Source: https://fr.scribd.com/document/179167288/CCTP-Chapitre03-1
Timestamp: 2020-04-10 02:45:30+00:00

Document:
CCTP_Chapitre03_1 | Béton | Mortier (matériau)
CCTP_Chapitre03_1
enregistrerEnregistrer CCTP_Chapitre03_1 pour plus tard
159491196 Les Produits d Etancheite
Etancheite Ouvrages Beton
CCTP_Chapitre03_7
CCTP_Chapitre03_21
Abac Beton
La méthode de silice
1358874445 t68 Cctp Type Voiries Espaces Publics Produits Beton
Be Tonner Web
5988-4162.pdf
Le P.A.Q. prcisera la nuance des armatures utilises.
Les armatures seront approvisionnes en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronons que si elle tait constitue d'lments de dix (10) mtres, et que les recouvrements des armatures longitudinales puissent tre espacs entre milieux de onze (11 m) mtres au moins. Toutes ces armatures devront tre aptes au soudage.
3.2.2 Btons et mortiers hydrauliques
(Fascicule 65A, Article 71 73, Annexe B3 et additif au fasc. 65A 1.4 et 3).
Dsignation des btons
Les sigles utiliss pour le mortier et les btons dans le prsent C.C.T.P. ont les significations suivantes : M = Mortier, B = Bton, MB = Micro bton
Les lettres majuscules sont suivies :
Soit d'une valeur numrique spcifiant la rsistance caractristique requise : il s'agit de bton caractres normaliss au sens de la norme NFP 18305 (ou norme europenne quivalente) (ce sont les btons de structure).
Soit d'une lettre minuscule permettant d'identifier une formule sans objectif de rsistance : il s'agit des btons caractres spcifis au sens de la norme NFP 18305 (ou norme europenne quivalente).
APPEL D OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION DEPURATION DE P OULAINVILLE
Pice 1.3. - CCTP Ch3 -
Page 78/169
Dfinition des btons
Les dsignations, la classe, le dosage en liant, les destinations et les rsistances la compression et la traction exiges des diffrents btons sont indiqus dans le tableau ci-aprs:
PARTIE D'OUVRAGE Pieux fors
DSIGNATION DU BTON B 25 Fl 0/20
DOSAGE MINIMAL EN CIMENT 400 kg CLK CEM III C 42.5 250 kg
CARACTRES COMPLMENTAIRES fc28 = 25 MPa
Bton de propret
B 16 P 0/20
CPA CEM I 42.5 CPJ CEM II 42.5 CLC CEM V/A 32.5
fc28 = 16 MPa
B 25 P 0/20
350 KG CPJ 45 350 KG CLK 45
ftj = 2.1 Mpa fc28 = 25 Mpa
Bton pour les ouvrages ou
350 KG CPMF 2
fc28 = 30 Mpa B 30 P 0/20 350 KG CPA 45 ftj = 2.4 Mpa
Selon la norme P18-305, pour le bton prt lempli, la classe denvironnement des btons sera classe 5b. La formulation des btons B 25 et B 30 sera tudie de faon viter toute raction alcali-granulat. La consistance et le type de granulats seront choisis dfinitivement aprs les preuves de convenance.
Constituants des btons et des mortiers
La nature des ciments choisis doit tenir compte de l'agressivit du milieu s'il y a lieu. Lentrepreneur ne pourra pas proposer une valeur minimale de la rsistance la compression 28 jours suprieure la valeur minimale garantie par la norme. Dans le cadre de son contrle interne, Lentrepreneur devra se faire communiquer les rsultats de l'autocontrle effectu par la cimenterie sur le ciment livr et mettre ces rsultats la disposition du Matre d'Oeuvre. Lentrepreneur spcifiera son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont susceptibles de prlvements conservatoires tels que dfinis par la norme NFP 15.300 (ou norme europenne quivalente).
Pour limiter les risques de "fausse prise" les ciments devront tre livrs sur le site de fabrication du bton une temprature infrieure 75 C. Un essai d'identification rapide sera effectu par Lentrepreneur avec une frquence qu'il dfinira dans son plan d'assurance de la qualit.
Prlvements conservatoires :
Lentrepreneur devra effectuer selon les modalits prvues aux clauses 2.2 et 2.3 de la norme NFP 15.300 (ou norme europenne quivalente) des prlvements conservatoires de ciment : de 25 KG pour chaque lot de ciment utilis pour les preuves d'tudes et de convenance des btons dfinis au fascicule 65A du C.C.T.G. ; de 5 KG pour chaque partie d'ouvrage dfinie lors de l'tablissement du plan de contrle d'excution de l'ouvrage avec un prlvement la premire livraison de chaque ciment de qualit nouvelle.
Les prlvements seront effectus soit dans le silo l'aide d'un dispositif install sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.
Ces prlvements seront conservs l'abri en rcipients tanches et tiquets, soit par le laboratoire qui procdera aux analyses, soit par le Matre d'Oeuvre, pour vrification des caractristiques normalises si ncessaire.
Sur chaque prlvement dsign par le Matre d'Oeuvre seront raliss les essais suivants :
sur tous les ciments : identification rapide, temps de prise, expansion chaud, flexion - compression 7 et 28 jours.
sur le ciment destin (aux) la dalle (s) de couverture : chaleur d'hydratation.
Dans le cas de rsultats dfavorables, il sera procd des contre-preuves dans les conditions du paragraphe 2-2-5 de la norme NF P. 15.300 (ou norme europenne quivalente) Pendant ces contre-preuves, le Matre d'Oeuvre pourra faire bloquer le stock ou le silo concern jusqu' la conclusion de celles-ci.
Page 80/169
Les rsultats de ces essais devront tre communiqus au Matre d'Oeuvre dans les soixante douze (72) heures qui suivent les prlvements et en tout tat de cause avant l'emploi des ciments (except les essais de rsistance).
Consquence d'une ou plusieurs insuffisances des caractristiques des ciments
Si des dfauts susceptibles d'tre imputs la qualit des ciments livrs sont constats dans les 6 mois aprs le prlvement, sur une quelconque partie d'un ouvrage ou sur les prouvettes de bton de cet ouvrage, le Matre d'Oeuvre peut faire effectuer, sur les prlvements conservatoires correspondants, des essais de vrification de la conformit aux normes des ciments livrs, dans les conditions des paragraphes 2-3-2- et 2-2-5 de la norme NF P 15.300 (ou norme europenne quivalente).
Lorsque les preuves et contre-preuves sur les ciments donnent des rsultats dfavorables, le Matre d'Oeuvre se rserve le droit d'appliquer dans ce cas, soit l'Article 39 du C.C.A.G. sur les vices de construction si les dfauts constats le ncessitent, soit une rfaction de prix si les dfauts constats ne mettent pas en cause de faon notable la stabilit de l'ouvrage.
Le Matre d'Oeuvre pourra aussi ordonner, aux frais de Lentrepreneur, des essais non destructifs tel que l'auscultation dynamique sur les parties btonnes avec un ciment douteux et entamer toute action dans le but de sauvegarder les caractristiques de la partie d'ouvrage.
(Fascicule 65A - Article 72.2 et Annexe B3)
Les sables d'origine marine sont interdits. Pour rpondre aux exigences de qualit des parements, la provenance prcise des sables sera soumise l'accord du Matre d'Oeuvre (teinte, rgularit, qualit). Le sable pour mortiers et btons sera du sable de rivire comportant au moins soixante quinze pour cent (75 %) de silice ou un sable provenant de concassage de calcaire dur d'ge primaire. Son origine sera soumise l'agrment du Matre d'Oeuvre (il devra tre reconnu non glif par les laboratoires des Ponts et Chausses). L'utilisation de sable de broyage est interdite.
Le P.A.Q. indique la provenance des granulats, et prcise leur niveau de performance ainsi que la frquence des essais de rception conformment l'Article A.3.1. de l'annexe norme NF P. 18.301 (ou norme europenne quivalente).
Page 81/169
Eau de gchage
Lentrepreneur se rfrera l'Article 72.3. du fascicule 65A. Dans le cas d'utilisation d'eau potable, il ne sera pas demand de certificat d'analyse d'eau Lentrepreneur.
Adjuvants pour btons
5Fascicule 65A art.72.4) Le P.A.Q. dfinit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.
Le Matre d'Oeuvre, en dbut d'utilisation, fera effectuer contradictoirement un prlvement conservatoire sur chaque adjuvant.
Fabrication, transport et manutention des btons hydrauliques
Fabrication (F 65A art.73)
Dans le cas d'emploi d'une centrale de chantier, celle-ci devra rpondre aux exigences de niveau d'quipement indiques au fasc.65A et tre soumise l'acceptation du Matre d'Oeuvre. La centrale de bton prt l'emploi (BPE) ventuellement utilise pour la fabrication du bton mis en oeuvre sur le chantier sera de niveau d'quipement 2 ou 3 telle que prcise au fascicule 65A. L'usine sera prcise pendant l'appel d'offres et le C.C.T.P. mis au point en consquence. Si le recours une usine de B.P.E. non inscrite sur les listes d'aptitude ou ne bnficiant pas d'une autorisation tait accepte, la dite usine sera considre comme centrale de chantier.
Le P.A.Q. prcise : le dlai d'emploi du bton et la conduite tenir en cas de dpassement de ce dlai, les moyens de secours prvus en cas de dfaillance des appareils de manutention.
Assurance qualit des btons
(Fasc 65A art. 75-76-77)
preuves d'tude et de convenance
Les preuves d'tude peuvent tre constitues de l'analyse de rfrences existantes. Les btons de rsistance caractristique suprieures ou gales 25 MPa seront soumis l'preuve de convenance. Le Matre d'Oeuvre donnera son avis ou formulera ses observations dans un dlai de quinze (15) jours ouvrables compter de la date de rception des propositions de Lentrepreneur. Parmi les preuves de convenance, ce bton fera l'objet d'un bton tmoin qui servira de rfrence pour la qualit des parements.
Page 82/169
Lentrepreneur a la responsabilit de procder ces deux (2) genres d'preuves en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux dlais d'excution.
preuves de contrle
Le lotissement et le nombre de prlvements sont indiqus dans le tableau ci-aprs :
LOT B.25 FL 0/20 400 B.25 P 0/20 350 B.30 P 0/20 350 B35
NOMBRE DE PRLVEMENTS 4 pour les pieux 2 par radier et voile d'ouvrage ou par partie de voile coule le mme jour 2 par voile d'ouvrage ou par partie de voile coule le mme jour 2 (en cas de dalle de couverture)
On entend par prlvement : une mesure de l'affaissement au cne, la confection de 4 prouvettes dont 3 pour essai la compression 28 jours et une pour essai 7 jours. On se reportera l'Article 77 du fascicule 65A pour l'interprtation des preuves.
preuves d'information
Le P.A.Q. prcise : les conditions de ralisation des preuves d'information, les modalits de communication des rsultats par Lentrepreneur au Matre d'Oeuvre, la conduite tenir lorsque les rsultats escompts ne sont pas atteints.
3.2.3 Composants
(Fasc.65A art 82) Dans le cadre des propositions techniques jointes son offre, Lentrepreneur prcisera les parties d'ouvrage ralises l'aide de composants. Le P.A.Q. prcisera alors les modalits retenues par le contrle de ces derniers. Dans le cadre du contrle extrieur, le Matre d'Oeuvre procdera une rception en usine et sur chantier qui comportera s'il y a lieu un contrle des parements.
3.2.4 Produits de cure
Le produit de cure sera soumis par Lentrepreneur l'agrment du Matre d'Oeuvre. Dans le cas d'emploi d'un produit temporaire impermable, ce produit devra figurer sur la liste ministrielle d'agrment.
Page 83/169
Dans le cas de l'utilisation d'un produit de cure en extrados d'ouvrage, sa compatibilit avec la chape d'tanchit devra tre vrifie. Dans tous les cas, le produit de cure ne devra pas laisser de trace incompatible avec l'aspect esthtique des parties vues des ouvrages.
3.2.5 Badigeons pour parement cachs - Coaltarisation
Le badigeon pour parements cachs de bton sera, soit du goudron dsacidifi, soit du bitume chaud, soit une mulsion non acide de bitume.
3.2.6 Bois de coffrage
Les caractristiques des bois sont dfinies par les normes NFB.51.001 et B51.002 (ou normes europennes quivalentes). Les bois pour coffrage seront en sapin quarri artes vives. Les bois pour blindages, chafaudages et supports seront choisis par Lentrepreneur dans le cadre des prescriptions de la norme NFB 51.001 (ou norme europenne quivalente) et dans les catgories correspondantes aux contraintes calcules. Tous les bois seront droits, sains, unis, sans roulures, pourritures, glivures, nuds vicieux, chancres et gui, trous de vers, piqres ou vermoulures. En cas de contestations sur la qualit du bois, il pourra tre procd sur demande du Matre d'Oeuvre aux essais dfinis par les normes NFB 51.003 et B51.013 (ou normes europennes quivalentes). Les rsultats de ces essais devront tre suprieurs aux valeurs de contraintes admissibles donnes aux Articles 9 et 10 de la norme NFB52.001 (ou norme europenne quivalente) pour les bois de catgorie II. De plus, en cas d'emploi de panneaux de contreplaqu pour l'obtention de parements fins, la qualit choisie sera du type imprgnation spciale pour bton. L'paisseur de ces panneaux sera au minimum de 15 mm.
3.2.7 Produits de dcoffrage
En cas de prfabrication, les dcoffrants utiliss sur les sections de bton ne devront en aucun cas tre des produits gras.
3.2.8 Tubes et gaines pour pieux fors
L'entreprise proposera lors de l'tablissement du P.A.Q. la nature et la provenance des tubes et gaines qu'il compte utiliser. Il sera prcis en particulier le mode d'assemblage des gaines.
3.2.9 Palplanches mtalliques
Page 84/169
Lentrepreneur proposera lors de l'tablissement du P.A.Q. la nuance, le module et la provenance des palplanches qu'il compte utiliser en prcisant s'il s'agit d'ouvrages provisoires ou dfinitifs.
Page 85/169
3.3 ASSAINISSEMENT
3.3.1 Qualit et essais des matriaux constitutifs - Provenance
Les matriaux rpondront aux spcifications donnes par les fascicules particuliers au C.C.T.G. Lentrepreneur devra recueillir l'accord du Matre d'Oeuvre.
3.3.1.1 ouvrages annexes
Liants hydrauliques entrant dans la fabrication des tuyaux et
Ils proviendront d'usines agres par le Matre d'Oeuvre. Les ciments utiliss seront des PORTLAND avec ou sans constituant secondaire de la classe 325 au minimum, conformes la norme NF 15.302 (ou norme europenne quivalente).
Elles proviendront des usines agres par le Matre d'Oeuvre et seront rserves exclusivement la confection des mortiers pour maonneries et enduits. Elles seront minemment hydrauliques, naturelles XHV 60 ou artificielles XHA 100, dfinies par les normes N.F. 15.310 et 15.312 (ou normes europennes quivalentes).
Sable pour mortier ou bton
Ils proviendront de ballastires ou de carrires agres par le Matre d'Oeuvre, et rpondront aux prescriptions des normes : NF P 18301 pour les btons (ou norme europenne quivalente) NF x 11.501 et NF.P. 18.304 pour les analyses granulomtriques (ou normes europennes quivalentes) NF P. 08501 (ou norme europenne quivalente) pour l'quivalent de sable visuel "E.S.V." qui ne devra pas tre infrieur 80.
Aciers pour tuyaux et raccords
L'acier employ sera de l'acier doux soudable de la nuance E.24 tel que dfini par la norme N.F. A.35501 (ou norme europenne quivalente).
Ronds bton arm
Ils proviendront des usines ou comptoirs agres par le Matre d'Oeuvre. Ils rpondront aux prescriptions du fascicule 4 du C.C.T.G. (titres 1 et 2).
Page 86/169
Les boulons et crous en acier seront de la nuance Ad- 37 R, conformes aux normes N.F.E. 27005, NF A 35.075 et NFA. 45.075 (ou normes europennes quivalentes).
Elles seront prfrentiellement issues des briqueteries de la rgion pour respecter les modnatures architecturales locales. Elles seront de la catgorie A, cuites au four continu et rpondront aux normes NFP 13.404 et 13.301 (ou norme europennes quivalentes).
Les fontes de voirie pour regards et quipements d'entre des gouts seront exclusivement de la qualit "ductile" ou "graphite sphrodal" conformes la norme NFA 32.201 (ou norme europenne quivalente).
Pices galvanises
Les chelons de descente (en acier 3cm de diamtre), les crosses de sortie, galvaniss chaud par immersion, seront conformes la norme NFA 91.121 (ou norme europenne quivalente).
Caoutchouc et lastomres analogues
Les bagues d'tanchit des joints satisferont aux prescriptions de l'article 65 du C.C.T.G. fascicule 70 et aux normes T.46011 et T 46004.
3.3.2 Prescriptions spciales relatives aux tuyaux, raccords et leurs accessoires
(Cf. CCTG Fasc 70) Les tuyaux seront du type : bton non arm : classe B90 ou B135, bton arm : classe A90 ou A135,
Spcification des tuyaux
ovodes prfabriqus : norme NFP 16401 (ou norme europenne quivalente) tuyaux et raccord en polychlorure de vinyle non plastifi : norme NF -t 54002, 54003, 54020 (projet) (ou normes europennes quivalentes)
tuyaux et raccords en fonte ductile type INTEGRAL : joints automatiques, revtements intrieurs de ciments alumineux, protection extrieure en zinc,
Page 87/169
lectrolytique et revtement d'un vernis. L'intrieur des embotements et l'extrieur des bouts unis, les raccords seront revtus d'une peinture poxy. tuyaux sous pression : ils devront rpondre aux prescriptions du C.C.T.G. fascicule 71. Les tuyaux seront conformes aux normes NF P 41.301, P41.401 41.404 (ou normes europennes quivalentes).
Page 88/169
Le tableau ci-dessous dfinit les dispositions que Lentrepreneur doit respecter :
Canalisations canalisation de refoulement ou d'amene canalisation principale de distribution joints spciaux branchements raccordements dcharges et vidanges robinetterie et accessoires appareils d'quipement et de protection hydraulique des conduites crpines, filtres protection cathodique dispositif de fermeture des regards bornes et plaques de reprage appareillage d'quipement et de protection des ouvrages
C.C.T.G Fasc. 71 Narticle 14 14 54 et 74 58 60 63 24, 25 et 26 32-1 32-4 37-1, 75-1 33 et 74-1 74-3 34 36 et 81 37 et 75
preuves en usine et contre-preuve
Les preuves en usine et les contre-preuves des fournitures sont faites en conformit de l'article 11 du fascicule 71.
3.4 VOIRIE
3.4.1 Liants hydrauliques
(rf. C.C.T.G. fascicule 3)
3.4.2 Granulats pour mortiers et ciments
(rf. C.C.T.G. - fascicule 23) norme NF P18301 (ou norme europenne quivalente) coefficient Los Angeles > 25
3.4.3 Aciers
Cf. 3.2.1.
Page 89/169
3.4.4 Matriaux pour couche de base
- grave - laitier
granulats de base
quivalents sable : au moins 40 coefficient Los Angeles : < 25 coefficient Deval humide : > 3 laitier
40 < < 60 w < 15 % (teneur en eau)
3.4.5 Matriaux pour enrobs
3.4.5.1 Liants hydrocarbons
rf. C.C.T.G. fascicule 24 - fascicule 27 rf. Norme NFP 96.138 (ou norme europenne quivalente) couche de cure ou d'accrochage : mulsion de bitume cationique d'un PH au moins gal 6 - 65 % de bitume matriaux enrobs : 0/10 : bitume 80/100
rf C.C.T.G. fascicule 23 - fascicule 27
granularit 2/6 6/10
quivalent de sable 0/2 > 45 pour les sables de concasssage >80 pour les sables rouls coefficient de forme F > 85 duret : coefficient Los Angeles couche de roulement < 15 couche de liaison < 25 coefficient de polissage > 0,60
3.4.6 Bordures et caniveaux en bton
(rf. C.C.T.G. fascicule 31 - article 10)
Page 90/169
Les bordures et caniveaux prfabriqus seront des lments normaliss conformes l'article 10 du fascicule 31 du C.C.T.G. Bordures Caniveaux : : type A2 - classe B type C32 - classe B
3.5 PLANTATIONS - ENGAZONNEMENTS
Les provenances des vgtaux devront tre soumises l'agrment du Matre d'oeuvre dans les 10 jours qui suivront l'ordre de service de commencer les travaux. Il appartiendra l'Entrepreneur d'effectuer les reconnaissances de la qualit des terres vgtales et les analyses physiques et chimiques ncessaires cette reconnaissance. Les fertilisants et produits phytosanitaires seront conformes aux prescriptions de l'article 1.1.3. du fascicule 35 du C.C.T.G. Les plants devront tre conformes aux prescriptions du C.C.T.G. fascicule 35 - 51 - Art 1.4), les graines et mlanges de graines aux prescriptions du C.C.T.G. fascicule 35 Art 1.1.4.2. Les accessoires de plantations devront tre conformes aux prescriptions du fascicule 35 - 51 - Art 1.1.5.
3.6 CLAIRAGE EXTERIEUR
Les provenances des matriaux et fournitures devront tre de premire qualit. Ils seront soumis avant leur emploi l'examen du Matre d'Oeuvre. Les installations devront tre conformes toutes les rgles techniques dites par l'U.T.E. relatives aux installations d'clairage public et l'E.D.F. Lentrepreneur est rput connatre ces normes. Le matriel d'clairage, ainsi que les cbles et fils devront rpondre aux prescriptions du C.C.T.G. fascicule 36.
