Source: https://es.scribd.com/document/110263905/Triptico-Normas
Timestamp: 2017-05-24 14:20:52+00:00

Document:
Tríptico Normas
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicSubirIniciar sesiónRegistrarseOptionsJoinSign InUploadTríptico NormasCargado por Carlihect PadrinoFuelsLiquefied Petroleum GasGasesExplosive MaterialPetroleum0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentResolución 290 del 28 de Marzo de 1977. Ministerio de Energía y Minas.con otras sustancias comburentes.
Distancias De Seguridad Para Instalaciones De G.L.P.
Artículo 8: El transporte, almacenamiento, instalación y revisión de sistemas de gases de petróleo licuados, sólo podrán efectuarlo las personas que hayan obtenido el permiso correspondiente de este Ministerio. No requieren de dicho permiso las instalaciones de las bombonas de conexión automática, cuando el número de ellas no sea mayor de dos.
Artículo 43: El área comprendida dentro de un radio de tres (3) metros a cualquier punto del recipiente, deberá mantenerse libre de materiales combustibles.
Artículo 59: Las bombonas que alimentan los sistemas utilizados en edificios y casas de habitación, deben ser instaladas: a. Sobre una base sólida, preferiblemente de concreto.
Artículo 9: Se prohíbe el almacenamiento de gases de petróleo licuados en los lugares siguientes: Zonas residenciales, sótanos o sitios con ventilación deficiente, proximidades de estufas, hornos o cualquier otro sitio donde existan altas temperaturas, proximidades de pararrayos o sitios donde puedan producirse descargas eléctricas, áreas limitadas por muros de contención requeridos para los líquidos inflamables; y zonas donde constituyan peligro para las personas o cosas.
b. En sitios donde no exista peligro de ser golpeadas por vehículos. c. Donde no exista la posibilidad de que los recipientes o el equipo de control, puedan ser sometidos a la acción de pesos o tensiones. d. En sitios secos y con suficiente ventilación horizontal. e. Donde existan facilidades para fijar el equipo de regulación a una pared o muro de ladrillos o concreto armado. f. A una distancia no menor de un metro de las ventanas, puertas o aberturas, situadas a un nivel más bajo del conjunto de válvulas o equipo de control del sistema.
Artículo 28: No deben almacenarse ni transportarse gases de petróleo licuados, junto con explosivos, proyectiles, tanto incendiarios como de iluminación, ni junto
Circular 2-84, Resolución 136 del 09 de Marzo de 1984. Ministerio de Energía y Minas
* Normas Internas / Mejores Prácticas de Trabajo:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NÚCLEO - DELTA AMACURO
* Literal C. Sistemas Alimentados con Bombonas:
- Se Prohíbe la Instalación de cilindros con capacidades mayores a 18 Kg, en cornisas, balcones o azoteas.
1. Las bombonas que estén instaladas en lugares expuestos al impacto de vehículos, deben estar protegidas mediante una barrera colocada a una distancia no menor de 0,6 m de la pared del edificio sobre la cual se apoya el equipo de regulación de las bombonas.
- Se debe evitar la instalación de cilindros con capacidad mayor de 18 Kg en áreas donde el acarreo del cilindro se haga a través de escaleras de pendiente prolongada o excesivo número de escalones.
9. Cada artefacto de consumo debe poseer una llave de paso (válvula de cierre).
- Antes de instalar el sistema en nuevos usuarios, se debe considerar la ubicación de la vivienda y el área de estacionamiento para el vehículo.
- Garantizar el orden y limpieza del área donde se encuentran colocadas las bombonas.
Documentos similares a Tríptico NormasSkip carouselAccidente Con Gaslinea base gasocentro.pdfCurso GLPRGG N451 Supuestos de Modificaciones ITF.pdfCombustibles Origen Fosil Tarea1 CombustionEduardo Carita FrisanchoMetalurgia 16-31Materiales Peligrosos0 - 26Gaas NaturalExpo de Quimica InorganicaCombustibles y BiocombustiblesManual de instalaciones de Gas LPCombustibles_ Sólidos, Líquidos y GaseososClasificacion de Cargas Peligrosas de Las Naciones UnidasGas Licuado de PetroleoINCENDIOcelda solar.pdfSEMANA 3ExplosivosExplosionesQui MicaNormas de Seguridad GeneralesTRABAJO DE QUIMICAOptimización Sistema Vapor RecopeEl PetróleoCalderasSeguridad e Higiene en El TrabajoCombustiónmsdsMás de Carlihect PadrinoSkip carouselTriptico DiabetesFundamentos de La Seguridad y Defensa Nacional3_Desarrollo_Documentación Unidad Básica y Fumdamental.docxT.E.G. OPTIMIZACIÓN UTILIZANDO MODELAJE DEL BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE (2).pdfSecciones Geologicas_2retencionesPuntos Criticos Gas Natural 220408DESTILACIÓN FRACCIONADA DE PETRÓLEOguia_3_recristalizacion

References: Artículo 8

Artículo 43

Artículo 59

Artículo 9

Artículo 28
 Resolución