (dříve lesní půdní fond,lpf) SAKO - Spalovna a komunální odpady Brno SKO - Směsný komunální odpad (dřívější označení téţ TKO, tuhý komunální odpad) TZL Tuhé znečišťující látky ÚP - Územní plán (obce, města..) VOC těkavé organické látky vn, vvn - vysoké napětí, velmi vysoké napětí elektrizační soustavy ZEVO - Zařízení pro energetické vyuţívání odpadů ZPF - Zemědělský půdní fond ZUR - Zásady územního rozvoje (kraje) základní územně plánovací dokumentace ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 35 Obsah STRUČNÉ NETECHNICKÉ SHRNUTÍ 1 ÚVODNÍ INFORMACE: 7 A. METODIKA ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ANALÝZ STUDIE PROVEDITELNOSTI 8 A.1 Obecně k metodice práce, struktuře a tvorbě studie 8 A.2 Management projektu a tým zpracovatelů 9 A.3 Výchozí stav před realizací projektu 10 A.4 Definice energetického vyuţití odpadu 14 A.5 Výchozí situace 15 A.5.1 Bilance jednotlivých zdrojů odpadů a nakládání s nimi, zdroje odpadů pro ZEVO 16 A.6 Navrţené lokality a jejich hodnocení 19 A.7 Soulad umístění ZEVO se Zásadami územního rozvoje kraje 19 A.7.1 Lokalita 1: Pístov psinec 20 A.7.2 Lokalita 2: U vysílačky (Rančířov) 22 A.7.3 Lokalita 3: Pávov překladiště 23 A.7.4 Lokalita 4: Bedřichov průmyslová zóna 25 A.7.5 Výsledná hodnotící tabulka lokalit: 26 A.8 Technické a technologické řešení projektu, 28 A.8.1 Základní údaje o projektu ZEVO Chotíkov (Plzeňský kraj) 29 A.8.2 Základní údaje o projektu SAKO Brno 29 A.9 Základní specifikace energetického zdroje ZEVO 31 A.9.1 Pomocná zařízení 34 A.9.2 Související činnosti a technické a technologické jednotky (Provozní soubory) 35 A.10 Klasifikace zdroje podle zákonů 38 A.11 Vyuţití energie z energetického vyuţití odpadu 40 A.11.1 Stanovení vhodných subjektů pro dodávku tepla ze zdroje na energetické vyuţití odpadu 40 A.11.2 Stanovení dodávky energie ze zdroje na energetické vyuţití odpadu 42 A.12 Návrh vyvedení tepelného výkonu ze zdroje na energetické vyuţití odpadu 47 A.13 Ekonomické hodnocení provozu zdroje na energetické vyuţití odpadu54 A.14 Zhodnocení návrhu energetického vyuţití odpadu 55 A.15 Podmínka minimální účinnosti vyuţití energie v odpadu 55 A.16 Potřeby projektu 57 A.16.1 Bilance nároků na vstupní suroviny a energie 57 A.16.2 Nároky na lidské zdroje 59 A.17 Ochrana ŢP, ochrana přírody 61 A.17.1 Zábory ploch, zemědělský půdní fond, PUPFL 61 A.17.2 Vlivy na ovzduší, včetně dopravy 61 A.17.3 Vlivy na vody, klima, památky, přírodu 64 A.17.4 Vlivy na nakládání s odpady 65 ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 46 A.17.5 Vlivy na veřejné zdraví 65 A.18 Dopravní studie 70 A.18.1 Předpoklady - překládací stanice 71 A.18.2 Mnoţství energeticky vyuţitelného odpadu 71 A.18.3 Stanovení frekvence dopravy 72 A.18.4 Odvoz popílku a škváry 74 A.18.5 Silniční dopravní trasy z překládacích stanic do ZEVO Jihlava 75 A.18.6 Posouzení moţnosti ţelezniční dopravy 78 A.18.7 Cenová úroveň: 81 A.18.8 Porovnání provozních nákladů na silniční a ţelezniční dopravu 82 A.18.9 Nároky na manipulační plochy a překladiště 85 A.19 Odbyt energie a produktů, posouzení nákladů na připojení do sítě CZT 87 B. FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU 88 B.1 Metodika finančního plánování 88 B.2 Plán průběhu nákladů a výnosů 91 B.3 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí 92 B.4 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů ) - hotovostní tok 92 B.5 Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu 93 C. RIZIKOVÁ ANALÝZA 95 C.1 Metodika řízení rizik 95 C.2 Identifikace rizik 95 C.3 Metodika vyhodnocení 98 C.4 Tabulka rizikové analýzy 99 C.5 Vyhodnocení údajů tabulky rizikové analýzy 100 D. ANALÝZA UPLATNĚNÍ PRODUKTŮ ZEVO 102 D.1 Identifikace produktů 102 D.2 Prodej tepla 102 D.3 Elektrická energie 103 D.4 Produkty spalování 103 D.5 Kovy a vytříděné materiály 104 D.6 Ostatní sluţby a produkty 105 E. SWOT ANALÝZA REALIZACE PROJEKTU 106 F. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU Z HLEDISKA VŠECH KRITERIÍ A BAT 107 G. POUŢITÁ LITERATURA 111 ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 57 H. TABULKY A PŘÍLOHY 112 ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 68 Úvodní informace: Objednatelem je Kraj Vysočina, zastoupen: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje sídlo: Ţiţkova 57, Jihlava IČO: DIČ: CZ , není plátcem DPH k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Ryšavý, radní kraje osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Navrátilová, oddělení technické ochrany ţivotního prostředí Zpracovatelem je ENVIROS spol. s r.o., zastoupena prokuristkou Dagmar Rokytovou, Na Rovnosti 1/2246, Praha 3, IČ , DIČ CZ , plátce DPH Odpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Pavlík ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 79 A. METODIKA ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ANALÝZ STUDIE PROVEDITELNOSTI A.1 Obecně k metodice práce, struktuře a tvorbě studie Tato studie proveditelnosti vznikla z potřeby zadavatele vytvořit dokument, vycházející z existujících podkladů k nakládání s odpady v Kraji Vysočina a rozvíjející dál stanovenou koncepci nakládání s odpady Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV) nejen v souladu s dokumentem, ale také s platnou a očekávanou legislativou, a v souladu s potřebami obcí Kraje Vysočina. Studie byla zadána společnosti ENVIROS s.r.o. na základě výběrového řízení v I. pol. roku Studie byla s ohledem na stávající stupeň podrobnosti existujících podkladů vypracována v úrovni předběţné studie proveditelnosti, jak bylo odsouhlaseno a zapsáno na 1. kontrolním dni. Jedním z hlavních úkolů studie proveditelnosti je podle zadání upřesněného na kontrolním dnu č.1 dne připravit podklad k rozhodnutí o místě realizace ZEVO v oblasti krajského města a zpracovat interaktivní model pro další upřesnění variant ZEVO. Zpráva bude vycházet z navrţené osnovy zpracovatelem a jednotlivé kapitoly budou naplněny přiměřeně existujícím podkladům, nebo doplněny zpracovatelem podle nejlepších znalostí a zvyklostí. Současně budou stanoveny základní technologické parametry pro budoucí ZEVO tak, aby bylo moţno z nich vyjít a udělat předběţné ekonomické podklady. Později bylo nutno zpracovaný koncept na základě připomínek přepracovat tak, aby odpovídal formálně jednotlivým bodům, jak jsou uvedeny v návrhu smlouvy a ve smlouvě. Předloţená studie je proto strukturována v hlavních bodech podle smlouvy a do kapitoly A byly přesunuty všeobecné podklady, technické propočty a zadávací údaje. Dále do ní byly přesunuty údaje potřebné k tomu, aby mohly být provedeny výpočty Finanční analýzy v části B a Analýza rizik v části C a dopravní studie. V části A je tedy soustředěna nejen metodika, ale také výpočty a stanovení technologie ZEVO a navazující energetická část (odbyt vyrobené energie). Zpracovatel, uznávajíce nezastupitelnou roli Kraje Vysočina v energetické koncepci České republiky, zejména existencí JE Dukovany a přenosové sítě evropského významu 400 kv, vycházel z podkladů poskytnutých zadavatelem, pokud to bylo moţné, sám řadu podkladů upřesnil nebo doplnil a konzultoval s dalšími dotčenými institucemi. Snahou bylo optimalizovat právě energetické zisky a jejich vyuţití v prospěch kraje. Zpracovatel vycházel z dostupných údajů o provozovaných i připravovaných obdobných zařízeních a z vlastní zkušenosti. Údaje, které např. provozovatelé ZEVO Praha nebo SAKO Brno odmítli nebo nemohli poskytnout, byly nahrazeny odborným propočtem nebo odhadem. Pokud to bylo moţné, pouţil zpracovatel také údajů z Termizo Liberec. Zpracovatel postupoval podle svého certifikátu s pouţitím standardní metodiky ke zpracování FS, uţívané v EU, pokud mu to připomínky k trvání na struktuře práce dle smlouvy umoţnily. K hodnocení lokalit byla pouţita standardní metodika MŢP, vydaná jako metodický pokyn pro proces EIA, údaje o podkladech jsou uvedeny v seznamu literatury na konci textové části FS. Z hlediska základní legislativy problematika spadá do mnoha zákonů, ze kterých je třeba uvést alespoň následující (vţdy v platných zněních): ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 810 Zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích Zákon 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu Zákon 289/1995 Sb. o ochraně lesa Zákon 18/1997 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření Zákon 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí (EIA) Zákon 185/2001 Sb. o odpadech Zákon 254/2001 Sb. o vodách Zákon 258/2001 Sb. o veřejném zdraví Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci (IPPC) Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií Zákon 201/2012 Sb. o ovzduší (změna v průběhu zpracování FS) A.2 Management projektu a tým zpracovatelů Pro řešení problematiky ISNOV vznikl na základě smlouvy o spolupráci mezi obcemi a městy odborný orgán Řídicí výbor. Ten úzce spolupracuje s Krajským úřadem. Řídicí výbor zadal v r zpracování Průzkumu veřejného mínění k systému ISNOV a k postojům obyvatelstva k ZEVO a současně zadal také vypracování Komunikační strategie s veřejností k dané problematice. Průzkum a Strategie byly předloţeny k projednání Řídícímu výboru dne Mezi tím byla zadána tato studie proveditelnosti. Realizační tým pro zpracování studie proveditelnosti byl ustaven ve sloţení Ing. Jan Pavlík, obchodní ředitel společnosti Enviros s.r.o. vedení týmu a smluvní záleţitosti. Ve společnosti působí také jako konzultant a auditor EDD. Specialista na zpracování odpadů a rozvojových studií. Působí jako poradce na Balkáně, ve východních zemích, ve Vietnamu a na Filipínách. Ing. Jiří Klicpera CSc., vedoucí zpracovatel a koordinátor studie, oprávněná osoba k hodnocení vlivů na ţivotní prostředí (EIA) a odborný zástupce společnosti Enviros s.r.o. pro IPPC, drţitel certifikátu EU pro zpracování Feasibility Study. Zpracovatel má zkušenost z pozice hlavního technologa výstavby a provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví a z přípravy rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v Chropyni, na kterou zpracoval a dovedl k úspěšnému projednání proces EIA. V průběhu své činnosti v oboru zpracoval řadu dalších stanovisek a posudků pro další spalovny a kotelny. Působil jako poradce na Filipínách a v Indii, v balkánských zemích a v rozvojových projektech východních zemí. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 911 Ing. Evţen Přibyl, energetický auditor společnosti Enviros, s.r.o., v projektu odpovědný za záleţitosti energetiky a energetické výpočty. Dlouholetý koncepční pracovník v energetice, zejména v obnovitelných zdrojích a v teplárenství. Ing. Jan Harnych, konzultant společnosti Enviros, s.r.o., v projektu odpovědný za dopravní studii. Soňa Římánková MSc., všeobecné záleţitosti a překlady v rešerších A.3 Výchozí stav před realizací projektu Kraj Vysočina má zpracovaný Plán odpadového hospodářství podle zákona 185/2001 Sb. a Nařízení vlády ČR č. 197/2003 Sb. V Kraji Vysočina se řeší jiţ od roku 2008 systém ISNOV, kdy byla zpracována Variantní studie proveditelnosti POH kraje a systém je vytvářen vzájemnou spoluprací původců komunálních odpadů - měst, městysů a obcí Kraje Vysočina. Kraj Vysočina v této spolupráci má koordinační úlohu. Zařízení pro energetické vyuţívání odpadů (ZEVO) je řešeno jako součást komplexního integrovaného systému (ISNOV), kde je kladen důraz na prevenci, třídění a materiálové vyuţití. Zpracovatelem dokumentace ISNOV byla společnost Fite a.s. Dokumentace projektu ISNOV je sloţena z analytické, návrhové a směrné části a na portálu ISNOV jiţ byla zveřejněna jako celek, včetně návrhu optimální varianty řešení Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Analytická část mapuje stávající stav odpadového hospodářství v kraji. Návrhová část představuje výčet variantních řešení klíčového problému integrovaného systému, jímţ je nakládání se směsným komunálním odpadem, včetně výstavby zařízení pro energetické vyuţití odpadu v Kraji Vysočina. Směrná část řeší a kriteriálně posuzuje integrovaný systém jako celek a navrhuje optimální variantu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Z analytické části vyplývá, ţe silnými stránkami odpadového hospodářství v kraji jsou například standardní úroveň nakládání s komunálními odpady, dobrá úroveň třídění vyuţitelných sloţek a kvalitní spolupráce kraje s obcemi na přípravě integrovaného systému. Základem návrhové části je variantní řešení nejvíce problematické sloţky komunálních odpadů, tj. vyuţití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. Podle ekonomických, legislativních, environmentálních a dalších kritérií je v návrhové části posouzeno 7 variant řešení, od vybudování zařízení pro přímé energetické vyuţití přes odvoz odpadu mimo území kraje aţ po nulovou variantu konzervaci současného stavu. Uvedené moţné alternativy byly předloţeny řídícímu výboru ISNOV (sloţenému ze zástupců obcí a kraje), včetně porovnání jednotlivých variant zvoleným systémem kritérií. Řídící výbor hlasováním rozhodl pro pokračování prací na variantě 1-Výstavby zařízení na přímé energetické vyuţívání v Kraji Vysočina o kapacitě kt. S ohledem na kapacitu zařízení a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava a Ţďár nad Sázavou. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1012 Tato vybraná varianta byla ve směrné části rozpracována v celém rozsahu a obě navrţené lokality zvolené pro výstavbu energetické jednotky byly porovnávány systémem přesně stanovených kritérií. Navrţený systém energetického vyuţití byl ve směrné části povýšen o zásadní součást, bez níţ by se nejednalo o integrovaný systém, a to o návrh opatření pro předcházení vzniku odpadů, třídění, materiálové vyuţití, nakládání s biologicky rozloţitelným odpadem. Závěrem směrné části je návrh Optimální varianty Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Výstavba zařízení na energetické vyuţití odpadů je pro Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina klíčová a realizace vybrané varianty přinese jeho dlouhodobou stabilitu a také environmentálně, legislativně, ekonomicky i sociálně únosnou alternativu způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem, který tvoří spolu s objemným odpadem cca 70% produkce z celé skupiny komunální odpady. Nelze však ztotoţňovat ISNOV se ZEVO, ZEVO je jen jeho část. Za podstatné části ISNOV z pohledu přípravy ZEVO lze povaţovat úvodní bilance odpadů a skládkových prostor, protoţe jedním ze základních faktů současné situace je to, ţe skládkové objemy se začínají rychle blíţit svému naplnění a nové skládky je velmi obtíţné vybudovat z mnoha důvodů, především nejsou vytipovány nové lokality a není zabezpečena investorská příprava. Legislativa nedovoluje jiţ nyní některé odpady skládkovat a v budoucnu nebude moţné skládkování neupraveného komunálního odpadu vůbec. Recyklační technologie samy o sobě také nejsou samospásné, protoţe i ty poskytují poměrně velké procento dále nevyuţitelného odpadu. Z toho důvodu je třeba objemem existujících skládek maximálně šetřit. Navíc také v budoucnu velmi radikálně poroste cena za ukládaný komunální odpad. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1113 Volná kapacita všech skládek v Kraji Vysočina činí k celkem m 3. Největší volnou kapacitu m 3 má skládka v Hrádku u Pacova provozovaná firmou SOMPO, a.s.. Poté následuje skládka v Petrůvkách provozovaná firma ESKO-T, s.r.o. s volnou kapacitou m 3. Nejdříve bude ukončen provoz na skládce v obci Sedlejov, a sice v roce Nejpozději v letech bude ukončen provoz na skládce ve Světlé nad Sázavou. Skládky provozují většinou technické sluţby měst a obcí. Okrajové části Kraje Vysočina jsou navíc obsluhovány také do sousedních krajů, část do SAKO Brno k energetickému vyuţití a část na skládku AVE CZ a.s. v Nasavrkách v Pardubickém kraji. ISNOV bilancuje proto v kraji existující skládky a jejich objem takto: ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1214 Skládky v Kraji Vysočina projektovaná a volná kapacita, předpokládané ukončení provozu (ISNOV Tabulka č.15) IČO Provozovatel Obec projektovaná kapacita skládky m DIAMO, státní podnik Bukov ad1) volná kapacita skládky k m3 svozová oblast skládky (např. dle okresů, ORP) především region Bystřice n.p., částečně Tišnov, Kuřim a Nové Město n.m ESKO-T, s.r.o Petrůvky Okr. Třebíč, cca obyv Město Přibyslav Přibyslav HB, ZR, JI Obec Sedlejov Sedlejov Obec Sedlejov SLUŢBY MĚSTA JIHLAVY, Jihlava Jihlava 2016 s.r.o SOMPO, a.s. Pacov ORP Pacov a Humpolec, část ORP Pelhřimov (mimo oblasti Kamenice nad Lipou) 2022 Předpokláda ný rok ukončení provozu ad2) Technická a lesní správa Chotěboř Chotěboř 2020 Chotěboř, s.r.o Technické a bytové sluţby Světlá nad Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou Sázavou Technické sluţby Velká Bíteš, spol. s.r.o. Velká Bíteš Ţďár, Brno venkov, okruh cca 20 km cca Technické sluţby VM, s.r.o. Velké Meziříčí Okres Ţďár nad Sázavou TS města, a.s. Věchnov Ţďár nad Sázavou 2015 Z tabulky plyne, ţe v roce 2016, kdy vůbec nejdříve by mohlo ZEVO začít funkci, nebudou jiţ v provozu skládky Věchnov pro Ţďár, Jihlava a Sedlejov. Ke konci ţivotnosti se bude blíţit skládka Velká Bíteš a nové kapacity nejsou připravovány. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1315 Z provedené bilance a prvního schématu je zřejmé, ţe optimální variantou pro kraj je energetické vyuţití odpadů v největší moţné míře, coţ je i s běţně odhadovanou bilancí vyjádřeno v dalším schématu ISNOV: A.4 Definice energetického vyuţití odpadu Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanoví v souladu s právem Evropských společenství ( 1a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje. V tomto zákoně je zakotvena definice energetického vyuţití odpadů ( 23): (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se povaţuje za vyuţívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše poţadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v příloze č.12 k tomuto zákonu. (2) Spalovny odpadů, u nichţ nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. Výše poţadované energetické účinnosti musí být splněna pro uznání zařízení jako ZEVO a případné přiznání dotace, vzorec pro její výpočet je pouţit v dalších výpočtech. Záměr předkládaný musí být dále navrţen tak, aby splňoval podmínky 23 zákona o odpadech v platném znění, coţ bude v dalších stupních projektové dokumentace doloţeno také ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1416 výpočtem energetické účinnosti. Nejniţší povolená energetická účinnost pro ZEVO je 0,65. Zařízení nesplňující tuto podmínku nemohou být klasifikována jako ZEVO s klasifikací odstraňování s kódem R1 podle přílohy č.3 zákona 185/2001 Sb. a jsou standardním zařízením k odstraňování odpadů, nemohou podle současného stavu legislativy získat potřebné investiční dotace. A.5 Výchozí situace Úkolem této Předběţné studie proveditelnosti (Pre-Feasibility Study) je také shromáţdit maximum podkladů k tomu, aby bylo moţno rozhodnout o stanovení lokality umístění ZEVO a o další přípravě koncepce a projektu zařízení. Práce také supluje vytvoření technologického návrhu zařízení (projektové studie). Projekt má řešit budoucnost nakládání s odpady v kraji, kde přestávají být dostatečně kapacitní skládky a odpad je třeba odstraňovat za přijatelných nákladů a v souladu se zákony republiky a poţadavky na důslednou ochranu ţivotního prostředí v oblasti Vysočiny, jednoho z nejzachovalejších krajů republiky. Současně projekt řeší otázku zásobování co nejlevnějším teplem v krajském městě, kde bude ZEVO umístěno. Projekt je třeba stavět jako ekonomicky soběstačný, tedy minimálně s vyváţenou bilancí nákladů a trţeb. Není vyloučen prospěch také pro firmy působící v oblasti, protoţe je moţné přijímat i jejich odpady, pokud budou mít potřebné vlastnosti. Cena za příjem do ZEVO pro obce a pro firmy nemusí být nutně stejná. Nepřímo budou uţivateli také občané krajského města, pokud budou napojeni na centrální systém zásobování teplem. Příprava k jeho zřízení z dosavadních izolovaných ostrůvků napojených na malé kotelny je součástí této studie. V době zpracování této studie (podzim 2012) existuje ve městě Jihlavě řada malých i větších kotelen, většinou na zemní plyn, jedna na biomasu. Přehled je v dalších kapitolách. Tyto kotelny nejsou mezi sebou propojeny a mají různý technický stav, většinou před sebou mají poměrně krátkou budoucnost bez oprav nebo rekonstrukcí. Je třeba udrţet jejich ţivotnost alespoň do doby zprovoznění ZEVO s rozvodem tepla a potom kotelny případně převést na studenou zálohu pro havarijní případy. Výměníky zůstanou dál v činnosti, pokud budou vyhovovat technickými parametry. V dalším je proveden podrobnější rozbor situace a zpřesněný návrh propojení a odhad investic tak, aby byly minimalizovány náklady na rekonstrukci horkovodní sítě. Jestliţe bude teplo získáváno z vlastního zdroje bez komerčních příplatků, můţe být pro obyvatelstvo jeho cena dostatečně nízká, aby byla zajímavá a nedošlo k rozpadu zásobování teplem z CZT. Ušetří se tak významné mnoţství zemního plynu, jehoţ cena závratně rychle roste, včetně dalších úspor obyvatelstva (revize a údrţba plynových spotřebičů atd.). V roce 2012 byl proveden průzkum veřejného mínění, ve kterém bylo ověřeno, ţe občané mají poměrně dobré povědomí o správném nakládání s odpady a ve městě Jihlava nebyl zjištěn nějaký výrazný odpor, ale spíše příznivý přístup k budoucímu ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1517 ZEVO. Všeobecný odpor proti novým záměrům často ale doprovází v ČR nové investiční záměry aţ v procesu EIA. A.5.1 Bilance jednotlivých zdrojů odpadů a nakládání s nimi, zdroje odpadů pro ZEVO Bilance odpadů v kraji je poměrně spolehlivě zjištěna a popsána v dokumentech POH a ISNOV. Produkce odpadů od obyvatelstva jako hlavní cílové skupiny je v posledních letech celkem stabilní a drţí se kolem 400 kg na osobu a rok. Trochu se mění poměr spalitelných sloţek, ale ten je variabilní i podle místa např. v závislosti na vytápění a na způsobu bydlení. V rodinných domcích na vesnici je podstatně menší část spalitelných sloţek, neţ v bytových domech ve městě. Podle zjištění na všech ZEVO v ČR se v posledních letech sniţuje výhřevnost předávaného SKO. Podle zjištění v SAKO Brno je to variabilní hodnota, ve které se do značné míry odráţí legislativní změny v předpisech o odpadech. Předpoklad vývoje produkce odpadů je podle ISNOV následující: Produkce SKO je podle zkušenosti ze všech tří zmiňovaných zařízení poměrně značně proměnlivá. Pohybuje se obvykle kolem empiricky zjištěných kg/hlavu a rok. Rovněţ výhřevnost SKO je kolísavá, pohybuje se podle zkušeností u nás v rozmezí 8-14 MJ/kg. Závisí na řadě faktorů, nejen na způsobu vytápění, ale zejména na stupni třídění v dané lokalitě a na momentálních legislativních podmínkách. Vytřídění sloţek odpadů je v praxi obvykle horší, neţ se běţně udává a zejména údaje o materiálovém vyuţití jsou obvykle zkreslovány. Do ZEVO se dostává řada podílů, o kterých se předpokládalo, ţe tam nebudou. Platí to zejména o plastech a kompozitech. V souvislosti s demontáţemi autovraků vzniká stále větší mnoţství spalitelných odpadů, pro které se nenajde dostatek ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1618 jiného vyuţití, zejména v plastové sekci. Likvidace výplní nebo sedaček je velmi problémová a existující technologie nemají kapacitně odpovídající odbyt. V zahraničí jiţ tyto technologie existují na tak spolehlivé úrovni, ţe dokáţou z odpadu plastů vyrábět standardní letecké palivo. Do recyklace nemůţe přijít také například celá řada podílů papírového sběru, neupotřebitelné sloţky musí být před zpracováním vytříděny a končí stejně v ZEVO. Obdobně tzv. mechanicko-biologická úprava nepředstavuje prakticky realizovatelnou cestu a z kompostáren také odchází velký podíl neaplikovatelné produkce do ZEVO. Dá se tedy očekávat, ţe do ZEVO se bude dostávat větší část odpadů, neţ předpokládá ISNOV. Při srovnání trendů ve velkých městech a na Vysočině je třeba očekávat lepší vytřídění kompostovatelných odpadů a vyšší podíl popelovin z lokálních topenišť v malých obcích a tedy spíše niţší hodnoty výhřevnosti SKO, neţ ve velkých městech s vysokým podílem centrálního zásobování teplem. Bilanci by mohly vylepšovat podíly spalitelných plastů. V hodnocení sítě sběrných míst odpadů nebyly konstatovány významné nedostatky. Slabé místo bylo vyhodnoceno v případě města Golčův Jeníkov. Ověřením na místě bylo zjištěno, ţe se uzavírá provoz městské skládky a sběrný dvůr bude zprovozněn ve II.pol a město nemá problém zřídit překládací místo SKO do kontejnerů přímo u nákladního nádraţí necelý kilometr od sběrného dvora. Bylo by tedy moţno přepravovat SKO v kontejnerech po jedné trase z Golčova Jeníkova přes Světlou nad Sázavou a Havlíčkův Brod přímo do ZEVO. Obdobně je moţno připravit svozový projekt z celého kraje. V současné době je platba za odpady ve většině obcí dána místní vyhláškou a stanoví se kapitačně, tedy na osobu a rok tam, kde obce zajišťují systém nakládání s odpady. Legislativa dovoluje v současné době (2012) maximální poplatek 2x250 Kč na osobu a rok, obce mohou některým osobám přiznat slevu nebo osvobození. Pokud dojde v příštích letech ke zvýšení tohoto poplatku velmi radikálním způsobem nebo k úplné liberalizaci poplatku, dá se jako reakce obyvatelstva očekávat snaha sniţování platební povinnosti a vznik černých skládek nebo nelegální nakládání s odpady. K tomu vede také zavedení odvozu SKO známkovým systémem. Můţe také dojít k tomu, ţe při jedné z navrţených novel začnou firmy řešící svoz a zpracování odpadů systému obcí konkurovat a odváţet odpad občanům za menší platby, neţ jaké bude vyhlašovat obec. Obec by měla v kaţdém případě v budoucnosti platby občanů do systému podrobně vyúčtovat, obdobně jako se to dělá v případě vodného a stočného. ZEVO bude mít zcela jistě zájem i o další odpady. Je otázkou jeho kapacity a potřeby např. získat výhřevnější odpady nebo odpady za lepších finančních podmínek aţ do naplnění kapacity. Znamenalo by to zvýšení vlastních příjmů a tím buď zlevnění ceny za příjem odpadů, nebo zlevnění prodávaného tepla pro obyvatelstvo. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1719 Základním strategickým vzorcem chování ZEVO jako veřejně prospěšné instituce by měl být vzorec: příjem za odpady + příjem za teplo prodané + příjem za elektřinu prodanou = provozní náklady Provozní náklady jako suma by měly obsahovat zejména: náklady na mzdy a odvody, energie, materiál a suroviny, náklady na údrţbu a opravy provozní reţii (revize, administrativu, daně a poplatky, nájmy atd.) náklady na dopravu do i ze ZEVO, odpisy, splátky investičního úvěru, pojistné, a případně další oprávněné náklady. Diskutovanou otázkou v takovém modelu je případná míra zisku. V současné době je velmi aktuální v zásobování pitnou vodou a odkanalizování. V budoucnu bude stejně aktuální v komunálním odpadovém hospodářství. V současné době je trh se sluţbou otevřen a jiný investor do zařízení podobného typu v oblasti zatím není na obzoru, nicméně můţe dost rychle nastat doba, kdy se objeví zájem komerčního subjektu na zřízení ZEVO s prodejem energie a s podstatně vyšší cenou za příjem odpadů, protoţe v ní bude zakalkulován významný zisk. První soukromý investor se rozjíţdí v severních Čechách a plánuje si činnost v oblasti Chomutov Komořany. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1820 A.6 Navrţené lokality a jejich hodnocení Pro umístění celého komplexu zařízení byly zadavatelem navrţeny 4 lokality, které by měly splňovat určité podmínky. Předpokladem je poţadavek na prostor asi 4 ha. Blízkost občanské zástavby není vyloučena, zkušenost z Brna i z Liberce je pozitivní. Metodika: Navrţené lokality byly fyzicky navštíveny týmem za doprovodu zadavatele poprvé dne a později byly uskutečněny ještě další 3 doplňující návštěvy zpracovatelem pro ověření nebo doplnění znalostí o lokalitách. Popis je u kaţdé proveden s vyhodnocením jejich základních vlastností důleţitých pro projekt. Fotodokumentace stavu jednotlivých lokalit byla pořízena postupně v průběhu zpracování této studie a vybrané charakterizující snímky jsou v přílohové části studie. Samotná metodika hodnocení vychází z oficiálně uţívané a schválené metodiky MŢP uţívané v Dokumentacích EIA a v SEA. Primárně byly lokality hodnoceny jiţ v ISNOV, od té doby se však doplnily některé podklady a byla také zpracována předběţná rozptylová studie ČHMÚ, která byla významným zdrojem poznatků pro hodnocení situace. Z toho důvodu byly změněny hodnocené parametry, byly vypuštěny ty, které se ukázaly jako stejně významné pro všechny lokality. Původně bylo pouţito pro tuto studii bodování +5 aţ -5, aby byl zvýrazněn pozitivní i negativní vliv kriteria, a pro lepší a jemnější ilustraci vlivu vůči městu a/nebo ţivotnímu prostředí. Na ţádost zadavatele bylo hodnocení změněno na 0 aţ 5 se známkováním jako ve škole, přitom 0 znamená bez vlivu, 1 výborně nemá ţádný negativní vliv, 2 mírně negativní vliv nebo malý problém, 3 znatelný ale řešitelný vliv či problém, 4 obtíţný problém nebo velký vliv a 5 vliv velmi významně negativní nebo velmi obtíţně řešitelný problém. Celkový součet by měl vyjadřovat výsledný negativní vliv na umístění ZEVO. Upustilo se od hodnocení vlivu samotného ZEVO na ovzduší ve městě, protoţe studie ČHMÚ prokázala, ţe jiţ při splnění emisních parametrů na komíně nebude imisní situace ve městě nebo okolí naprosto ovlivněna. Celkem je hodnoceno 12 parametrů. Po zkušenosti z předchozích hodnocení, kdy byla nakonec všem kriteriím přiřazena stejná váha, nebyla moţnost rozlišení významnosti kriterií pomocí různé váhy vyuţita. Kaţdé hodnocení je komentováno. A.7 Soulad umístění ZEVO se Zásadami územního rozvoje kraje (118) ZÚR stanovují pro územní plánování v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot úkol vyloučit při vymezování rozvojových ploch a umisťování staveb moţné střety s potřebami ochrany kulturních hodnot, zejména nepříznivých vizuálních kontrastů a to v celém území, kde by mohlo k takovýmto střetům dojít. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 1921 Z tohoto ustanovení plyne, ţe není moţno umístit ZEVO jako typicky průmyslovou stavbu v místech, kde by bylo významně a nepříznivě viditelné. Tento faktor je však moţno eliminovat význačně pozitivním architektonickým řešením celého komplexu staveb, coţ se osvědčilo na řadě obdobných zařízení v zahraničí. Příkladem dobře zvolené architektonické koncepce je u nás řešení realizované v Liberci, kde je stavba umístěna přímo v centru města a ačkoli byla během přípravy stavby velmi kontraverzní a napadaná mnoha různými stranami, její negativní vlivy nebyly nikdy za celou dobu existence stavby prokázány a zařízení se v centru města jiţ velmi dobře aklimatizovalo. Příklady řešení obdobných zařízení jsou uvedeny v příloze této studie. Všechny lokality byly konzultovány s pracovníkem územního plánování města Jihlava. A.7.1 Lokalita 1: Pístov psinec Umístění je plánováno do bývalého vojenského prostoru na jiţním okraji města v nadm. výšce asi 525 m, dnes je zde psí útulek. Za areálem je skládka stavebního materiálu (panely, cihly, beton), která se sem dostala jako tzv. povolená terénní úprava. Ve vzdálenosti cca 900 m SZ je kotelna na biomasu. Na okraji sídliště by byl moţný napojovací bod na městskou teplárenskou síť v jiţní variantě. Pozemky v oblasti jsou převáţně ve vlastnictví města. V blízkosti je občanská zástavba a podle územního plánu se plánuje její posun aţ k areálu, dále pak jsou zde garáţe a zahrádkářské kolonie. Velikost prostoru je cca 150 x 200 m plus býv. skládka cca 150 x 250 m, coţ je celkem asi 6,75 ha plocha nyní dostačující, ale budou existovat tlaky na její zmenšení. Mezi psincem a skládkou je mokřad s rybníčkem, který je předmětem zájmu ochrany přírody. Byl zde podle AOPK ještě nedávno byl zjištěn chřástal malý, kuňka obecná a dále významné druhy ptáků a obojţivelníků. V posledních letech tam ale nikdo seriozní průzkum nedělal, rybníček je hodnocen jako stále pěkný, stále vhodný pro obojţivelníky i ptáky. Nad tímto rybníčkem je ještě bývalý rybník s protrţenou hrází, suchý, s terestrickou rákosinou. Předpokládá se, ţe bude hodnocen také jako potenciálně cenné místo. Doprava: Příjezd je moţný pouze ulicí Ţiţkovou a Telčskou. Přímý sjezd z dálničního obchvatu jiţně nebude realizován, takţe dostupnost je pouze z křiţovatky u tunelu a přímo z města, případně přes Pístov, coţ je ale nepřijatelné. Silnice vedoucí přes nadjezd není dopravně napojena pro nákladní dopravu. Komunikace od tunelu vedou zastavěnou částí města a nemají velkou propustnost. Průjezd kamionů tudy je vyloučen. Elektřina: V lokalitě je trafo po armádě postačující pro stavbu, ale bude nutná pozdější výměna pro vyvedení vyrobené el. energie do sítě. Napojení na kanalizaci: Bude se řešit v souvislosti s plánovanou občanskou zástavbou, problém se neočekává. Vodní zdroj průmyslové vody mimo vodovod je za lesem jihozápadně (rekreační rybníky u Pístova) moţnost vyuţití zatím není potvrzena majitelem. Další moţný odběr je z Lučního potoka v profilu u kotelny, ale vyţadoval by úpravu a vybudování odběrného místa. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2022 Lokalita není zatím uvaţována k účelu nakládání s odpady v územním plánu, ale zařazení Výroba a průmysl pro uvaţovanou plochu asi 2,2 ha to nevylučuje. Převáţná část území není v ZPF a je vedena jako ostatní plochy. Hodnotící tabulka lokality: Metodika: Kaţdý parametr lze bodovat body v rozsahu 0-5 bodů; 0 je neutrální vliv, 1 slabý vliv, 3 znatelný vliv, 5 velmi významný vliv. Parametr vliv významnost Silniční doprava město Emise, hluk a vibrace z dopravy 5 Jihlava kontejnerů městem Ţelezniční doprava Není 4 Územní plán Přijatelné 2 Provoz ZEVO Vliv na blízkou zástavbu dle ÚP je 3 moţný (hluk z provozu, dopravy a v noci osvětlení) Vodní zdroje Vybudovat odběr a přivaděč 2 Odpadní vody a kanalizace Přivést kanalizaci je moţné 1 Elektro sítě k napojení K dispozici vč. trafa pro stavbu 1 Teplárenský odběr Blízkost kotelny a rozvodů 1 Vyjmutí ze ZPF Většina není ZPF, zastavěné území 1 Ochrana přírody Rybníček a mokřad, nevyhlášený 4 VKP Očekávané veřejné mínění Vliv budoucí obč. zástavby a blízké 5 chatové kolonie Vlastníci pozemků Převáţně město 1 CELKEM 30 SWOT analýza Výhody Město Jihlava je vlastníkem pozemků, které nejsou v ZPF K dispozici je napojení na elektrické sítě Příleţitosti Blízkost napojení tepla do města Věnovat pozornost architektonickému řešení Nevýhody Doprava musí být vedena městem Absence ţeleznice Problém s nedostatkem vody Prostorové omezení zástavbou v blízkosti Hrozby Nepříznivý stav veřejného mínění kvůli viditelnosti a ohroţení uţívání zahrádek a garáţí Blízkost zástavby bydlením přináší větší dopady při i malých provozních problémech Bude dotčeno stanoviště chráněných ţivočichů ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2123 A.7.2 Lokalita 2: U vysílačky (Rančířov) Jedná se o areál vysílačky a přilehlých polností v prostoru mezi vysílačkou a novým obchvatem, západně od staré silnice na Znojmo. Prostor je konkávní, nadmořská výška kolem 550 m. Prostorem vede několik linek VN různého napětí a zřejmě i různých distributorů. Celá plocha vedle areálu vysílačky je v ZPF a zemědělsky vyuţívaná, není jiţ součástí zastavěného území města. Plocha je poddolovaná, mapa starých důlních děl existuje. Velikost prostoru je nejméně 200 x 250 m, coţ je dostačující (5 ha). Pozemky nejsou ve vlastnictví investora nebo města. V současnosti je na nich zástavní právo. Doprava: Dobrá přístupnost z města po staré výpadovce (Znojemská ul.) i z obchvatu města. Převoz kontejnerů z překladiště Pávov nepřipadá v úvahu vzdálenost 11 km. Elektřina: Linky v místě budou vyţadovat přeloţky, trafo je k dispozici na kabelu 22 kv v místě, zásobovací kapacita nejistá, pro stavbu patrně dostačující. Vodní zdroj: Není, byl by moţný odběr z rybníků u Pístova jako pro lokalitu Psinec, ale z větší vzdálenosti. Kanalizace v místě není, přípojka nutná. Napojení odběrů tepla je moţné z obou větví ve větší vzdálenosti, zejména východní větev je daleko a ve sloţitém terénu. Ochrana přírody: V lokalitě by bylo nutné vykácení většího mnoţství stromů. Významný negativní vliv na krajinný ráz velká viditelnost z města a změna panorama okolí města. Hodnotící tabulka: Parametr vliv významnost Silniční doprava město Emise, hluk 0 Jihlava Ţelezniční doprava Není 4 Územní plán Zařazeno jako prům. oblast 1 Provoz ZEVO Nepřetrţitý provoz neomezuje 1 nikoho Vodní zdroje Nejsou v blízkosti 3 Odpadní vody a kanalizace Přivést kanalizaci 1 Elektro sítě k napojení K dispozici trafo, přeloţky nutné 1 Teplárenský odběr Moţnost napojení z jihu na 2 východní i západní větev vzdálená Vyjmutí ze ZPF Není vyjmuto, orná půda 5 Ochrana přírody Kácení, Viditelnost z města, 3 poddolování Veřejné mínění Mírně negativní 2 Vlastnictví 1 vlastník, zástavní právo 4 CELKEM 28 ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2224 SWOT analýza Výhody Výborná dopravní dostupnost ze silnice V územním plánu jako oblast pro průmysl Napojení tepla do města je blízko Příleţitosti Dobře zvládnutá architektura se můţe stát zajímavým prvkem ve městě jako protějšek historického jádra Nevýhody Největší vzdálenost od ţeleznice Noční provoz a osvětlení zdaleka viditelné noční dominanta Významný zásah do kultivované zeleně Hrozby Při havárii moţnost vlivu na město Území je poddolované historickou těţbou stříbra (zdokumentováno) Nesoulad se ZUR Nedostatek vody Pozemky zatíţené zástavou A.7.3 Lokalita 3: Pávov překladiště Plocha je mezi kruhovou křiţovatkou, vlečkou a Kovošrotem v nadm. výšce 500 m, zarostlá divokým náletem (olše, osika apod.) Rozměry plochy jsou cca 200 m šířky a aţ asi 300 m délky ke Kovošrotu. Velikost prostoru je cca 6 ha, tedy dostačující. Do plochy vede nyní bývalá silnice a ţelezniční vlečka. Doprava: Velmi dobrá přístupnost ze silnice pro dálkovou dopravu, v blízkosti za nadjezdem a ţeleznicí je dálniční přivaděč, napojení se nyní realizuje i ze strany od dálnice. Po hraně areálu a jeho středem vede ţelezniční vlečka, výhodné vyuţití i pro výstavbu. Část vlečky je v majetku společnosti TSR ČR s.r.o., IČ Příjezd z města po silnici je moţný z Pávovské ulice po staré silnici pod nadjezdem. Potřebné pozemky ale vlastní údajně mnoho vlastníků, nejsou vykoupené. Velká část plochy je v majetku Českých drah, kde by výkup neměl být problémem. Celé území je v zastavěném území města. Elektřina: Podél ţeleznice vede linka VVN 110 kv která omezuje ochranným pásmem prostor zástavby pro mnoho účelů, zde výhoda lze vyuţít pro parkovací a odkládací plochy např. na kontejnery. Ve vzdálenosti cca 500 m je VN rozvodna 110 kv Heroltice. Přímo v lokalitě je k dispozici kabel 22 kv. Vodní zdroj: V blízkosti za silnicí nebo za dálnicí soukromém řada rybníků (zejm. blízký Pávovský), kapacita zdroje není přesně známa, avšak rybník je v majetku města Jihlava a za kruhovým objezdem jsou k dispozici ještě dvě širokoprofilové kopané studny, jejichţ vyuţití by bylo moţné. V místě je městský vodovod. Kanalizace je dostupná, ale nutné je vybudování přípojky a napojovací bod není určen. Teplárenská síť: Velká vzdálenost k napojení města, cca 1 1,5 km. V průmyslové zóně jsou však nové sítě a odbyt tepla je zde moţný. Vhodné je z této lokality napojení na navrţený teplovodní okruh východ i západ. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2325 Lokalita je v ÚP vedena jako průmyslová zóna v zastavěném území města, není v ZPF. Náletová zeleň je bez stupně ochrany, v areálu jsou zřejmě zbytky starých staveb (základy, zainvestování pozemků). Nejbliţší obydlené stavby jsou v Pávově ve vzdálenosti cca 350 m za ţeleznicí a dálničním přivaděčem. Stavba by měla jen velmi malý vliv na krajinný ráz a komín by mohl bez problémů s leteckou dopravou dosahovat pod vzletovou zónou letiště výšky kolem 100 m. Hodnotící tabulka: Parametr vliv významnost Silniční doprava město Jihlava Při vyuţití vlečky sníţený 1 vliv na silnice Ţelezniční doprava Do areálu je vlečka 0 Územní plán Zařazeno jako prům.zóna 0 Provoz ZEVO Bez vlivu 0 Vodní zdroje K dispozici rybník a 2 studny 0 Odpadní vody a kanalizace Přivést kanalizaci 1 Elektro sítě k napojení K dispozici 0 Teplárenský odběr Vzdálený 2 Vyjmutí ze ZPF Vyjmuto 0 Ochrana přírody Divoký nálet a obojţivelníci 2 Veřejné mínění V Pávově petice 3 Vlastnictví Větší počet vlastníků 3 CELKEM 12 SWOT analýza Výhody Ţelezniční vlečka zásadním způsobem zlevní a ekologizuje dopravu Umístění zcela mimo město a malá viditelnost z okolí Vodní zdroje jsou blízko, levné čerpání Soulad s kriterii ZUR Ţádná dálková viditelnost zařízení Dostatek místa pro záměr Blízkost rozvodny VVN Příleţitosti Vyuţití jinak problémového místa pro jiné aktivity velmi prospěšnou činností Nevýhody Větší počet vlastníků k jednání Moţnost cenových spekulací s pozemky Největší vzdálenost pro napojení tepla Hrozby Petice občanů Pávova Nevykoupení pozemků od vlastníků ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2426 A.7.4 Lokalita 4: Bedřichov průmyslová zóna Lokalita je u křiţovatky na okraji průmyslové zóny na historické českomoravské hranici. Plocha je mírně konkávní v nadm.výšce m. Část plochy je v majetku města, celé je v ZPF, většina plochy (asi 3 ha) je v majetku Pozemkového fondu ČR. Rozměry zelené oplocené plochy v majetku města mohou dosahovat asi 70 x 70 m, coţ je jen asi 0,5 ha. V okolí jsou volná pole, prostor je zřejmě dostačující k rozšíření aţ na 200 x 300 m, tedy asi 6 ha s nutností vyjmutí ze ZPF. V těsném sousedství je na křiţovatce rozestavěný obytný dům. Doprava: Území je dobře přístupné z dálniční přípojky, z průmyslové zóny a z města hůře, stávající komunikace mají malou propustnost pro velké odpadářské návěsy a kamiony. Plocha je v blízkosti místního letiště, které je ve vzdálenosti 1500 m a startovací a přistávací plocha je na kótě 555 m s nasměrováním na Bedřichov. Kotel a komín jsou zde hodnoceny jako překáţka letecké dopravy. Limitní hladina je podle předběţného dotazu u Úřadu pro civilní letectví v úrovni 600 m, takţe stavba včetně komína by zde nesměla překročit výšku 60 m. Je moţná silniční kyvadlová doprava kontejnerů z překladiště Pávov, vzdálenost cca 1,5 km. Elektřina a plyn jsou v místě k dispozici. Přípojka 22 kv je moţná kabelem do rozvodny Heroltice. Pitná voda je k dispozici a kanalizace také, průmyslová voda zde není. V úvahu by mohly připadat studny a rybník dole v Pávově, cca o 800 m více vzdálené od lokality č.3. Je zde lokální odvodňovací drenáţ, která vede dolů ke křiţovatce Pávov, ale zde se ztrácí. Napojovací místo pro předávání tepla je moţné situovat i přímo do areálu ZEVO, vést odsud obě větve horkovodu není vyloučeno. Z hlediska územního plánování je tato zóna určena jako průmyslová zóna. Hodnotící tabulka: Parametr vliv významnost Silniční doprava město Jihlava Nebude dotčeno 0 Ţelezniční doprava Není 4 Územní plán Zařazeno, ale nesoulad se 3 ZUR Provoz ZEVO Neovlivní město 1 Vodní zdroje Vzdálené 2 Odpadní vody a kanalizace Přivést kanalizaci 1 Elektro sítě k napojení Přípojky nutno vybudovat 1 Teplárenský odběr Blízko moţné napojení 0 Vyjmutí ze ZPF Není vyjmuto 2 Ochrana přírody Neutrální 0 Veřejné mínění Lokalita je mimo město 1 Vlastnictví Město a Pozemkový fond 1 CELKEM 16 ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2527 Výhody K dispozici pozemky ve vlastnictví PF ČR a města Přímá dostupnost ze dvou silnic Přímé napojení na energetické sítě v blízkosti Dobré rozptylové podmínky Příleţitosti Vyuţití vlečky a překladiště Pávov při kontejnerové dopravě s transportem do ZEVO dalším kamionem Nevýhody Vodní zdroje daleko Vysoká viditelnost záměru z daleka Umístění na ZPF Obytný dům v těsné blízkosti Vzdálené vodní zdroje Hrozby Nevykoupení pozemků Nepovolení stavby z důvodu kolize s omezeními v ZUR Kolize s leteckým provozem A.7.5 Výsledná hodnotící tabulka lokalit: Parametr / Lokalita č.: Silniční doprava město Jihlava Ţelezniční doprava Územní plán Provoz ZEVO Vodní zdroje Odpadní vody a kanalizace Elektro sítě k napojení Teplárenský odběr Vyjmutí ze ZPF Ochrana přírody Veřejné mínění Vlastnictví CELKEM Z uvedeného přehledu jasně plyne nejlepší pozice pro umístění ZEVO v lokalitě č.3 Pávov překladiště, a to dokonce i v případě, ţe by nebyl uvaţován významně pozitivní přínos vyuţití ţelezniční vlečky. Ta je nesporně největší výhodou lokality i celého systému dopravy, současně odlehčuje významně silniční dopravě zejména z oblastí Třebíče, Ţďárska a Havlíčkova Brodu aţ od Golčova Jeníkova a současně umoţňuje dopravu vybraných (např. výhřevnějších) odpadů i ze vzdálenějších lokalit, coţ by napomohlo finanční stránce provozu. Další nespornou výhodou umístění je fakt, ţe se jedná o průmyslovou zónu izolovanou od města lesem a terénem a od Pávova umístěnou na závětrné straně a za dálniční přípojkou. Výška komína zde není nijak významně limitována a můţe být projektován komín s dobrým tahem. Jediným negativním bodem je zde větší počet vlastníků pozemků, se kterými bude třeba sloţitě jednat. Nabízí se však moţnost nabídnout těmto vlastníkům směnu za pozemky na Bedřichově. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2628 Na druhém místě je lokalita Bedřichov, zde působí negativním vlivem problém s umístěním vysoko na horizontu a výškové omezení kvůli letecké dopravě. Podle konzultací s Úřadem pro civilní letectví je uvaţované umístění blízko v ose letové dráhy a jejím ochranném pásmu. Vzhledem k výškové situaci a vzdálenosti od letiště byla stanovena maximální výška objektů předběţně na hladinu 600 m, takţe v lokalitě by byla samotná stavba kotle i komína z pohledu letecké dopravy patrně přípustná, avšak výška komína by nesměla překročit fyzicky asi 70 m. Pozici a výšku komína je třeba v kaţdém případě včas konzultovat s ÚCL Praha. Nízký komín by vyţadoval zařazení tahového ventilátoru, coţ zvyšuje provozní náklady a sniţuje spolehlivost zařízení jako celku. Je třeba počítat i s dalším vlivem komína unikající parou, která můţe za nepříznivé situace zhoršit viditelnost v okolí letiště. Významným pozitivem by mělo být jednodušší jednání s malým počtem vlastníků pozemků, které ale jsou obhospodařované v zemědělském půdním fondu a bude nutné jejich vyjmutí. Na třetím místě je hodnocena lokalita Pístov psinec. Zde působí nejvíce negativně především špatná a prakticky neprůchodná silniční doprava, která by byla vedena přes městskou zástavbu a dále existující i plánovaná bytová zástavba. I jiţ existující zástavba je poměrně blízko a je zde ze všech lokalit dotčený největší počet osob. Samotná lokalita by byla jinak přijatelná zejména a pouze v případě, ţe by se dořešil sjezd ze silničního obchvatu města. Nejhorší hodnocení má lokalita Vysílačka, kde je celá řada faktorů působících proti umístění, prakticky jediným pozitivem je dostupnost přímo ze silnice. Významně negativní jsou všechna kriteria ochrany přírody, viditelnost záměru a tím nesoulad se zásadami ZUR i vzdálenost vodního zdroje. Nezanedbatelným faktorem je bezpečnost staveb na poddolovaném území a moţné zvýšení nákladů na stabilizaci podloţí. Jako doporučené pořadí výběru lokalit zpracovatel uvádí: 1. Lokalita Pávov překladiště, s významnou výhodou vyuţití ţelezniční dopravy a blízkostí vodních zdrojů 2. Lokalita Bedřichov v případě vyřešení moţného konfliktu stavby s leteckou dopravou 3. Lokalita Pístov psinec pouze při vyřešení otázky dopravy 4. Lokalita Vysílačka, která má řadu negativních hodnocení a není zatím zařazena v územním plánu města. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2729 A.8 Technické a technologické řešení projektu, Doporučenou a nejvhodnější variantou je podle předchozích studií ověřených také zpracovatelem této studie, je varianta konvenční technologie termické konverze SKO na bázi roštového ohniště s dodávkou tepla a výrobou el. energie. Výhodou konvenční technologie na bázi roštového ohniště je skutečnost, ţe se jedná o spolehlivé a dlouhodobě odzkoušené zařízení s konkrétními a průkaznými referencemi. Referenční technologie: Dříve uvaţovaná mechanicko biologická úprava odpadu má vysokou produkci odpadu určeného na skládku a vysokou produkci odpadu určeného k vyuţití na jiných spalovnách odpadu nebo na jiných zařízeních mimo region. Její ekonomika je tedy vysoce závislá na ceně za likvidaci (vyuţití) odpadu na jiné spalovně (zařízení) a neposkytuje finální řešení problému odstranění odpadu. Vysoce progresivní technologie plazmového spalování (plazmové oxidace) se jiţ v zahraničí objevuje i v technickém měřítku, je významně levnější a umoţňuje vyrábět mnohem vyšší podíl elektrické energie, avšak není zatím dostatečně rozšířena a zadavatelem byla z moţných aplikací jiţ dříve vyloučena. Zde je třeba také uvést, ţe technologie ZEVO Vysočina nebyla aţ dosud pevně stanovena. Kaţdé podobné zařízení je stavěno doslova na míru proto je obtíţné přesněji popsat stavební a technologické řešení projektu s kapacitou 150 kt/rok, které podle zadání připadá v úvahu. Lze popsat navrhované řešení s odvoláním na existující podobné celky nebo uvaţované jiné projekty (Chotíkov 96 kt, Karviná 192 kt, Liberec 96 kt, Brno 224 kt, Praha 213 kt). Obecně se počítá vţdy s výstupem horké vody a elektrické energie. Zpracovatel této studie proto vytvořil vlastní technologický návrh budoucího zařízení na bázi existujících technologií a zkušeností s nimi. ZEVO Praha Malešice (1998) prochází postupně přestavbou a doplňováním technologie. K dispozici má 4 kotle s výkonem 36 t/h páry, kotle mají spalovací výkon jmenovitě 15 t/h kaţdý a je doinstalována kondenzační turbina. Spalovna Termizo Liberec má jeden kotel s výkonem 35 t páry/hod zuţitkovává 12 t odpadu/hod. V současnosti jsou dostupné také podrobné aktuální údaje o připravovaném projektu ZEVO Chotíkov na kapacitu 96 kt/rok dle dokumentace EIA, které lze pouţít jako srovnávací variantu z toho důvodu, ţe se jedná o nový projekt, i kdyţ s menší kapacitou. Tento projekt bude s největší pravděpodobností finančně podpořen dotací ve výši 40% ze státních fondů. Obdobně také projekt Komořany, o kterém nejsou zatím podrobnosti známy. Zájem o výstavbu ZEVO Chotíkov projevilo konsorcium firem CNIM a Vítkovice Power Engineering, konsorcium firem Vinci Environment a SMP Praha a firma ČKD Praha DIZ. Tyto firmy podaly cenové nabídky na začátku května letošního roku. Jak sdělil v říjnu 2012 obchodně-technický ředitel Plzeňské teplárenské Jiří Holoubek, výše nabídkových cen se pohybuje od 2,3 do 3,1 miliardy Kč. Vyhodnocení se očekává na přelomu roku 2012/2013. Tyto údaje jsou pro vyhodnocení investiční náročnosti budoucího ZEVO Jihlava velmi cenné. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2830 A.8.1 Základní údaje o projektu ZEVO Chotíkov (Plzeňský kraj) Roštové ohniště, dohořívací komora, parní kotel, stabilizační palivo LTO Tkaninový filtr, dvoustupňová pračka, DENOX a DeDiox, výška komína 80 m. Spotřeba vápna 1000 t/r a čpavkové vody 525 t/r Produkce výstupů: Škvára t/r a popílek t/r, reakční produkt t/r, filtrační koláč 760 t/r Ţelezo 600 t/r Zařízení je plánováno v blízkosti silnice I/20 Plzeň Karlovy Vary, asi 6 km severozápadně od okraje Plzně. Vymezené území je dlouhé asi 700 m a široké průměrně asi 180 m, rozsah zóny je tedy cca m 2, tedy něco kolem 13 ha a je v něm nyní na téměř celé ploše skládka komunálního odpadu. Navrhovaný záměr ZEVO Chotíkov je situován do JV části areálu stávající skládky komunálních odpadů Chotíkov. Kapacitní parametry ZEVO Chotíkov Mnoţství energeticky vyuţívaného komunálního odpadu t/rok Výhřevnost SKO 6 14 MJ/kg Průměrná výhřevnost uvaţovaná pro návrh zařízení 10 MJ/kg Tepelný příkon na vstupu 34,36 MW Výkon parního kotle (regulační rozsah %) 38,7 tun páry/hod (4,1MPa, 400 C) Teplota spalování C Kondenzační turbogenerátor s odběrem páry 1 ks Výkon instalovaného turbogenerátoru 7,3 MW Výstupy páry do výměníků: 2,35 bar a 4,2 bar Výstup spalin za kotlem: 175 C Dodávka tepla do horkovodu (140/70 C) max. 22,1 MW Spotřeba vody m3/rok Celková plocha zájmového území areálu ZEVO 2,99 ha Zastavěná plocha objekty 0,53 ha Fond pracovní doby (FPD) hod/rok Vyráběné energie: Elektrická energie výroba MWh/rok Elektrická energie dodávaná do sítě ČEZ MWh/rok Tepelná energie dodávaná do sítě CZT MWh/rok Počet zaměstnanců: 55 z toho počet zaměstnanců v 1. směně 23, ve 2. směně 15, ve 3. směně 10 a 4. směna 7. V tomto počtu nejsou zahrnuty nároky na činnosti a výkony nesouvisející se zpracováním a vyuţitím odpadu v ZEVO Chotíkov a jeho energetickým provozem a vyvedením tepelné energie (např. logistika svozu odpadů, řízení horkovodní sítě apod.). A.8.2 Základní údaje o projektu SAKO Brno Toto zařízení je umístěno přímo ve městě, v jihovýchodním sektoru města v blízkosti komplexu Zetor v Brně - Líšni. Společnost SAKO má 3 divize svozovou, správní a ZEVO. Samotné ZEVO je jiţ na katastru Ţidenic. Vznikalo historicky jiţ od počátku 20. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 2931 století. V jeho sousedství je dnes silniční rychlodráha, ţelezniční vlečka a tramvajová trať, za kterou následuje vilová obytná čtvrť. Nejbliţší trvale obydlené domy jsou ve vzdálenosti kolem 130 m, něco kolem 200 m je k velkému nákupnímu středisku. Plocha zabíraná zařízením je nepravidelná, cca 330 x 140 metrů, tedy cca m 2, zaokrouhleno asi 4,7 ha. Není zde vlečka a chybí prostor pro skladování kontejnerů, k tomu má společnost prostory jinde. Dále popisovaný stav odpovídá polovině roku Jediný příjezd je z Jedovnické ulice. Přijíţdějící vozidla jsou kontrolována na vstupní váze také z hlediska radioaktivity, coţ někdy můţe působit problém při hledání zdroje záření a doporučuje se mít pro tento účel alespoň dva vjezdy a jeden výjezd. Vstup zpracovaných odpadů je ročně nyní asi 233 kt, v provozu jsou kotle K2 a K3, roční kapacita kaţdého je 8170 provozních hodin, provoz je kontinuální, provozní zastávka je na jaře asi týden a na podzim aţ 3 týdny, dle potřeby oprav. Výhřevnost odpadů se pohybuje dlouhodobě mezi 8 11 MJ/kg, v závislosti především na současně platných legislativních poměrech. Dnes činí jen kolem 8 MJ/kg. Běţný svoz odpadů je řízen přímo do zásobníku a z nich do násypek kotlů. Pro velký, tzv. objemný odpad, je na ploše zřízena drticí linka, ze které je samostatný kontrolovaný dopravník ke kotlům. V zásobníku jsou odpady homogenizovány dvěma drapáky, které současně předávají odpady do násypek kotlů. Dva vodotrubné kotle Martin mají spádové vratisuvné rošty, dříve uţívané válcové byly odstraněny. Odpad lépe prohořívá a není problém s CO. Spalovací teplota je kolem 850 C, za spalovacím prostorem je dohořívací komora 1100 C. Spotřeba paliva je při výhřevnosti 11 MJ/kg asi 14 t/h, při výhřevnosti 8 MJ/kg asi 16 t/h. Rošty mají výkon 8-16 t/h kaţdý. Kotle pracují na okraji pracovního diagramu, pomocné (startovací) palivo je zemní plyn. Kotle za dohořívací komorou (DK) jsou pětitahové, s nástřikem močoviny (DENOX) do prvního tahu. Produkce páry je t/h, 4 MPa, 400 C. Pára je vyuţívána v odběrové kondenzační turbině na výrobu el.energie, 22,6 MW s regulovaným odběrem, roční produkce celkem je MWh, prodej po vlastní spotřebě je cca MWh a 2,117 mil. GJ tepla. Spotřeba zemního plynu ročně je asi 232 tis.m 3 (2460 MWh). Do teplárenského systému města Brna se dodává asi 900 tis. GJ ročně, kolem 42%. Produkce tepla na 1 t odpadu přivezeného je 9,15 GJ/t, neboli 2,83 t páry 4 MPa. Za kotlem je v prvním stupni čištění polosuchá metoda odsíření s přídavkem aktivního uhlí. V rezervě je moţnost přídavku suchého vápna. Popílek z rukávových filtrů jde na výrobu solidifikátu s vápnem. Zařazeny jsou filtry DeDIOX s Goretexem, mokrá dvoustupňová pračka a ekonomizační výměníky, do komína je spalinový ventilátor. Najetí nebo sjetí kotle trvá asi 11 hod. Komín má výšku 125 m. Záloţní energetický zdroj je dieselagregát pro nastartování provozu, turbina můţe jet i na ostrovní provoz jen pro vlastní spotřebu. V provozu je ještě také menší dotřiďovací linka na separovaný sběr, na které pracují pracovníci ve výkonu trestu v Kuřimi. Společnost SAKO má celkem kolem 360 zaměstnanců, z toho je asi 220 zaměstnáno na svozu a kolem 100 v samotném ZEVO. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3032 Za předaný odpad ke zneškodnění se platilo v ZEVO Brno v r Kč/t a ZEVO inkasovalo 150 Kč/GJ od teplárenské společnosti. Cena za likvidaci SKO se musela ale zvýšit, kdyţ teplárenská společnost odmítla platit více neţ 50 Kč/GJ. Podle aktuálního ceníku SAKO Brno vybírá za odpady dovezené do zařízení podle zatřídění 2,60 aţ 11 Kč/kg, pro sloţky SKO je cena kolem 3 Kč/kg Zatímco ČR jako celek skládkovala v r celých 71% SKO a energeticky vyuţívala 9% SKO, město Brno zpracovávalo 67% SKO na energii v ZEVO a skládkovalo pouze 14%. Tři tuzemská zařízení na energetické vyuţití odpadu (SAKO Brno, ZEVO Malešice a Termizo Liberec) dodala v roce 2011 do veřejných sítí celkem TJ tepelné energie. To odpovídá spotřebě zhruba domácností. V případě elektrické energie pak dodávky z těchto zdrojů představovaly 103 GWh, coţ odpovídá ekvivalentu roční spotřeby domácností. Na konferenci o spalovnách a energetickém vyuţití odpadu to sdělil v říjnu 2012 náměstek ministra ţivotního prostředí Ivo Hlaváč. A.9 Základní specifikace energetického zdroje ZEVO Energetická koncepce ZEVO Jihlava se nyní předpokládá s maximem vyrobené elektrické energie, protoţe podle předpokladů by mělo stále ještě zbývat dostatek tepla pro vlastní spotřebu i pro zásobování města. Lze volit kondenzační turbínu s meziodběrem páry pro případ, ţe by se potřeba páry v některém období dostala výše. Pokud jde o roční fond provozní doby, lze podle současného stavu vědomostí a zkušenosti předpokládat i přes 8000 hodin provozu ročně v závislosti na údrţbě a spolehlivosti obsluhy. Běţný svoz odpadů bude veden přímo do zásobníků a z nich do násypek a podavačů kotlů. Pro objemný odpad bude na ploše v blízkosti zásobníků zřízena drticí linka, ze které bude přímý shoz do zásobníků nebo samostatný kontrolovaný dopravník ke kotlům. V zásobníku budou odpady homogenizovány dvěma drapáky, které budou současně předávat odpadovou směs do násypek kotlů. Navrhují se dva vodotrubné kotle se spádovými vratisuvnými rošty. Odpad na nich dobře prohořívá a není problém s CO. V poslední době byl ve firmě Babcock & Wilcox Vølund s vyvinut také podobný systém DynaGrate vybavený speciálně chlazenými hořáky, který by mohl být poptán v nabídkovém řízení. Najetí nebo sjetí kotle se očekává asi 11 hod. Spalovací teplota bude standardně kolem 850 C, za spalovacím prostorem musí být dohořívací komora s přídavnými hořáky, které budou schopny dosáhnout teplotu 1100 C. Spotřeba paliva se při výhřevnosti 11 MJ/kg bude pohybovat v úrovni asi 14 t/h, při výhřevnosti 8 MJ/kg nejméně 16, spíše 18 t/h. Rošty by měly mít regulovatelný výkon 8-18 t/h kaţdý. Produkce tepla na 1 t přivezeného odpadu se očekává asi 9,15 GJ/t, neboli 2,83 t páry 4,2 MPa. Přídavným palivem bude zemní plyn. Kotle za dohořívací komorou budou osvědčené pětitahové, s nástřikem močoviny (nebo amoniaku) v systému DENOX do prvního a druhého tahu. Prostor pro nástřik močoviny je třeba upravit podle zkušeností v Brně a Praze tak, aby nedocházelo ke zbytečným ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3133 ztrátám močoviny jejím spalováním. Dávkovací zařízení musí umoţňovat dávkování i velkého nadstechiometrického přebytku močoviny. Kotle musí snášet práci na okraji pracovního diagramu. Pro mnoţství odpadu t/r a průměrnou výhřevnost odpadu cca 8 GJ/t je energie v odpadu GJ/r, při 85% účinnosti kotle je teplo v páře GJ/r. Energetické vyuţití odpadu je navrţeno pomocí spalování odpadu v roštovém parním kotli, pára z kotle je vedena do turbosoustrojí s kondenzační odběrovou turbínou s odběrem jednak pro dodávku tepla do vybraných odběrů v Jihlavě a jednak pro zajištění ohřevu kondenzátu a doplňovací vody na poţadovanou teplotu napájecí vody. Mnoţství odpadu je uvaţováno ve čtyřech variantách : Var t/r Var t/r Var t/r Var t/r U všech variant je uvaţována průměrná výhřevnost odpadu 8 GJ/t, účinnost kotle je brána ve všech případech 85%. Soustrojí s kondenzační odběrovou turbínou je navrţeno podle výrobní a výkonové řady EKOLu Brno se vstupními parametry páry 6,0 MPa, 470 C. Tato turbína je jedna z nejlepších v oboru a má otáčky / min. coţ se projeví jednak vyšší termodynamickou účinností cca 82% a jednak niţší hmotností a tím i nízkou cenou za dodávku. Celková účinnost převodovky a generátoru je brána 94%. Parametry páry z kotle jsou vzhledem k poţadovaným parametrům páry do turbíny uvaţovány 6,2 MPa, 480 C, entalpie páry z kotle 3,38 GJ/t. Entalpie páry přiváděné do turbíny bude 3,37 GJ/t (6,0 MPa, 470 C). Vzhledem k teplotnímu spádu 140/70 C primárního okruhu vyvedení tepla ze zdroje pro město je zvolen tlak odběrové (protitlaké) páry z turbíny 0,5 MPa (sytá teplota 151 C ), na výstupu z turbíny budou parametry páry 0,5 MPa, 210 C, entalpie 2,88 GJ/t. Kondenzační turbína je proto uvaţována s jedním odběrem 0,5 MPa, z kterého bude dodávána pára jak pro vlastní spotřebu zdroje (odplynění napájecí vody, ohřev spalovacího vzduchu, vytápění a ostatní menší spotřeby) tak pro město. Vyvedení tepla ze zdroje pro vybrané odběry ve městě Jihlavě se uvaţuje nově vybudovanými primárními rozvody o parametrech 140/70 C dle předběţného návrhu TENZY Brno - viz Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina, Směrná část, FITE a.s., Ostrava, Součástí zdroje bude proto výměník pára/voda, kde se odběrovou parou 0,5 MPa bude ohřívat horká voda v primárním okruhu o max. teplotách 140/70 C. Informačně (pro potřeby hodnocení vlivů na krajinný ráz a jako moţnou překáţku leteckého provozu) je moţno udat rozměry roštových parních kotlů BRESSON (dříve ČKD) na biomasu, takţe pro Var.1 (29,5t/h) bude výška cca 20 m, pro Var.4 (59,0t/h) bude celková výška cca m. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3234 KOTLE BRESSON: Parní výkon Výška mm 16 t/h t/h t/h t/h Napájecí voda bude upravený vratný kondenzát, který se musí doplňovat za odluh a odkal a ztráty. Odluh se pouţije na chlazení škváry. Za kotlem by měly mít spaliny teplotu kolem 190 C. Zde se navrhuje v prvním stupni čištění polosuchá metoda odsíření s přídavkem aktivního uhlí. V rezervě je moţnost přídavku suchého vápna. Struska ze spalovacího prostoru bude pod roštěm vychlazena, podrcena a na separační lince z ní budou vytříděny kovové sloţky. Lze nastavit nejen magnetický separátor ţelezných kovů, ale také vysokofrekvenční magnet k vytřídění dalších kovů. Ty budou prodávány hutním společnostem. Špičkové výsledky dosahuje zařízení společnosti Steinert, která dodává i rentgenové třídiče a oddělovače materiálu kabelů nebo plastů podle barvy a specifické hmotnosti. Popílek z rukávových filtrů bude pouţit na výrobu solidifikátu s vápnem a cementem. Systém podle zkušenosti poskytuje lepší výsledky, neţ elektrofiltry, které se někdy napékají. Zařízení produkuje jako výstup škváru a popílek. Celkové mnoţství těchto produktů činí obvykle 25-30% hmotnosti přivezeného odpadu, takţe roční produkci lze uvaţovat pro základní zadání nejméně tun ročně, pro menší dodatečně zadané varianty tun, tun nebo tun ročně. Zadavatel určil, ţe škvára bude pouţita jako inertní materiál a k uloţení na existujících skládkách aţ do jejich zaplnění, Další místo uloţení není zatím projednáno, skládka N odpadu v kraji není. Není ani projednáno a vytvořeno místo pro ukládání samotného SKO v případě, ţe nebude ZEVO postaveno a provozováno. (Doloţeno v zápise ze 3. kontrolního dne ). Dále budou ve druhém stupni zařazeny katalytické a odprašovací filtry DeDIOX s goretexovými katalytickými membránami. Tyto filtry likvidují spolehlivě případně vzniklé dioxiny. Dávkuje se zde prášková soda. Vlastnímu kombinovanému filtru je předřazen víceúčelový reaktor. Víceúčelový reaktor s příslušenstvím na dávkování sorbentu a zaprašovacího činidla zajistí předčištění spalin vstupujících do dioxinového filtru, dále pak homogenizaci spalin před jejich vstupem do vlastního dioxinového filtru a optimalizaci teploty spalin při případných tepelných výkyvech spalovacího zařízení (rotační pece a dohořívací komory). Po průchodu reaktorem procházejí spaliny katalytickým filtrem, kde dochází ke katalyticko-oxidační destrukci látek PCDD/F a odloučení TZL (popílek + případně směs sorbentu a popílku). Filtr je osazen filtrační katalytickou tkaninou. Filtrační tkanina kombinovaného filtru je tvořena textilní membránou na bázi Goretexu a katalytickým substrátem ve formě plsti. Vše je spojeno expandovaným polytetrafluoretylénem (eptfe). Tato technologie nejen umoţňuje destrukci dioxinů v plynné fázi (rozklad v katalytické vrstvě), ale také zachycuje ze spalin prachové částice (pod 2,5 μm). Technologie spojuje do jednoho celku principy povrchové filtrace a katalytického rozkladu dioxinů. Předpokládá se, ţe ačkoli katalytické filtry jsou určeny k rozkladu dioxinů, které by tam tedy jiţ neměly být, bude odprášení z nich klasifikováno preventivně jako nebezpečný odpad. Ten bude buď zpracováván na místě na pevný produkt, nebo bude předáván ke ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3335 zpracování a/nebo uloţení na skládce příslušného určení. Jeho mnoţství nelze specifikovat bez předchozího určení separovaného popílku a škváry v předchozích stupních a znalosti sloţení samotného SKO, avšak proti samotnému popílku a škváře nebude velké. V poslední době je kladen s ohledem na zdravotní hledisko stále větší důraz na minimalizaci emisí TZL. Produkt odloučený v dioxinovém filtru obsahuje 30 aţ 40 % podílů o velikosti částic pod 2,5 μm a asi 20 % prachových částic o velikosti pod 0,9 μm. Ve třetím stupni bude mokrá dvoustupňová pračka voda/alkalický provoz a ekonomizační výměníky, do komína potáhne spaliny spalinový ventilátor. Očekává se teplota spalin na rosném bodě, komín musí mít v kaţdém případě na patě odvodnění. Kondenzát z komína se bude odvádět do pračky plynů. Do pračky se dodává předupravená průmyslová voda, která se odpařuje a vychází ven komínem. Tuto ztrátu je třeba doplňovat a pračka se musí udrţovat trvale na provozní hladině. Pokud bude pouţita plastová konstrukce (obvykle PP), je třeba počítat se zásobníkem havarijní vody pro případ výpadku napájení ze zdroje nebo doplňovacích čerpadel, aby se pračka nespálila. Výška komína bude určena dodatečně, předpokládá se minimálně 50 m, s největší pravděpodobností kolem 100 m. Pro srovnání jsou uvedeny výšky komínů u českých zařízení a v projektu ze Švédska, je vidět, ţe výška do jisté míry koresponduje s výkonem: Komíny v m: Brno 125 Praha 178 Liberec 66 Chotíkov 80 Munksjo, Švédsko 120 Výška komína je důleţitým parametrem z několika hledisek jednak zlepšuje rozptyl emisí, jednak působí na estetiku stavby a krajinný ráz a také můţe působit jako překáţka letecké dopravy. Tento poslední faktor dosud nebyl v Jihlavě uvaţován. A.9.1 Pomocná zařízení Na vstupu musí být kromě váhy napojené na automatický skladový systém také detektor radioaktivního záření, protoţe se podle zkušenosti v komunálním odpadu objevují i odpady ze zdravotní péče (i doma) a nacházejí se někdy zbytky radioizotopů z lékařství nebo i jiné ozářené a zářící předměty. V kraji Vysočina je stále ještě v provozu těţba a zpracování uranové rudy, takţe i z tohoto pohledu je třeba očekávat potřebu dobré detekce kontaminací. Radioaktivní materiály musí být z návozu bezpodmínečně odstraněny. Záloţní energetický zdroj musí být pro zachování potřebných funkcí zařízení při jakémkoli výpadku vnější sítě. Předpokládá se dieselagregát pro udrţení nebo nastartování provozu, turbina můţe jet i na ostrovní provoz jen pro vlastní spotřebu, pokud jiţ bude zařízení v chodu. Výpočetní technika a zejména ASŘ a analýza a registrace spalin musí být zajištěna naprosto spolehlivě, jejich napájení by mělo být nepřerušitelné a z nezávislých zdrojů, ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3436 např. přes akumulátory. Na tyto zálohované zdroje by měly být napojeny také průmyslové kamery a ostraha včetně nočního vidění. Zařízení musí mít vlastní neutralizační ČOV na chemické odpadní vody z pračky plynů, případně další drobné vodné odpady. K dokonalému odstranění případných kovů z pracích vod se pouţije komplexní sráţedlo Na 3 T. Aktivní sloţkou je trimerkapto-striazin, trojsodná sůl se sumárním vzorcem C 3 N 3 Na 3 S 3, dodávaná u nás např. společností Degussa pod názvem TMT-15. Tento přípravek spolehlivě zachycuje i podlimitní koncentrace rtuti, stříbra nebo kadmia a chromu. Z ekonomických důvodů je vhodné pouţívat jinou neţ pitnou vodu pro všechny účely, kde to je moţné. Proto je vhodné počítat s moţností získání vodního zdroje pro průmyslové účely a přiměřenou technologickou úpravu vody. Celý objekt ZEVO by měl být poţárně klasifikován a kde to bude třeba, vybaven permanentním hasicím zařízením, např. sprinklery, k nim je třeba také zásobník s vodou o potřebné kubatuře. Pro řádný provoz zařízení musí být k dispozici skladovací prostory na vápno, sodu, další chemické přípravky uţívané v provozu zařízení a na čisticí prostředky, nátěrové hmoty a mazadla. Tyto sklady musí být řádně zabezpečeny po stránce nakládání s vodami. Dále bude třeba mít alespoň skladovací plochu pro transportní kontejnery a související vybavení. K tomu bude třeba zdvihací a manipulační technika s potřebnou tonáţí. Protoţe v rámci ZEVO se budou zajišťovat také trasy zásobování odpady ze sběrných míst, je třeba počítat s transportní technikou a vybavením sběrných a překládacích dvorů. ZEVO bude potřebovat také dopravní techniku na manipulaci se škvárovými kontejnery, popílkovými kontejnery a ostatními sloţkami, včetně nutnosti odvozu produktů činnosti na určená místa. Toto je řešeno v dopravní studii. A.9.2 Související činnosti a technické a technologické jednotky (Provozní soubory) 1. Váţení přijímaných a produkovaných odpadů, provozních surovin, vytříděných druhotných surovin Kaţdé vozidlo, které přiváţí nebo odváţí odpad, provozní suroviny a vytříděné druhotné suroviny je zváţeno a evidováno při vjezdu i výjezdu ze spalovny a data jsou uloţena v počítači. O příjmu odpadů se vystaví potvrzení, pokud jde o cizího původce odpadů. 2. Palivové hospodářství Technologická jednotka určená pro shromaţďování odpadů a jeho předúpravu a homogenizaci. Obsahuje zejména násypku odpadů, drapákový jeřáb s torzní registrační vahou a hasicí zařízení, dále pak přívod zemního plynu a měření jeho spotřeby. Součástí přívodu zemního plynu je redukční stanice z (STL) vedení. Shromaţďování odpadů a jeho předúprava homogenizace probíhá ve fázích vysypání odpadu do zásobníku, předúprava drcením, homogenizace a dávkování odpadu do násypek kotlů. V ZEVO lze připravit i prostor pro sluţbu zákazníkům skartaci dokumentů včetně elektronických nosičů. Součástí palivového hospodářství bude také potřebná manipulační technika, počet a druh mechanismů (a řidičů) musí být upřesněn podle volby lokality a druhu transportu. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3537 V případě pouţití kontejnerového systému bude zapotřebí mít dostatek manipulačních prostředků na kontejnery a nosností a moţností vyklápění do zásobníku odpadů. Pro zimní provoz je třeba uvaţovat také i moţnou potřebu rozmrazovacího tunelu nebo komory na přiváţené kontejnery a moţnost přihřívání nasávaného vzduchu do sila odpadů. 3. Jednotka čištění spalin Technologická jednotka určená pro čištění spalin obsahuje zejména odprášení a katalytický rozklad dioxinů na zařízeni DeDiox, mokrou dvoustupňovou pračku, spalinový ventilátor a komín společný pro oba kotle Čištění spalin probíhá ve 3 fázích (stupních): 1. odloučení pevného úletu ze spalin pomocí textilních rukávových filtrů, 2. adsorpce těţkých kovů a destrukce látek typu PCDD/F pomocí chemické katalyzované reakce přímo na textilních filtrech. 3. neutralizace kyselých, plynných horkých sloţek spalin ve vodní a alkalické pračce, Doposud nejlepší parametry spalin vykazuje zatím naše největší ZEVO Praha Malešice, která má následující zařízení čištění spalin: Nástřik močoviny (variantně amoniaku) do kotle a/nebo dohořívací komory v místě teplot C, Metoda SNCR Rozprašovací sušárna na soli zachycené v pračce Tříkomorový elektrofiltr Katalytický reaktor DeDiox na likvidaci dioxinů a furanů s rukávovými filtry Dvoustupňová pračka vodní a alkalická (dávkování vápna, popř. hydroxidu sodného) s moţností přídavku aktivního uhlí Přihřívání spalin parou před komínem 4. Škvárové hospodářství Technologická jednotka určená pro třídění a separaci škváry. Separace feromagnetických i barevných kovů a třídění zbylé škváry na frakce dle velikosti a odváţení zbylé škváry k dalšímu vyuţití. Mnoţství separovaných kovů k prodeji můţe ročně činit řádově několik stovek tun. 5. Solidifikace Technologická jednotka určená pro úpravu produktů z procesu čištění spalin. Musí obsahovat zásobní sila na cement a vápno a míchací zařízení. Fyzikálně-chemické reakce probíhají mezi produkty z procesu čištění spalin (popílek) s hydraulickými pojivy vápnem a cementem, přičemţ dochází k potlačení jejich nebezpečných vlastností jednak rozkladem, jednak sníţením vyluhovatelnosti. 6. Chemická úpravna vody Technologická jednotka určená pro chemickou a tepelnou úpravu zejména napájecí vody. Výroba demineralizované vody k napájení kotlů pomocí chemických reakcí, ionexů a tepelné úpravy. Zdrojem vody bude městský vodovod z vodovodní přípojky na veřejném vodovodním řadu, místo napojení a velikost odběru bude stanovena po projednání s provozovatelem vodovodu v dalších stupních projektové dokumentace. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3638 V úvahu připadá na všech lokalitách i vyuţití levnější vody z některého z blízkých rybníků. 7. Zásobování elektrickou energií Napojení bude provedeno po dohodě s provozovatelem distribuční sítě. ZEVO bude vyţadovat VN přípojku a vlastní trafostanici. 8. Čištění odpadních vod Odpadní vody splaškového charakteru ze sociálních zařízení budou odváděny do splaškové kanalizace na ČOV. Odpadní vody technologického charakteru budou vyčištěny na chemické ČOV a následně buď vypouštěny do vodoteče, nebo do splaškové kanalizace. Napojovacími body budou šachty stanovené provozovatelem kanalizace. 9. Laboratoř Technologická jednotka určená pro provádění kontrolních rozborů. Autorizované vzorkování a akreditace činnosti laboratoře. Sledování kvality vstupní a odpadní vody, rozbory v technologické jednotce laboratoře nebo jinými akreditovanými laboratořemi, namátkové kontroly vstupních surovin, obsahu vlhkosti u koncového produktu a namátkové kontroly sloţení dováţeného odpadu. Kalibrace měřidel a čidel emisního monitoringu. 10. Zařízení pro kontinuální měření emisí a ASŘ Technologická jednotka určená pro emisní monitoring, včetně záloţního elektrického napájení a zálohování dat. Systém ASŘ je určen pro monitoring a řízení provozních parametrů ZEVO, včetně monitorování provozních stavů a jejich odchylek od stanoveného rozmezí, případně registraci havarijních a varovných hlášení a včetně systému registrace provozních zatíţení a plánování oprav. Kontinuální i jednorázové měření hmotnostních koncentrací sledovaných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a provozních parametrů dle platné legislativy. 11. Turbosoustrojí Je navrţeno kondenzační turbosoustrojí s odběrem páry. Vyrobená el. energie se dodává do sítě prostřednictvím trafostanice s měřením. Při výpadku el. sítě můţe být ZEVO zdrojem el. energie pro ostrovní provoz (se synchronním generátorem). Variantně můţe být pouţit pro start zásobování kriticky ohroţených technologických prvků a osvětlení také dieselagregát. 12. Předávací stanice tepla Vyrobené teplo, které nebude spotřebováno v technologickém procesu, k výrobě elektřiny a k vytápění objektů ZEVO, bude předáváno ve výměníku do horkovodní sítě města. (viz dále) 13. Dotříďovací linka Jedná se o zařízení klasifikované dle Přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jako zařízení kategorie R12 Předúprava odpadu k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 aţ R11. Technologická jednotka určená alternativně pro provádění činnosti dotřiďování vyseparovaných sloţek směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí, kde není předtřídění. Bude prováděno dotřiďování na třídících linkách vyseparovaného papíru, skla a plastů (PET). Dotříděné vyuţitelné sloţky SKO a odpady ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3739 z obalů budou lisovány, paketovány a odváţeny ke zpracování jako suroviny. Zbývající spalitelný, materiálově nevyuţitelný odpad z třídění určený ke spálení bude dopravován pásovým dopravníkem přímo do zásobníku odpadu. Odpad bude tak po přetřídění připraven k materiálovému vyuţití jako druhotná surovina, zbytkový spalitelný materiálově nevyuţitelný odpad bude určen k energetickému vyuţití. Nová linka bude slouţit pro dováţený odpad z kraje, pro Jihlavu můţe zůstat v provozu existující, pokud bude v době realizace ještě způsobilá. 14. Související stavební objekty V areálu musí být umístěn objekt pro kanceláře provozovatele, šatny a jídelnu zaměstnanců a provozní laboratoře, sklady, dílny údrţby a garáţe. Dále bude třeba zde mít kryté sklady pro vytříděné sloţky odpadů a manipulační prostředky (VZV a jeřáby). Lze sem umístit vlastní prádelnu pro pracovní oděvy zaměstnanců, případně i pro svozové společnosti. S ohledem na dostatek levného tepla můţe mít prádelna dostatečně velkou kapacitu i pro vnější zákazníky se zajímavou cenou. 15. Hasicí zařízení Ve všech místech, kde to stanoví projekt poţární ochrany, budou nainstalována stabilní hasicí zařízení a bude zřízena samostatná strojovna sprinklerů a zásobník poţární vody. Projekt poţární ochrany stanoví dále vybavení ostatních pracovišť (serverovna, elektrorozvodny, velín atd) hasební technikou. 16. Ţelezniční vlečka volitelné řešení Jedná se o velmi významný prvek řešení celého systému. Ţelezniční vlečka je určena primárně k plynulému zásobování staveniště materiálem a strojním vybavením, za provozu ZEVO pak k zásobování chemickými látkami (vápno, louh, kyseliny), a k variantnímu dovozu odpadů ze sběrných míst v kraji. Tento transport je významným prvkem celého projektu, a to jak z hlediska vlivů na ţivotní prostředí, tak z hlediska spolehlivosti dopravy např. v zimě. Dále slouţí k odvozu škváry, popílku a vyrobených stavebních materiálů z produkce solidifikace. Podrobněji v Dopravní studii. 17. Příjezdní komunikace a zpevněné plochy ZEVO vyţaduje příjezdní komunikace dostatečně únosné pro těţký nákladní provoz kamionů s návěsy a přívěsy. Musí být dostatečně dimenzované poloměry zatáček a parkovací plochy před vjezdem, před výjezdem musí být dostatečně plocha pro mytí vozidel a musí být k dispozici dostatečně velké plochy pro parkování vozidel vnějších dodavatelů i zaměstnanců. Dále musí být k dispozici plochy pro odloţení a skladování kontejnerů a sběrných nádob pro provoz systému. 18. Venkovní osvětlení a ostraha Celý objekt musí být z důvodu nepřetrţitého provozu v noci dostatečně osvětlen a trvale hlídán, zejména z důvodu zamezení pokusů o krádeţe vytříděných kovů a pak z důvodu moţného úmyslného poškození zařízení cizími osobami. Předpokládá se kamerový systém jako samozřejmost. A.10 Klasifikace zdroje podle zákonů Jedná se o zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a emisní limity jsou stanoveny NV č.354/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. Další podrobnosti a podmínky jsou stanoveny ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3840 vyhláškou 415/2012 Sb. ze dne , vydanou v průběhu dokončovacích prací na této studii proveditelnosti (zejm. 20) a další předpisy vyjdou později. Vyhláška 415 stanovuje speciální ukazatele pro spalování odpadů v příloze č.4. Zařízení je dále klasifikované dle Přílohy č.