3.7 BTIMENTS
3.7.1 Ouvrages non dcrits explicitement
Le C.C.T.P dcrit l'essentiel des ouvrages dus par Lentrepreneur mme s'il ne dfinit pas dans le dtail des ouvrages tels que : faon de baies, feuillures, supports, joints,... Ces travaux sont compris dans le march au mme titre que les autres ainsi que tous ceux ncessaires la bonne finition des ouvrages.
Par le fait mme de la remise de la soumission ,Lentrepreneur s'engage donc mener les travaux bonne fin sans aucun supplment de prix autres que ceux qui correspondraient des modifications ou complments dcids en cours de chantier et faisant l'objet expressment d'ordres de service du Matre d'Ouvrage, tant entendu que les ventuels travaux supplmentaires qui n'auront pas fait l'objet
Page 91/169
pralablement d'une commande crite par le Matre d'Ouvrage ne pourront donner lieu aucun paiement de sa part, mme s'ils ont t viss ou agrs par un reprsentant du Matre d'Oeuvre.
3.7.2 Observations prliminaires
Lentrepreneur, pour le prix forfaitaire arrt dans le march, doit l'intgralit des travaux ncessaires au complet achvement des ouvrages, au parfait fonctionnement des quipements et au respect de la rglementation en vigueur.
3.7.3 Matriaux employs
Les matriaux devront : tre conformes aux normes NF ou normes europennes quivalentes, bnficier d'un avis technique du C.S.T.B. sils ne sont pas traditionnels, tre garantis par le comit technique des ASSURANCES ARCES ou quivalentes,
Aprs accord avec le Matre d'Oeuvre, des matriaux ne bnficiant que d'une garantie particulire comportant des clauses identiques ou plus favorables que celles du ARCES pourront tre acceptes. Une justification de ces garanties sera remise au Matre d'Oeuvre avant tout dbut de travaux. Les justifications de stockage de mise en oeuvre d'emploi seront conformes celles des fournisseurs.
3.7.4 Prescriptions particulires - Rappel des normes et rglements
3.7.4.1 Gros oeuvre - canalisations - cimentage
La liste des documents qui suivent est non limitative et susceptible de complments, additifs et mises jour, tant entendu que sera applicable en tout tat de cause, l'ensemble des textes en vigueur au moment de l'excution.
D.T.U. C.C.S DTU 11.1 12. 13.1, 13.2 20, 20.11, 20.12 23.1 26.1 43.1 60.33 60.41 Description sondages des sols de fondation terrassements pour le btiment fondations superficielles et fondations profondes maonnerie, bton arm, pltrerie parois et murs en bton banch enduits au mortier de liants hydrauliques tanchit canalisations d'vacuation des eaux uses et eaux vannes canalisations en P.V.C d'vacuation des eaux uses.
Prescriptions ayant valeur de cahier des charges
Page 92/169
F.B. : mthode de prvision pour le calcul du comportement au feu des structures en bton (cahier n 1642 et 1954) F.A. : Mthode de prvision pour le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexes (cahiers n 1411 et 1554)
Mortiers et btons : utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants concernant les chlorures dans leur confection : n 21.4 Rgles de calcul simplifies pour les parois et les murs en maonnerie : n 1530, 1549, 1569.
Rgles de calcul - D.T.U. rgles dfinissant les effets de la neige et du vent rgles parasismiques, annexes et addenda 1982 rgles de calcul des constructions en acier (1981), fascicule 61, titre VI, dit rgles BA 68 : rgles techniques de conception et de calcul des ouvrages et des constructions en bton arm fascicule 62, titre I, section 1, dit rgles BAEL : rgles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en bton suivant la mthode des tats limites
D.T.U. NV 65 D.T.U. PS 69 D.T.U. CM 66
D.T.U. Th-K 77 D.T.U.-Th, titre I
rgles de calcul des caractristiques thermiques utiles des parois de construction rgles de calcul des dperditions de base des btiments
Il est rappel que les constructions prvues devront tre conformes aux arrts du 10/04/74, 20/07/77; dcret 82.269 du 24/03/82 (nouvelles rgles TBH 82) concernant les exigences hygromtriques, isolation, ventilation, condensation ..... et que Lentrepreneur devra prsenter les justifications et notes de calcul ayant servi dterminer les coefficients exigibles. Lentrepreneur devra remdier et complter si ncessaire, les prestations prvues au prsent devis de manire obtenir les coefficients;
Normes principales P 13.301 P 13.302 concernant les briques creuses entrevous en terre cuite pour planchers en bton poutrelles prfabriques avec dalle de compression coule en oeuvre, P 13.303 P 13.304 concernant les briques pleines ou perfores, concernant les briques en terre cuites destines rester apparentes, blocs bton
P 14.301, 14.304, 14.402
Page 93/169
3.7.4.1.1
Composition des mortiers
Les mortiers seront excuts et mis en oeuvre d'aprs les indications suivantes :
Chapes pour hourder
CPA 325 CPA 325 chaux hydraulique
550 kg 250 kg, 150 kg 250 kg, 150 kg 320 kg 230 kg 800 kg 350 kg
Enduits intrieur
CPA 325 chaux hydraulique
Enduits extrieurs calfeutrements -Scellements
CPA 325 chaux hydraulique CPA 325 CPA 325
3.7.4.1.2
Composition des btons
Leur composition sera conforme la norme N.F.P 18.305 (ou norme europenne quivalente) (Cf. 3.2.2.2. du prsent chapitre)
3.7.4.1.3
Les granulats rpondront aux normes N.F.P. 18.301 et 18.302 (ou normes europennes quivalentes).
Les aciers de remploi sont interdits. aciers rond lisse aciers haute adhrence treillis soud acier doux classe Fe E 24 classe Fe E 40 tel que dfini dans le C.E.B.A 68 modifi 70.
3.7.4.1.5
Les eaux de gchage rpondront la norme franaise P 18.303 (ou norme europenne quivalente). D'une manire gnrale, elles sont propres et sans sels agressifs ou nuisibles pour les liants.
3.7.4.1.6
Coffrage n 1 : Coffrages ordinaires en planches ou contreplaqu pour tous les ouvrages enterrs ou situs en vide sanitaire.
Coffrage n 2 : Coffrages soigns en contreplaqu pour plafonds et murs en lvation et traitement normal du bullage, les joints et les panneaux en contreplaqu seront calfeutrs l'aide de bandes adhsives afin d'viter les bavures.
Page 94/169
3.7.4.1.7
parpaings blocs creux
Les corps creux devront tre aux normes N F P 18.301 (ou norme europenne quivalente); Lorsqu'ils sont pris dans la rsistance mcanique de l'lment, ils ne doivent prsenter ni manque, ni fissure. Lorsque les creux servent d'isolant thermique, leurs alvoles doivent tre obstrues pour empcher la pntration de mortier ou de bton.
Parpaings blocs pleins
Ils pourront tre soumis l'approbation d'un bureau de contrle afin de justifier leurs caractristiques techniques. (rsistance l'crasement total) Mise en oeuvre selon D.T.U.
3.7.4.1.8
Polystyrne
Le polystyrne expans agglomr employ comme isolant thermique devra tre d'une qualit conforme la classe II.
3.7.4.1.9
Les briques seront conformes aux prescriptions de l'article 2.6 du D.T.U. n 20, celles des Normes franaises (ou normes europennes quivalentes), au module des fabricants des tuiles et de briques.
Pour l'excution des travaux de charpente, on se conformera strictement aux prescriptions du D.T.U., rglements et normes en vigueur la signature du march et plus particulirement des documents et rgles techniques approuves par le dcret n 85.404 du 3 avril 1985 et titre d'exemples non limitatifs :
D.T.U - C.C.S D.T.U 31.1 D.T.U 40.11 40.45 D.T.U rgles C.B.71. Charpente Couverture Rgles de calcul de charpente en bois et modifications 1975
Normes NF.P. 21.201 NF.B.52.001 NF.P.06.001 Rgles de calcul - rgle C.B.71. et modifications 1975 Contraintes admissibles - charges permanentes et surcharges
(ou normes europennes quivalentes)
Page 95/169
Pour l'excution des travaux de charpente, on se conformera strictement aux prescriptions du C.C.T.G. dit par le C.S.T.B. Rsistance totale l'action des champignons dfinie dans la spcification du C.S.T.B. et selon la NF.X.41.502. La rsistance l'arrachement et les essais de fluage seront conduits dans les conditions fixes par les avis techniques du C.S.T.B.
Couvertures fibre ciment tanchit vitrerie descentes deau
Les travaux excuts ainsi que les matriaux mis en oeuvre devront rpondre aux prescriptions des D.T.U. rglements et normes en vigueur la signature du march et plus particulirement des documents et rgles techniques approuvs par le dcret n 85.101 du 3 avril 1985 et titre d'exemples non limitatifs :
D.T.U. tanchit des toitures terrasses et des toitures inclines tanchit des toitures terrasses avec lments porteurs en maonnerie conception du gros-oeuvre en maonnerie des toitures destines recevoir un revtement d'tanchit
D.T.U. 43 D.T.U. 43.1 D.T.U. 20.12
D.T.U. 60.32 D.T.U. 39.1 D.T.U. 39.4
descentes d'eau pluviale vitrerie miroiterie et vitrerie en verres pais.
NF P 30.101 et P 30.201 NF P 36.402, 403, 404, 405 NF P 34.402 NF P 52.001 bandes mtalliques faonnes rgles d'utilisation du bois dans les constructions, qualit du bois et contraintes admissibles. (ou normes europennes quivalentes)
Les normes de la classe P 81. Arrt du 10 septembre 1970 relatif la classification des couvertures en matriaux combustibles et la protection des btiments d'habitation contre l'incendie. Dcret du 14 juin 1969 fixant les rgles gnrales de construction des btiments d'habitation. Rgles dfinissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (rgles NV 65.67), modifications et additifs.
Page 96/169
Menuiseries extrieures et intrieures
Pour l'excution de ces travaux, Lentrepreneur se conformera aux prescriptions des D.T.U. rglements et normes en vigueur la signature du march et plus particulirement des documents et rgles techniques approuvs par le dcret n 85.101 du 3 avril 1985 et titre d'exemples non limitatifs :
D.T.U. menuiseries en bois vitrerie, cahier 1628 de janvier / fvrier 1980 et 1654 de juin 1980. miroiterie et vitrerie en verres pais. cahiers 1432 de mars 1977 et 1461 de septembre 1977.
D.T.U. 36.1 D.T.U. 39.1 D.T.U. 39.4
Normes Il sera toujours tenu compte des normes P 20.501 en vigueur concernant les croises et
P 20.302
portes croises extrieures, notamment en ce qui concerne ltanchit leau et les essais l'air.
Toutes les quincailleries sont de toute premire qualit, de fabrication trs soigne et conformes comme construction et dimensions aux Normes du R.E.E.F.
Les menuiseries en bois et en polyurthane arm type S2 isoferm, ces dernires seront conformes l'avis technique du C.S.T.B. n 6/86.426. Les menuiseries prvoir ce titre sont celles ncessaires toutes les faades.
La protection sera conduite dans les conditions fixes aux Normes de 2.311 2.322.
Toutes les menuiseries d'essence rsineuse devront recevoir un traitement de prservation de longue dure des bois mis en oeuvre.
Les produits utiliss devront tre avoir le label CTBF, classe VB. Un certificat de traitement devra tre fourni.
L'impression sur les bois de toutes essences sera faite en atelier par Lentrepreneur de peinture, (les produits employs en peinture devront tre compatibles avec les produits d'imprgnation)
NF P 23.404 P 23.413 NF P 23.425 - P 23.416 NF P 26.101 P 26.112
fentres et porte-fentre ferrage quincailleries
Page 97/169
NF T 72.083 - T 72.084 - T 72.704 NF X 40.500 - X 40.526 - X 40.528 - X 40.529 NF P 20.501 NF B 30.001 NF B 30.002 NF B 32.500 NF B 78.301 NF B 78.401 NF B 85.501
mthodes d'essais des fentres terminologie des dfauts terminologie des vitres, verres et glaces vitres de scurit qualit des verres vitres dimensions des verres vitres mastics
Rgles rgles dfinissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
D.T.U. NV 65
Classement l'eau et l'air suivant NF P 20.302; A3, B3 V2 pour le bois, A3 B3, V3 pour le polyurthane arm. Toutes les baies comporteront un joint primtrique : on utilisera des garnitures du type joints lvres en lastomre de prfrence aux joints tubulaires. L'paisseur des dormants dfinis ci-dessous ou sur les plans sera adapter en fonction des battes, feuillures, paisseurs des doublages et retour des tableaux en maonnerie, (fausses-tapes et fourrures ncessaires s'il y a lieu)
Feuillures fermes (avec parecloses) obligatoires pour tous les vitrages compte tenu de leur paisseur. Pour les vitrages isolants, il sera prvu des feuillures auto-drainantes.
Bois dur pour toutes les menuiseries destines tre vernies ou lasures.
Les profils utiliss seront en aluminium AGS, fil avec une protection par anodisation lectrochimique d'paisseur d'environ 15 microns. (classe 15, label E.W.A.A.) avec une qualit d'anodisation garantie dix (10) ans.
Page 98/169
3.7.4.5
Cloisons - Platerie - Isolations
D.T.U. D.T.U. 20 D.T.U. 20.1 D.T.U. 21 maonnerie - bton arm - pltrerie travaux de maonnerie bton arm enduits intrieurs au pltre (juillet et aot 1975 cahier 13.27) + additif D.T.U. 25.1 n 1 mai 1978 (cahier 15.01) + additif n 2 janvier fvrier 1980 (cahier 16.25) et CS 16.26 de janvier / fvrier 1980.
D.T.U. 25.221 D.T.U. 25.31
plafonds constitus par un enduit de pltre ouvrages verticaux de pltrerie (cloisons en carreaux de pltre) octobre 1979 - cahier 15.97
D.T.U. 25.41 D.T.U. 26.1
ouvrages de plaques de parement en pltre (plaques face cartonne) septembre 1981. enduit au mortier de liant hydraulique. couverture en tuiles bton ou terre cuite, ce qui concerne les problmes
D.T.U. 40.24
de ventilation des sous-faces de couverture entre l'isolation et la toiture. (juin 1979)
Rgles caractristique thermique des parois de construction, dperdition de base des btiments, coefficient G. Arrts du 24/03/82 relatifs aux quipements et aux caractristiques thermiques d'habitation ainsi qu' l'aration des logements.
rgles T II
Normes pltre gnralits pltre construction pltre sur staff pltres fins de construction pour enduits de trs haute duret dits "pltre THD".
NFB 72 300 NFB 72 301 NFB 72 302 NFB 72 303
NFP 72 001 NFP 01.002
excutions des enduits de pltre normes dimensionnelles des cloisons
Page 99/169
Prescriptions ayant valeur de D.T.U. Rgles concernant les cloisons minces en briques pltrires.
Carrelages et revtements
D.T.U. D.T.U. n 52.1 D.T.U. n 55 D.T.U. n 65.7 revtements de sol scells revtements muraux scells planchers chauffants
La gamme des NF P 15 concernant les liants hydrauliques (ou normes europennes quivalentes) NF P 61.311 61.314 (ou normes europennes quivalentes) concernant les carrelages.
Rglements et documents ayant valeur de D.T.U.: - rgles acoustiques : cahier du C.S.T.B., dernire dition - rgle professionnelle (U.N.M), supports - ND 314.
3.7.4.7
les installations devront satisfaire aux normes et rglements en vigueur au moment de leur ralisation et en particulier ceux dsigns ci-dessous et ceux les compltant : rglements de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public - arrt du 25 juin 1980. rglements sanitaires - nouvelle dition du 12 avril 1979 prescriptions provisoires concernant les canalisations d'vacuation en fonte srie "JC" joint caoutchouc n 60.4. - normes NF A 48.720 48.739 - P 41.102 - P 30.201 (ou normes europennes quivalentes). code des conditions minima d'excution des travaux de plomberie et d'installations sanitaires urbaines.
Normes NF P 41.201 41.204 - P 30.201 (ou normes europennes quivalentes). distribution gnrale eau chaude, eau froide, tubes cuivre, suivant norme NF A 51.120 (ou norme europenne quivalente). prescription concernant les canalisations d'vacuation en P.V.C.
Page 100/169
Normes NF T 54.028 - 54.030 - 54.031 - 54.032 - 54.037 (ou normes europennes quivalentes) NF P 16.352 (ou norme europenne quivalente)pour les canalisations enterres; cahier des charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire pour btiment usage d'habitation. D.T.U. 60.1 octobre 1959
additif n 1 : septembre 1969 additif n 2 : fvrier 1977 additif n 3 : fvrier 1977 D.T.U. 60.31 : dcembre 1965 D.T.U. 60.32 : dcembre 1965 D.T.U. 60.33 : mai 1971 rglements NF C 15.100 pour l'excution des installations lectriques aux rgles dites par l'Assemble plnire des Socits d'Assurances contre l'incendie. aux prescriptions du corps local des sapeurs pompiers. D.T.U. 60.1 novembre 1981, cahiers 1734 1737.
lectricit - Luminaire - Chauffage
Toutes les installations seront excutes conformment aux rgles de l'art, en respectant les normes, rgles et spcifications techniques tablies par l'Union technique de l'lectricit (U.T.E) et applicables aux installations du march considrer. L'application des documents auxquels les installations sus-vises peuvent tre tenues de satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, rgles, circulaires et dcrets administratifs, tant gnraux que particuliers, locaux, ainsi que les textes officiels compltant ou modifiant les pices dont il est fait tat qui seront publies postrieurement l'laboration du prsent C.C.T.P et connus au jour de l'adjudication.
Tout appareil sera conforme aux rgles et portera l'estampille U S E. Lentrepreneur devra avant tout commencement d'approvisionnement prsenter un chantillonnage complet des matriaux et appareils.
Page 101/169
CHAPITRE 3. PROVENANCE, QUALIT ET PRPARATION DES MATERIAUX
OUVRAGES EN BTON GNRALITS
Armatures en acier pour bton arm Ronds lisses Armatures haute adhrence Btons et mortiers hydrauliques Dsignation des btons Dfinition des btons Constituants des btons et des mortiers Fabrication, transport et manutention des btons hydrauliques Assurance qualit des btons Composants Produits de cure Badigeons pour parement cachs - Coaltarisation Bois de coffrage Produits de dcoffrage Tubes et gaines pour pieux fors Palplanches mtalliques 3.2.1.1 3.2.1.2
77 77 77 78 78 79 79 82 82 83 83 84 84 84 84 84
3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9
Qualit et essais des matriaux constitutifs - Provenance Liants hydrauliques entrant dans la fabrication des tuyaux et ouvrages annexes Granulats Aciers Briques Fontes Pices galvanises Caoutchouc et lastomres analogues Prescriptions spciales relatives aux tuyaux, raccords et leurs accessoires 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.1.7
86 86 86 86 87 87 87 87 87
Pice 1.3. - CCTP - Ch1 -
Spcification des tuyaux preuves en usine et contre-preuve
Liants hydrauliques Granulats pour mortiers et ciments Aciers Matriaux pour couche de base Matriaux pour enrobs Liants hydrocarbons Granulats Bordures et caniveaux en bton
89 89 89 90 90 90 90 90
3.4.5.1 3.4.5.2 3.4.6
3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4
PLANTATIONS - ENGAZONNEMENTS CLAIRAGE extrieur BTIMENTS
Ouvrages non dcrits explicitement Observations prliminaires Matriaux employs Prescriptions particulires - Rappel des normes et rglements Gros oeuvre - canalisations - cimentage Composition des mortiers Composition des btons Granulats Aciers Eau de gchage Coffrages Parpaings Polystyrne Briques Charpentes - Bois Couvertures fibre ciment tanchit vitrerie descentes deau Menuiseries extrieures et intrieures
91 92 92 92 92 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 96 97
3.7.4.1 3.7.4.1.1 3.7.4.1.2 3.7.4.1.3 3.7.4.1.4 3.7.4.1.5 3.7.4.1.6 3.7.4.1.7 3.7.4.1.8 3.7.4.1.9 3.7.4.2 3.7.4.3 3.7.4.4
3.7.4.5 3.7.4.6 3.7.4.7 3.7.4.8
Cloisons - Platerie - Isolations Carrelages et revtements Plomberie - Sanitaires lectricit - Luminaire - Chauffage
Documents similaires à CCTP_Chapitre03_1
Clavex_FT_2013_701tbg
Béton & Sable.doc
MdC Lecture 1
Aiman Dz
tds-sikadur-beton-fr.pdf
Ia Haiti Construction Memo Pratique Sur Mise en Oeuvre
Hard-top de la Barchetta Descriptif, révision, pannes et installation
Inox_ferritique
morpheus_is_back
Jeu de Cartes Nomenclature
06 Menuiserie Exterieure Aluminium - Stores
_3202540912-U41.pdf
05 001 Stremaform Be Fr Lr
Plan Cher
B160.pdf
metallurgie Niv3
kingpet-otono-invierno-2014.pdf
2_fileter-tarauder
Corrosion Et Dégradation de l'Enrobage
Ziad Laaguist
Metaux Alliage Fereux 1
Tuyaux Pour l'Adduction d'Eau Potable
Tf Catalogo Fr
web_catalogue_catu.pdf
Biegeanfrage Jansen-Economy 50 de Fr En
GMAW_Pittarc

References: l'Article 39
 l'Article 72
 art.72
 art.73
 art. 75
 l'Article 77
 l'article 65
 l'article 11
 l'article 10
 l'article 1
 l'article 2