Source: http://docplayer.es/1350774-.html
Timestamp: 2018-05-28 01:32:16+00:00

Document:
Joaquín Sevilla Soto
1 Material didáctico de Emergencias y Primeros auxilios Módulo 1 Emergencias en incendios
3 ÍNDICE 1. Conceptos Básicos sobre Incendios. Pág Introducción 1.2. El fuego: qué es y cómo se produce 1.3. Efectos del fuego sobre el organismo 2. Medidas de Prevención y Protección de Incendios. Pág Medidas de prevención de incendios 2.2. Medidas de protección de incendios 3. Extinción de incendios. Pág Introducción 3.2. Agentes extintores y su clasificación 3.3. Aparatos de extinción 3.4. Revisión de equipos contraincendios 4. Actuaciones generales en caso de emergencia Pág Actuación frente a una evacuación 4.2. Actuación frente a un incendio 4.3. Planes de emergencia 3
5 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INCENDIOS Contenido 1.1. Introducción 1.2. El fuego: qué es y cómo se produce 1.3. Efectos del fuego sobre el organismo 1.1. INTRODUCCIÓN En la actualidad, el número de accidentes debidos a incendios en España, crece alarmantemente. Las causas principales se deben a cuatro factores básicos: La Incorporación de nuevos procesos productivos, con el empleo de más equipos eléctricos, mayores presiones y temperaturas, y productos plásticos, sustancias químicas. La automatización de procesos, que reduce la presencia humana y por tanto la vigilancia. Los sistemas de organización, que eliminan los muros y los departamentos estancos, para obtener mayor productividad. La menor inversión en sistemas de prevención y protección contra incendios, debido a la idea de que al tener asegurada la instalación, la inversión en estos equipos no resulta rentable. Este incremento en los incendios provoca pérdidas materiales (destrucción de instalaciones, bajadas de la producción, pérdida de clientes) y lo más importante, daños humanos. Por estas razones, la seguridad en el trabajo intenta, como objetivo prioritario prevenir la aparición del incendio, y como segunda medida, una vez iniciado el siniestro, controlarlo y sofocarlo lo más rápidamente posible, para reducir al máximo sus consecuencias. Evita el inicio del fuego Limita la propagación y las consecuencias del incendio 5
6 1.2. EL FUEGO: QUÉ ES Y CÓMO SE PRODUCE El fuego es una combustión caracterizada por la emisión de calor, acompañada de humo, llama, o de ambos a la vez. Químicamente, el fuego se trata de una reacción de oxidación entre una sustancia inflamable (combustible) y otra oxidante, llamada comburente (el oxígeno), en presencia de una cierta energía de activación; este proceso exotérmico, (una vez producida la reacción), libera calor. a. Triángulo y tetraedro del fuego Para que se produzca fuego han de coincidir tres elementos básicos: Combustible. Comburente. Energía de activación (Calor). Cada uno de los tres elementos se asimila a los lados de un triángulo, por lo que cada uno de ellos está siempre en contacto con los otros dos. Es imposible que se produzca y mantenga fuego, a menos que se usen conjuntamente y con la suficiente energía los tres lados del triángulo del fuego. Pero este modelo no explicaba algunos fenómenos que ocurrían dentro de la llama ni la formación de radicales libres, imprescindibles para el mantenimiento en el tiempo de las reacciones de combustión. Por ello se introdujo un cuarto elemento denominado reacción en cadena el cual convirtió el triángulo en un tetraedro. Combustible Combustible Energía de activación Comburente Energía de activación Comburente Reacción en cadena 6
7 Fenómeno de la reacción en cadena desde el punto de vista de los elementos químicos: Las moléculas iniciales del combustible se combinan con el oxígeno del aire en una serie de reacciones sucesivas (Reacción en Cadena), hasta llegar a los productos finales de la combustión. La temperatura que se le suministra al combustible (CH4) empieza a debilitar los enlaces de hidrógeno hasta llegar a su rotura, por lo que el calor ataca al combustible C (Carbono), que con el oxígeno de la atmósfera da CO (Monóxido de Carbono) y CO2 (Anhídrido Carbónico). El hidrógeno se combina con el oxígeno, dando radicales OH de gran influencia en la combustión, ya que son los que la mantienen. Estos radicales, como otros, son partículas muy inestables, de vida muy corta, pero muy activo, y sin cuya concurrencia no es posible la reacción. Actúan como catalizadores de la reacción. Fenómeno de la reacción en cadena desde el punto de vista energético: Todas las reacciones que se producen son exotérmicas (desprenden calor), de aquí que la energía que se produce es suficiente para liberar otros electrones de los átomos del combustible y, por tanto, el desarrollo de las reacciones en cadena. En función de la velocidad con que se produce la reacción, que a su vez depende del tipo de combustible, porcentaje de oxígeno, condiciones ambientales de presión y temperatura, etc., podemos encontrarnos con cuatro tipos de reacciones de combustión: Combustión lenta u oxidación. Se produce sin emisión de luz y desprende poco calor Combustión normal o fuego. Se produce con emisión de luz, en forma de llama, y calor, originando una velocidad de propagación inferior a 1m/s. Combustión Rápida o Deflagración. Las deflagraciones se producen cuando la velocidad de propagación es superior a 1m/s e inferior a la velocidad del sonido (340 m/s). En estos casos aparecen fenómenos de presión entre 1 y 10 veces la inicial, generando efectos cuasi-sonoros o deflagraciones (el alcohol por ejemplo al acercarle una llama). Combustiones muy rápidas o explosiones. Se originan cuando la velocidad de propagación es superior a la del sonido (340 m/s), produciéndose valores de presión que pueden superar en 100 veces la inicial. b. Tipos de fuego CLASE A: fuegos de materiales sólidos, en general orgánicos (maderas, tejidos, papel ) CLASE B: fuegos de líquidos inflamables o combustibles, o bien fuegos sólidos que pasan a líquidos, y fuegos grasos (aceites, benzol, grasas, disolventes ) CLASE C: fuegos de gases inflamables o explosivos (butano, propano, hidrógeno ) CLASE D: fuegos de metales alcalinos y metales ligeros (aluminio en polvo, sodio, carburo cálcico ) 7
8 1.3. EFECTOS DEL FUEGO SOBRE EL ORGANISMO Podemos clasificar los efectos del fuego sobre el organismo según las características ya estudiadas en: Por la producción de calor: quemaduras, tanto externas (piel, pelo, mucosas, ojos)) como internas (vías respiratorias). Por la liberación de gases: intoxicación por CO y otras sustancias tóxicas desprendidas (sulfuro y cianuro de hidrógeno, amoniaco, dióxido de nitrógeno, acroleína, fosgeno ) Lesiones por impacto, en las explosiones y deflagraciones, por la onda expansiva. Produce lesiones en tímpano, fracturas óseas, contusiones y estallidos de órganos internos. 8
9 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS. Contenido 2.1. Medidas de prevención de incendios 2.2. Medidas de protección de incendios MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Si se actúa sobre cualquiera de los factores del tetraedro del fuego, se consigue que éste no se inicie. a. Actuación sobre el Combustible: reducir la presencia de combustibles. Sustituyendo el combustible por otro con temperatura de inflamación superior, o bien emplear otro combustible de menor actividad de combustibilidad. Controlando la presencia de materiales combustibles en zonas con peligro de incendio (orden y limpieza, empleo de recipientes cerrados para almacenamiento, transporte y depósito de residuos). Realizando la extracción localizada de ambientes inflamables podemos bajar hasta valores aceptables las concentraciones peligrosas. Añadiendo sustancias al combustible que consigan aumentar su temperatura de inflamabilidad. Recubriendo los materiales combustibles para hacerlos ignífugos. Evitando los stocks innecesarios. Marcando los recipientes y conducciones que contengan líquidos inflamables. b. Actuación sobre el Comburente: Reducir la presencia de O 2 Para ello se introducen agentes inertizantes como N 2, CO 2, o vapor de agua. c. Actuación sobre la Energía de Activación: Considerando que los focos de activación pueden ser de origen térmico, eléctrico, mecánico o químico, trataremos seguidamente la forma de trabajar preventivamente para cada uno de estos orígenes. Focos térmicos: Prohibición de introducir útiles de ingnición o de fumar dentro de los recintos. Emplazar en el exterior todos los generadores de calor (calderas, hornos...). Verificar la ausencia de atmósferas inflamables (explosímetros). Para trabajos de soldadura, utilizar pantallas y tapar con mantas los combustibles. En los vehículos y máquinas con motor de combustión interna, emplazar malla apaga-llamas y calorifugado en tubos de escape, o utilizar equipos de accionamiento eléctrico con protección antiexplosiva. Para evitar condiciones térmicas ambientales (radiación solar), utilizar cubiertas opacas, instalar cámaras aislantes, ventilación natural y ventilación forzada, además de emplear refrigeración. 9
10 Focos eléctricos: Emplear instalación eléctrica de seguridad (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, MI BT 020 y 026). Dimensionar las instalaciones para evitar sobrecargas. Luchar contra las cargas electrostáticas, empleando puestas a tierra y conexiones equipotenciales, humidificación ambiental, dispositivos colectores, ionizadores. Para las descargas eléctricas atmosféricas instalar pararrayos en los edificios. Focos mecánicos: evitar cualquier clase de golpe o fricción: Usar lubrificación contra roces mecánicos, emplear herramientas anti-chispas, eliminar las partes metálicas en calzado y ropas. Focos químicos: En procesos exotérmicos, efectuar aislamiento con control automático de temperatura. Separar y almacenar adecuadamente las sustancias reactivas. Para sustancias auto-oxidables, ventilar y controlar la humedad ambiental. d. Actuación sobre la Reacción en Cadena: ROTURA DE LA CADENA Impidiendo el paso de calor de unas partículas a otras del combustible, interponiendo entre ellas elementos catalizadores MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS. Una vez iniciado el fuego, se pretende que no se propague, por medio de protección activa y pasiva. a. Protección pasiva Con la protección pasiva se pretende conseguir, mediante el diseño y comportamiento de los elementos constructivos ante el fuego, la ventilación del edificio y la geometría del mismo, evitar la propagación del incendio y garantizar la vida de las personas. Un edificio generalmente está constituido por: 1. La estructura (pilares, vigas, forjados, muros) es el esqueleto del edificio, tiene como misión la de sustentación y apoyo de las demás partes del mismo. La característica principal que se le exige es que sea capaz de soportar el peso del resto del edificio, así como las solicitaciones procedentes del exterior. 2. Cerramientos y compartimentación: (paredes, compuertas, ventanas, puertas, techos, falsos 10
11 techos, tapas y cubiertas...) Su misión principal es la de separar unas zonas con respecto a otras o del edificio con relación al exterior. 3. Los materiales de acabado y revestimiento: (cerámica, parqué, moquetas, barnices, pinturas), así como los de aislamiento térmico y acústico (fibra de vidrio, lana de roca...) Tienen una función decorativa y de confort. Resistencia al fuego Ante el fuego, sería necesario, que los distintos elementos constructivos de carácter estructural y de cerramiento, mantuviesen las propiedades que afectan a la función para la que han sido destinados y no incrementen el peligro de propagación del incendio. Para ello, se les exigen una serie de características, ante su comportamiento con el fuego. Estas características son las siguientes: Su aptitud en cuanto a su resistencia mecánica, capacidad de soporte de cargas durante un tiempo determinado, para que se puedan evacuar a los ocupantes al exterior, y puedan intervenir adecuadamente los Servicios de Extinción de Incendios. Su impedimento al paso de las llamas o gases calientes a través del propio elemento constructivo, durante un lapso de tiempo concreto. La no emisión de gases inflamables por la cara no expuesta al fuego. Como aislante térmico, impidiendo el crecimiento de la temperatura en las distintas secciones del elemento en un período de tiempo específico. Los materiales de construcción y cerramiento deben presentar unas características de resistencia, al objeto de evitar la propagación del incendio. La Norma UNE proporciona la clasificación de los materiales constructivos según su: Estabilidad al fuego (EF): Aptitud del elemento constructivo, portante o no, de permanecer inalterado en su función mecánica bajo la acción del fuego por un determinado periodo de tiempo. Estanqueidad al fuego: Aptitud de un elemento de construcción de impedir el paso de las llamas o gases calientes a través de él, por un determinado período de tiempo. Parallamas (PF): Propiedad de asegurar simultáneamente: Estabilidad, Estanqueidad y No emisión de gases inflamables. Resistencia al fuego (RF): propiedad de conservar durante un tiempo determinado: Estabilidad, Estanqueidad, Aislamiento térmico, No emisión de gases inflamables. 11
12 Grado de reacción al fuego de los materiales Un material de acabado o de decoración puede contribuir al desarrollo del incendio, ante su inflamación y propagación a otros lugares alejados donde se encuentren combustibles. Cuando un material arde o se calienta, se consume, es decir, se produce una pérdida de masa del material, y por otro lado, genera calor favoreciendo el desarrollo del incendio o provocando su propagación al calentar otros materiales combustibles. En los materiales de acabado se valoran el tiempo hasta el inicio de la ignición, el tiempo de persistencia y altura de la llama y su velocidad de propagación. Los materiales se han clasificado, de acuerdo con la norma UNE en las siguientes categorías según su Grado de Reacción al fuego: M0: Incombustible. M1: Combustible pero no inflamable. Su combustión no se mantiene cuando cesa la aportación de calor desde un foco exterior. Ej: PVC rígido M2: Inflamabilidad moderada. Ej: Poliéster, siliconas M3: Inflamabilidad media. Ej: Polietileno, poliamidas M4: Inflamabilidad alta. Ej: Poliestireno b. Protección activa Una vez se ha producido el fuego, debemos actuar lo más rápidamente posible para apagarlo. Esto se consigue estableciendo eficaces sistemas de detección y alarma, y un adecuado plan de extinción. La forma más adecuada de establecer un sistema eficaz de detección y alarma y extinción, consiste en conocer bien tanto la actividad productiva, como el edificio donde se realiza, para identificar los posibles orígenes del incendio y los lugares más vulnerables, y escoger los dispositivos más adecuados que permitan avisar de su presencia, para actuar en consecuencia. Sistemas de detección y alarma La legislación española, mediante dos reglamentaciones (la Norma Básica de Edificación CPI - 96, y el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios), obliga a que los Sistemas de Detección y Alarma cumplan con una serie de especificaciones recogidas en la Norma UNE 23007, y así mismo, de acuerdo con el uso del local donde van a estar instalados, especifica el tipo de dispositivos y elementos que deben estar constituidos. b.1. Sistema de detección y alarma Es un conjunto de elementos interrelacionados y ordenados que tienen por objeto percibir un fenómeno propio de un incendio y transmitir el aviso de su existencia al lugar afectado o a otro lugar establecido para este fin. Los distintos elementos que forman un sistema son los siguientes: 1. Detectores Automáticos. 2. Pulsadores Manuales. 3. Equipo de Control y Señalización 12
13 4. Central de Recepción. 5. Elementos de accionamiento de los Sistema de Control y Protección contra Incendios. ALARMA DETECTOR PULSADOR EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN TRANSMISIÓN DE AVERIAS TRANSMISIÓN DE ALARMAS CONTROL SISTEMA INCENDIOS CENTRAL DE RECEPCIÓN DE ALARMAS SISTEMA AUTOMÁTICO DE INCENDIOS FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1. Detector: Es un dispositivo que contiene un sensor que controla de forma continua o a intervalos un fenómeno físico o químico correspondiente a un incendio y que emite una señal. Se utiliza para poder percibir un fuego en un lugar poco frecuentado por personas o en el interior de un equipo de trabajo. Cada detector automático tiene un sensor específico para activarse con una fase determinada de la combustión. Así, cada tipo de detector es sensible a una etapa de un posible fuego, captando un determinado fenómeno que ocurre habitualmente en la evolución previsible del mismo. Por ello podemos calificar los detectores en: D. Calor: Sensibles al aumento de temperatura. D. Humo: Sensibles a las partículas productos de la combustión o los radicales o iones originados en la pirólisis. D. Gases: Captan la atmósfera explosiva que contiene gases inflamables. D. Llama: Sensibles a la Radiación infrarroja o ultravioleta. 13
14 Tª IONES HUMOS LLAMAS Tª TIPOS DE FACTORES: - IÓNICOS - HUMOS - TEMPERATURA - OPTICOS O DE LLAMAS tpo. 2. Pulsador: Es un elemento del sistema de detección y alarma que funciona por accionamiento manual que transmite una señal. Es el propio ocupante del recinto donde se produce el siniestro quien observa su presencia y transmite el aviso posterior a una central de recepción o al resto de los ocupantes del lugar donde se ha producido. Los pulsadores manuales estarán situados en un lugar de forma que ninguna persona necesite desplazarse a más de 30 m para alcanzar el pulsador de alarma. En aquellos locales, donde los posibles usuarios puedan ser disminuidos físicos, deberá reducirse la distancia a recorrer. Ante el accionamiento del pulsador se activará una señal óptica y acústica que podrá ser transmitida al Centro de Recepción de Alarmas, a través del Equipo de Control y Señalización o directamente pondrá en funcionamiento un avisador acústico en su lugar de emplazamiento. 3. Equipo de control y señalización: Es un aparato que tiene una serie de funciones: 1º Alimentar eléctricamente al resto de los componentes del sistema. 2º Es un receptor de señales procedentes de los detectores y pulsadores, y determinar cual corresponde a una condición de alarma. 3º Transmitir una señal de alarma : - A la Central de Recepción y a los dispositivos de Alarma. - A Los aparatos de accionamiento de los Sistemas de Control y de Protección contra Incendios. Dispositivo de alarma: Dispositivo que transmite una señal acústica u óptica. El nivel sonoro de una alarma de incendios será como mínimo de 65 db(a) o bien de 5 db(a) por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 s. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo será de 75 db(a). Los niveles sonoros mínimos deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera escuchar la alarma. 14
