Source: https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-78-2013-sb-o-energeticke-narocnosti-budov
Timestamp: 2019-07-18 17:12:25+00:00

Document:
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - TZB-info
TZB-info / Právní předpisy / Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy / Vyhláška č. 78/2013 Sb.
Změna: 230/2015 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb. , k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona :
(2) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti8) . V případě soustavy zásobování tepelnou energií se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.
Vyhláška č. 148/2007 Sb. , o energetické náročnosti budov, se zrušuje.
(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1) .
UN,20j normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní
teplotu 20 °C, ve W/(m2∙K), podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že
a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto
50 % odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné
plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny;
b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné
výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro
výplně otvorů ve vnější stěně;
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m2 ;
kde A je teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m2 ;
V objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3 .
kde Uem,Rj je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, ve W/(m2∙K), stanovená
stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;
Vj objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3 .
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu do 7500 m3 /hod ηH,hr, R % 60
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu nad 7500 m3 /hod ηH,hr, R % 40
Čl. II vyhlášky č. 230/2015 Sb.
Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

References: § 14
 zákona č. 406
 zákona č. 165
 zákona č. 318
 § 7
 § 7