Source: http://docplayer.es/17157456-Republica-de-panama-ministerio-de-comercio-e-industrias-despacho-superior-direccion-general-de-normas-y-tecnologia-industrial.html
Timestamp: 2018-08-20 22:35:35+00:00

Document:
REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DESPACHO SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - PDF
Download "REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DESPACHO SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL"
Margarita Aguilar Valdéz
1 CONSIDERANDO: REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DESPACHO SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL RESOLUCIÓN N 597 (De 12 de noviembre de 1999) El Ministro de Comercio e Industrias En Uso de sus Facultades Legales 1. Que de acuerdo a 10 establecido en el numeral 4 del Artículo 92 de la Ley 23 de julio de 1997, los Comités Sectoriales de Normalización tienen por función la preparación de la Norma de un Sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad con la posibilidad de ser adoptadas y publicadas como Normas Técnicas Panameñas. 2. Que mediante Nota 5066-DMS-DGS-SDGSA-DA del 14 de noviembre de 1998 la Dra. AIDA L. MORENO DE RIVERA, Ministra de Salud, solicitó la revisión del Reglamento Técnico. AGUA. AGUA POTABLE. DEFINICIONES Y REQUISITOS GENERALES. 3. Que de conformidad a lo anterior, se estableció el Comité AGUA, a fin de elaborar el Reglamento Técnico Agua. Agua Potable. Definiciones y Requisitos Generales. 4. Que el Reglamento Técnico N fue sometido a un período de encuesta pública, el día 14 de enero de Que de acuerdo al articulo 95 Título II de la precipitada Ley la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias velará por que los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos, tales como la seguridad nacional, la prevención que puedan inducir a error, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud vegetal, o del medio ambiente. 6. Que la presente resolución se fundamenta en los siguientes argumentos: - Que estos Reglamentos serán aplicados a los Sistemas de tratamiento de Agua Completo. - Que es función del Estado velar por la Salud de la población y del ambiente. - Que conforme al Código Sanitario vigente, en su artículo 3, del Libro 1 en su Título preliminar establece que las disposiciones de este Código se aplicarán de preferencia a toda otra disposición legal en materia de Salud Pública y obligan a las personas naturales y jurídicas y entidades u otras que en un futuro existan, transitoria o permanentemente, en el territorio de la República de Panamá. - Que de acuerdo al numeral 4 del artículo 85, Capítulo II del Título IV, del citado Código establece como atribución de la Dirección General de Salud Pública, el reglamentar las instalaciones y el funcionamiento de farmacias, droguerías, laboratorios químicofarmacéuticos, terapéuticos, biológicos, drogas, cosméticos y otros similares, seco de elaboración privada u oficial. - Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 85, anteriormente citado, se establece como atribución y deber dentro de1 ámbito nacional que corresponde a la Dirección General de Salud Pública, el resolver toda situación no prevista en el Código, cuando tenga relación directa con la Salud Pública. RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT AGUA. Agua Potable. Definiciones y Requisitos Generales, de acuerdo al tenor siguiente:
2 AGUA. AGUA POTABLE. DEFINICIONES Y REQUISITOS GENERALES REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COP ANIT OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Este Reglamento Técnico tiene por objeto establecer requisitos físicos, químicos, biológicos y radiológicos que debe cumplir el agua potable. 1.2 Este Reglamento se aplica a cualquier sistema de abastecimiento de agua potable. 2. DEFINICIONES 2.1 Para efecto de este Reglamento se asumen las siguientes definiciones: Agua Potable: Es aquella que se ajusta a los requisitos de calidad enmarcados en este Reglamento, apta para el consumo humano Valor Máximo Permitido (VMP): Es el valor de la concentración de cualquier característica de calidad de agua, sobre el cual el agua no es adecuada para consumo humano Grupo Coliforme Total: Comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos, Gram Negativos no esporulados, que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares y otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 35 C a 37 C en un período de 24 a 48 horas Grupo Coliforme Fecal: Comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos Gram negativos no esporulados, que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares u otros--agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 44,5 C ± 0,2 C en menos de 24 ± 2 horas Recuento Total de Bacterias: Es el cómputo del número total de colonias desarrolladas (en la suposición de que una bacteria de origen a una colonia) en agar nutritivo incubado a una temperatura de 35 C en un período de 24 ± 2 horas Característica: Es aquella propiedad química, física, biológica o radiológica, que incluye los parámetros de calidad de agua Parámetros: Son aquellas características químicas, físicas, biológicas o radiológicas, de calidad de agua, que puede ser sometido a medición Cloro Libre Residual: Es aquella porción del cloro que sirve como medida de su capacidad para oxidar la materia orgánica Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Es el que comprende las obras, equipos, sustancias química y materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable a los usuarios Agua Tratada: Agua reacondicionada por cualquier tipo de tratamiento físico o químico para el consumo humano Agua No Tratada: Agua no reacondicionada por previo tratamiento físico o químico y que procede de cualquier fuente o recurso de agua APHA: American Public Health Association. 2
3 AWWA: American Water Works Association WPCF: Water Pollution Control Federation UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad Bq/l: Becquerel por litro 3. REQUISITOS 3.1 Características Biológicas: Los valores máximos permitidos que se establecen para el agua potable incluyen todos los valores conforme a la clasificación de aguas que aparecen en la Tabla No. 1 TABLA No. 1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS PARA EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS UNIDAD VMP(1) OBSERVACIONES 1. Biológicas A. Agua distribuida por tubería A.1Agua tratada que entra al sistema de distribución Bacterias coliformes fecales N de colonias /100ml 0 Bacterias coliformes totales N de colonias /100ml 0 A.2. Agua no sometida a tratamiento que entra en el sistema de distribución. Bacterias coliformes fecales N de colonias /100ml 0 Bacterias coliformes totales N de colonias /100ml 3 A.3. Agua en el sistema de distribución Bacterias coliformes fecales Nº de colonias /100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias /100ml 3 B. Agua no distribuida por tuberías Bacterias coliformes fecales Nº de colonias /100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias /100ml 10 C. Agua Embotellada Bacterias coliformes fecales Nº de colonias /100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias /100ml 0 La fuente de abastecimiento de agua debe estar exenta de contaminación fecal al igual que el agua final del proceso. 3
4 D. Parámetros de cumplimiento para todas las condiciones (A, B Y C) Protozoarios (patógenos) Helmintos (patógenos) Organismos de vida libre (algas y otros) Enterovirus Otros Organismos Los conocimientos actuales no han permitido establecer valores guías para las características biológicas. No obstante, la presencia de cualquiera de estos organismos en el agua potable es indicativo de contaminación y causa de enfermedad. Por lo tanto, no deben estar presentes en el agua de consumo humano (1) Valor máximo permitido 3.2 Características Organolépticas: Las características Organolépticas influyen, más que nada en las propiedades que son detectadas por los consumidores en forma sensorial. Las características organolépticas del agua potable deben cumplir con los valores indicados en la Tabla No Características Químicas Inorgánicas: Las propiedades del agua permiten la existencia de muchas clases de elementos disueltos en ella, aspecto éste que conduce a reacciones que pueden incidir desfavorablemente sobre la salud. Los valores máximos permitidos de las características químicas inorgánicas para el agua potable, se indican en la Tabla No. 3. TABLA No. 2 VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS Y FISICAS PARA EL AGUA POTABLE VALORES CARACTERÍSTICAS MAXIMOS UNIDADES OBSERVACIONES PERMISIBLES OLOR Y SABOR Aceptable para la mayoría de los Consumidores COLOR 15 Unidades de color Unidades de color en la escala Platino-Cobalto TURBIEDAD 1,0 UNT Preferiblemente menor de 1.0 UNT POTENCIAL DE HIDROGENO ACEITE Y GRASA 6,5-8,5 Unidades de ph Debe estar exenta 4
5 TABLA No.3 VALOR MÁXIMO PERMITIDO DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS INORGÁNICAS PARA EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS VALOR MÁXIMO PERMITIDO(mg/L) OBSERVACIONES Alcalinidad 120,00 Como carbonato de calcio Aluminio 0,20 Antimonio 0,005 Arsénico 0,01 Bario 0,7 Cadmio 0,003 Cianuro 0,001 Cloro Residual (1) 1,5 Valor mínimo 0,8 mg/l Cloruro 250,00 Cobre 1,00 Cromo 0,05 Dureza Total 100,00 Como carbonato de calcio Fluoruro 1,00 Hierro 0,30 Manganeso 0,1 Mercurio 0,001 Molibdeno 0,07 Níquel 0,02 Nitrato 10,00 Nitrito 1,00 Plata 0,05 Plomo 0,01 Selenio 0,01 Sodio 200,00 Sólidos Disueltos Totales 500,00 Sulfato 250,00 Zinc 5,00 (1) Observaciones para el cloro residual: La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más importante usado en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada, "potable". La desinfección por cloro y sus derivados significa una disminución de bacterias y virus hasta una concentración inocua. La adición de cloro estará sujeta a una concentración máxima de trihalometanos de 0,1 mg/l. 3.4 Características químicas orgánicas. Los valores máximos permitidos para los parámetros químicos orgánicos que no aparecen en la tabla a continuación (tabla No.4) no deben exceder los valores guías de la OMS/OPS que se establecen en la resolución
6 TABLA No. 4 VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS ORGÁNICAS EN EL AGUA POTABLE VALOR MÁXIMO CARACTERÍSTICAS PERMITIDO OBSERVACIONES mg/l DETERGENTES 0,2 TRIHALOMETANOS 0,1 COMPUESTO FENOLICOS 0,001 PLAGUICIDAS HIDROCARBUROS PCB (Bifenilos Policlorados) 3.5 Características radioactivas. Los valores máximos permitidos para las características radioactivas se indican en la Tabla No. 5. TABLA No. 5 VALORES MAXIMOS PERMITIDOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS RADIOACTIVA EN EL AGUA POTABLES VALOR CARACTERÍSTICAS MÁXIMO UNIDADES OBSERVACIONES PERMITIDO Radioactividad Alfa Global (1) 0,1 Bq/L Radioactividad Beta Global (1) 1 Bq/L (1) Para facilitar las tareas del monitoreo de la calidad de agua es recomendable rastrear por la presencia de radiaciones originadas por emisores de rayos (Alfa) o emisores de rayos (beta). En caso de ser detectadas estas radiaciones a niveles iguales a la norma, se aplicarán las medidas de control correspondientes 4. TOMA DE MUESTRA Las muestras para los análisis biológicos, físicos, químicos y radio lógicos se tomarán de acuerdo a los Reglamentos Técnicos DGNTI-COPANIT y ENSAYOS 5.1 Los siguientes son los ensayos físicos que deberán desarrollarse según la norma de frecuencia de muestreo y la última versión del Standard Method Determinación de Turbiedad Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Color Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF
7 5.1.3 Determinación de ph Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500 H Determinación de Olor Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de sabor Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA. WPCF Determinación de Aceites y Grasas en el Agua Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos químicos inorgánicos que se utilizan en un sistema de abastecimiento de Agua Potable Determinación de Dureza Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Arsénico Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-As Determinación de Bario Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ba Determinación de Cadmio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cd Determinación de Plomo Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Pb Determinación de Mercurio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Hg Determinación de Nitratos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-NO Determinación de Nitritos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-NO Determinación de Selenio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Se Determinación de Plata Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ag Determinación de Cromo Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cr Determinación de Cianuro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-CN - 7
8 Determinación de Fluoruro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-Fl Determinación de Cobre Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cu Determinación de Cloruro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-Cl Determinación de Hierro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Fe Determinación de Zinc Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Zn Determinación de Manganeso Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Mn Determinación de Aluminio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Al Determinación de Sulfatos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-S Determinación de Níquel Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ni Determinación de Sodio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Na Determinación de Cloro Residual Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-Cl Determinación de Antimonio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Sb Determinación de Molibdeno Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Mo Determinación de Alcalinidad Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos químicos orgánicos que se utilizan en un sistema de abastecimiento de Agua Potable Determinación de Detergentes Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Trihalometanos Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 5710/6232 8
9 5.3.3 Determinación de Compuestos Fenólicos Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 5530/ Determinación de Plaguicidas Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 6610/6630/6640/ Determinación de Hidrocarburos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Cloruro de Vinilo Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 6210 B,C,D/6230 B,C,D Determinación de Bifenilos Policlorados Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos para determinación de características radioactivas que se utilizan en un sistema de abastecimiento de agua potable Determinación de Radioactividad Alfa global y Beta global Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA AWWA - WPCF 7110/ Ensayos para determinación de características biológicas que se utilizan en un sistema de abastecimiento de agua potable Determinación de Coliformes Totales. Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA AWWA -WPCF 9221 B, D 9222 B,C y 9223 B Determinación de Coliformes Fecales. Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 9221 E, F 9222 E, D, G y Determinación de la Calidad Biológicas. Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA AWWA - WPCF 10200, 10300, 10400, 10500, 10550, 10600, y Paraprotozoarios (Cryptosporidium y Giardia) método Determinación de Bacterias Heterótrofas. Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA AWWA - WPCF APENDICE 6.1 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT Calidad de Agua. Toma de muestra. REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT Calidad de Agua. Toma de muestra para análisis biológicos 9
10 APHA -AWWA -WPCF. "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater" 19 th. edition ANTECEDENTES Para la elaboración del presente Reglamento Técnico se consultaron los siguientes documentos: 1. Environmental Protection Agency "National Interim Primary Drinking Water Regulation". 2. EPA. "Summary of Public Comments EPA Responses to the National Interim Primary Drinking Water Regulations of Control of Trihalometanes in Drinking Water". 3. Organización Mundial de La Salud "Guías para la Calidad del Agua Potable". Washington D.C. 4. Water Quality and Treatment. Publicación de la AWWA SEGUNDO: El presente resuelto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. COMUNIQUESE y PUBLIQUESE JOAQUIN E. JACOME DIEZ Ministro de Comercio e Industrias Fuente: Gaceta Oficial, martes 7 de diciembre de 1999, N 23,942 10

References: RESOLUCIÓN 
 Artículo 92
 resolución 
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 85
 resolución