15 El nivel sonoro no deberá exceder de 120 db(a) en ningún punto situado a más de 1m del dispositivo de la señal acústica. 4. Central de recepción: Es el aparato receptor que recoge señales procedentes del Equipo de Control y Señalización. 5. Sistema de accionamiento de protección contra incendios: formado por el conjunto de elementos y dispositivos de puesta en funcionamiento de: Sistema de Extinción Automática Extracción y control de humos. Sistema de Bloqueo del funcionamiento de aparatos que pueden propagar el fuego. b.2. Tipos de los Sistemas de Detección y Alarma: Se pueden distinguir los siguientes cuatro tipos de Sistemas de Detección y Alarma: Sistemas Unidireccionales y Bidireccionales. Detección y Alarma Convencional. Detección y Alarma Analógica. Detección y Alarma Inteligente. Detección y Alarma Incipiente o Precoz. 15
17 3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Contenido 3.1. Introducción 3.2. Agentes extintores y su clasificación Aparatos de extinción 3.4. Revisión de equipos contraincendios 3.1. INTRODUCCIÓN Para la extinción, se puede actuar sobre cada una de las fases de generación del fuego. Así, si eliminamos uno o varios de los factores conseguiremos apagar o extinguir el fuego. Los métodos de extinción según el elemento que se vaya a eliminar son: 1. Dispersión o desalimentación. Se dispersa o elimina el combustible. 2. Enfriamiento. Eliminando la energía de activación, disminuyendo la temperatura mediante la absorción del calor por parte del agente extintor. 3. Sofocación. Se actúa sobre el comburente: -Eliminando el oxígeno, recubriendo con material no combustible. -Reduciendo la cantidad de oxígeno mediante la proyección de un gas inerte. 4. Inhibición. Se elimina la reacción en cadena, por medio de reacciones endotérmicas, que absorben calor del propio fuego AGENTES EXTINTORES Y SU CLASIFICACIÓN La extinción de un incendio se consigue arrojando sobre los combustibles en ignición o en sus proximidades, cierto tipo de sustancias llamados agentes extintores. Los más utilizados son: a. Agua b. Espumas c. Anhídrido carbónico d. Polvo químico e. Hidrocarburos halogenados 17
18 a. Agua Sus inmejorables cualidades como agente extintor, además de su abundancia, bajo coste, disponibilidad y fácil manejo, hacen que haya sido y siga siendo un agente extintor muy utilizado. Extinción mediante: Enfriamiento. Al caer sobre el combustible absorbe gran cantidad de calor, produciendo un fuerte efecto de enfriamiento en el combustible ya que para convertir un gramo de agua en vapor son necesarias 539 calorías. Sofocación. Al pasar al estado de vapor, el agua aumenta veces de volumen. Este gran volumen de vapor desplaza un volumen igual al aire que rodea al combustible, disminuyendo la concentración de oxígeno; al igual que dificulta la entrada de oxígeno desde el exterior. Dilución. El agua en estado líquido posee un gran poder de dilución de los combustibles. Impacto. El choque de la masa líquida, si se utiliza agua a presión, sobre las llamas puede incluso llegar a separarlas del combustible. b. Espumas La espuma es un conjunto de burbujas con base acuosa llenas de aire o CO 2. Mejoran las propiedades del agua, añadiendo un gran efecto de sofocamiento. Son adecuados para fuegos líquidos B y sólidos A. Una ventaja importante de la espuma es que necesita muy poca cantidad de agua para conseguir mucho volumen y de esta manera evitar que el combustible entre en contacto con el oxígeno del aire. Las espumas de baja expansión son más consistentes que las de alta expansión. Las primeras se utilizan para fuegos en contenedores de líquidos combustibles. Las de alta expansión se usan para la extinción de fuegos en locales cerrados, tales como hangares de aviones y sótanos, etc. Extinción mediante: Enfriamiento. Debido a la integración en su composición del agua. Sofocación. Al formar una capa alrededor del incendio, lo aísla del aire y así de su oxígeno. 18
19 c. Anhídrido Carbónico En condiciones normales es un gas incoloro e inodoro con una densidad de aproximadamente el 50% superior a la del aire. Como agente extintor se utiliza licuado bajo presión. Propiedades: Es un gas inerte, por lo que no perjudica al combustible sobre el que se aplica. No es corrosivo. No deja residuos. Auto impulsado. No es tóxico. Al ser un gas, penetra con facilidad. No es conductor de la electricidad. Los extintores no precisan de cuidados especiales ni recargas periódicas ya que es un gas inalterable. Inconvenientes: Al desplazar el aire, cuando se utiliza en grandes concentraciones, puede crear una atmósfera con un bajo contenido en oxígeno, por lo que podría producir asfixia. Produce quemaduras por congelación ya que el gas sale del extintor a una temperatura de 70 a 80ºC bajo cero. (Sujetar la boquilla difusora por la empuñadura aislante). Al pasar el agente extintor y rozar con la pared interior de la boquilla, se genera una electricidad estática que puede ser peligrosa en atmósferas explosivas ya que aparecen chispas; para prevenir el riesgo, una vez utilizado el extintor se toca con la boquilla cualquier objeto metálico conectado a tierra. Se pueden producir choques térmicos en el combustible, ya que entran en contacto elementos calientes de éste con el agente extintor. En la boquilla de salida se producen gotas de agua debido a las bajas temperaturas del CO2; por lo que existe riesgo al tocar cualquier elemento en tensión con la misma. Extinción mediante: Sofocación. Al cubrir el anhídrido carbónico el material incendiado, diluye el oxígeno del aire de tal forma que no se puede mantener la combustión. Enfriamiento. El anhídrido carbónico sale del extintor en forma de nieve, la cual al vaporizarse absorbe el calor de la combustión. d. Polvo Químico Los polvos están formados por sustancias química sólidas finamente divididas, que han de tener una gran fluidez para conducirlo y lanzarlo sobre el fuego. 19
