Source: https://es.scribd.com/document/373057146/TRAMITE-PERMISO-VERTIMIENTOS-CORPONOR
Timestamp: 2019-07-23 06:50:46+00:00

Document:
TRAMITE PERMISO VERTIMIENTOS CORPONOR | Gestión de recursos ambientales | Agua
Cargado por Harvey Hernandez
guardarGuardar TRAMITE PERMISO VERTIMIENTOS CORPONOR para más tarde
Manual de Prevencion de Sismoresistencia Nortesantandereano
Tesis - Mapa de Caracterización Mecánica de Las Unidades Litológicas de San Jose de Cucuta, Colombia
ALLPACHACA_PMA MODELO APROBADO.PDF
Clase 5 Bpl Actualizado
1. COUSSA
República de Colombia Sistema Nacional Ambiental SINA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ESO 14001:
WC GP 1000 2009
Doctora MONICA L GUERRERO C Profesional GOl Dirección Regional Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Calle 2N Avenida 4 y 5 Barrio Pescadero San José de Cúcuta
Fecha 31-JUL-17
Hora 13:57:47
VI9 Serie:
Asunto: Proyecto Subsede Zulia
En respuesta a su comunicación radicada en la Corporación con el No. 9429 - 24- 07-2017, a través de la cual se solicita una visita conjunta a las instalaciones de la Granja Las Piedras con el objeto de definir en conjunto con el equipo técnico del proyecto "Centro de Formación para el Desarrollo Rural", y funcionarios de la Alcaldía del Zulia, la alternativa más apropiada para la disposición de las aguas residuales, al respecto me permito comunicarle lo siguiente.
Una vez efectuada la visita técnica al sitio donde se adelantará el citado proyecto, a la cual asistieron funcionarios de la Secretaría de Planeación y de la Oficina de Servicios Públicos del Zulia EMZULIA ESP, un representante de la comunidad del sector Las Piedras y el representante del equipo técnico responsable del desarrollo del proyecto, y una vez escuchados los argumentos técnicos de las partes en relación con los temas de la descarga de las aguas residuales y servidumbre de paso de la tubería por predios de CORPONOR, la entidad considera lo siguiente.
Frente a la situación del permiso para la disposición de las aguas residuales provenientes de la Granja Las Piedras, se acordó el proponer un sistema de tratamiento previo antes de la descarga al rio Peralonso, en virtud de que el sistema de alcantarillado del Caserío Las Piedras no tiene la capacidad técnica adecuada e igualmente vierte sobre la margen izquierda del río sin tratamiento alguno. Para tal efecto se anexa Formulario de Solicitud de Permiso de Vertimientos, el cual deberá ser diligenciado acorde a las condiciones del proyecto y radicado en la entidad junto con la documentación requerida.
Lo anterior, previo a la solicitud a la empresa de Servicios Públicos del Zulia sobre la disponibilidad de servicio tanto para agua potable como alcantarillado.
HACIA UN NOR TE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE ... ¡TODOS POR EL AGUA!
Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corponorcoroonor.00v.co San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
CORPO1OR
Ambiental SlNA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental
;BUREAUVERITAS
Cenification
En cuanto al trámite de servidumbre para la travesía de la tubería por predios de la Corporación, se deberá efectuar una solicitud formal a la entidad indicando la propuesta para el paso de la misma incluyendo aspectos como condiciones técnicas, área a ocupar, planos de localización, a fin de que sea evaluada por la Oficina Jurídica de la entidad.
M LVA ANETHALVAREZVARGAS Subdirectora de Planeación y Fronteras
Anexo: formulario solicitud permiso de vertimientos (6 folios)
Nombres yApeuidcs J Javier Enrique Trujillo Camacho
[s arriba firmantes declaramos que hemos r 1e9les y/o técnicas vi entes y por lo tanto.
5000.05 - 9429 - 24-07-2017
Profesional Universitario o el presente documento y lo encontramos nuestra resoonsabilidad lo presentamos Da
,stado a las disposiciones la firma del Remitente.
HACIA UN NOR TE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE ... ¿TODOS POR EL AGUA!
Calle 13 Av. E? Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail corponor(a)_corponor.gov.co San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
Repcblicade Colombia Sistema Nacional Ambieriial SINA Ministerio dArntientey Desarrollo
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororierital
NTcopigoa,2009
INSTRUCCIONES PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Base legal: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1 076 del 26 de Mayo de 2015
Reciba un cordial y afectuoso saludo de nuestro Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR, doctor RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK.
" Diligenciar el Formato de Liquidación Servicios de Evaluación y Seguimiento Ambiental el cual se anexa al formulario de solicitud del permiso. Si es persona natural debe adjuntar: Copia del recibo del impuesto predial del predio y copia de la cédula de ciudadanía del propietario del predio. Si es persona jurídica debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador y copia del recibo de impuesto predial. Una vez diligenciado el formulario debe ser presentado en la Oficina de Gestión Documental para su radicación. Finalmente se dirige a la Subdirección Financiera con la funcionaria Mónica Parra para que proceda a la liquidación y expedición de la factura de pago. Por su comodidad el pago lo pueden efectuar a través de canales electrónicos como son: Tarjeta de crédito o débito yio en efectivo. Las oficinas quedan ubicadas en el primer piso Bloque A del Parque Sede de
En caso de actuar como arrendatario del predio se hace necesario presentar copia del contrato de arrendamiento y la solicitud debe ser diligenciada a nombre del arrendatario.
' Si el usuario reside en una vereda o corregimiento debe registrar en él Formulario del Permiso de Vertimientos la dirección de un familiar que resida en la ciudad de Cúcuta ya que la cmprcsa que se encarga de distribuir el correo no cuenta con este servicio en los sitios y/o lugares anteriormente mencionados. Por lo tanto, es importante e indispensable para nuestra institución señalar en el formulario la dirección de ubicación del peticionario con el fin de hacerle llegar la correspondencia y notificarlo de las actuaciones administrativas que surtan como resultado del trámite que se adelanta ante la Corporación.
y' Para efectos de
RENOVACION del Permiso de Vertimientos el interesado debe presentar y radicar
en la Oficina de Gestión Documental la solicitud dentro del último año, de vencimiento del permiso.
HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE ¡TODOS POR EL AGUA!
RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK - Director General
Oficina de Atención al Ciudadano - Trámites Ambientales - Secretaría General Teléfono PBX 5828484 - Ext. 114 Funcionario: Sara Myriam Gallardo Gómez - Correo institucional: sgallardo@corponor.gov.co
c--t-~
República de Colombia Sistema Nacional Ambiental SI NA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
150 14001: 20M MAS 10001: 2007
INSTRUCCIONES PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Cualquier duda, inquietud e información que a bien tenga con relación al trámi'e de su solicitud presentada en
la entidad, con el mayor gusto estaremos atentos a brindarle la orientación y asesoría que requiera en la
con la funcionaria SARA MYRIAM
GALLARDO GOMEZ - teléfono PBX 5828484 - Extensión 114
Su opinión, sugerencia e inquietudes son de gran importancia en el continuo mejoramiento del servicio que ofrecemos día a día, y en cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión SIGESCOR de la Corporación. Lo invitamos cordialmente a participar en las campañas que adelanta nuestra institución en la preservación, protección y conservación de nuestros recursos naturales y el ambiente. Es compromiso de todos.
Usted es una persona muy valiosa e importante para la entidad •:
Oficina de Atención al Ciudadano - Trámites Ambientales - Secretaría General Funcionario: Sara Myriam Gallardo Gómez - Correo institucional: sgallardo@corponor.eov.co
TELEFONO LINEA VERDE 5731976
FORMULÁRO DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Base Iegai: Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 2015 y Resolución 631 del 2015 (MADS).
MPO-02-F-02-13 - Versión 3 - 01/06/2017
ARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA (Aguas Abajo del Vertimiento)
FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE
ESPACIO DESIGNADO PARA RADICACION
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Y/O CORRESPONDENCIA
El costo de la evaluación del trámite se regirá de acuerdo a la Resolución de taifas vigentes de la Corporación, disponible en
el portal Web Corporativo; acercarse a las oficinas de CORPONOR, para la respectiva elaboración de la factura de
• liquidación. Cancelar los costos de la Estampillo Prohospital Universitario Erasmo Meoz y adjuntar al formulario, estampilla
que puede adquirir en las oficinas de la Subdirección Financiera de CORPONOR - Porque Sede Calle 13 Av. El Bosque N°
3E-278 Cúcuta - Norte de Santander - o en la Dirección Territorial correspondiente.
Mayor-Información: www.corponor.qov.co
Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible / Direcciones Territoriales /
Cúcuta (57)-(7)-5828484 Ext. 114 / Pamplona (57)-(7)-5-681370
/O.caña (57)-(7)-5-612182 /Tibú (57)-(7)-5-663562
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICiTUD
Deberán ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015. (Requisitos
del permiso de vertimientos)
Nombre, direccióh e identificación del solicitante y razon social si se trata de una persona jurídica.
Certificado de existencia y represéntación legal para el caso de persona jurídica,
4. Autorización del propietario o poseedor cuando solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
Características de las actividades que generan el vertimiento.
12. Caudal de la descarga expresado en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descargo expresada en días por mcs.
14. Tiempo de la descargo exoresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descargo indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente..
21. Constancta pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos quela autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento del permiso.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 2015 y Resolución 631 del 2015 (MADS).
COPONrJ
MPO-02-F-02-13 —Versión 3-01/06/2017
1. Persona Natural E
2. Nombre o Razón Social:
3. Apoderado (si tiene):
T, P.:
Ciudad:'
4. Calidad en que actúa:
Vereda ylo Corregimiento:
5. Cédula Catastral No.
Arrendatario E
Poseedor[!]
Otro E
Municipal / ESP
Frecuencia (dia/mes):
m2 LE
Actividad que genera el vertimiento:
6. Nombre del propietario del predio:
INFORMACIÓN TIPO DE VERTIMIENTO
1. Residual doméstico
Caud1 (Lis):
2. Fuente de abastecimiento:
3. Nombre fuente Receptora
Tierhpo de descarga (h/día):
Sistema de Tratamiento y estado final previsto para el vertimiento
Sistema de aforo:
Localización de punto(s) de descarga
Forma y caudal de la descarga (L/s)
Interniitent
CARACTERIZACIÓN Y USOS DE LA FUENTE RECEPTORA (Aguas Arriba del Vertimiento)
J _L/s
CARACTERIZACIÓN VERTIMIENTO
Nota: Para usuarios que pretendan realizar vertimientos puntuales a los cuerpos 1e aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público, de conformidad con lo señalado en la Resolución 631 del 7 Marzo del 2015, se
deberán caracterizar y cumplir los parámetros y valores llrrites máximos permisibles, de acuerdo a la actividad
económica que se pretenda desarrollar.
C. Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto 1 076 del 2015 y Resolución 631 de! 2015 (MADS).
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO D VERTIMIENTOS
COOO1
MPO-02-F-02-13 - Versión 3-01/06/2017
Deberán ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015. (Evaluación
ambiental del vertimiento)
3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genere vertimientos.
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suero. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo ambiental del acuífero asociado. Cuando no existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la predicción y valoración los impactos.
S. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al
suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de aguí receptor y de los usos y criterios de
calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico.
7. Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o suelo.
8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma.
Deberán ajustarse a lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015. (Plan de
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos)
Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis
del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y
Nota: Para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo se deberán adoptarse los términos de referencia establecidos
en la Resolución 1514 del 31 de Agosto del 2012 de conformidad con lo señalado por el MADS
Deberán ajustarse a lo dispuesto en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos de la Corporación MPO-02-G-
OBJETIVO: Este protocolo se elabora como complemento a la Gula de Monitoreo del IDEAM, para dar claridad en algunas
condiciones especificas de la ejecución de monitoreo y caracterización de vertimientos, a presentar ante la Corporación por los
generadores de vertimientos.
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
4- Se debe realizar la localización de la totalidad de puntos de vertimiento generados por el usuario - coordenadas (Sistema
Magna Sirgas).
J. Para los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua, la ubicación del sitio o lugar de muestreo corresponde al punto de
descarga, y se encuentra ubicado antes de su incorporación al cuerpo de agua, en el punto de salida de la tubería o
conducto de descarga.
4- Ubicación del punto de monitoreo sobre la fuente hídrica receptora cien (100) metros aguas arriba del vertimiento, el cual
debe prcscntar corriente continua, sin ningún tipo de represamiento - coordenadas (Sistema Magna Sirgas)
4- En caso de presentarse lluvias el día del monitoreo deberá suspenderse hasta que las condiciones climáticas sean las
óptimas, así como la ejecución de obras de adecuación del cauce de la fuente receptora aguas arriba del punto de
44- Ubicación del punto de monitoreo sobre la fuente hidrca receptora cien (100) metros aguas abajo del vertimiento, el cual debe presentar corriente continua, sin ningún tipo de represamiento - coordenadas (Sistema Magra Sirgas)
METODOLOGÍA DE AFORO DE CAUDAL
El aforo de caudal se debe realizar según la metodología establecida por el IDEAM en la Guía para el Monitoreo y Seguimiento
del Agua, el cual establece los siguientes métodos para medición de caudal:
4- Aforo por suspensión (puentes y tarabitas)
4- Angular (sextante o tránsito)
4- Bote cautivo
4- Vadeo
4- Trazadores
4- Dilución
Lancha en movimiento
4- Volumétrico
4- Vertedero
4- Flotadores
4- Canaleta Parshall
Para el aforo empleando molinete, en la determinación de velocidades y áreas, la precisión del caudal depende en gran parte
del número de verticales que se determinen. Tal como lo contempla el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, las verticales deben identificarse de modo que se pueda definir debidamente la variación en elevación del
lecho de la corriente y la variación horizontal en velocidad. En general, el espacio entre verticales debe ser aquella distancia
que permita que entre cada una de ellas no fluya más del 10% del caudal totai.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE-VERTIMIENTOS
MP0-02 F-02 13—Version 3-01/06/2017
TIPO DE MUESTRAS Y FRECUENCIA DE MUESTREÓ
4. PARA EL CASO DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, SE REQUIERE QUE EL
MUESTREO SE REALICE DE LA SIGUIENTE FORMA:
Fuente Hídrica cien (100) metros aguas arriba del vertimiento: Durante veinticuatro (24) horas, muestreo de tipo compuesto,
tomando muestras puntuales cada (01) hora y composición de muestra cada seis (06) horas, para un total de cuatro (04)
muestras compuestas, para los parámetros DBO, DQO y SST, coliformes fecales y totales, registro de caudal por muestra
compuesta. Asimismo, cada hora determinar en la muestra los parámetros insitu pH, oxigeno disuelto 00, Temperatura
de la muestra (°C), Temperatura Ambiente ('C) y conductividad.
Vertimiento: Durante cuarenta y ocho (48) horas, muestreo de tipo compuesto; tomando muestras puntuales cada (01)
hora y composición de muestra cada seis (06) horas, para un total de ocho (08) muestras compuestas. Deberá realizar
toma de muestra y análisis de los parámetros establecidos en la Resolución N° 831 de 2015. Asimismo,
determinación de caudal cada hora.
Fuente Hidrica cien (100) metros aguas abajo de! vertimiento: Durante veinticuatro (24), muestreo de tipo compuesto,
muestras compuestas, para los parámetros DBO, 000 y SST, coliformes fecales y totales, registro de caudal por muestra
compuesta. Asimismo, cada hora determinar en la muestra los parámetros insitu pH. oxigeno disuelto 00, Temperatura
de a muestra (° C), Temperatura Ambiente (°C) y conduct:vdad
4. PARA EL CASO DE SOLICITUDES DE PERMISO DE VERTIMIENTO A FUENTES HÍDRICAS, SE REQUIERE QUE EL
Fuente Hídrica cíen (100) metros aguas arriba del vertimiento: Durante veinticuatro (24), muestreo de tipo compuesto,
muestras compuestas.
Vertimiento: Durante la jornada de vertimiento (2, 4. 6, 8 ó 24 horas), muestreo de tipo compuesto, tomando muestras
punt'Liales cada (01) hora y composicón de una muestra durante la jornada. Deberá realizar toma de muestra y análisis
de los parámetros éstbIecidos en la Resolución N° 631 de 2015.
Fuente Hídrica cien (100) metros aguas abato dei vert;miento: Durante veinticuatro (24) horas, muestreo de tipo compuesto,
PARA EL CASO DE SOLICITUDES DE PERMISO DE VERTIMIENTO A SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SE
REQUIERE QUE EL MUESTREO SE REALICE DE LA SIGUIENTE FORMA:
Vertimiento: Durante la jornada de vertimiento (2. 4, , 8 ó 24 horas), muestreo de tipo compuesto, tomando muestras
puntuales cada (01) hora y composición de una muestra durante la jornada. Deberá realizar toma de muestra y análisis de
los parámetros establecidos en la Resolución NP 631 de 2015.
0ximeto
Molinete o micro molinete (correntómetro)
Balde o recipiente aforado
' Cavas
Hielo o recipientes con gel refrigerado
Regla como mínimo un metro de longitud
Recipientes con volumen exacto para muestras compuestas
Recipientes esterilizados para toma de muestras micrnhiológicas
Deberá cumplir con Ío contemplado en el capitulo siete (7) de la Guía de Monitoreo del IDEAM.
OBSERVACIONES: Asimismo, la caracterización ae vertimiento deberá ser ejecutado por entidad acreditada ante IDEAM
para tal fin, incluyendo las fases do muestreo y análisis in situ. Por lo anterior, una vez efetuada la caracterización, deberá
remitir a la Corporación, el respectivo informe que incluye documentos originales o copia autorizada de:
Soportes de la preservación y manejo
Soportes de tabajo de campo efectuado durante las fechas establecidas.
Resultados originales expedidos por Laboratorio.
Formatos de registro de datos para el cálculo de caudales.
Cálculo de cargas contaminantes generadas.
Evaluación de cumplim:ento de objetivos de calidad establecidos para la fuente receptora, cuando aplique.
Lo anterior, debidamente firmado por la empresa o laboratorio responsable de la ejecución y el equipo técnico a cargo, con los
respectivos soportes de acreditación.
FORMULARIO DE AUTODECLARACON DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
MPO-02-F-02-1 - versión 4 — 01/06/2017
BASE LEGAL: DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015
identificado con cédula de ciudadanía número en calidad de Representante Legal de
En cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1076 de¡ 26 de Mayo de 2015 en su Sección 5, Articulo 2.2.9.7.5.4, me permito presentar la autodeclaración representativa de vertimientos líquidos generados en la actividad de la empresa Declaro que pongo a disposición de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, las caracterizaciones que han servido de bases' las
exhibiré cuando sea reuerido.
Declaro nue los datos consianados en el presente formulario son reales:
ESPACIO DESIGNADO PARA RADICACIÓN
Prestadores de Servicios Públicos de Alcantarillado
2. INFORMACIÓN GENERAL Nombre o Razón Social
C.C. No. Dirección de notificación:
Municipio: ___________________________________
3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE VERTIMIENTOS (Debe ser diligenciado por todo tipo de usuario)
í Coordenada
Tipo de Agua residual
Posee sistema de tratamiento para las aguas
Trato. de
Características de los vertimientos de aguas residuales
Hay resultados de monitoreos al
STAR Si NO Realizado.
FORMULARIO DE AUTODECLARAC ION DE VERTIMIENTOS UQUIDOS
coo- BASE LEGAL: DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015
MPO-02-F-02-1 —versión 4-01/06/2017
4. INFORMACIÓN POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
4.1. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
No. Resolución que aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
Mes Año _____
Número de Usuarios Servidos
(No. Habitantes en el área servida) Número Total de Usuarios
Fuentes de abastecimiento de acueducto:
rAArTPPI7ACIrM flF 1 A FIIFÑTF APASTFCFflORA (Fn el casn de ser la misma fuente recentora
Promedio Sólidos Suspendidos
Promedio DBOs
rCTPI7AClñN np ¡A FIIFNTF RFCFPTORA (Antes v.desnués del vertimiento
Resultado aguas arriba
Resultado aguas abajo
mg/1-
rAI rlil O rl
CAP(AS rrNTAMINANTFS
Carga Total anual
Fuente Receptora
4.2 USUARIO DOMÉSTICO
CÁLCULO DF CARGAS CONTAMINANTES
Carga Per
4-3 USUARIO INDUSTRIAL
NorTIbre
4.4 USUARIO PECUARIO
Númerode_animales,
FORMULARIO DE AUTODECLARACION
DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS MPO-02-F-02-1 - versión 4 - 01/06/2017
4.5 SACRIFICIO ANIMALES - CENTRO DE BENEFICIO
Número de ejemplares sacrificados
Para el diligencia miento del Formulario de Autodeclaraci4n se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:
Tipo de usuario. Se debera especificar si es usuario doméstico, industrial a prestador de dervicio de alcantarillado
Información General de la Empresa. Se deberá presentar la información general de la empresa.
Información general sobre registro de vertimientos. Esta información deberá ser diligenciada por todo tipo de usuario,
georreferenciado todos los puntos de vertimiento en coordenadas planas 1.000.000-1.000.000 (Sistema Magna Sirgas),
especificando el número y el tipo de descarga, la fuente receptora y la caracterización del vertimiento, especificaciones del
tipo de tratamiento y el porcentaje de remoción.
Información por actividades especificas
Empresa prestadora de servicio de alcantarillado
Se deberá indicar el Número y fecha de la resolución que aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
población total, número total de usuarios, número de usuarios servidos, porcentaje de cobertura y fuentes de abastecimiento
Caracterización de la fuente abastecedora (En el caso de ser la misma fuente receptora) Se deberá indicar el nombre
de la fuente de captación, especificando si es agua superficial o subterránea y uenca. Sólo en los casos en que el usuario
capta el agua en la misma fuente donde se efectúa la descarga, la Corporación descontará las cargas calculadas en l
captación del total de cargas vertida, aplicando la taso a las descargas netas de vertimiento para lo cual se deben repodar
los resultados de laboratorio, el cual debe estar acreditado por el !DEAM
Caracterización de la Fuente Receptora. Se deberá indicar el nombre de la fuente receptora y realizar la caracterización
aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento, teniendo en cuenta la zona de mezcla. Si existe más de una fuente
receptora se deberá reportar caracterizaciones de las mismas.
Cálculo de cargas contaminantes. Se deben calcular las cargas contaminantes de los parámetros objeto del cobro de la
tasa retributiva.
Usuario doméstico. Se debe indicar la población permanente, población flotante, y calcular las cargas contaminantes.
Con una antelación de diez (10) días hábiles a la fecha de realización de las caracterizaciones se deberá dar aviso a
CORPONOR, para la realización del seguimiento y supervisión respectiva.
Se debe reportar el sitio en el cual se recolectaron las muestras para el análisis de las concentraciones, incluyendo la
fecha de Estudio de Caracterización que sirve de base para diligenciar el formulario.
Los estudIos de caracterización que sirvan de soporte para diligenciar este formulario deberán anexarse al formulario y
no podrán tener una vigencia superior a 12 meses.
Las muestras deberán ser representativas de los vertimientos y deberán ajustarse a lo dispuesto por el Artículo
2.2.9.7.5.5 del Decreto 1076 de 2015.
En el caso que se cuente con sistema de tratamiento se debe caracterizar el afluente y el efluente del sistema.
La autodeclaracián se presentará en forma anua!, conforme a lo dispuesto en el presente formulario.
El usuario deberá tener a disposición de la Corporación las caracterizaciones en que se basa sus autodeclaraciorres. La
falta de-presentación de la autodelaración, dará lugar al cobro de la taso retributiva por parte de la Corporación, con
base en la información disponible, bien sea aquella obtenida en muestreos anteriores, o en cálculos presuntivos basados
en factores de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados, de conformidad con lo
dispuesto por el Parágrafo del Articulo 2.2.9,7.5.4 del Decreto 1076 de ?015.
Dar Cumplimiento a lo establecido en el.Protocolo de Monitoreo IDEAM y lo dispuesto en el Protocolo de Monitoreo de
Vertimientos de la Corporación MPO-02-G-01.
FORMULARiO DE AUTO DECLARACION DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
MPO-02-F-02-1 - versión 4 - 01/06/2017
PROTOCOLO DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS
OBJETIVO: Este protocolo se elabora como complemento a la Guía de Monitoreo del IDEAM, para dar claridad en algunas
condiciones específicas de la ejecución de monitoreo y caracterización de vertimientos, a presentar ante la Corporación
por los generadores de vertimientos.
LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
4- Se debe realizar la localización de la totalidad de puntos de vertimiento generados por-el usuario - coordenadas
(Sistema Magna Sirgas).
- Para los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua, la ubicación del sitio o lugar de muestreo corresponde al punto
de descarga, y se encuentra ubicádo antes de su incorporación al cuerpo de agua, en el punto de salida de la tubería
o conducto de descarga.
4- Ubicación del punto de monitoreo sobre la fuente hídrica receptora cien (100) metros aguas arriba del vertimiento, el cual debe presentar corriente continua, sir ningún tipo de represamiento - coordenadas (Sistema Magna Sirgas)
En caso de presentarse lluvias el día del monitoreo deberá suspenderse hasta que las condiciones climáticas sean
las óptimas, así como la ejecución de obras de adecuación del cauce de la fuente receptóra aguas arriba del punto
-4. Ubicación del punto de monitoreo sobre la fuente hídrica receptora cien (100) metros aguas abajo del vertimiento, el
cual debe presentar corriente continua, sin ningún tipo de represamiento - coordenadas (Sistema Magna Sirgas)
El' aforo de caudal se debe realizar según la metodología establecida por el IDEAM en la Guía para el Monitoreo y
Seguimiento del Agua, el cual establece los siguientes méfodos para medición de caudal:
Angular (sextante o tránsito)
Bote cautivo
- Lancha en movimiento
-4 Vertedero
-1- Flotadores
Para el aforo empleando molinete, en la determinación de veiocidades y áreas, lá precisión del caudal depende en gran
parte del número de verticales que se determinen. Tal como lo contempla el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, las verticales deben identficarse de modo que se pueda definir debidamente la variación en elevación
del lecho de la corriente y la variación horizontal en velocidad. En general, el espacio entre verticales debe ser aquella
distancio que permita que entre cada una de ellas no fluye mas del 10% del caudal total.
TIPO DE MUESTRAS Y FRECUENCIA DE MUESTREO
PARA EL CASO DE LOS PLANES DE SANFAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, SE REQUIERE QUE EL
Fuente Hídrica cien (100) metros aguas arriba del vertimiento: Durante veinticuatro (24) horas, muestreo de tipo
compuesto, tomando muestras puntuales cada (01) dora y composición. de muestra cada seis (06) horas, para un total
de cuatro (04) muestras compuestas, pata los parámetros DBO, 000 y SST, coliformes fecales y totales', registro de
caudal por muestra compuesta. Asimismo, cada hora determinar en la muestra los parámetros insitu pH, oxigeno
disuelto OD, Temperatura de la muestra (°C), Temperatura Ambiente (OC) y conductividad.
Vertimiento: Durante cuarenta y ocho (48) horas, muestreo de tipo compuesto, tomando mucstras puntuales cada
(01) hora y composición de muestra cada seis (06) horas, pera un total de ocho (08) muestres compuestas. Deberá
realizar torna de muestra y análisis de los parámetros establecidos en la Resolución N° 631 de 2015. Asimismo,
Fuente Hídrica cicn (100) metros aguas abajo del vertimiento: Durante veinticuatro (24), muestreo de tipo compuesto,
tomando muestras puntuales cada (01) hora y composición de rnuestra cada seis (06) horas, para un total de cuatro
(04) muestras compuestas, para los parámetros DBO, DQO y SST, coliformes fecales y totales, registro de caudal por
muestra compuesta. Asimismo, cada ho-a determinar en la muestra los parámetros insitu pH, oxigeno disuelto OD,
Temperatura de la muestra ('C), Temperatura Ambiente (C) y conductividad.
PARA EL CASO DE SOLICITUDES DE PERMISO DE VERTIMIENTO A FUENTES HÍDRICAS, SE REQUIERE QUE
EL MUESTREO SE REALICE DE LA SIGUIENTE FORMA:
Fuente Hidric cien (100) metros aguas arribe del vertimiento. Durante veinticuatro (24), muest(eo de tipo compuesto,
FORMULARIO DE AUTODECLARACION DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
MPO-02-F-02-1 - versión 4-01/06/2017
Vertimiento: Durante la jornada de vertimiento (2, 4, 6, 5 ó 24 horas), muestreo de tipo compuesto, tomanao muestras
puntuales cada (01) hora y composición de una muestra durante a jornada. Deberá realiza toma de muestra y
análisis de los parámetros establecidos en la Resolución N° 631 de 2015.
Fuente Hídrica cien (100) metros aguas abajo del vertimiento: Durante veinticuatro (24) horas, muestreo de tipo
compuesto, tomando muestras puntuales cada (01) hora y composición de muestra cada seis (06) horas, para un total
de cuatro (04) muestras compuestas.
REOU!ERE QUE EL. MUESTREO SE REALICE DE LA SIGIJIENTE FORMA:
Vertimiento Durante la jornada de vertimiento (2, 4, 6, 8 ó 24 horas), muestreo de tipo compuesto, tomando muestras
puntuales cada (bl) hora y composición de una muestra durante la jornada. Deberá realizar toma de muestra y análisis
de los parámetros establecidos en la Resolución N° 631 de 2015
Regla como mipimo unmetro de longitud
Recipientes esterilizados para toma de muestras microbiológicas
pF metro
Deberá cumplir con lo contemplado en el capitulo siete (7) de la Guía de Moriitoreo del IDEAM.
Asimismo, la caracterización de vertimiento deberá sér ejecutado por entidad acreditada ante IDEAM para tal fin,
incluyendo las fases de muestreo y análisis in situ. Por lo anterior, una vez efectuada la caracterización, deberá remitir
a la Corporación, el espectivo informe que incluya documentos originales o copia autorizada de:
Soportes de la preservación y manejo de muestras.
Soportes de trabajo de campo efectuado durante as fechas establecidas.
a Resultados originales expedidos por Laboratorio.
Cáiculo de caudales.
Evaluación de cumplimiento de objetivos de calidad establecidos: para la fuente receptora cuando aplique.
Lo anterior, debidamente firmado por la empresa o laboratorio responsable de la ejecución y el equipo técnico a cargo,
con los respdctivos soportes de acreditación.
Documentos similares a TRAMITE PERMISO VERTIMIENTOS CORPONOR
gely parra
Lianed Serrano
Msds 109 Cal Doc
USO_ADECUADO_DE_LOS_SERVICIOS_MUSA[Final].pptx
balbincarobrigitte
9.-Red de Distribucion
Eval. La Peca a Precios Sociales
Más de Harvey Hernandez
Commentarium Magnum in Aristotelis de Anima
2.- PPT- Mejoramiento Del Predio
Conga Conflicto
RODRIGUEZ G., Determinación de Zonas de Alteración Hidrotermal Mediante Imágenes ASTER[1]
Informe Planta Tratamiento
Memoria Agua Lloque San Pablo
tesis de via agricola.pdf
Ailis Esl Diaz

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo
2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución