Source: https://es.scribd.com/document/169939972/NORMA-TECNICA-I
Timestamp: 2017-11-19 11:02:42+00:00

Document:
Cargado por Gloria Maria Maldonado Echegaray
NORMA TÉCNICA I.S. 010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 1°.
- ALCANCE Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones sanitarias para edificaciones en general. Para los casos no contemplados en la presente Norma, el ingeniero sanitario, fijará los requisitos necesarios para el proyecto específico, incluyendo en la memoria descriptiva la justificación y fundamentación correspondiente. Artículo 2°.- SIMBOLOGÍA La simbología a utilizarse será lo indicado en las Láminas N°1 y N° 2. Los símbolos gráficos, no incluidos en la lámina N° 2, deben indicarse en los planos del proyecto Artículo 3°.- DEFINICIONES Alimentación (tubería de.).- Tubería comprendida entre el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o el inicio de la red de distribución, en el caso de no existir depósito. Alimentador.- Tubería que abastece a los ramales. Agua servida o desagüe.Agua que carece de potabilidad, proveniente del uso doméstico, industrial o similar. Baño público.- Establecimiento para el servicio de higiene personal. Cisterna.- Depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificación. Colector.- Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes. Conexión cruzada.- Conexión física entre dos sistemas de tuberías, uno de los cuales contiene agua potable y el otro agua de calidad desconocida, donde el agua puede fluir de un sistema a otro. Diámetro nominal.- Medida que corresponde al diámetro exterior, mínimo de una tubería. Gabinete contra incendio.- Salida del sistema contra incendio, que consta de manguera, válvula y pitón. Hidrante.- Grifo contra incendio. Impulsión (tubería.).- Tubería de descarga del equipo de bombeo. Instalación exterior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües e instalaciones sanitarias especiales, ubicadas fuera de la edificación y que no pertenecen al sistema público. Instalación interior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües, su ventilación, e instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro de la edificación. Montante.- Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales. Ramal de agua.- Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a los servicios. Ramal de desagüe.- Tubería comprendida entre la salida del servicio y el montante o colector. Red de distribución.- Sistema de tuberías compuesto por alimentadores y ramales. Servicio sanitario.- Ambiente que alberga uno o más aparatos sanitarios. Sifonaje.- Es la rotura o pérdida del sello hidráulico de la trampa (sifón), de un aparato sanitario, como resultado de la pérdida de agua contenida en ella. Succión (tubería de.).- Tubería de ingreso al equipo de bombeo. Tanque elevado.- Depósito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad. Artículo 4°.- CONDICIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES a) El diseño de las instalaciones sanitarias de una edificación debe ser realizado y autorizada por un ingeniero sanitario en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinan el recorrido de las tuberías, así como el dimensionamiento y ubicación de tanques de almacenamiento de agua, entre otros. b) Las instalaciones sanitarias deben ubicarse en coordinación con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida útil. c) Los aparatos sanitarios deberán instalarse considerando los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, mantenimiento e inspección. d) Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de aparatos sanitarios que se establecen en cada una de las Normas del presente Reglamento. e) En los servicios sanitarios para uso público, los inodoros deberán instalarse en espacios independientes de carácter privado. CAPITULO II AGUA FRIA Artículo 5°.- INSTALACIONES a) El sistema de abastecimiento de agua de una edificación comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta cada uno de los puntos de consumo. b) El sistema de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público preste servicio. c) Las instalaciones de agua fría deben ser diseñadas y construidas de modo que preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los puntos de consumo. d) Todo sistema de alimentación y distribución de agua no se permitirán conexiones cruzadas. e) En toda nueva edificación de uso múltiple o mixto: viviendas, oficinas, comercio u otros similares, la instalación sanitaria para agua fría se diseñará obligatoriamente para posibilitar la colocación de medidores internos de consumo para cada unidad de uso independiente, además del medidor general de consumo de la conexión domiciliaria, ubicado en el interior del predio. f) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de manera tal que estén adecuadamente protegidos, en un espacio impermeable de dimensiones suficientes para su instalación o remoción en caso de ser necesario. De fácil acceso para eventuales labores de verificación, mantenimiento y lectura. g) En caso que exista suficiente presión en la red pública externa dependiendo del número de niveles de la edificación, los medidores de consumo podrán ser instalados en un banco de medidores, preferentemente al ingreso de la edificación, desde el cual se instalarán las tuberías de alimentación para unidad de uso. h) En caso de que el diseño de la instalación sanitaria interior del edificio se realice con un sistema de presión con cisterna y tanque elevado o se use un sistema de presión con tanque hidroneumático, los medidores de consumo podrán ser ubicados en espacios especiales diseñados para tal fin dentro de la edificación. i) Se podrá considerar la lectura centralizada remota, desde un panel ubicado convenientemente y de fácil acceso en el primer piso. En este caso además lo indicado en el inciso f) del presente artículo, deberá preverse un espacio para el panel de lectura remota y ductos para la instalación de cables de transmisión desde los registros de lectura de los medidores. j) Las instalaciones de lectura remota se ciñeran a las exigencias de las normas internacionales en tanto se emitan normas nacionales correspondientes, o en su defecto, siguiendo las especificaciones técnicas de los proveedores. k) Las edificaciones destinadas a la industria, en caso de que la entidad prestadora de servicio no disponga de infraestructura local, podrán disponer de un abastecimientode agua para fines industriales exclusivamente, siempre que: - Dicho abastecimiento tenga redes separadas sin conexión alguna con el sistema de agua para consumo humano, debidamente diferenciadas; y - Se advierta a los usuarios mediante avisos claramente marcados y distribuidos en lugares visibles y adecuados. Los letreros legibles dirán: Peligro agua no apta para consumo humano. l) No se permitirá la conexión directa desde la red pública de agua, a través de bombas u otros aparatos mecánicos de elevación. m) El sistema de alimentación y distribución de agua de una edificación estará dotado de válvulas de interrupción, como mínimo en los siguientes puntos: - Inmediatamente después de la caja del medidor de la conexión domiciliaria y del medidor general. - En cada piso, alimentador o sección de la red de distribución interior. - En cada servicio sanitario, con mas de tres aparatos.
reparación. usadas para almacenaje de materiales y mercaderías combustibles de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada e) Edificaciones mayores de 2 pisos o mayores 200 m2 en cada piso encima del primero que no tienen acceso aceptable. se calculará tomando en cuenta el número de unidades de descarga que pasa por el tramo inclinado como si fuera un colector con pendiente de 4% . c) En la tubería de impulsión. forme un ángulo de menos de 45° con la horizontal. será de 0.Si la parte inclinada forma un ángulo menor de 45° con la horizontal. material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo. para su descarga automática a dicha red. contenido en un dispositivo apropiado (trampa o sifón). deberán llevar control de arranque para funcionamiento automático. a razón de 80 L/d. en las plantas industriales. b) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de presión de los sistemas de producción de agua caliente. hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. y no menor de 1. según la siguiente Tabla: b) El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser por lo menos de 25 m3.Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 15 mm (1/2”). La conexión para manguera será de rosca macho. con puntos de conexión para mangueras dotadas de sus La distancia entre los puntos de conexión de manguera será de 1. CAPITULO II AGUA CALIENTE Artículo 10°. u 800 m2 de construcción incombustible con protección o 600m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. Se considerará un caudal mínimo de 10 L/s y deberán alojarse en gabinetes adecuados en cada piso.DOTACIONES La dotación de agua caliente será la que se establece a continuación. una válvula de retención del tipo especial para incendios. 150 L por dormitorio. ni mayor de 0. deberá estar protegido por un sello de agua con una altura no inferior de 0. salvo cuando ella descargue a una caja de registro o buzón distante no más de 10 m. debe ser por lo menos de 40 m3 adecuándose al caudal y tamaño posible del incendio. . d) Rociadores automáticos. e) Gimnasios. venta o almacenaje de materiales o mercadería combustible y con área superior a los 1000 m2 de construcción resistente al fuego. Dicha válvula no podrá ser colocada entre el equipo de producción de agua caliente y el dispositivo para controlar el exceso de presión. Las dimensiones de los ramales de desagüe.Cisterna . Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles. bares. antes de su descarga a la red pública. En aquellos restaurantes donde se elaboran alimentos para ser consumidos fuera del local.INSTALACIONES a) Las instalaciones de agua caliente de una edificación. c) Edificaciones de altura mayor de 15 m. que pudieran hacer descargar las trampas. estará dotada de llave de compuerta o de ángulo. c) Las edificaciones situadas donde exista un colector público de desagüe. Artículo 11°. deberán sobresalir no menos de 0. c) Deberá instalarse una válvula de retención en la tubería de abastecimiento de agua fría. CAPITULO III AGUA CONTRA INCENDIO Artículo 14°. d) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se adoptará lo siguiente: . siempre que no existan válvulas entre los dispositivos y el equipo. b) Se instalarán alimentadores espaciados en forma tal. deberá ser independiente.4 de la longitud de la manguera.El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que en él descarguen. solamente cuando su inspección demuestre que estén en buenas condiciones y cumplan lo establecido en esta Norma. clínicas y similares.L. provenientes de los dispositivos de seguridad y control. . techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema. e) Todo sistema de desagüe deberá estar dotado de suficiente número de elementos de registro. Las mangueras tendrán una longitud de hasta 60 m y 65 mm (2 ½”) de diámetro. o en forma independiente del mismo. y se graduarán dé tal modo que puedan operar a una presión de 10% mayor que la requerida para el normal funcionamiento del sistema. f) Cuando el almacenamiento sea común para agua de consumo y la reserva para el sistema contra incendios. en forma tal. venta o almacenaje de materiales o mercaderías combustibles. h) El volumen del tanque de presión se calculará en función del caudal. apart-hoteles. d) Las tuberías de alimentación de agua caliente se calcularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la presente norma. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí. de las presiones máxima y mínima y las características de funcionamiento.Cada 15 m en los conductos horizontales de desagüe .441 MPa) en el punto de conexión de manguera más desfavorable. 600 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. d) Locales educacionales y residencias estudiantiles. f) Playas de estacionamiento cerradas y techadas de mas de 18 m de altura y de área mayor a los 1000m2 de construcción resistente al fuego.Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 20 m (0. Albergues. . o 600 m2 de construcción combustible ordinaria.Si la parte inclinada forma un ángulo de 45° o más con la horizontal.15 m sobre el nivel del piso.20 m de alto cuando menos. 800 m2 de construcción incombustible con protección. debiendo cumplir los siguientes requisitos: a) La fuente de agua podrá ser la red de abastecimiento público o fuente propia del edificio.Gasto mínimo de cada rociador: 0. j) Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a la que sirve.Válvulas de interrupción que permitan la operación y mantenimiento del equipo. cuando lo exija la demanda. f) Las montantes deberán ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación. el sistema de bombeo deberá contar como mínimo con dos equipos de bombeo de funcionamiento alternado. Artículo 15°. . g) Playas de estacionamiento abiertas con altura mayor a 18 m y excediendo 1500 m2 de área. deberán estar ubicados. c) Los alimentadores deben calcularse para el caudal de dos salidas y una presión mínima de 45 m en el punto de conexión de mangueras más desfavorables. siempre que sea debidamente fundamentado. CAPITULO IV AGUA PARA RIEGO Artículo 19°. debe calcularse para las condiciones de máxima descarga. para prevenir posibles conexiones cruzadas por efecto de la existencia de presiones negativas en la red de alimentación. aprobado por Decreto Supremo N° 28-60-S.Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva válvula. deberán sujetarse estrictamente a lo que se establece en el Reglamento de Desagües Industriales vigente. 100 L por m2. la montante en ningún caso tendrá un diámetro menor que el tramo inclinado. b) Los colectores enterrados situados en el nivel inferior y paralelos a las cimentaciones.60. Dotación diaria.. . 10 L/m2 área útil f) Hospitales. h) Las válvulas o grifos para conectar mangueras. o combustible de construcción pesada. e) La capacidad de cada equipo de bombeo debe ser equivalente a la máxima demanda simultánea de la edificación y en ningún caso inferior a la necesaria para llenar el tanque elevado en dos horas. En caso de tuberías de diámetro mayor de 100 mm (4”).Compresor o un dispositivo automático cargador de aire de capacidad adecuada. o en las tuberías de agua fría o caliente próximas a él. mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. l) En lugares de congregación que tengan un estrado aprobado en todos los lugares al lado del estrado del proscenio. b) Los equipos de bombeo deberán ubicarse sobre estructuras de concreto..Los equipos que se instalen en el exterior. se adoptará lo siguiente: . Al pie de cada alimentador. peluquerías y lavanderías. h) Talleres de reparación automotriz de mas de un piso o ubicados bajo pisos de otra ocupación que exceda 1000 m2 de construcción resistente al fuego. Se reputará acceso aceptable una abertura a nivel de cada piso de 80cm de ancho y 1. h) Las bombas de agua contra incendio. Artículo 17°. se instalará una purga con válvula de control. se puede realizar con o sin retorno de agua caliente. montantes y colectores se calcularán tomando como base el gasto relativo que pueda descargar cada aparato.10 m. con puntos de agua para mangueras. ..A. deberán extenderse utilizando conexiones de 45°. .SISTEMA DE TUBERÍAS Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS Se instalarán sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. i) La alimentación eléctrica a las bombas de agua contra incendio.DISTRIBUCIÓN a) La distribución de agua caliente desde el equipo de producción a los aparatos sanitarios o puntos requeridos..Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector. d) Al calcular el diámetro de los conductos de desagüe se tendrá en cuenta lo siguiente: . Esta conexión de desagüe a la red pública se realizará mediante caja de registro o buzón de dimensiones y de profundidad apropiadas. que se calculará adicionalmente de acuerdo con lo establecido en esta Norma para cada caso c) Restaurantes. Cuando un colector enterrado cruce una tubería de agua deberá pasar por debajo de ella y la distancia vertical entre la parte inferior de la tubería de agua y la clave del colector.P. El cálculo de los ramales. j) Sótanos que tengan un área mayor a 250 m2 usados para la manufactura.Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 12 m (0. c) Los alimentadores deben calcularse para obtener el caudal que permita el funcionamiento simultaneo de dos mangueras. b) Alimentadores y mangueras para uso del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. hasta terminar a ras con la pared o piso acabado.Por debajo de la parte inclinada. g) Se permitirá utilizar un mismo ducto o espacio para la colocación de las tuberías de desagüe y agua. pendiente.SISTEMA DE TUBERÍAS Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos para ser usado por los ocupantes del edificio. deberá instalarse la salida del agua para consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para combatir el incendio..Al pie de cada montante. salvo que se hagan en un buzón o caja de registro. Hoteles. e) Los escapes de vapor o agua caliente. se utilizarán las relaciones que se indican a continuación. tales como restaurantes. Tales sistemas deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Se instalarán “siameses inyección” con rosca macho y válvula de retención en sitio accesible de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba. con una presión mínima de 45m (0. d) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de temperatura en los sistemas de producción de agua caliente. usadas para depósito de materiales o mercaderías combustibles de construcción semi-resistente al fuego con protección. e) Otros sistemas. podrán también determinarse en base a los gastos por aparatos sanitarios.Válvula de seguridad.10 L/s. e) Cuando el almacenamiento sea común para el agua para consumo y la reserva para el sistema contra incendios. La distancia mínima entre la tangente del tapón de cualquier registro y una pared. en base a la dotación de agua caliente diaria asignada. cuyas características físicas y químicas difieran de los del tipo doméstico.DISPOSICIONES GENERALES a) Las instalaciones para riego podrán ser diseñadas formando parte del sistema de distribución de agua de la edificación.196 MPa) . Las dimensiones de las cajas se determinarán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad.118 MPa). d) Salvo en el caso de viviendas unifamiliares. . Artículo 13°. Más de 5. según la siguiente Tabla: .. deberán disponerse en forma indirecta al sistema de drenaje. se adoptarán los valores según la siguiente Tabla: Las capacidades del equipo de producción de agua caliente y del tanque de almacenamiento. d) El almacenamiento de agua en los tanques. mediante la adecuada instalación de válvulas..SISTEMAS Los sistemas a emplearse para combatir incendios serán: a) Alimentadores y mangueras para uso de los ocupantes de la edificación.20 m entre sus generatrices más próximas. inmediatamente después de la bomba deberá instalarse una válvula de retención y una válvula de interrupción.EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Para el cálculo de la capacidad del equipo de producción de agua caliente. los registros. Artículo 18°. que el plano formado por el borde inferior de la cimentación y el colector. lo requiera. no será menor de 0. c) El sistema con retorno deberá utilizarse en aquellos edificios donde se instalen equipos centrales de producción de agua caliente.RED DE COLECCIÓN a) Los colectores se colocarán en tramos rectos. i) Talleres de reparación automotriz de una planta que exceda 1500 m2 de construcción resistente al fuego. se calculará como si fuera una montante. k) Playas de estacionamiento subterráneas debajo de otras ocupancias con área mayor a los 500 m2. . edificios de más de 50 m de altura y toda otra edificación que por sus características especiales. montantes y colectores. e) La longitud de la manguera será de 30m con un diámetro de 40 mm(1 ½”) f) Antes de cada conexión para manguera se instalará una válvula de globo recta o de ángulo. no requieren aumento de diámetro. Al pie de cada alimentador se instalará una de purga con válvula de control. a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento. Las cantidades que sefijan son parte de las dotaciones de agua establecidos en el artículo 5° de la presente Norma. Artículo 16°.Gasto mínimo de cada rociador: 0. que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de las mangueras. f) Los diámetros de las tuberías de impulsión. e interconectada al grupo electrógeno de emergencia del edificio. los diámetros de la parte inclinada y del tramo inferior de la montante se calcularán de la siguiente manera: .. La pendiente de los colectores y de los ramales de desagüe interiores será uniforme y no menor de 1% para diámetros de 100 mm (4”) y mayores. siempre que garantice el almacenamiento previsto en el sistema.Manómetro.Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 20 mm (3/4”) .El diámetro de una montante no podrá ser menor que el de cualquiera de los ramales horizontales que en él descarguen. . b) Se deberá prever diferentes puntos de ventilación. La conexión para dichas mangueras será de rosca macho con el diámetro correspondiente.Cada dos cambios de direcciones en los conductos horizontales de desagüe. de acuerdo a lo especificado en esta Norma.. g) EL sistema hidroneumático deberá estar dotado de los dispositivos mínimos adecuados para su correcto funcionamiento: . En la tubería de succión con presión positiva se instalará una válvula de interrupción.En la parte superior de cada ramal de las trampas “U” k) Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección. Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro.11. e) Cuando se requiera dar un cambio de dirección a una montante. deberá instalarse un sistema adecuado de elevación. montantes y colectores de desagüe se determinará por el método de unidades de descarga. deberá instalarse una válvula de retención. 1200 m2 de construcción incombustible con protección. Podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular los ramales. siempre que exista una separación mínima de 0. por dormitorio adicional b) Establecimientos de hospedaje.Tanque de presión . deberán tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho colector. evitando obstrucciones y depósitos de materiales.05 m. Si el equipo es doble cada bomba podrá tener la mitad de la capacidad necesaria. para combatir incendios. deberán ser protegidos adecuadamente contra la intemperie. Al pie de cada uno se instalará una purga con válvula de control. b) Edificaciones del párrafo anterior y con un área superior a 800 m2 de construcción incombustible con o sin protección. Se colocará registros por lo menos en: . según el Gráfico para Agua Contra Incendio de Sólidos. no puedan ser descargadas por gravedad a la red pública. b) El sistema sin retorno se permitirá solamente en instalaciones con calentadores individuales.15m.10 m. . distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión. preferentemente en los corredores de acceso a las escaleras.Electrobombas .06 L/s. El diámetro mínimo será 100 mm (4”) d) La salida de los alimentadores deberá ser espaciados en forma tal. Esta cifra no incluye las dotaciones para otros servicios anexos. c) Los empalmes entre colectores y los ramales de desagüe. en todo aquel que sea de más de 15 metros de altura o cuando las condiciones de riesgo lo ameritan. por aspersión y por otros sistemas. Artículo 12°..SISTEMA DE DRENAJE En todos los casos deberán preverse un sistema de drenaje para la evacuación del agua utilizada en el combate del incendio. h) Se permitirá el uso de colectores existentes para servir a nuevas construcciones. c) Alimentadores y mangueras para uso combinado de los ocupantes del edificio y del Cuerpo de Bomberos.Interruptor de presión para arranque y parada a presión mínima y máxima. i) Todo punto de contacto entre el sistema de desagüe y los ambientes (punto de colección abierto).SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS Se instalarán sistemas de rociadores automáticos en los siguientes casos: a) Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura. correspondientes válvulas. se determinarán en función del caudal de bombeo. revisión o remoción. f) Las instalaciones de riego podrán ser operadas por secciones. d) Edificaciones de altura mayor de 10 m. deberán satisfacer las necesidades de consumo y seguridad contra accidentes. . 900 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. Artículo 21°. del 29. hostales. En el caso que la tubería de succión no trabaje bajo carga positiva. e) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios. Se deberá considerar un espacio independiente y seguro para el equipo de producción de agua caliente. deberá instalarse a la salida de este último desde el tanque. sumidero u otro punto de colección. . CAPITULO V DESAGÜE Y VENTILACIÓN Artículo 20°. se instalará un registro de 100mm(4”) como mínimo. adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. en caso de tenerlo. g) Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este.El diámetro mínimo que reciba la descarga de un inodoro será de 100 mm (4”). . Dichos dispositivos se ubicarán en los equipos de producción. c) En el diseño de las instalaciones de riego. d) El diámetro del colector principal de desagües de una edificación.Los cambios de dirección por encima del más alto ramal horizontal de desagüe. f) Cada bocatoma para mangueras interiores. ubicando los sitios de descarga en lugares que no causen accidentes. a) Residencias unifamiliares y multifamiliares. no controlada por el interruptor general del edificio. siempre que puedan funcionar ambas bombas simultáneamente en forma automática.DISPOSICIONES GENERALES a) El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario. g) Los sistemas de riego deberán estar provistos de dispositivos adecuados. se harán a un ángulo no mayor de 45°. entramos rectos. Cuando sea posible se permitirá el almacenamiento conjunto entre uno o más locales que en caso de siniestro puedan ser usados por los bomberos.. f) Para desagües provenientes de locales industriales u otros.5% para diámetros de 75 mm (3”) o inferiores. que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua. así como para el cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento. salones de baile.. se calculará una dotación complementaria a razón de 3 litros por cubierto preparado para este fin. b) El riego de las áreas verdes correspondientes a la edificación podrá hacerse por inundación.
