Source: http://docplayer.org/7107902-K33-allgemeine-informationen-zum-brandschutz-rechtsgrundlagen-bayerische-bauordnung-baybo.html
Timestamp: 2018-03-23 07:23:24+00:00

Document:
K33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO) - PDF
Download "K33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO)"
1 Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen Bayerische Bauordnung (BayBO) Am 1. Januar 2008 trat die neue Bayerische Bauordnung (BayBO) in Kraft. Die bisherige Systematik im vereinfachten Genehmigungsverfahren (Vorhaben geringer Schwierigkeit, Vorhaben mittlerer Schwierigkeit) wurde zu Gunsten der aus der Muster-Bauordnung bereits bekannten Gebäudeklassen verändert. Die untere Bauaufsichtsbehörde prüft die Gebäude der Gebäudeklassen 1-4 (mit Ausnahme der Sonderbauten) nicht mehr hinsichtlich des Brandschutzes. Hier wird die Verantwortung auf den Entwurfsverfasser bzw. Bauvorlageberechtigten übertragen. Nur bei Gebäuden der Gebäudeklasse 5, bei Sonderbauten sowie bei Mittel- und Großgaragen wird im Rahmen des umfänglichen Genehmigungsverfahrens der Brandschutz nach dem 4-Augen-Prinzip geprüft. Die BayBO regelt, wie normale Gebäude (in der Regel also Büro- und Wohngebäude), für die keine Sonderbauverordnungen existieren, brandschutztechnisch zu gestalten sind. Aber auch für bauliche Anlagen, die nach Art. 2 BayBO als Sonderbauten gelten, für die aber in Bayern keine Sonderbauverordnungen bauaufsichtlich eingeführt sind, muss die BayBO zugrunde gelegt werden. Als Beispiel seien Schulen aufgeführt. Diese sind nach Art. 2 BayBO als Sonderbauten zu bewerten, die Muster-Schulbaurichtlinie ist in Bayern aber nicht eingeführt. Sind Sonderbauverordnungen eingeführt, so sind diese zusätzlich zu beachten Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
2 Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen Eingeführte Technische Baubestimmungen Neben der Bauordnung und den Sonderbauverordnungen sind bei der (brandschutztechnischen) Planung auch die Eingeführten Technischen Baubestimmungen (ETB) zwingend zu beachten. Eine Liste der in Bayern eingeführten ETB ist ebenfalls unter zu finden. Als Beispiel soll hier die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster Leitungsanlagen Richtlinie MLAR 2005) aufgeführt werden. Diese ist ebenfalls als Muster-Richtlinie bekannt gegeben worden und in Bayern mit einer Anlage 3.7/01 zur Konkretisierung der in Bayern geltenden Regeln eingeführt worden. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
3 Einstufung des Gebäudes in die richtige Gebäudeklasse nach Art. 2 Abs. 3 BayBO Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
4 Anforderungen an tragende Wände und Stützen nach Art. 25 BayBO D.h., im Dachraum sind tragende und aussteifende Wände und Stützen nur dann mit einem Feuerwiderstand zu errichten, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich sind. Die Möglichkeit ist nach Art. 45 BayBO wie folgt objektiv definiert: Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m, im Dachgeschoss über der Hälfte ihrer Nutzfläche 2,20 m haben, wobei Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1,50 m außer Betracht bleiben. Das gilt nicht für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2. Aber: sobald Trennwände nach Art. 27 BayBO für z. B. zwei nebeneinander geplante DG-Wohnungen erforderlich werden, muss über die Trennwandführung nachgedacht werden. Die Trennwände nach Art. 27 Abs. 2 BayBO sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese Decke (=Dachschräge) als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
5 Beispiele: Eingeschossiger DG-Ausbau mit nur einer Wohnung: - Tragende und aussteifende Wände und Stützen sowie Dachschräge F0 Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
6 Beispiele: Eingeschossiger (darüber keine Aufenthaltsräume möglich) DG-Ausbau mit mehr als einer Wohnung: a) Tragende und aussteifende Wände und Stützen sowie Dachschräge F0, wenn Trennwände bis unter Dachhaut geführt werden. Diese Lösung funktioniert i. d. Regel nur mit massiven Trennwänden. b) Tragende und aussteifende Wände und Stützen sowie Dachschräge F30-B, wenn Trennwände nicht bis unter Dachhaut geführt werden. Diese Lösung funktioniert auch mit Trockenbau. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
7 Beispiele: Zweigeschossiger DG-Ausbau in Holzbauweise mit einer Wohnung im 2. DG: Tragende und aussteifende Wände und Stützen, Decke zwischen den Geschossen, Dachschräge und Trennwände zwischen Wohnungen im 1. DG F90-AB bzw. F90-B -> Antrag auf Abweichung erforderlich, da die Anforderung an die Stützen F90-AB lautet. Tragende und aussteifende Wände und Stützen sowie Dachschräge im 2. DG F0, wenn beide DGs statisch entkoppelt sind. D.h. ein Brand im 2. DG darf nicht zum Einsturz bzw. Versagen des 1. DGs führen. Kann dies nicht sichergestellt werden, müssen ggf. beide DGs (tragende und aussteifende Stützen, Dachschräge) F90-B erstellt werden. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
8 Beispiele: Zweigeschossiger DG-Ausbau in Holzbauweise mit mehreren Wohnung im 2. DG: Wie vorheriges Beispiel, jedoch tragende und aussteifende Stützen und Wände sowie Dachschräge F30-B, wenn Trennwände nicht bis unter die Dachhaut geführt sind. Probleme in der Praxis: -Leitungsführungen in der Dachschräge -Abschottungen der Leitungsdurchführungen durch Holzbalkendecken -Anschluss der Dachschrägenbekleidungen an DFF -Leitungsdurchdringungen in den raumabschließenden Dachschrägen -Anschlüsse von feuerwiderstandsfähigen Trockenbauwänden an Bestandsholzbalkendecken -Anschlüsse von feuerwiderstandsfähigen Trockenbauwänden an Dächer ohne Anforderungen Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
9 Anforderungen an Brandwände nach Art. 28 BayBO Die Lösung mit dem beiderseits 50 cm auskragenden feuerbeständigen Streifen ist in Holzbauweise nur mit einem Antrag auf Abweichung von F90-AB auf F90-B möglich. Bei der 30 cm über die Bedachung geführten Aufkantung der Brandwand ist zu beachten, dass brennbare Schalungen etc. nicht zulässig sind. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
10 Anforderungen an Gauben, DFF etc. nach Art. 30 BayBO Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
11 - Rettungswege Anforderungen an Rettungswege nach Art. 31 und 33 BayBO Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppenraum). Für Galerien trifft die Anforderung an zwei Rettungswege nicht zu. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zulässig für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m², wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann, D.h. Maisonettewohnungen müssen in jedem Geschoss zwei unabhängige Rettungswege haben, wobei einer davon die interne Treppe ohne Treppenraum sein kann, sofern in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg vorhanden ist. Z.B. zweigeschossiger DG-Ausbau mit Maisonette-Wohnungen 1. DG: Anbindung an Treppenraum als 1. RW, anleiterbares Rettungsfenster als 2.RW 2. DG: Anbindung an Treppenraum als 1. RW, interne Treppe in 1. DG als 2.RW Anforderungen an die interne notw. Treppe nach Art. 32 BayBO beachten, ggf. Antrag auf Abweichung. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
12 - Rettungswege Anforderungen an Rettungsfenster nach Art. 35 Abs. 4 BayBO Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO dienen, müssen in der Breite mindestens 0,60 m, in der Höhe mindestens 1 m groß, von innen zu öffnen und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
13 - Rettungswege Erreichbarkeit der Rettungsfenster nach Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr von der öffentlichen Straße aus Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
14 - Rettungswege Erreichbarkeit der Rettungsfenster nach Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr von der öffentlichen Straße aus Bäume etc. dürfen das Anleitern nicht erschweren Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite
15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Brandschutz im Dachgeschoss planerische und rechtliche Aspekte Seite

References: Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 25
 Art. 45
 Art. 27
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 35
 Art. 31