Source: https://zahaspro.cz/vyhlaska/
Timestamp: 2020-08-06 01:35:59+00:00

Document:
Vyhláška - zahaspro.cz
Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo”) podle §101 písm. a) stanoví k provedení §6b, §11 odst. 8, §15 odst. 2, §16 odst. 4, §17 odst. 5 a §31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71//2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen “zákon”):
e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení – požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem,{1} věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky,
f) normativním požadavkem – konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržením se považuje požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,{2}
l) veřejností – osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu{3} k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností,
§2 (1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen “podnikající fyzické osoby”) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby,{4} nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu{5} nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.{6}
§4 (3) Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen “vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení”) se považují
§5 (3) U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jejichž projektování není vymezeno normativními požadavky, se postupuje podle projekčních předpisů výrobců nebo dovozců (dále jen “výrobce”) těchto zařízení.
§5 (6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení podrobnější dokumentace podle zvláštního právního předpisu,{12} (dále jen “podrobnější dokumentace”) musí být splněny požadavky uvedené v §10 odst. 2.
§12 (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle §5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen “preventivní požární prohlídky”).
§12 (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen “požární závady”). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.
§14 (2) Na základě žádosti osoby předávající výrobek nebo vzorek podle odstavce 1 vyhotovuje orgán státního požárního dozoru potvrzení (“Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku”), jehož stejnopis předávající osoba obdrží.
§15 (1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen “místa”), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 odst. 2 zákona).
2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen “množství látek”),
f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu (dále jen “doba sníženého provozu”) a v mimopracovní době,
§16 (1) Při posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím (dále jen “posouzení požárního nebezpečí”) se postupuje obdobně podle §15 odst. 1 až 3, přičemž se klade zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí.
b) technického charakteru – například zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy a kontroly objektů, technických a technologických zařízení, stanovení technických parametrů, které nelze překročit (teplota, tlak apod.), zajištění spojovacích prostředků, vybavení ohlašoven požárů, označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními, zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami{9} nebo tabulkami, způsob manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami,
a) množství látek vyskytujících se při provozování činností v jednom prostoru (jeden nebo více stavebních objektů, skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo jejich části, zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba užívá a které spolu stavebně, provozně nebo technologicky souvisejí, (dále jen “jeden prostor”), se sčítají,
§17 (3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje za nebezpečnou pro výbuch s následným požárem (dále jen “nebezpečná koncentrace”), přesahuje-li technicko bezpečnostní parametry stanovené v průvodní dokumentaci. Nejsou-li technicko bezpečnostní parametry stanoveny nebo doloženy průvodní dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez výbušnosti{23} pro hořlavé prachy nebo páry hořlavých kapalin.
§20 (1) Komise ministerstva podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen “komise”) se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen “příslušník”), popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů, nejméně 3, přičemž 1 z jejích členů, kterého určí ministerstvo, vykonává funkci předsedy.
§20 (2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen “zkouška”) podává uchazeč komisi. Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky komise vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy komise.
§20 (7) Jestliže uchazeč odpověděl v písemném testu správně alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl” a postupuje k ústnímu přezkoušení. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm “neprospěl”.
§20 (8) Při ústním přezkoušení uchazeč prokazuje potřebné znalosti včetně jejich samostatné aplikace. V případě, že odpoví správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl”.
§20 (9) Je-li uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl” z písemného testu i z ústního přezkoušení, je jeho zkouška hodnocena klasifikačním stupněm “prospěl”. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm “neprospěl” a v případě opakování zkoušky opakuje jak písemný test, tak ústní přezkoušení. Totéž platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen.
§21 (1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen “osvědčení”). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, titul a rodné číslo uchazeče, katalogové číslo osvědčení, označení odborné způsobilosti, datum vydání osvědčení, úřední razítko ministerstva a podpis pověřeného vedoucího zaměstnance ministerstva. Vzory osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky.
§23 (1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen “školení zaměstnanců”) obsahuje seznámení
§24 (1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen “odborná příprava preventivních požárních hlídek”) se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (dále jen “začlenění”) obsahuje
§34 (1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen “operativní plán”) a operativní karta zdolávání požáru (dále jen “operativní karta”), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen “návrh”); návrh vždy obsahuje
§46 (1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované podle §31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen “podklady nebo dokumentace”) se zjišťuje
§52 (1) Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání orgánu státního požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů uvedených v §50 odst. 2 nebo právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob (dále jen “zadavatel”). Výsledkem požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký posudek.
13.4.1 textilní výroba – vyšívání a pletení zboží, výroba punčoch,
příručních skladů a expedice zboží – výrobky o 35 % hodnoty
nahodilého požárního zatížení dotčeného druhu zboží –
výška zboží – výrobků nepřekračuje 3 m, a to o 70 % hodnoty
POZNÁMKA – nahodilé požární zatížení skladů, kde skladová
výška zboží – výrobků je vyšší než 3 m, se stanoví
Pozn. Příloha č. 2 vychází z ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb –
(dále jen “PO”) ano ano
7. Dokumentace PO – dokumentace zdolávání
8. Dokumentace PO – posouzení požárního jen
9. Dokumentace PO – stanovení organizace
10. Dokumentace PO – požární řád, požární
11. Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace,
mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny –
Číslo v katalogu ……………….
Jméno, příjmení: ………………………………………………….
V XXX dne ………………..
Číslo v katalogu …………………
Jméno, příjmení:…………………………………………………..
Rodné číslo:………………………………………………………
V XXX dne …………………..
{2} ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník.
{7} ČSN ISO 8421 – 1 – 8 Požární ochrana – Slovník.
{10}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace.
{13}Například ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
{17}Vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou “Nástupní plocha pro požární techniku”).
{19}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.
{20}Například ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady.
{22}Vyhláška č. 64/1987 Sb. , o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č. 157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb. m. s., a sdělení č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980.
{23}Čl. 1.30.1 ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana. Slovník – Část 1: Obecné termíny a jevy požáru.
{33}ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb.

References: §101
 §6
 §11
 §15
 §16
 §17
 §31
 zákona č. 133
 zákona č. 425
 zákona č. 40
 zákona č. 203
 zákona č. 163
 zákona č. 71
 zákona č. 237

§2

§4

§5

§5
 §10

§12
 §5

§12

§14

§15

§16
 §15

§17

§20
 §11

§20
 §11

§20

§20

§20

§21

§23

§24

§34

§46
 §31

§52
 §50