Source: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4267-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-iii
Timestamp: 2020-06-04 22:36:17+00:00

Document:
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (III) - TZB-info
TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (III)
ČSN EN 1775 (38 6441) čl. 3.5.4, TPG 704 01 čl. 2.16
Pro jaké účely lze využít ohebné hadice?
Ohebné hadice nelze v žádném případě považovat za náhradu trubek. Při posouzení možnosti použití ohebných hadic na plynovodech v budovách je nutné vycházet z čl. 4.3.2.1 TPG 704 01. Ohebné hadice ve smyslu čl. 3.5.4 ČSN EN 1775 a čl. 2.16 TPG 704 01 lze použít výhradně k připojení spotřebičů podle čl. 3.5.3 ČSN EN 1775 a čl. 2.14 TPG 704 01.Ohebnou nerezovou hadici lze také použít i pro propojení mezi HUP a regulátorem tlaku plynu nebo plynoměrem, případně mezi regulátorem tlaku plynu, plynoměrem a pevným rozvodem při instalaci ve skříni pro HUP nebo v bytovém jádře. V žádném případě nelze ohebnou hadici využít jako propojení mezi dvěma pevnými částmi plynovodu. Před ohebnou hadicí musí být vždy instalován uzávěr (např. HUP, uzávěr spotřebiče, uzávěr plynoměru).
Ko/2389 ze dne 07.06. 2005
Jaké opatření přijmout po uplynutí lhůty předepsané životnosti ohebných hadic?
Předpokládaná životnost ohebných hadic je předepsána výrobcem. Tuto životnost je nutné respektovat i při revizi plynovodů v budovách. Podle výrobce má ohebná hadice nesmazatelně označený datum výroby. Povinností revizního technika je upozornit na nevyhovující stav zařízení a doporučit výměnu ohebné hadice a to i v případech, že ohebná hadice nevykazuje netěsnosti nebo poškození povrchu.
ČSN 1775 (38 6441) čl. 4.4.2.1, TPG 704 01 čl. 5.3.9
Za jakých bezpečnostních opatření lze vést plynovod prostorami jiného uživatele?
Problematika vedení a uložení plynovodu v budovách je řešena v normativních dokumentech tj. ČSN EN 1775 čl. 4.4.2.1 a TPG 704 01 čl.5.3.9.
Plynovod se přednostně vede přístupnými místy, ve kterých lze provádět snadno a bezpečně jeho údržbu, kontrolu a revize.
Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel, při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat.
Plynovod je možné vést prostorami jiného uživatele s jeho souhlasem (nejlépe prokazatelně např. smluvně ošetřeným způsobem) za předpokladu zajištění zvláštních bezpečnostních opatření na části plynovodu procházející uvedeným prostorem, za které považujeme:
plynovod bude celosvařovaný;
plynovod bude veden prostorem jiného uživatele nejkratším možným směrem;
na plynovodu nebudou osazeny armatury;
prostupy plynovodu budou provedeny podle TPG 704 01 čl. 5.3.11;
plynovod bude opatřen ochranným nátěrem s minimální tloušťkou barvy 0,15 mm;
dotčená část uzavřeného sklepního prostoru s ležatým vedením bude přístupná osobě odpovědné za provoz podle ČSN EN 1775 čl. 8.1.
Máme za to, že při splnění povinností a podmínek podle bodu 4), naplňuje vedení nezbytné části rozvodu plynu prostorami jiného uživatele shodnou míru bezpečného a spolehlivého provozu OPZ podle TPG 704 01 čl. 5.3.
Ko/1765 ze dne 09.05. 2005
Datum: 31.7.2007
Autor: Ing. Eva Jochová všechny články autora

References: čl. 3
 čl. 2
 čl. 4
 čl. 3
 čl. 2
 čl. 3
 čl. 2
 čl. 4
 čl. 5
 čl. 4
 čl.5
 čl. 5
 čl. 8
 čl. 5