20 Existen tres tipos: d.1. Polvo químico seco. Formado básicamente por sales sódicas o potásicas, a las cuales se le añaden una serie de componentes para mejorar sus cualidades. d.2. Polvo químico polivalente (antibrasa). Se utiliza para evitar la reanudación de las llamas inmediatamente tras su sofocación, al contacto con el oxígeno. Formado a base de fosfatos y sulfatos de amonio. En presencia con el calor, se forma ácido metafosfórico, que forma una costra muy estable adherida al combustible, la cual evita el contacto con el oxígeno. También posee amoniaco el cual favorece la dilatación de los poros en las materias sólidas, dejando así libre el oxígeno que podría reiniciar el incendio. d.3. Polvo químico especial. Sus componentes suelen ser grafito, cloruro sódico, etc., dependiendo de su aplicación específica. Se utilizan en ciertos fuegos de metales. Extinción mediante: Sofocación. Ya que al contacto con el calor se descompone en una serie de productos. Inhibición de cadena. Rompiendo las reacciones que se generan en cualquier combustión al interponer catalizadores negativos que neutralizan los radicales libre, paralizando las reacciones. e. Hidrocarburos halogenados Son una serie de productos químicos que resultan de sustituir uno o varios hidrógenos de las moléculas de metano (CH 4 ) o etano (CH 3 CH 3 ), por átomos de halógenos (Flúor, Cloro, Bromo e Iodo). Actualmente se han desarrollado derivados halogenados más estables con el calor, denominados halones, ya que los anteriores no se utilizaban por su toxicidad. Los halones son en condiciones normales, gases incoloros e inodoros 5 veces más pesados que el aire. Para mantenerlos en el recipiente, se licuan presurizándolos adicionalmente con nitrógeno. No son conductores de la electricidad, y tienen muy baja toxicidad se emplean en concentraciones del 2 al 7% por lo que son respirables. Extinción mediante: Enfriamiento. Al lanzarse el producto extintor sobre el fuego, se evapora absorbiendo calor para realizar el cambio de estado. Inhibición de cadena. Bajo el efecto del calor desarrollado en los incendios, los enlaces Halógeno Carbono, especialmente los más débiles, como CL-C, Br-C, e I-C, se rompen, favoreciendo la formación de radicales que, por la captación de los radicales inherentes a la reacción de combustión, extinguen el fuego por inhibición. Las aplicaciones, ventajas, inconvenientes y peligros de los agentes extintores se indican en la tabla siguiente: 20
21 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES EXTINTORES Aplicaciones Ventajas Inconvenientes Peligros Chorro Agua Pulverizada Espuma -Fuegos con brasa. -Gran alcance. -Dispersión del incendio. -Poca penetración. -Fuegos con brasa. -Fuegos de líquidos inflamables. -Efecto acumulable a partir de la densidad crítica de aplicación. - No extingue fuegos dinámicos (derrames). -Presencia de tensión eléctrica. -Fuegos de metales. -Fuegos de metales. -Fuegos de equipos bajo tensión eléctrica. Polvo Químico seco (BC) -Fuegos de líquidos inflamables. -De combustibles gaseosos o líquidos. -Fuegos con tensión eléctrica -Alta eficacia. Halón Igual que anterior. -No deja residuos. -No muy eficaz frente a fuegos con brasa. -Corrosiones. -Productos tóxicos en la descomposición del agente. En la siguiente tabla, se analiza el agente extintor que se debe utilizar, en función del tipo de fuego producido: Clase/Agente Agua Espuma CO2 Polvo Halón Chorro Pulverizada A. Sólidos B. Líquidos C. Gases D. Metales Especiales Formulación específica del agente E. Fuegos eléctricos Aceptable Adecuado Ideal * ** *** 21
22 3.3. APARATOS DE EXTINCIÓN Los Equipos de lucha contra incendios se basan en los métodos de extinción del fuego, que consisten en la eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión. Los equipos de lucha contra incendios, se pueden clasificar en: portátiles, semi-portátiles y fijos. a. Aparatos de extinción portátiles. a.1. Extintor: El extintor es un equipo de lucha contra incendios autónomo y manual, que contiene en su interior un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido hacia el fuego por la acción de una presión interna, la cual puede obtenerse: Por una presurización interna permanente. Por una reacción química. Por la liberación de un gas auxiliar. Es un equipo de extinción muy eficaz sobre los conatos de incendio, por lo que son los elementos más idóneos en la primera intervención contra el fuego. Las partes básicas del extintor son: Cuerpo. Agente extintor. Elemento presurizador. Mecanismo de disparo. Según su peso los extintores se pueden clasificar en: 1. Extintores portátiles manuales. Que son aquellos cuyo peso total no excede de 20Kg. 2. Extintores portátiles dorsales. Que son aquellos cuyo peso total no excede de 30Kg. 3. Extintores móviles sobre ruedas. Montados en una estructura con ruedas para su transporte. Ubicación de los Extintores. Los extintores se deben colocar en vías de tránsito, visibles en sentido de salida, de forma que no molesten ni puedan quedar expuestos a daños. La distancia que recorrer horizontalmente desde cualquier punto de un área protegida hasta encontrar el extintor más próximo será de 25 metros para fuegos de tipo A (sólidos), y 15 metros para fuegos de tipo B (líquidos). 22
23 Extintor de presión permanente (fuente. INSHT) Cuerpo del extintor 2. Agente extintor 3 3. Agente impulsor 4. Manómetro 9 5. Tubo sonda de salida 6. Maneta palanca de accionamiento 7. Maneta fija 8. Pasador de seguridad 2 9. Manguera 10. Boquilla de manguera Requisitos Exigibles a los extintores. El Reglamento de aparatos de presión, del Ministerio de Industria y Energía (MINER). La Instrucción técnica Complementaria ITC-MIE/AP-5. Los ensayos para su construcción implican. Ensayos de rotura: prueba hidráulica hasta la rotura. No debe ser inferior a 50 Kg. /cm2. Ensayo mecánico de caída: Lleno de agua al 90% y con una presión igual a la de servicio, se le deja caer desde 3 m Sobre una base de hormigón. Ensayos de presión hidráulicas. Prueba hidráulica a una presión 1,3 veces la máxima de servicio, a 60º C durante un mínimo sin que aparezcan fugas ni deformaciones. Esta es la presión de timbre que debe figurar en la placa del extintor. Los extintores deben ir provistos de: Placa de timbre. Número de registro del aparato. Presión de timbre. Fecha de timbrado. Espacio para las fechas de retimbrado. Etiqueta de características. Naturaleza del agente extintor y calidad del mismo. Modo de empleo. Temperaturas máximas y mínimas de servicio. Grado de llenado. 23
GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la accesibilidad. Comprobación de la señalización. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,...
