Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-09-marzo-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-224829
Timestamp: 2017-03-24 01:04:25+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), y se declara su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), y se declara su utilidad pública	RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), y se declara su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), y se declara su utilidad pública Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de la subestación arriba citada.
Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no presentándose oposición ni alegación alguna durante plazo reglamentario.
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a los efectos previstos en los artículos 127, 131 y 146 al Ayuntamiento de Totana, solicitándose además informe favorable o desfavorable sobre la adaptación de la instalación proyectada al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas y reiterada dicha solicitud, por el Ayuntamiento se emite informe favorable a lo proyectado por «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima».
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a los efectos previstos en los artículos 127, 131 y 146 del Real Decreto 1955/2000 a «Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal»; ésta informa favorable.
Visto el informe de la Comisión Nacional de la Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 1 de marzo de 2007.
1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), cuyas características principales son:
Configuración en interruptor y medio, con capacidad para cinco calles, basada en dos tipos de embarrados: semiflexible con conexiones tendidas y destinado a la interconexión principal y a la conexión del aparellaje entre sí, y rígido a base de tubos de aluminio destinados a la conexión de las barras principales, con la siguiente distribución:
Calle 1: Auto transformador uno-L./Litoral (L. 21).
Calle 2: Futuro Autotransformador 2-L./Rocamora (L. 22).
Calle 3: L/Futura (L. 13)-L./Futura (L. 23).
Calle 4: L./Futura (L. 14)-L./Futura (L. 24).
Calle 5: L./Futura (L. 15)-L./Futura (L. 25).
Calle 1: 2 seccionadores pantógrafos, 3 transformadores de intensidad, 3 interruptores, 4 seccionadores rotativos de tres columnas, 2 seccionadores rotativos de tres columnas con puesta a tierra, 4 transformadores de tensión capacitivos y dos bobinas de bloqueo.
Calle 2: 2 seccionadores pantógrafos, 2 transformadores de intensidad, 2 interruptores, 2 seccionadores rotativos de tres columnas, 1 seccionador rotativo de tres columnas con puesta a tierra, 3 transformadores de tensión capacitivos, y 2 bobinas de bloqueo.
Barras 1: 1 transformador de tensión capacitivo.
Barras 2: 1 transformador de tensión capacitivo.
Conductores: Embarrados superiores formados en dúplex LAPWING por cables de aluminio con alma de acero, de 861,33 milímetros cuadrados de sección total y diámetro exterior de 38,16 milímetros. Amarres a las conexiones mediante cadenas de aisladores de vidrio templado. Embarrados medios constituidos por tubo de aluminio de diámetros 250/228 milímetros.
Estructura metálica mediante perfiles de acero galvanizado en caliente.
La finalidad de la subestación será apoyar y reforzar la red de distribución de 132 kV y permitir la evacuación de la energía eléctrica de origen eólico generada en la zona.
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la subestación a 400 kV de «Totana», en el término municipal de Totana (Murcia), y se declara su utilidad pública	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN