Source: http://docplayer.pl/31616948-P-o-s-t-a-n-o-w-i-e-n-i-e.html
Timestamp: 2018-11-21 04:40:26+00:00

Document:
1 PWIS/NS/OZNS-476/144/07/ Łódź, dnia r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), oraz art. 106 KPA po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź z dnia r. (data wpływu do WSSE w Łodzi r.), znak: SR.VII- E/6617/k/S/356/2008- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi u z g a d n i a warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wyprowadzeniu mocy z bloku 833 MW BOT Elektrownia Bełchatów S.A. do stacji Trębaczew jednotorową napowietrzną linią energetyczną 400 kv planowaną do realizacji w powiecie Bełchatowskim i Pajęczańskim, w gminach Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rusiec, Rząśnia, Kiełczygłów, Siemkowice i Działoszyn w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych: - należy przewidzieć zastosowanie przewodów fazowych w postaci wiązki trójprzewodowej w układzie trójkąta równobocznego, - minimalna odległość przewodów roboczych od ziemi winna wynosić 10,0 m dla dwóch wiązek przewodów dolnych i 19,8 m dla wiązki przewodów górnych. U Z A S A D N I E N I E Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź wystąpił z wnioskiem z dnia r., znak: SR.VII-E/6617/k/S/356/2008 (data wpływu do WSSE w Łodzi r.) do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację -verte-
2 2 przedsięwzięcia polegającego na wyprowadzeniu mocy z bloku 833 MW BOT Elektrownia Bełchatów S.A. do stacji Trębaczew jednotorową napowietrzną linią energetyczną 400 kv. Dla potrzeb uzgodnienia przedłożono: kopię wniosku Pana Jana Rumiana, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT Kraków SA, ul. Mazowiecka 21, Kraków pełnomocnika BOT Elektrownia Bełchatów Spółka Akcyjna, Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 5 z dnia r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, poświadczone przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Pajęcznie kopie map ewidencyjnych, mapy poglądowe w skali 1:50000, raport oddziaływania na środowisko, wykaz właścicieli działek będących stronami postępowania, kopię sprostowania do raportu przedłożonego przy piśmie Pana Jana Rumiana, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, ENERGOPROJEKT Kraków SA, ul. Mazowiecka 21, Kraków pełnomocnika BOT Elektrownia, znak: TL/LE- 2/Cy/654/770/08 z dnia r. Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz zmiana: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Województwa Łódzkiego, w powiecie Bełchatowskim i Pajęczańskim, przebiegając przez gminy: Kleszczów, obręb: Rogowiec, Kluki, obręb: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Zarzecze, Trząs, Kawalce, Żar, Szczerców, obręb: Tatar, Stanisławów Pierwszy, Rząśnia, obręb: Augustów, Kordań Kopy, Rusiec, obręb: Leśniaki, Pawłów, Andrzejów, Jastrzębice, Kiełczygłów, obręb: Obrów, Dąbrowa, Huta, Dryganek, Beresie Małe, Osina Duża i Mała, Gumnisko, Podrwinów, Tuchań,
3 3 Siemkowice, obręb: Łukomierz, Siemkowice, Ożegów, Działoszyn, obręb: Sadowiec, Trębaczew. Tereny przewidziane pod trasę linii o długości 42,5 km to tereny rolne i leśne. Trasa linii omija obszary z zabudową mieszkalną w odległości co najmniej 100 m oraz krzyżuje następujące obiekty: w przęsłach 1 2 i 2 3 tereny elektrowni, w przęsłach tory kolejowe z kopalni do Bełchatowa, w przęśle tory kolejowe linii Herby Zduńska Wola, w przęśle drogę krajową nr 483 oraz 6 dróg lokalnych i małe cieki wodne. Dla potrzeb inwestycji przewidziano pas techniczny o szerokości 64 m (32 m od osi lini w obie strony). Po wybudowaniu linii z użytkowania będą wyłączone tereny w miejscach ustawienia słupów o powierzchni średniej 0,25 ara na jedno stanowisko słupa. Przedmiotowe przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie powodować zanieczyszczenia Na obszarze dostępnym dla mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów występować będą poziomy promieniowania niejonizującego o wartościach mniejszych od wartości dopuszczalnych jakie mogą występować w środowisku. Pod samą linią wartości natężenia pola elektrycznego wynoszą 9 i 10 kv/m, wartości natężenia pola magnetycznego na wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi wynoszą 30,3 A/m i 