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o odpadech) jako zařízení kategorie R1 Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Dále pak je část zařízení klasifikovaná do kategorie R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 aţ R11. Z hlediska zákona 76/2002 Sb. v platném znění k je ZEVO Vysočina podle plánovaných kapacit zařízením spadajícím pod klasifikaci uvedenou v příloze 1 bod 5.2 zařízení ke spalování komunálního odpadu s kapacitou nad 3 t/hod a podléhá tedy ustanovením zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (zákon o IPPC). Z tohoto titulu musí být také vedena další příprava projektu s repektováním nejlepších dostupných technik, mezi které patří také vyuţití ţelezniční a/nebo kombinované kontejnerové přepravy. V přípravě dalších stupňů projektové dokumentace je třeba přihlíţet k vývoji a vyhodnocení z pohledu nejlepších dostupných technik (BAT) a pouţívat ke srovnání aktuální referenční dokumenty (BREF). ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 3941 A.11 Vyuţití energie z energetického vyuţití odpadu A.11.1 Stanovení vhodných subjektů pro dodávku tepla ze zdroje na energetické využití odpadu Dodávka tepla ze zdroje je navrţena pro : Případ A vybraných 10 největších stávajících zdrojů CZT v majetku Jihlavských kotelen s.r.o. Případ B - vybraných 10 největších stávajících zdrojů CZT a pro další vybrané velké spotřebitele tepla. Přehled o dodávce tepla z 10 největších kotelen do systémů CZT je uveden v následující tabulce převzato z Integrovaného systému nakládání s odpady Vysočina, Směrná část, zpracoval FITE a.s., Ostrava, Z tabulky je patrné, ţe 10 největších kotelen CZT má celkovou spotřebu tepla v nejchladnějších měsících (leden, prosinec) cca GJ/měs a za rok celkem cca GJ/r. V následující tabulce je uveden přehled těchto kotelen s instalovaným výkonem zdroje tepla, výrobou tepla (převzato z Územní energetické koncepce města Jihlavy, zpracoval CityPlan Praha, 2011) a ročním vyuţitím instalovaného výkonu včetně číselného označení kaţdé kotelny v dále uvedeném schématu. Dodávky tepla pro jednotlivé kotelny CZT v Jihlavě Kotelny jsou postaveny na zemní plyn z dálkových zdrojů. Cena tohoto energetického zdroje trvale předpokládá růst. S ohledem na současnou cenovou situaci se předpokládá při ceně 450 Kč/GJ u zemního plynu moţná cena prodávaného tepla ze ZEVO 200 Kč/GJ. Jedná se o cenu na předávací stanici, nikoli o cenu u spotřebitele. ZEVO Jihlava Studie proveditelnosti 40 Zobrazit více
Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství Více 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním Více Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů
Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů Více ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského Více Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.
R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných Více 1. Definice projektu - SBĚRNÝ DVŮR
1. Definice projektu - SBĚRNÝ DVŮR Záměrem Obce Lysice je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce a bude doplňovat celý systém odděleného Více ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE
1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany
Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s Více ZMĚNA RJ12. Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10. Odůvodnění. Územní plán města Rájec-Jestřebí
Územní plán města Rájec-Jestřebí ZMĚNA RJ12 Zrušení návrhových ploch bydlení B3, B8, B9, B10 Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Více Novohradská 3 370 01 České Budějovice
PRŮVODNÍ ZPRÁVA k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370 01 České Budějovice V Českých Více NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO
Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km Více Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona Více Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou Více Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí
Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu Více Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov Více Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Více FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka
FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení Více STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ
Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval Více Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y
Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162 Více Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.
Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup Více Ú J E Z D U B O S K O V I C
Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více 2. Vstupy pro finanční analýzu
1. Definice projektu Záměrem obce Jedovnice je vybudovat sběrné středisko odpadů v obci. Nově vybudované sběrné středisko zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce a bude doplňovat celý systém odděleného Více Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025
Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s Více ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění Více Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT
Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou Více Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Více Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103
Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst. Více DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů Více A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa
A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Více Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory
Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory období 9/2008 3/2015 Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory byla schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Újezd Více TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu
TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 ZEVO Cheb 2 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 3 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 4 Současnost V okrese Cheb vzniká ročně Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice
Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Více Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT
ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Více ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný Více Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO
Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Více ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH
ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní Více SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje
SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012 Více PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice
PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370 Více II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení Více MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování Více Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001 Více PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ
REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný Více Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil
Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup Více Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4
Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu Více ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)
ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního Více Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 Více Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880
OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2. Více NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.
NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky Více ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A) Více Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období návrh určený pro projednání
Zpráva č. 2 o uplatňování Územního plánu Prádlo za období 2011-2015 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Orgán příslušný ke schválení zprávy: Více P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 Více duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále Více Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy
KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany Více Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni Více 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a
Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus... Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice
Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s Více Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy
Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná Více HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci Více změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh
změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele: Více Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje
Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané Více Energetické audity v České republice
Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly Více Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky
Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou Více MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 11. 2012 Č.j.: 93850/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní Více NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený Více ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV
ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE Více Úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5 / 2014,
Úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5 / 2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území Více Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov
Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni Více ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Více Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1
Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní Více ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování Více ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK
1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem Více NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje Více NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu Černá Hora, označené ČH8
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu Černá Hora, označené ČH8 Silnice I/43 změna plochy územní rezervy na trase silnice na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury V Blansku dne 15.02.2016 Zpracoval: Více VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR
3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe Více Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Více URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ
URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace Více VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití Více pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady, zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě a program předcházení vzniku odpadů.
Vypořádání požadavků a podmínek stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 2026 Tento materiál je zpracován v návaznosti Více N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

References: zákona č. 185
 zákona č.201
 zákona č.185
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 406
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 100
 zákona č. 185
 zákona č. 183
 zákona č. 183
 zákona č. 406
 zákona č. 183
 zákona č. 100
 zákona č. 183
 zákona č. 100
 zákona č. 183