Source: http://docplayer.it/19808755-Relazione-tecnica-di-p-r-e-s-c-r-i-z-i-o-n-i-i-n-m-a-t-e-r-i-a-d-i-consumo-energetico-c-i-t-t-a-d-i-c-h-i-e-r-i.html
Timestamp: 2018-12-12 03:18:56+00:00

Document:
RELAZIONE TECNICA DI P R E S C R I Z I O N I I N M A T E R I A D I CONSUMO ENERGETICO C I T T À D I C H I E R I - PDF
Download "RELAZIONE TECNICA DI P R E S C R I Z I O N I I N M A T E R I A D I CONSUMO ENERGETICO C I T T À D I C H I E R I"
Graziano Negro
1 C I T T À D I C H I E R I C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I T O R I N O Ristrutturazione edificio di proprietà comunale Via Albussano 19 / Angolo via della Pace PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE TECNICA DI RISPONDENZA ALLE P R E S C R I Z I O N I I N M A T E R I A D I CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO NOVEMBRE 2015 F m a r c o m a c c a g n o a r c h i t e t t u r a & t e r r i t o r i o BUTTIGLIERA D'ASTI / VIA VALENTINO 37 / / AT / w w w. s t u d i o m a c c a g n o. i t
2 "Unità 1" RELAZIONE TECNICA RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI intervento edilizio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici asserviti all'intero edificio 1. INFORMAZIONI GENERALI Comune di CHIERI Edificio pubblico Edificio a uso pubblico Sito in Via Albussano 19/ Angolo Via della Pace Mappale: Sezione: Foglio: Particella: Subalterni: Richiesta Permesso di Costruire n. _, Permesso di Costruire n. _, del / / Variante Permesso di Costruire n. / /, del _ Provincia TORINO Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell allegato 1 del decreto di cui all art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005 Committente(i): Comune di Chieri (TO) Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: Conte Per. Ind. Massimiliano, da comunicare ad inizio lavori Direttore(i) dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del sistema di ricambio dell'aria dell'edificio: Maccagno Arch. Marco, Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell'edificio: da comunicare ad inizio lavori Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio: da comunicare ad inizio lavori Tecnico incaricato per la redazione dell'attestato di Prestazione Energetica (APE): da comunicare ad inizio lavori NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
3 2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti (punto 8): - piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi - prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli elementi costruttivi - elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari 3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 2778 GG Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti): C Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): C PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
4 "Unità 1" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.59 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 1": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:2.04% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:0.83 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: NO NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
5 - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K "Unità 2" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.50 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 2": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 2" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
6 Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:4.05% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:2.17 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: NO NO NO NO NO Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
7 "Unità 3" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.51 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 3": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 3" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. NO NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
8 Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:3.58% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:1.34 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
9 "Unità 4" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.61 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 4": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 4" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) NO Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
10 - acqua calda sanitaria:2.19% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:0.90 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K "Unità 5" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.68 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 5": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
11 Non presente Zona Termica "Unità 5" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) NO Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:3.04% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:1.27 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: NO NO NO NO Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
12 legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K "Unità 6" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.51 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 6": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 6" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
13 Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:1.80% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:0.79 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: NO NO NO Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
14 "Unità 7" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.54 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 7": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 7" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) NO Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
15 Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:3.67% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:1.14 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
16 "Unità 8" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.56 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 8": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 8" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) NO Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
17 Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:1.66% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:0.69 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
18 "Unità 9" 4.DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) DELLE RELATIVE STRUTTURE Climatizzazione invernale Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m 3 Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) m 2 Rapporto S/V (fattore di forma) 0.79 m -1 Superficie utile riscaldata dell'edificio m 2 Zona Termica "Unità 9": Valore di progetto della temperatura interna invernale C Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO Climatizzazione estiva Non Presente Zona Termica "Unità 9" Valore di progetto della temperatura interna estiva C Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 % Presenza sistema di contabilizzazione del freddo SI - metodo indiretto Informazioni generali e prescrizioni Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m NO Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell edificio e degli impianti termici (BACS): CLASSE A - Sistema con prestazioni elevate (min = classe B - UNI EN 15232) Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00 (> 0.65 per le coperture piane) Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00 (> 0.30 per le coperture a falda) NO Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture Adozione di misuratori d energia (Energy Meter) Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell A.C.S. Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. NO NO NO NO NO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
19 Produzione di energia termica Indicare la % di copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per: - acqua calda sanitaria:3.38% - acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, climatizzazione estiva:1.05 % Produzione di energia elettrica Indicare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: - superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno S: 0.00 m 2 - potenza elettrica P=(1/K)*S: 0.00 kw Descrizione e potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI Valutazione sull efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti: Verifiche di cui alla lettera b) del punto del decreto di cui all articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. Il dettaglio delle singole pareti è contenuto nelle schede tecniche. Tutte le pareti opache verticali ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est: Verificato valore della massa superficiale parete M S > 230 kg/m 2 valore del modulo della trasmittanza termica periodica Tutte le pareti opache orizzontali e inclinate: Verificato valore del modulo della trasmittanza termica periodica Y IE < 0,10 W/m 2 K Y IE = < 0,18 W/m 2 K PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
20 5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELLE NOVE UNITA ABITATIVE 5.1 Impianti termici Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. a) Descrizione impianto - Tipologia: Impianto termico autonomo, destinato al riscaldamento degli appartamenti ed alla produzione di acqua calda sanitaria - Sistemi di generazione: generatore di calore ad acqua calda a condensazione, alimentato a Metano - Sistemi di termoregolazione: gruppo di termoregolazione in centrale termica, pilotato dalla temperatura esterna ed operante sulla temperatura dell acqua in uscita del generatore di calore, il gruppo è dotato di programmatore che consente la regolazione della temperatura ambiente su due livelli nell arco delle 24 h - Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: non presente, in quanto solo per imp. centralizzati - Sistemi di distribuzione del vettore termico: Impianto termico autonomo, dotato di colonne montanti fino al collettore di zona di ogni appartamento e distribuzione tramite pannelli radianti annegati a pavimento e termo arreda di integrazione a bassa temperatura nei bagni - Sistemi di ventilazione forzata: Assente - Sistemi di accumulo termico: Assente - Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: l acqua calda sanitaria è prodotta dallo stesso generatore di calore impiegato per il riscaldamento. Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua, norma UNI 3065: SI (Filtro con polifosfati) Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kw: 0.00 gradi francesi Filtro di sicurezza: NO b) Specifiche dei generatori di energia a servizio dell'eodc Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: NO Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: NO Impianto "PRINCIPALE" Servizio svolto: Climatizzazione Invernale combinato con ACS c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico Tipo di conduzione invernale prevista: Continua con attenuazione notturna Tipo di conduzione estiva prevista: Non prevista Sistema di gestione dell'impianto termico: Sistema di regolazione climatica in centrale termica - centralina climatica: Centralina climatica che regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna - numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 3 Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone o unità immobiliari PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
21 Zona Termica "Unità 1" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 2" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 3" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 4" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
22 Zona Termica "Unità 5" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 6" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 7" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 8" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna Zona Termica "Unità 9" Sistema di regolazione - tipo di regolazione: Zona più climatica - caratteristiche della regolazione: Proporzionale 1 C Numero di apparecchi: 1 termostato Descrizione sintetica delle funzioni: accensione e spegnimento a seconda della temperatura e dell orario impostati PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
23 Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: la programmazione èsuddivisa in tre livelli di temperatura: locale occupato, locale non occupato e attenuazione notturna d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari Solo per impianti centralizzati e) Terminali di erogazione dell'energia termica Il tipo e la potenza termica nominale sono elencati per zona termica: IMPIANTO "PRINCIPALE" AD ACQUA Zona Termica "Unità 1": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 2": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 3": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 4": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 5": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 6": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 7": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 8": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. Zona Termica "Unità 9": Tipo terminale: Pannelli annegati a pavimento. f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione Descrizione e caratteristiche principali: Condotti in plastica circolari, con camino in muratura a camino singolo Norma di dimensionamento: UNI EN g) Sistemi di trattamento dell'acqua Descrizione e caratteristiche principali: Trattamento dell'acqua conforme alla UNI 8065, mediante condizionamento chimico con ammine alifatiche filmanti, di composizione compatibile con la legislazione sulle acque di scarico h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione L isolamento sarà eseguito secondo l allegato B, tabella 1 del DPR 412/93. i) Schemi funzionali degli impianti termici Allegati alla presente relazione, gli schemi unifilari degli impianti termici con specificato: - il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione; - il posizionamento e tipo di generatori; PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
24 - il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione; - il posizionamento e tipo degli elementi di controllo; - il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza. 5.2 Impianti fotovoltaici Non pesente 5.3 Impianti solari termici Non pesente 5.4 Impianti di illuminazione Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato 5.5 Altri impianti Non Presenti PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
25 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI UNITA 1 Edificio a energia quasi zero: NO a) Involucro edilizio e ricambi d'aria Nelle schede tecniche allegate sono riportati: trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti di pareti verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0,8 W/m 2 K verifica termoigrometrica Per ogni zona termica: Zona Termica "Unità 1" Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.18 vol/h b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H' T 0.40 W/K H' T,lim 0.65 W/K VERIFICATA Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati A sol,est /A sol,est 0.03 (A sol,est /A sol,est ) lim 0.04 NON RICHIESTO Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio EP H,nd kwh/m 2 EP H,nd,lim kwh/m 2 NON RICHIESTO Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio EP C,nd kwh/m 2 EP C,nd,lim kwh/m 2 NON RICHIESTO Indice di prestazione energetica globale dell'edificio (energia primaria) EP gl,tot kwh/m 2 EP gl,tot,lim kwh/m 2 NON RICHIESTO Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento η H 0.86 η H,lim 0.73 VERIFICATA Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria η W 0.81 η W,lim 0.57 VERIFICATA Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento η C 0.00 η C,lim 0.00 VERIFICATA PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
26 c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria Non Presente d) Impianti fotovoltaici Non Presente e) Consuntivo energia Energia consegnata o fornita (E del ): kwh/m²anno Energia rinnovabile (EP gl,ren ): 1.15 kwh/m 2 anno Energia esportata: 0.00 kwh Energia rinnovabile in situ: 0.00 kwhel Fabbisogno globale di energia primaria (EP gl,tot ): kwh/m 2 anno f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza Schede in allegato 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI UNITA 2 Edificio a energia quasi zero: NO a) Involucro edilizio e ricambi d'aria Nelle schede tecniche allegate sono riportati: trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti di pareti verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0,8 W/m 2 K verifica termoigrometrica Per ogni zona termica: Zona Termica "Unità 2" Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.18 vol/h b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H' T 0.13 W/K H' T,lim 0.65 W/K VERIFICATA Area solare equivalente estiva dei componenti finestrati A sol,est /A sol,est 0.03 (A sol,est /A sol,est ) lim 0.03 NON RICHIESTO Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio EP H,nd kwh/m 2 EP H,nd,lim kwh/m 2 NON RICHIESTO Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio EP C,nd kwh/m 2 EP C,nd,lim kwh/m 2 NON RICHIESTO PROGETTOUNICO Strada Bianchi Villanova d Asti (AT) Tel/Fax:
RELAZIONE TECNICA SEZIONE PRIMA - VERIFICA DEI REQUISITI
RELAZIONE TECNICA Relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8 comma 2) SEZIONE
COMUNE DI FOLIGNO Area Lavori Pubblici
COMUNE DI FOLIGNO Area Lavori Pubblici Nuova scuola dell infanzia di Scafali Relazione impianto idrico RELAZIONE IMPIANTO IDRICO Lo scopo del presente paragrafo consiste nell illustrare le scelte progettuali
ALLEGATO 4 SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA
ALLEGATO 4 SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA Il presente Allegato riporta lo schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO (Par. 1.4.1, comma 3, lettera a) Allegato 1 Decreto "Requisiti minimi")
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL ARTICOLO 8 DELLA DGR 20 LUGLIO 2015, n. 967 ALLEGATO 4
RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL ARTICOLO 8 DELLA DGR 20 LUGLIO 2015, n. 967 ALLEGATO 4 COMMITTENTE : Mario Bianchi EDIFICIO INDIRIZZO COMUNE INTERVENTO : Palazzina 2 unità Uffici - 4 Residenziali : Via Verdi

References: ARTICOLO 8
 art. 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 articolo 4
 ARTICOLO 8
 ARTICOLO 8