32 A/m (wartość graniczna dla składowej elektrycznej wynosi 10 Kv/m, dla składowej magnetycznej 60 A/m). Obszar, w którym natężenie pola elektrycznego jest większe od 1kV mieścić się będzie w pasie 31,8 m od osi linii. Linia zawieszona będzie na stalowych słupach kratowych nowej konstrukcji serii OB33. Przewody robocze to trójprzewodowa wiązka w kształcie równobocznego trójkąta z przewodów AFL mm 2 zawieszona na izolacji porcelanowej długopniowej. Słupy przelotowe posadowione będą na fundamentach prefabrykowanych a słupy mocne na fundamentach terenowych. Na wieżyczkach odgromowych zawieszone będą dwa przewody odgromowe, jeden stalowo aluminiowy AFL-1,7 95 mm 2 lub 120 mm 2, drugi typu OPGW skojarzony z 24 włóknami światłowodowymi. Autor Raportu... poddał analizie poszczególne elementy środowiska objęte przewidywanym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia. Wykonane obliczenia wykazały, że prognozowane wartości długotrwałego równoważnego poziomu hałasu emitowanego przez planowaną do realizacji linię energetyczną w odległości około 32 m od osi linii dla minimalnej odległości przewodów roboczych od ziemi równej 10,0 m dla dwóch wiązek przewodów dolnych i 19,8 m dla wiązki przewodów górnych nie będą powodować ponadnormatywnej uciążliwości
4 4 akustycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). Gospodarka odpadami w fazie budowy inwestycji prowadzona będzie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587). Reasumując planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w Raporcie... rozwiązaniami techniczno technologicznymi i organizacyjnymi mającymi na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko nie będzie stwarzało zagrożenia dla zdrowia ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowił jak w sentencji. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Długa 38/40 w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Otrzymuje: 1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Piotrkowska 104, Łódź zwrot załączników
5 Otrzymują bez załączników: 1. BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Rogowiec, ul. Energetyczna 7, Bełchatów 2. Energoprojekt Kraków S.A. ul. Mazowiecka 21, Kraków 3. Urząd Gminy Kleszczów ul. Główna 47, Kleszczów 4. Urząd Gminy Kluki Kluki 88, Kluki 5. Urząd Gminy Szczerców ul. Rzeczna 7, Szczerców 6. Urząd Gminy Rząśnia ul. Kościuszki 16, Rząśnia 7. Urząd Gminy Rusiec ul. Wieluńska 35, Rusiec 8. Gmina Kiełczygłów ul lecia 25, Kiełczygłów 9. Urząd Gminy Siemkowice Plac 30-lecia PRL 1, Siemkowice 10. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21, Działoszyn 5 strony postępowania administracyjnego zostaną powiadomione w trybie art. 49 KPA w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach: Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rząśnia, Rusiec, Kiełczygłów, Siemkowice, Działoszyn oraz na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi: oraz na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40, Łódź Do wiadomości: 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie ul. Okrzei 49, Bełchatów 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie ul. Żeromskiego 5, Pajęczno 3. OHR w/m 4. a/a
Główny Inspektor Sanitarny ul. Długa 38/ Warszawa. Łódź, dnia r.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi 90-046 Łódź, ul. Wodna 40 Sekretariat: tel. (0-42) 253-62-10, fax (0-42) 253-62-19 Centrala: tel. (0-42) 253-62-00 www.pis.lodz.pl e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl
PWIS/NS/OZNS-476/49/08 282,448 Łódź, dnia 29.04.2008r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z
Elektro - Energo - Projekt s.c.
31 416 KRAKÓW ul. Dobrego Pasterza 187/2 NIP: 945-19-77-405 tel (12) 640 62 40; fax (12) 410 02 65 www.eeprojekt.pl Elektro - Energo - Projekt s.c. EEP Nr opracowania: 413-E01 Tom: Egz. I KONCEPCJA PRZEBUDOWY
Decyzja nr 4/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. orzekam
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓWKA
Rol.6220.11.2011.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie
nieruchomości. Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłaty za użytkowanie

References: art. 3
 art. 10
 art. 10
 art. 57
 art. 106
 art. 49
 art. 46
 art. 3
 art. 10