Source: http://docplayer.it/2618718-L-allacciamento-alla-rete-elettrica.html
Timestamp: 2019-05-25 19:23:19+00:00

Document:
L ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - PDF
Download "L ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA"
Clementina Mora
1 SISTEMI AGRO-ENERGETICI E ADATTAMENTI LOCALI Udine, novembre 2007 L ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA Massimo Vignuda Energy Division Green Energy Solution 1
2 Premessa La rete di distribuzione nasce per consentire il collegamento a tutti i soggetti attivi (produttori) e passivi (clienti). La progettazione, la realizzazione e l esercizio della rete sono realizzati per: distribuire l energia elettrica fornendo un servizio con determinate caratteristiche di qualità - Le variazioni di ampiezza della tensione contenute - Garantire la frequenza di rete - La forma della tensione più sinusoidale possibile - Le interruzioni del servizio in numero minimo e di durata limitata 2
3 Requisiti - 1 A tutti i soggetti passivi (clienti) che chiedono la connessione alla rete di distribuzione viene richiesto di predisporre dispositivi per controllare il proprio impianto in modo da intervenire tempestivamente per risolvere ogni anomalia e guasto interno; La connessione di un soggetto attivo (produttore) alla rete di distribuzione rappresenta un punto della rete, non previsto in progettazione, da dove può essere immessa energia elettrica sia in condizioni di normale funzionamento che in caso di guasto 3
4 Requisiti - 2 Valutazione preliminare della possibilità di allacciamento del produttore alla rete: - non si devono superare le capacità di trasporto della rete; - si devono verificare i profili delle tensioni nelle diverse condizioni di carico, tenendo in considerazione l eventuale presenza di altri produttori, garantendone i limiti prefissati, e così la forma d onda della tensione (armoniche e flicker) - non si devono superare i limiti della corrente di corto circuito dei componenti della rete e ad essa connessi; - deve continuare ad essere garantita la discriminazione dei guasti e la selettività delle protezioni 4
5 Requisiti - 3 Il parallelo del produttore alla rete è subordinato alla seguenti condizioni: - il collegamento non deve causare perturbazioni al servizio del gestore, in caso contrario deve interrompere autonomamente ed indipendentemente - qualunque evento anomalo, che si verifichi all interno dell impianto del cliente deve provocare l automatica interruzione del parallelo. - l impianto del cliente non può alimentare la rete del gestore in caso di mancata alimentazione da parte di quest ultimo, sia per motivi di sicurezza che per la sicura risoluzione di eventuali guasti. 5
6 MT- bt Condizioni procedurali Condizioni economiche Condizioni tecniche Bassa tensione Delib. 89/07 Delib. 89/07 DK 5940 Media tensione Alta tensione Delib. 281/05 DK
7 Legislazione nazionale Delibera n. 281/05 C0NDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV I CUI GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE A TERZI 7
8 Delibera n. 281/05-1 Scopo Stabilire MODALITA, CORRISPETTIVI e TEMPI per la realizzazione delle connessioni in MT - AT di clienti PRODUTTORI prevedendo in particolare: la possibilità per il cliente di progettare e realizzare in proprio l impianto di rete per la connessione (sostanzialmente la linea ) seguendo un ITER ben definito 8
9 Delibera n. 281/05-2 Altri aspetti di rilievo Qualora l impianto di rete per la connessione sia realizzato dal cliente, l impianto dovrà essere ceduto all ENEL a titolo gratuito (che ne curerà l esercizio e la manutenzione). Il cliente deve comunque realizzare a propria cura e spese la cabina (v. DK5600 e DK5740): - che resterà di sua proprietà; - di cui dovrà curare esercizio e manutenzione (salvo per le apparecchiature ENEL ivi contenute) 9
10 Legislazione nazionale DK5310 MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE A 1 KV 10
11 DK Cos è Costituisce la guida operativa per l attuazione di quanto previsto dalla Delibera 281/05 sulle reti MT e AT di ENEL Distribuzione È disponibile nel sito web: /DK5310_Modalita_condizioni_contrattuali.pdf 11
12 DK Contenuti fac-simile richiesta di connessione (All. A) ed elenco degli allegati da fornire indirizzi di spedizione (All. B) procedura e tempi di risposta ENEL soluzioni tecniche convenzionali e criteri di scelta 12
13 DK Contenuti standard tecnici Enel relativi a linee aeree (conduttori, isolatori, sostegni), linee di cavo (cavi, condotti, protezioni) e cabine (manufatti per cabine, quadri e scomparti MT) tempi medi di esecuzione per varie tipologie di impianto (All. E) costi unitari per tipologia di impianto, linee e cabine (All. F) schema contratto (All. C) e schema fidejussione (All.D) 13
14 DK Procedure di connessione: passaggi principali Richiesta di connessione Elaborazione della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) ITER autorizzativo Elaborazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) 14
15 DK Procedure di connessione: passaggi principali Stipula del CONTRATTO per la connessione Garanzie finanziarie Realizzazione degli impianti: - Progettazione esecutiva e reperimento servitù di elettrodotto - Esecuzione lavori, collaudo e messa in esercizio della connessione 15
16 DK Soluzione Tecnica Minima Generale STMG: è un preventivo di massima, elaborato a fronte di un corrispettivo fisso stabilito dall Autorità, che permette al cliente di fare le prime valutazioni Contiene: descrizione impianto di rete per la connessione, eventuali interventi sulla rete esistente e il tracciato di massima della linea; dati per l ITER autorizzativo (documenti da predisporre alle amministrazioni interessate); tempi stimati con esecuzione lavori ENEL (escluso ITER e 16 servitù) e costi stimati (escluso ITER).
17 DK ITER autorizzativo Il cliente può scegliere se curare l iter autorizzativo oppure indicare l ENEL. Con la STMG, ENEL fornisce anche: - i dati necessari per la predisposizione della documentazione da inviare alle amministrazioni competenti - il costo per la predisposizione degli elaborati - il costo per curare l intera pratica autorizzativa Nel caso la pratica sia curata dal cliente, ENEL va tenuta informata sugli sviluppi 17
18 DK Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio STMD è il preventivo definitivo e contiene: descrizione impianto di rete per la connessione sulla base del tracciato definitivo della linea nonché gli eventuali interventi sulla rete esistente. tempi stimati (escluse servitù).. Per l esecuzione dei lavori Enel corrispettivo per la connessione.. Per i lavori realizzati eseguiti dall Enel 18
19 DK Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio STMD Viene elaborata a fronte di un corrispettivo fisso stabilito dall Autorità dopo che è stato espletato l ITER autorizzativo. La comunicazione dell avvenuto pagamento del corrispettivo per la STMD costituisce il termine temporale ultimo per la presentazione dell istanza, da parte del richiedente per progettare e realizzare in proprio l impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sugli impianti esistenti. Se curata dal cliente, ENEL va tenuta informata sugli sviluppi 19
20 Richiesta di connessione (art.5) Versamento corrispettivo STMG Predisposiz. e invio n. 1 STMG Richiesta altra STMG accettazione Al gestore di cui all art.5 subentra il gestore interesato alla connessoine Da questo momento la conneessione si considera operativa, ai fini di studi di rete necessari per altre richieste di connessione Richiesta e ottenimento autorizzazioni Versamento corrispettivo STMD Predisposiz. e invio n. 1 STMD connessione Fasi esecutive Versamento corrispettivo connessione Eventuale fidejussone accettazione Stipula contratto per la connessione (comprende i regolamento di esercizio) 20
21 DK COSTI della connessione STMG corrispettivo a forfait sconto 50% per le fonti rinnovabili (D.Lgs 387/03) ITER AUTORIZZATIVO a pagamento se curato da Enel STMD corrispettivo a forfait sconto 50% per le fonti rinnovabili (D.Lgs 387/03) 21
22 DK COSTI della connessione GARANZIE FINANZIARIE (solo se il cliente non realizza in proprio la connessione e paga a rate il contributo) REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE v. costi medi per tipologia impianto in DK 5310 il costo definitivo dell impianto è indicato nella STMD (contributo per la connesione) riduzione costi per le fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) 22
23 DK Dettaglio corrispettivi STMG e STMD (Delibera 281/05 art. 11 e art. 13) STMG STMD Quota fissa Quota fissa Quota variabile Limite massimo /kva Reti di distribuzione Quota fissa Quota fissa 0,5 Quota variabile Limite massimo /kva RTN , Per fonti rinnovabili l importo è ridotto al 50% 23
24 DK Costi unitari per tipologia di impianto L Allegato F contiene i costi medi unitari per tipologia di impianto, relativi alle soluzioni di connessione più ricorrenti. sono comprensivi delle spese generali si riferiscono a contesti ambientali standard Non sono considerati, all interno dei valori medi: i costi legati all attività autorizzativa ed all ottenimento delle servitù di elettrodotto; i costi di eventuali opere di mitigazione 24
25 DK Allegato F costi medi impianti MT Tipologia di impianto Costo/km (k ) Costo/n (k ) Linea aerea in costruttore nudo All-Acc. 150 mm 2 (esclusi costi di servitù) Linea in cavo aereo AI 150 mm 2 (esclusi costi di servitù) Linea con sostegni e fondazioni Linea con sostegni e fondazioni Linea in cavo sotterraneo AI 185 mm 2 su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale o ripristini (esclusi costi di servitù) Linea con canalizzazioni o giunzioni 70 Stallo MT in Cabina Primaria Scomparto interruttore di C.P. ed apparecchiature connesse 15 Cabina di sezionamento (,manufatto cabina+allestimento) inserita su linea in cavo sotterraneo Cabina unificata tipo Box o montaggi elettromeccanici scomparti motorizzati 16 Dispositivo di sezionamento in cabina secondaria Box esistente (con disponibilità di spazio per ulteriore scomparto) Montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto 2,5 Dispositivo di sezionamento su palo su linea aerea esistente Installazione n.1 sezionatore (telecontrollato) da palo 4 Allestimento cabina di consegna entre-esce (escluso manufatto in cabina) Montaggi elettromeccanici con n. 2 scomparti in linea + consegna 7 Allestimento cabina di consegna in derivazione Scmparti elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna 25 6
26 DK Corrispettivo per la connessione: sconto rinnovabili Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili Connessioni in media tensione Plc (parametro linea cavo) Pla (parametro linea aerea) 40 k /km (fino a max 1 km) 10 k /km (fino a max 1 km) Connessioni in alta tensione Plc (parametro linea cavo) Pla (parametro linea aerea) 100 k /km (fino a max 1 km) 40 k /km (fino a max 1 km) 26
27 DK Tempi di risposta ENEL RICHIESTA DI CONNESSIONE 20 gg solari per la risposta ( e invito a pagare anticipatamente la STMG) ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA GENERALE (STMG) entro 90 gg solari dal pagamento (validità 60 gg solari) ITER AUTORIZZATIVO per servizio Enel (con pagamento a parte ) indicativamente da alcuni mesi ad 1 anno NB. Dopo l ottenimento dell ITER viene richiesto il pagamento STMD 27
28 DK Tempi di risposta ENEL ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (STMD) entro 90 gg solari dal pagamento (validità 60 gg solari) STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CONNESSIONE GARANZIE FINANZIARIE (solo se cliente non realizza in proprio la connessione e paga a rete il contributo) REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE V. tempi medi per tipologia di impianto in DK
29 DK Tempi medi di esecuzione In ALLEGATO E della DK 5310 sono elencati i tempi medi di esecuzione delle principali fasi realizzative di una connessione I tempi indicati non comprendono quelli legati all attività autorizzativa e all ottenimento delle servitù di elettrodotto. Tengono invece conto dei tempi necessari all approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature e dei tempi per l espletamento delle gare d appalto per la realizzazione delle opere. Tali tempi rimangono indicativi 29
30 DK Allegato E tempi medi esecuzione impianti MT FASE DI ATTIVITA DURATA (MESI / N) DURATA (MESI/km) Costruzione linee aeree 7 + 0,5 Costruzione linee in cavo 7 + 0,5 Smistamento/consegna 6 Stallo in linea MT in CP 10 30
31 DK Indennizzo al cliente in caso di ritardo ENEL per la realizzazione degli impianti Del. 281/05 art. 14 con modifiche Delibera 100/06) Viene corrisposto in caso di ritardo imputabile al gestore di rete nella realizzazione degli interventi (fino ad un massimo del 20% del corrispettivo per la connessione) secondo la seguente tabella: SE PENALE 31
32 DK Procedimento unico Fonti rinnovabili D.Lgs. 387/03 Il richiedente può elaborare, ai fini dell iter autorizzativo (procedimento unico), la documentazione relativa alla realizzazione dell impianto di rete per la connessione ed agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, dopo aver ottenuto la STMG Contratto connessione A valle dell accetazione della STMD è possibile procedere alla stipula del Contratto per la connessione. 32
33 DK Standard tecnici Tengono conto delle soluzioni impiantistiche normalizzate da Enel e definiscono l insieme dei materiali e dei componenti da utilizzare e le modalità di realizzazione degli impianti che il cliente deve rispettare. Il cliente può trovare gli standard di progetto sul sito internet: 33
34 Legislazione nazionale Delibera n. 280/07 MODALITA E CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387/03, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239/04 34
35 Delibera n. 280/07 Novità La sostanziale modifica apportata rispetto alla precedente (Delibera 34/05) è nell interlocutore unico per i produttori che decideranno di cedere l energia con tale meccanismo e nella determinazione del prezzo di valorizzazione dell energia elettrica ceduta. L'interlocutore individuato dallaeeg ai fini del ritiro dell'energia così ceduta è il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) semplificando l'iter burocratico della convenzione di ritiro che a seconda del Gestore di Rete prevedeva tempi e modalità diversi per il produttore richiedente 35
36 Finanziaria 2007 Le rinnovabili nella Finanziaria Art.54 Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell elettricità da fonti rinnovabili Obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l energia elettrica prodotta I costi associati allo sviluppo della rete sono a carico del gestore di rete Prevedere condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze 36
37 Grazie per l attenzionel Green Energy Solution srl Via S.Marco 8, Pordenone (Italia) Tel Fax
1/243 SEZIONE A GENERALITA (aggiornato dicembre 2012) 7 A.1 OGGETTO 7 A.2 A M B I T O D I A P P L I C A Z I O N E 7 A.3 R I F E R I M E N T I 7 A.4 D E F I N I Z I O N I 10 SEZIONE C ELABORAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 217/2015/E/EEL DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SAN VITO S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA

References: art.5
 art. 11
 art. 13
 art. 14
 ARTICOLO 13
 Art.54