d) Cuando se proyecten cámara húmeda y cámara seca. n) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación para servir dos aparatos sanitarios. tales como lavaderos y otros similares. sumideros. tipo. experiencias realizadas y la evaluación de aplicaciones y resultados. intensidad de lluvia y pendiente de la canaleta. a una altura no menor de 0. puerta u otra entrada de aire al edificio sea menor de 3 m horizontalmente. Artículo 22°.070 “Redes de Aguas Residuales” del presente Reglamento l) Cuando las aguas residuales contengan grasa. en aquellos casos en que por su profundidad y características. se deberá proveer ventilación forzada para la cámara seca.Esterilizadores. ni menor que el equivalente a media hora. su diámetro y longitud se determinarán según la siguiente Tabla: Esta distancia se medirá a lo largo del conducto de desagüe.. caja. q) El diámetro del tubo de ventilación en circuito se calculará en función de su longitud y sobre la base del diámetro del ramal horizontal de desagüe.Las conexiones al tubo de ventilación principal se harán a no menos de 1. recipientes y equipos similares de los laboratorios. grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste. 0. No se permitirá colocar encima o inmediato a ellos maquinarias o equipos que pudiera impedir su adecuado mantenimiento. cámaras de digestión. vidrio. azoteas y áreas expuestas.Tenga una buena orientación con respecto a la dirección del viento. pelos. o) Se instalarán separadores de aceite en el sistema de desagüe de estaciones de servicio. siempre que siempre que se incluya el principio de funcionamiento.Todos aquellos que se considere inconvenientes en resguardo de la salud pública. c) Deberá estar dotada de una boca de inspección provista de tapa. c) El número mínimo de equipos será de dos. pero conectados a la montante o ramal vertical de desagüe a diferentes niveles. lavaderos de cocina o de ropa instaladas en el mismo piso y conectados al ramal de desagüe a un mismo nivel. En tales casos el sistema de ventilación deberá proveer seis cambios de aire por hora bajo operación continua o un cambio en dos minutos bajo operación intermitente. e) La tubería de descarga estará dotada de una válvula de interrupción y una válvula de retención. Estos dispositivos estarán dotados de rejillas o tapas removibles cuando ello sea requerido para seguridad de las personas. .En la ventilación de la montante. donde exista el peligro de introducir en el sistema de desagüe. no se requerirá la ventilación auxiliar. etc. escurra a un conducto de desagüe o montante. se prolongará por encima del piso hasta una altura no menor de 1. aceite. j) El diámetro del tubo auxiliar de ventilación a que se refiere el numeral anterior. lavaplatos u otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes.ELEVACIÓN El equipo de bombeo será neumático.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más alto al cual ventilan. de funcionamiento alternado. con dispositivos que descarguen al sistema de desagüe de la edificación. d) Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán quedar a una altura no menor de 0.Refrigeradoras comerciales. .En la ventilación en circuito. i) En los edificios de gran altura se requerirá conectar la montante al tubo principal de ventilación por medio de tubos auxiliares de ventilación.No contaminen la superficie del suelo. b) Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales no haya sido diseñada para recibir aguas de lluvias. podrá servir como único medio de ventilación para lavatorios y lavaderos siempre que cumpla con las distancias máximas establecidas en el inciso e) del presente artículo.Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según la Norma OS. La boca de inspección será de dimensiones adecuadas. viento o lluvia y que garantice los requisitos anteriores. embudos y otros dispositivos deberán instalarse en lugares bien ventilados y de fácil acceso. f) Toda montante de desagüe deberá prolongarse al exterior. tierra. n) Se instalarán separadores de grasa en los conductos de desagüe de lavaderos. d) El gasto se determinará utilizando el método de unidades de descarga o cualquier otro método. en los casos que se señalan a continuación. p) Se instalarán interceptores de arena. l) Cuando una montante tenga en su recorrido un cambio de dirección de 45° o más con la vertical. . e) Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de la lluvia. b) La capacidad total de bombeo deberá ser por lo menos el 125% del gasto máximo que recibe la cámara de bombeo.En todos aquellos otros casos en que sea necesario asegurar el buen funcionamiento del sistema. r) Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilación en los siguientes casos: . material inflamable. tuberías de rebose de tanques y similares. ya sea en forma accidental o voluntaria. c) Los tubos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1% en forma tal que el agua que pudiere condensarse en ellos. hospitales y similares. Artículo 24°. . . Cuando el cambio de dirección de la montante sea menor de 45° con la vertical.0 m por encima del piso correspondiente. deberá cumplir con los siguientes requisitos. según la Tabla del inciso m) del presente artículo. las aguas de lluvia del edificio podrán conducirse mediante colector común a dicho sistema. será necesario la instalación de interceptores o separadores u otro sistema de tratamiento.La excreta no sea accesible a moscas o animales.. siempre que el diámetro del tubo de ventilación y la distancia máxima cumplan con lo establecido en el inciso e) del presente artículo.60 m. asiento con tapa y caseta. e) Deberán proveerse facilidades para eliminar las aguas que puedan acumularse en la cámara seca. por encima de la entrada del aire. g) La tubería principal de ventilación se instalará vertical. a) Su capacidad no será mayor que el volumen equivalente a 12 horas de gasto medio diario.15 m como mínimo. tubos auxiliares de ventilación. i) La capacidad de las bombas a que se refiere el numeral anterior se calculará teniendo en cuenta la máxima intensidad de lluvia registrada. el extremo superior de la montante deberá quedar como mínimo a 0.VENTILACIÓN a) El sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado.RECOLECCIÓN . desde la salida del sello de agua hasta la entrada del tubo de ventilación. para mas de dos aparatos podrá usarse la ventilación en circuito. . s) Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de acuerdo a las distancias máximas establecidas en el inciso e) del presente artículo. El tubo de ventilación tendrá un diámetro mínimo de 50mm(2”) Los interceptores se ubicarán en sitios donde puedan ser inspeccionados y limpiados con facilidad. lo harán en forma indirecta. la montante será prolongada por encima de éste.Las conexiones a la montante de aguas residuales se harán por debajo del ramal horizontal proveniente del piso correspondiente. Artículo 23°. El extremo superior del tubo de ventilación se podrá conectar a la montante principal. . r) Los aparatos sanitarios. papeles. o) La prolongación de la montante o tubería de desagüe por encima del último ramal.No se produzcan malos olores. según la siguiente Tabla: En caso de que la distancia entre la boca de una montante y una ventana. según la siguiente Tabla: a) El agua de lluvia proveniente de techos. talleres de mecánica de vehículos motorizados y otros edificios. d) Los receptores de agua de lluvia estarán provistos de rejillas de protección contra el arrastre de hojas. depósitos o partes del sistema de agua. b) Otros dispositivos Podrá utilizarse otros dispositivos de eliminación de excretas sin arrastre de agua. ventilación húmeda o una combinación de estos métodos. siempre que cumpla con los requisitos mínimos siguientes: . El sistema de elevación deberá considerar lo señalado en los artículos 21° y 22° de la presente norma. estará de acuerdo con el uso respectivo. g) La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las cimentaciones deberán preverse realizando las obras de drenaje necesarias. pueda presentar problemas de acumulación de gases. resistentes a la acción del sol.. a fin de evitar conexiones cruzadas o interferencias entre los sistemas de distribución de agua para consumo humano y de redes de aguas residuales. cada periodo calculado.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más alto. siempre que el sistema lo ermita. ..Las canaletas. cocinas de hoteles. siempre que el diámetro de dicho ramal o montante sea de un tamaño mayor que el requerido por el aparato superior y no menor que el requerido por el aparato inferior.Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios. h) En aquellos casos en los cuales los colectores de aguas de lluvia no pudieran descargar por gravedad. sin quiebres en lo posible y sin disminuir su diámetro.No contaminen las aguas subterráneas o superficiales que puedan servir de fuente de agua potable para uso doméstico o riego de plantas de tallo corto. odrá ser conectada a la red de aguas residuales. c) Cuando el sistema de redes de aguas residuales sea del tipo unitario o mixto. Las conexiones a éste y la montante de aguas residuales deberán hacerse por medio de accesorio tipo “Y” en la forma siguiente: . equipos provistos de válvula de alivio o seguridad. embudo y otro dispositivo adecuado. b) El sello de agua deberá ser protegido contra sifonaje. por debajo del nivel de conexión del ramal de desagüe más bajo. .Distancias mínimas: De letrina a pozo de agua: 15 m De letrina a vivienda: 5 m En el diseño de la letrina se deberá considerar el hoyo. El área total libre de las rejillas. k) El diámetro del tubo de ventilación principal se determinará tomando en cuenta su longitud total. yeso u otros sólidos o líquidos objetables que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema de evacuación del edificio u otro sistema público. b) Deberá estar prevista de un sistema de ventilación que evite la acumulación de gases. las instalaciones eléctricas del ambiente deberán ser a prueba de explosión. Cuando el suministro normal de energía no garantice un servicio continuo a los equipos de bombeo deberán proveerse fuentes de energía independientes. uno para el tramo superior inmediatamente antes del cambio y otro para el tramo inferior. será necesario ventilar los tramos de la montante que queden por encima y por debajo de dicho cambio. de tal manera que sean estables. s) No se permitirá descargar los aparatos sanitarios dotados de descarga de desagüe indirecto en ningún otro aparato sanitario t) Los desagües provenientes de los siguientes equipos. caja u otro dispositivo apropiadamente ventilado. La descarga de desagüe indirecto se hará de acuerdo con los siguientes requisitos: . La capacidad del hoyo deberá calcularse para períodos variables (3 años aproximadamente) que deberá indicarse en el proyecto y deberá asimismo preverse la sustitución del hoyo por otro. .. CAPITULO V AGUA DE LLUVIA Artículo 26°. cajas.El diámetro mínimo del tubo auxiliar de ventilación será la mitad del diámetro del ramal de desagüe a que está conectado. . centrífugo u otro tipo adecuado. Artículo 27°. Artículo 25°. sin disminuir su diámetro.ALMACENAMIENTO Y ELEVACIÓN El volumen de almacenamiento estará de acuerdo a la intensidad y frecuencia de lluvias.80 m. e) La distancia máxima entre la salida de un sello de agua y el tubo de ventilación correspondiente. . mediante el uso adecuado de ramales de ventilación. el que no podrá ser menor de dos veces el diámetro de la tubería de descarga. a intervalos de 5 pisos. ventilación en conjunto. deberán descargar en forma indirecta a un sumidero de piso. dimensiones y ubicación de los interceptores y separadores. q) Los interceptores y separadores deberán estar provistos de ventilación en forma similar a otros aparatos sanitarios. Los motores de los equipos de elevación deberán tener controles automáticos accionados por los niveles en la cámara de bombeo. Cuando ello no se logre.ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES La cámara húmeda del Sistema de Bombeo de aguas residuales.La tubería de descarga se llevará hasta una canaleta. h) El extremo inferior del tubo principal de ventilación deberá ser conectado mediante un tubo auxiliar de ventilación a la montante de aguas residuales. Dicho diámetro no podrá ser menor que la mitad del diámetro del ramal horizontal de desagüe correspondiente y en ningún caso menor de 50 mm ( 2"). hilos u otros sólidos en el sistema de desagüe de embotelladores. provisto de sello de agua y su correspondiente ventilación. Estas deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas verdes existentes. será por lo menos dos veces el área del conducto de elevación. el diámetro de la tubería de ventilación será igual a la mitad del diámetro del conducto de desagüe al cual ventila y no menor de 50 mm ("2”) Cuando la ventilación individual va conectada a un ramal horizontal común de ventilación. losa. deberá proveerse un sistema de bombeo para su descarga automática. Estos tramos podrán ventilarse separadamente según lo especificado en el inciso i) del presente artículo o bien se podrá ventilar por medio de tubos auxiliares de ventilación.Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso. el diámetro de la montante correspondiente y el total de unidades de descarga ventilada. En el caso de que termine en una terraza accesible o utilizada para cualquier fin. deberán descargar en los conductos de desagüe en forma indirecta: . de conformidad con los numerales siguientes. No se permitirá el uso de bombas de pistones o de cualquier otro tipo de desplazamiento positivo El equipo de bombeo deberán instalarse en lugar de fácil acceso y ventilación adecuada. f) Los diámetros de las canaletas semicirculares se calcularán tomando en cuenta el área servida. . La unión entre la montante y la cubierta del techo o terraza deberá ser a prueba de filtraciones. sumidero. hospitales y clínicas. Se proveerán además controles manuales y dispositivos de alarma para sobrenivel. p) Para el caso de ventilación común. lavanderías y otros establecimientos sujetos a la descarga voluntaria o accidental de sólidos objetables. siempre que cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo. . contados a partir del último piso hacia abajo. m) Para la ventilación individual de aparatos sanitarios. a fin de mantener la presión atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua de cada una de las unidades del sistema. patios. donde exista el peligro de introducir aceite y otros lubricantes al sistema a la red de aguas residuales. será igual al del tubo principal de ventilación. . basura y similares. como letrinas modificadas con ventilación. m) La capacidad. Los equipos de bombeo deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Que garantice protección adecuada contra obstrucciones. arena..Deberá dejarse una brecha o interruptor de aire entre la salida de la tubería de descarga y el dispositivo receptor. Cuando la cubierta del edificio sea un techo o terraza inaccesible.SISTEMA DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETA a) Letrina sanitaria Podrá utilizarse letrinas sanitarias en las habilitaciones urbanas que no cuenten con sistemas de eliminación de excretas con arrastre de agua (sistemas de alcantarillado). no se permitirá descargar este tipo de aguas a la red de aguas residuales.
Documents Similar To NORMA TÉCNICA I
More From Gloria Maria Maldonado Echegaray
04 Planteamiento Del Problema de Investigacion

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 14
 artículo 6
 Artículo 15
 Artículo 19
 Artículo 17
 Artículo 13
 Artículo 18
 artículo 5
 Artículo 16
 Artículo 12
 Artículo 21
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 23
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 25