1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS.
1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS. En Europa los incendios se clasifican en 6 grupos: Clase A: Incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, tejidos, goma, papel, y algunos
Prevención y extinción de incendios Los incendios son una amenaza constante en el ámbito laboral, social y familiar, ya que son innumerables las pérdidas ocasionadas por este motivo. La mayoría de las
Prevención de Riesgos laborales Área de Seguridad Manuel Poblete Tamara Colonia San José, 4. Campus de Rabanales. Telf.: 81 37 y 22 59. Móviles: 51 37 y 51 38. Fax. 88 88 Correo electrónico: prevencion@uco.es
Extintores y bocas de incendio equipadas
Extintores y bocas de incendio equipadas Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS Art. 20, Ley 31/1995 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
EL FUEGO Y LOS MEDIOS TÉCNICOS
EL FUEGO Y LOS MEDIOS TÉCNICOS 1 LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN El fuego es una herramienta imprescindible, pero debe tenerse bajo control. Los incendios son las principales causas de los daños a las
COMBUSTIBLE: Es la materia que va a arder. De su naturaleza y la forma de presentarse va a depender el tipo de fuego y la velocidad de propagación.
CONCEPTO DE FUEGO: Reacción química de oxidación-reducción de carácter exotérmico. Si esta reacción alcanza una determinada velocidad se produce el fuego. FACTORES DEL FUEGO: Para que se inicie un fuego
UD13. Equipos contra incendios 24/12/2012 1 MGS
24/12/2012 1 MGS En nuestra actividad diaria estamos continuamente trabajando con materias o sustancias peligrosas que pueden dar lugar a incendios y explosiones, poniendo en peligro vidas humanas y la
II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Un incendio es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia
RIESGO DE INCENDIO. Mª José Aguado 17/02/2015 1
RIESGO DE INCENDIO Mª José Aguado 17/02/2015 1 DEFINICIÓN REACCIÓN QUÍMICA DE COMBUSTIÓN ENTRE UN COMBUSTIBLE Y UN COMBURENTE (O 2 ) SE CARACTERIZA POR: -NECESITA UNA APORTACIÓN DE CALOR (FOCO DE IGNICIÓN)
NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización
Página 1 de 10 Documentación NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización Extincteurs d incendie portatifs: utilisation Portable fire extinguishers: utilization Redactor: Adolfo Pérez Guerrero
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS. Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA Mª CARMEN VIÑUALES EGUARAS INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2.
UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA. @ Ignacio Díaz Cano
UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA MEDIDAS DE EMERGENCIA SE DEFINE EMERGENCIA COMO CUALQUIER SITUACIÓN NO DESEADA, QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, LAS DEPENDENCIAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
FICHA DE PREVENCIÓN: MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
FICHA DE PREVENCIÓN: MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 1. CONCEPTOS PREVIOS Fuego: Proceso de combustión u oxidación de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor, humo y gases. Combustible:
5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.
PABELLÓN DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL 5 CAPÍTULO 5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES En este capítulo se trata de asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones utilizadas en situaciones de
Que es un Extintor? Carga: es el masa de agente extintor contenida en él.
Que es un Extintor? El extintor es un aparato que contiene un agente extintor (producto cuya acción provoca la extinción) en su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Objetivo conocer las características del fuego, su clasificación, formas de prevenirlo y combatirlo PREVENCIÓN Y CONTROL DE ROMBO INCENDIOS
APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Uso de extintores de incendio
Uso de extintores de incendio El extintor es el primer dispositivo utilizado en los primeros minutos de iniciación de un fuego, de él depende que la propagación de las llamas se aborte o no. Conozca la
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Apéndice 1 Anexo al apéndice 1 Apéndice 2 Objeto y ámbito de aplicación. Art.1 Acreditación del
RECOMENDACIONES Y CRITERIOS SOBRE EXTINTORES CCT CORDOBA - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ing. Alejandro Herrero Ing. Juan Carlos Beletti
RECOMENDACIONES Y CRITERIOS SOBRE EXTINTORES CCT CORDOBA - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ing. Alejandro Herrero Ing. Juan Carlos Beletti EXTINTORES PORTÁTILES 1. INTRODUCCIÓN CARACTERIZACION DEL RIESGO
ELEMENTOS DEL FUEGO. Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de
QUE ES EL FUEGO? 1 . Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de activación,,( (Reacción Química Exotérmica). ELEMENTOS DEL FUEGO
Sistemas de Protección Contra Incendios SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA Estudios y Proyectos según Normativa Redes de abastecimiento de agua contra incendios, Mangueras, Hidrantes Rociadores, Columnas Secas
Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera
Proyecto Final de Carrera Ingeniero Químico Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera ANEXO F: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Autor: Aida Moya Turbica Director: Ruth
Los sistemas de Extinción
Los sistemas de Extinción Extintores portátiles Bocas de incendios equipadas Columna húmeda Instalación de rociadores de agua Hidrantes exteriores Columna seca Sistema de extinciones automáticas Extintores
ANEP CODICEN. Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo
ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Actúe con serenidad. Deje aflorar sus mejores valores. ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Pablo de
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS PARA ELIMINARLO. CLASES DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. Objeto del Pliego de Prescripciones
Convocatoria 2014 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales AT-0116/2014. Protección Contra Incendios
6 Protección Contra Incendios APP Móvil Plan de Actuación frente a Emergencias en la PYME y MICROPYME ~ 49 ~ 6. Protección contra Incendios Los lugares de trabajo, integrados en algún tipo de edificio,
Academia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional Extintores Portátiles Instructor: Tte. Cnel. C. B. Pedro Jacobo Noviembre, 2009 Santo Domingo, D.N. EXTINTORES: Son los dispositivos de control de
BOE 109 7 1994 16 1998, BOE
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993 (Nota: se presenta el texto reflejando
INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN QUIMICA DEL FUEGO Qué sabes del Fuego? Cómo es físicamente? (color, tamaño, etc.) Para qué sirve? Qué efectos produce
Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención
UNIDAD DIDÁCTICA 22 Riesgos de mantenimiento y carga de baterías y sus medidas de prevención 1. Normativa aplicable 2. Riesgos asociados al trabajo con baterías 3. Condiciones de las instalaciones 4. Medidas
Convenio específico de colaboración entre la Dirección General de Política Energética y Minas y la Universidad Politécnica de Madrid
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO SOBRE TÉCNICAS DE CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS EN LAS QUE SE EMPLEA TÉCNICA MINERA EN SU EJECUCIÓN Convenio específico de colaboración entre la
FICHA DE PREVENCIÓN: UTILIZACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES. TOXICOLOGÍA Y EFECTOS PARA LA SALUD.
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos FICHA DE PREVENCIÓN: UTILIZACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES.
Lucha contra incendios en centros docentes públicos no universitarios de la C.A.P.V. : CONOCIMIENTO DEL FUEGO Y MANEJO DE EXTINTORES
Lucha contra incendios en centros docentes públicos no universitarios de la C.A.P.V. : CONOCIMIENTO DEL FUEGO Y MANEJO DE EXTINTORES Servicio Prevención Riesgos Laborales Responsable Área de Seguridad:
Procedimiento IPRL- 1005
Edición 1 Fecha: 12 de noviembre de 2012 Página 1 de 19 Elaborado y revisado por: OFICINA DE PREVENCIÓN DE Fecha: 14 de diciembre de 2011 Aprobado por: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha: 12 de noviembre
PREVENCION DE INCENDIOS. - Conocer las causas de los incendios y los factores de riesgo asociados. - - Adoptar medidas de prevención.
PREVENCION DE INCENDIOS OBJETIVOS - Conocer las causas de los incendios y los factores de riesgo asociados. - - Adoptar medidas de prevención. EL FUEGO El fuego, empleado por el hombre desde los comienzos
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que
Asimismo se considerarán incluidos dentro de los servicios de mantenimiento los siguientes conceptos:
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
Nivel l 2 EL FUEGO Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Nivel l 2 EL FUEGO Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ÍNDICE Objetivos Generales de la Nivel 2... 24 2.1 Los incendios en el ámbito industrial... 25 2.1.1 Introducción... 25 2.1.2 Cómo se origina
LO QUE TENEMOS QUE SABER DE LOS EXTINTORES
LO QUE TENEMOS QUE SABER DE LOS EXTINTORES El color del cuerpo de los extintores deberá de ser rojo en todas las sustancias, según Normativa.,1,70 cm Deberán colocarse a un altura que la parte superior
SISTEMA CONTRA INCENDIOS MEMORIA DESCRIPTIVA 1 1. ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACION. 2. OBJETO DEL PROYECTO. 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 4. EMPLAZAMIENTO. 5. DESCRIPCION
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE de fecha 14
199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios se caracterizan porque su instalación se hace con
Incendio: Ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse
Definiciones Fuego: Conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. Las llamas son las partes
Curso Práctico : Jefe de Intervención. Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3
Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3 1. EXTINTOR PORTÁTIL... 3 1.1 Eficacia... 4 1.2 Presión... 5 1.3 Presentación de los extintores... 5 1.4 Marca de conformidad
Mecanismos de extinción Agentes extintores Definición y características de aplicación
Mecanismos de extinción Agentes extintores Definición y características de aplicación Índice Mecanismos de extinción... 1 Agentes extintores... 1 Definición y características de aplicación... 1 1. Mecanismos
Página 1 de 5 Medellín, 19 de Abril de 2004 No. 10 STEMAS CONTRA INCENDIO Las estadísticas mundiales respecto a las pérdidas producidas por siniestros tales como sismos, inundaciones y otros riesgos catastróficos,
INFORMACIÓN SOBRE EXTINTORES PORTÁTILES
INFORMACIÓN SOBRE EXTINTORES PORTÁTILES UN EXTINTOR PORTÁTIL ES UN CONTENEDOR, GENERALMENTE METÁLICO, CAPAZ DE EXPELER, POR MEDIO DE PRESIÓN, A UN AGENTE EXTINGUIDOR CONTENIDO DENTRO DEL MISMO, Y SUSCEPTIBLE
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE. Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007
PAUTA GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA SELF STORAGE Joaquim Canalias Serra TEC ENGINEERING, S.A. 14 de mayo del 2007 NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de Seguridad Contra Incendios
CONTROL DE INCENDIOS OBJETIVOS Reconocer el comportamiento del fuego y la forma de prevenirlo y controlarlo a través de equipos de primera respuesta existentes en la empresa. Evitar o minimizar daños,
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA. Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
GUÍA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA Manual de autoprotección GUÍA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN GUÍA PARA LA MEJORA EN LA GESTION PREVENTIVA MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN Índice Introducción 2 Contenido
1.- Introducción. 2.- Definición, características y clasificación. 2.1.- Extintores de presurización permanente. 2.2.- Extintores de presurización no permanente. 2.3 Etiquetado. 3.- Selección del extintor.
(CURSO TEORICO-PRACTICO DE OPERACIÓN DE EXTINTORES)
(CURSO TEORICO-PRACTICO DE OPERACIÓN DE EXTINTORES) TEMARIO Por qué es importante saber que hacer en caso de incendio? Cómo evitar que comiencen los fuegos? Cuándo no se debe combatir un fuego? Teoría
Sistemas contra incendio L a lucha contra los incendios, tanto en su faceta de prevención (medidas adoptadas para que no se produzca un incendio) como de protección se pueden llevar a cabo de dos formas:
12. ALMACENES DE RESIDUOS
Página 1 de 8 12. ALMACENES DE RESIDUOS En el laboratorio pueden encontrarse todas las categorías de productos peligrosos que pueden clasificarse como: inflamables, explosivos, comburentes, tóxicos, nocivos,
Figura 1: Ducha de seguridad
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. Los equipos de protección colectiva están constituidos básicamente por: duchas de seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, neutralizadores y equipos para
Agua Nebulizada. Menú principal. Índice de Guías 1. INTRODUCCION
Menú principal Índice de Guías Agua Nebulizada 1. INTRODUCCION El agua ha sido conocida como agente extintor desde que el hombre conoce el fuego. Dentro de las sustancias que se encuentran en la naturaleza,
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS JOSE LUIS ALMENAREZ GARCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA TELEMÁTICA INTRODUCCIÓN La protección contra incendios comprende el conjunto
11. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLAN DE EMERGENCIA ÍNDICE
11. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLAN DE EMERGENCIA ÍNDICE 11.1. Introducción 11.2. Conceptos básicos: Tetraedro del fuego 11.3. Factores del incendio 11.3.1. Combustible 11.3.2. Comburente 11.3.3.
INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo
PROTECCION CONTRA INDENDIO
PROTECCION CONTRA INDENDIO GENERALIDADES h OBJETIVO Servir de guía para los adiestramientos que deben realizar en sus lugares de trabajo, e informar sobre el manejo y empleo de los elementos con que se
EXPLOSIONES. 2001 www.prevention-world.com 1 de 1
EXPLOSIONES Explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. El gas se expande, de forma que su energía se disipa en el ambiente mediante una onda de presión, cuyo componente principal
Bomberos de Navarra Nafarroako Suhiltzaileak
Bomberos de Navarra Sólidos Líquidos Gaseosos Combustibles Sólidos, Líquidos y Gaseosos Felix Esparza 26 Bomberos de Navarra Extinción de Incendios Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos 4.Tipos de
CURSO BASICO NA LOITA CONTRA O LUME
Página 1 de 14 PROGRAMA DE CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL CURSO BASICO NA LOITA CONTRA O LUME [DATOS GENERALES DEL CURSO] [] DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Profesional: Servicios a la
Página 1 de 6 Contenido de la unidad: 1. Introducción 2. Concepto de emergencias 3. Organización de emergencias 4. Manual de autoprotección Objetivo de la unidad: Conocer los principales mecanismos para
PROGRAMA DE ESTUDIO. Carrera: Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Materia: Prevención y Control de Incendios I Año: 1º
Instituto Superior FEDERICO GROTE Part. N 4015 incorporado al S.P.E.P. PROGRAMA DE ESTUDIO Carrera: Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Materia: Prevención y Control de Incendios I Año:
Mayor CB, Julian Garcia Agosto, 2007 1 Contenido Triángulo del Fuego Definición Partes de un extintor Clasificación Tipos de extintores Información que debe ir en un extintor Selección de un extintor portátil
PLAN DE EVACUACIÓN PARA INCENDIOS, EXPLOSION O ADVERTENCIAS DE EXPLOSION
PLAN DE EVACUACIÓN PARA INCENDIOS, EXPLOON O ADVERTENCIAS DE EXPLOON Establecimiento: Ministerio de Educación. Biblioteca Nacional del Maestro Domicilio: Pizzurno 953 CABA- CUIT: 30-62854078-7 Establecimiento:
Almacenamiento de mercancías
Menú principal Índice de Guías Almacenamiento de mercancías 1. INTRODUCCIÓN Aunque la tendencia de hoy en día es reducir al máximo las superficies de almacén con producciones "just in time", lo cierto
DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN
DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN FICHA NÚMERO 6 MEDIOS DE PROTECCIÓN: MEDIOS TÉCNICOS El CIMA está dotado de las instalaciones de detección automática de incendios, hidrantes, extinción de incendios automática
INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 EMERGENCIAS Las emergencias son circunstancias o acontecimientos inesperados que alteran la dinámica normal en
COMBATE DE INCENDIO EN VEHICULOS
www.autoescuelastop.cl1 COMBATE DE INCENDIO EN VEHICULOS El fuego y su composición Tipos de fuego y formas de extinción Procedimientos a seguir en caso de incendios en vehículos pequeños Procedimientos
1.- Introducción. 2.- Definición, características y tipología. 3.- Ubicación. 4.- Manejo de la BIE. 5.- Elementos adicionales y otros sistemas fijos contra incendios. 5.1 Red de tuberías. 5.2 Fuente de
El fuego es un buen amigo del hombre. Podríamos decir que sin él no hubiera alcanzado el ser humano, el grado de evolución del que hoy se
El fuego es un buen amigo del hombre. Podríamos decir que sin él no hubiera alcanzado el ser humano, el grado de evolución del que hoy se enorgullece. Pero el fuego, puede ser también un poderoso y despiadado
MANUAL PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVL MANUAL PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 2006 1 INTRODUCCIÓN Vale la pena prevenir que remediar
DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS
1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS CURSO DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 2011 DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes conocimientos generales sobre los extintores
2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2012) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía
Seguridad en operaciones de pintura
Menú principal Índice de Guías Seguridad en operaciones de pintura 1.- INTRODUCCIÓN Los productos utilizados en las operaciones de pintura son generalmente inflamables o combustibles, frecuentemente tóxicos
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios Orden de 16 de
ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
ANEXO III REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales se corresponde con la Protección
Comparativa del hidrógeno, el gas natural y la gasolina:
Comparativa del hidrógeno, el gas natural y la gasolina: En la historia ha habido grandes accidentes con el hidrógeno, quizá el mas significativo fue el incendio en el dirigible Hindenburg (1937), otro
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO ANEXO Nº2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PROTECCION CONTRAINCENDIOS 1.- OBJETO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS El objeto de este anexo es establecer las condiciones
FOLLETO DE INFORMACIÓN N SOBRE EL FUEGO Y LOS INCENDIOS INCENDIOS
FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUEGO Y LOS FOLLETO DE INFORMACIÓN N SOBRE EL FUEGO Y LOS INCENDIOS INCENDIOS EL FUEGO EN LA PREHISTORIA Hace unos 500.000 años se produjo uno de los acontecimientos más
SEGURIDAD EN EL USO DE LOS GASES. Dirección de Seguridad y Medio Ambiente Air Liquide Argentina S.A.
SEGURIDAD EN EL USO DE LOS GASES Dirección de Seguridad y Medio Ambiente Air Liquide Argentina S.A. Comportamiento de los gases Al aumentar la temperatura aumenta el volumen ocupado (a presión constante)

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto