Source: https://formation.xpair.com/cours/caracteristiques-portes-trappes-acces.htm
Timestamp: 2020-08-10 02:34:38+00:00

Document:
6) Caractéristiques des portes et trappes d’accès - Bac à Bac+2	6) Caractéristiques des portes et trappes d’accès - Bac à Bac+2
a) Bâtiment d’habitation collective et de bureaux non ERP
La spécification ATG C 321.4 distingue :
Les mini-chaufferies gaz où il est possible de s’enfermer :
L’accès comporte un dispositif verrouillable de l’extérieur mais pouvant être ouvert de l'intérieur même en cas de verrouillage, et s’ouvrant vers l’extérieur du local. Ce dispositif est constitué [ATG C. 321.4 art. 3.2.3.1] :
soit d’une porte munie d'un ferme-porte ;
soit de deux portes munies de ferme-portes séparées par un sas d’une surface minimale de 3 [m²] et dont les parois sont CF 1/2 h ;
soit d’une trappe (dans le cas d’une mini-chaufferie en comble ou en terrasse seulement) dont les caractéristiques sont définie dans [ATG C. 321.4 art. 3.2.2.1].
Les mini-chaufferies où il n’est pas possible de s’enfermer (*)
L’accès doit [ATG C. 321.4 art. 3.2.3.2] :
se faire de plain‑pied ;
comporter une porte possédant un verrouillage par l'extérieur et ne devant pas s'ouvrir vers l'intérieur du local ;
(*) Il s’agit de mini-chaufferies dont « les dimensions sont telles que l'exploitation et la maintenance ne peuvent être effectuées que porte ouverte. » (ATG C. 321.4).
En règle générale les portes et trappes doivent être CF ½ h, mais :
si la mini chaufferie est située dans le volume enveloppe du bâtiment, et que l’accès s’effectue par le parking, un sas équipé de 2 portes PF 1/2h est obligatoire.
Source Fee@Ales
si la mini-chaufferie est située dans le volume enveloppe du parking avec accès par le parking, 1 porte CF 1/2h suffit (le sas équipé de 2 portes PF 1/2h convient également).
b) Établissement recevant du public (30 < Putile < 70 kW)
Grand ERP (1ère à 4ème catégories)
La porte est munie d’un ferme-porte, s’ouvre dans le sens de la sortie et doit pouvoir être ouverte même si le dispositif de verrouillage extérieur est fermé. Elle est CF 1/2 h si elle s’ouvre sur une zone accessible au public, et PF 1/2 h dans le cas contraire [RSERP art. CH 6 § 1 b] .
Petit ERP (5ème catégorie)
Si l’accès à la mini chaufferie s’effectue par un dégagement ou un local accessible au public [RSERP art. PE 21 § 2] il est prévu soit une porte CF 1/2 h avec ferme-porte soit un sas muni de portes PF 1/4 h avec ferme-porte
Si l’accès à la mini chaufferie s’effectue par un dégagement ou un local non accessible au public [RSERP art. PE 21 § 2] il est prévu soit une porte CF 1/2 h avec ferme-porte, soit un sas muni de portes PF 1/4 h avec ferme-porte
10) Seuils spécifiques aux ERP de 5ème catégorie - Bac

References: art. 3
 art. 3
 art. 3
 § 1
 § 2
 § 2