Source: http://docplayer.it/3670477-Rps-tl-solutions-for-solar-energy-soluzioni-per-l-energia-solare.html
Timestamp: 2018-02-19 08:40:43+00:00

Document:
RPS TL. Solutions for solar energy Soluzioni per l energia solare - PDF
Download "RPS TL. Solutions for solar energy Soluzioni per l energia solare"
1 Solutions for solar energy Soluzioni per l energia solare RPS TL from 280 kwp to 1580 kwp RPS TL da 280 kwp a 1580 kwp RPS TL. The excellent productivity level and system availability of Bonfiglioli s RPS TL inverter series offer a unique solution designed to optimise the ROI (return on investment) of your medium to largescale PV installation. The modular approach guarantees increased energy efficiency, available either in MultiMPPT configuration for minimum mismatching losses, or in MasterSlave configuration for the highest efficiency even at low irradiation levels. Excellent reliability is achieved by the application of intelligent monitoring functions and topquality components, including faster, safer, faultfree connections. Thanks to its modular design, system performance is maintained at elevated levels at all times and in all conditions, even in the presence of faults. Advanced grid management features ensure optimised system operability in a wide range of conditions throughout the world. The excellent performance and handling of the TL series has been confirmed by countless customers worldwide; in fact TL s total installed power now exceeds the 1 Gigawatt mark, and TL has been applied in some of the largest PV projects ever built. With the versatile RPS TL series, Bonfiglioli offers a secure and proven solution allowing you to make the most of your investment. Main features Power ratings from 280 kwp to 1580 kwp Modular design ensuring highest system availability MasterSlave or MultiMPPT configuration to optimise photovoltaic field output Max. efficiency: 98.6% Advanced grid management features Gli inverter della serie RPS TL Bonfiglioli vantano una produttività eccellente e sono disponibili in numerose varianti, rappresentando quindi una soluzione unica nel mercato per ottimizzare il ritorno dell investimento (ROI) nelle applicazioni per impianti fotovoltaici su medialarga scala. L architettura modulare assicura un elevata efficienza energetica ed è disponibile sia nella configurazione MultiMPPT, che minimizza le perdite di potenza per mismatching, sia nella configurazione MasterSlave, che garantisce la massima efficienza anche a bassi livelli di irraggiamento. Le caratteristiche avanzate di gestione della rete assicurano il funzionamento dell inverter nelle situazioni più disparate e anche nell eventualità di guasti, grazie all innovativo design modulare, la funzionalità dell impianto viene mantenuta a livelli estremamente elevati. L eccellente produttività è tracciabile attraverso sistemi di monitoraggio intelligenti e la componentistica di altissima qualità assicura connessioni più rapide e sicure. Le ottime prestazioni e l affidabilità dei sistemi TL sono state confermate dai clienti Bonfiglioli in tutto il mondo: la potenza totale installata ad oggi supera 1 Gigawatt, includendo alcuni degli impianti fotovoltaici più importanti mai realizzati in Europa, Cina, India. Grazie alla versatilità della serie RPS TL, Bonfiglioli offre una soluzione sicura e collaudata per ottenere il massimo dal vostro investimento. Caratteristiche principali Potenze da 280 kwp a 1580 kwp Design modulare per garantire la massima versatilità ed adattabilità alle esigenze di progettazione Configurazione MasterSlave o MultiMPPT per l ottimizzazione della resa dell impianto fotovoltaico Rendimento massimo: 98.6% Caratteristiche avanzate di gestione di rete
2 RPS TL application with medium voltage grid connection. Applicazione tipo di RPS TL per cessione totale dell energia incentivata. String Connection Box Grid Rete elettrica Electricity meter Contatore MV Gear Switch Quadro MT MV transformer panel Trasformatore MT RPS TL Data Logger (optional) / (opzionale) PC (Remote control) PC (Controllo remoto) RPS Portal RPS TL application into the low voltage grid infrastructure. Applicazione tipo di RPS TL per scambio sul posto dell energia incentivata. String Connection Box Transformer substation LV and MV Cabina di trasformazione BT e MT Grid Rete elettrica Customer grid Rete del cliente Electricity meter Contatore LV transformer panel Trasformatore BT RPS TL Data Logger (optional) / (opzionale) PC (Remote control) PC (Controllo remoto) RPS Portal
3 MasterSlave 270V RPS TL DC collector required / DC collector richiesto 1 Recommended PV Field peak power Potenza di picco PV Field suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT 1 Mains voltage / Tensione di rete V 270 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c Maximum efficiency / Rendimento massimo % 98.3 European efficiency / Rendimento Europeo % 98.0 W Dimensions (WxHxD) / Dimensioni (LxAxP) mm 2400x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP20 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains side and EN Type 2, IEC Class II on generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato di rete ed EN Tipo 2, IEC Classe II lato generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
4 MasterSlave 300V RPS TL DC collector required / DC collector richiesto 1 Recommended PV Field peak power Potenza di picco PV Field suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT 1 Mains voltage / Tensione di rete V 300 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) / Dimensioni (LxAxP) mm 2400x x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP20 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains side and EN Type 2, IEC Class II on generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato di rete ed EN Tipo 2, IEC Classe II lato generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
5 MasterSlave 330V RPS TL DC collector required / DC collector richiesto 1 Recommended PV Field peak power Potenza di picco PV Field suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT 1 Mains voltage / Tensione di rete V 330 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) / Dimensioni (LxAxP) mm 2400x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP20 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains side and EN Type 2, IEC Class II on generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato di rete ed EN Tipo 2, IEC Classe II lato generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
6 MasterSlave 360V RPS TL * DC collector required / DC collector richiesto 1 Recommended PV Field peak power Potenza di picco PV Field suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT 1 Mains voltage / Tensione di rete V 360 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) / Dimensioni (LxAxP) mm 2400x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP20 C 10 C C ** EN Type 2, IEC Class II on mains side and EN Type 2, IEC Class II on generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato di rete ed EN Tipo 2, IEC Classe II lato generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) *on request / *a richiesta * 700V, lower minimum temperatures on request / * ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
7 MultiMPPT 270V RPS TL Recommended connected generator power Potenza di picco suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT Mains voltage / Tensione di rete V 270 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c Maximum efficiency / Rendimento massimo % 98.3 European efficiency / Rendimento Europeo % 98.0 W Dimensions (WxHxD) / Dimensioni (LxAxP) mm 1800x x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP20 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains and generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato rete e generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
8 MultiMPPT 300V RPS TL Recommended connected generator power Potenza di picco suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT Mains voltage / Tensione di rete V 300 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) Dimensioni (LxAxP) mm 1800x x x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP x2100 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains and generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato rete e generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
9 MultiMPPT 330V RPS TL Recommended connected generator power Potenza di picco suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT Mains voltage / Tensione di rete V 330 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) Dimensioni (LxAxP) mm 1800x x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP x2100 C 10 C C * EN Type 2, IEC Class II on mains and generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato rete e generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008 in preparation) BDEW, ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Sentenza del 23 Aprile 2008 in preparazione)
10 MultiMPPT 360V RPS TL * Recommended connected generator power Potenza di picco suggerita kwp Max. input current / Corrente di ingresso max. A MPPT range / Intervallo MPPT V MPPT number / N. di MPPT Mains voltage / Tensione di rete V 360 Mains frequency / Frequenza di rete Hz 50 Rated power / Potenza nominale kw Rated current / Corrente nominale A Power factor range / Fattore di potenza controllable 0.9i to 0.9c / controllabile da 0.9i a 0.9c W Dimensions (WxHxD) Dimensioni (LxAxP) mm 1800x x x x x x2100 Weight (approx.) / Peso (circa) kg Protection class / Grado di protezione IP x2100 C 10 C C ** EN Type 2, IEC Class II on mains and generator side EN Tipo 2, IEC Classe II lato rete e generatore Grid monitoring / Monitoraggio di rete Adjustable voltage and frequency range / Intervallo di tensione e frequenza regolabile RS485 (ModBus or proprietary), Options: CAN, Profibus RS485 (ModBus o brevettato), Opzioni: CAN, Profibus Safety / Sicurezza 2006/95/EC, EN /108/EC, EN , EN , EN , EN Ambient conditions / Condizioni ambientali EN (3K3, 3B1, 3C2, 3S2, 3M2) ENEL, (CEI 021, P.O. 12.3, Arrête du 23 Avril 2008, BDEW in preparation) *on request / *su richiesta * 700V, lower minimum temperatures on request / *

References: Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza