Source: http://www.dakar.com.mx/e-XXI/index.php/component/tags/tag/energias-renovables
Timestamp: 2018-02-22 16:19:34+00:00

Document:
Tiendae-XXI
Alta eficiencia en aires acondicionados
La finalidad de estimar la eficiencia de un equipo de Aire Acondicionado es el indicar la cantidad de energía relativa requerida para remover una cantidad específica de calor. De allí que un equipo con eficiencia mayor, consumirá menos energía para realizar el mismo trabajo.
Es similar a los kilómetros por litro para automóviles pero en vez de km/l, los equipos de Aire Acondicionado Central usan la designación EER (Energy Efficiency Ratio) que no es más que una simple relación matemática entre el Calor Total suministrado expresado en unidades térmicas británicas por hora (Btu/h) versus la energía eléctrica requerida para lograrlo (Kw). Recientemente el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica ha desarrollado un método más complicado para evaluar el desempeño de un equipo a lo largo de un amplio rango de condiciones de operación. El resultado es conocido como el SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) que es un indicativo de la operación del Acondicionador de Aire durante la temporada de frío.
Dado que el valor correspondiente al SEER es considerablemente superior al EER para un mismo equipo, se ha hecho muy popular expresar los valores de la eficiencia de los equipos de Aire Acondicionado mediante el uso de este término (SEER) el cual ya ha sido adoptado por la mayoría de los fabricantes a nivel mundial y aunque no debería ser considerado como un índice de eficiencia para aquellos equipos que se encuentren funcionando en lugares tropicales dada la inexistencia de estaciones o época de frío.
En todo caso, cuando Usted adquiera un equipo de Aire Acondicionado deberá conocer el valor de su SEER o su EER y nunca realizar una comparación entre dos equipos si de uno conoce su SEER y del otro su EER pues el que tiene SEER 10.0 consumirá más energía que uno de EER 10.0.
Lo importante es realizar la comparación utilizando el mismo parámetro. Un equipo con SEER equivalente a 12.5 consumirá menos energía eléctrica que otro con SEER de 10.0. Sin embargo, dado que el costo de adquisición del primero es considerablemente superior y puesto que el precio de suministro de la energía eléctrica varía entre las diferentes ciudades y usos, el tiempo en que la inversión se pagaría por sí misma con el ahorro en consumo eléctrico, deberá ser calculado y evaluado para tomar cualquier decisión.
Para calcular el costo de operación de un equipo (CO) en pésos mexicanos al mes se utiliza la siguiente fórmula:
CO = T x H x C
1000 EER
T = Tarifa eléctrica en Pesos mexicanos/Kw-h H = Cantidad de horas de consumo al mes C = Capacidad real del equipo en Btu/h EER=Dato Proporciando por el fabricante de la unidad a evaluar.
*Consultar pagina de tarifas eléctricas CFE
Consiste en un mecanismo de intercambio de energía para reducir el problema de la intermitencia en la generación de energía eléctrica, aprovechando al máximo los recursos energéticos disponibles, para después intercambiarla en aquéllos periodos en los que sea insuficiente la generación propia. En otras palabras, la energía generada en cualquier periodo horario y no consumida por los usuarios puede ser “acumulada de forma virtual” por CFE y “entregada” en otros periodos horarios análogos, en periodos distintos en días o meses diferentes.
Representación gráfica del funcionamiento del banco de energía
El banco de energía tiene su fundamento en el Contrato de Interconexión para Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovable o Cogeneración Eficiente y en sus Anexos, particularmente en el Anexo F-RC “Procedimientos y parámetros para el cálculo de los pagos que efectuarán las Partes bajo los Convenios vinculados a este Contrato para Fuentes de Energía” (28 de abril de 2010):
La Energía Sobrante, asociada a la potencia sobrante, se presenta cuando la potencia entregada por la Fuente de Energía en el Punto de Interconexión es mayor que la potencia de compromiso del Permisionario.
Por su parte, la Energía Faltante, asociada a la potencia faltante, se presenta cuando la potencia entregada por la Fuente de Energía en el Punto de Interconexión es menor que la potencia de compromiso del permisionario.
La Energía Complementaria, asociada a la potencia complementaria, se define como la potencia que un centro de consumo, en un intervalo de medición dado, demanda de manera adicional a aquella convenida de porteo para él.
De este modo, la Energía Sobrante del Permisionario en un mes dado o para alguno de los periodos horarios podrá ser vendida al Suministrador (CFE) en el mismo mes en que se generó, o acumulada para su venta en meses posteriores. La Energía Faltante en el mes de facturación se compensará primero con la Energía Sobrante generada durante el mismo mes. Si después de efectuar la compensación descrita, el Permisionario aún contara con Energía Sobrante podrá venderla al Suministrador o utilizarla para compensar Energía Faltante en meses posteriores. La Energía Faltante se compensará también con Energía Sobrante entre distintos Periodos Horarios.
El Intercambio de energía se lleva a cabo al precio de la tarifa en el punto de interconexión al SEN. Al final del año, el permisionario puede vender a la CFE la energía sobrante acumulada al 85% del CTCP (tendrá un periodo de 12 meses para su almacenamiento en “el banco”).
Es importante señalar que los proyectos de cogeneración en pequeña escala (hasta una capacidad de 30 kW) y mediana escala (hasta una capacidad de 500 kW), son elegibles para el esquema de “medición neta” y un esquema simplificado del “banco de energía”, respectivamente. La principal diferencia entre estos esquemas de compensación y el del banco de energía, aplicable a los proyectos de cogeneración eficiente, es que en ambos casos solo se permite compensar hasta la totalidad de la electricidad que es suministrada por la planta de cogeneración a los centros de consumo; es decir, no es posible vender excedentes a la CFE.
Pierde México 4 lugares en conectar la luz CFE, con pérdidas netas 47% mayores a las de 2013 IEnova estima inversión de mil 157 mdd en dos gasoductos de CFE A partir del próximo año CFE y los privados que se dediquen al suministro, transmisión y distribución de luz deberán pagar una cantidad igual a dos veces el importe del suministro eléctrico que hubiere estado disponible de no ocurrir la suspensión, de acuerdo con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el viernes. Alfredo Álvarez, socio líder del sector energético para México y Centroamérica de EY, apuntó que la función primordial del mercado eléctrico es que no haya desabasto.
Echa un vistazo a el diagrama adjunto para una representación visual de este sistema de ejemplo.
Da a conocer Profeco nuevos derechos de los consumidores
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Inició el envío domiciliario en todo el país de cartas informativas respecto a los nuevos derechos y beneficios de los consumidores en materia de telecomunicaciones, energía y llamadas publicitarias, derivadas de las reformas estructurales.
Con dichos documentos, el organismo pretende "proteger la privacidad y patrimonio, y contar con herramientas para exigir los derechos a la hora de consumir".
El objetivo de dichas cartas abunda en establecer acciones que protejan a los consumidores y garantizar el ejercicio de sus derechos, en este caso a través del fortalecimiento de la Red Inteligente de Atención al Consumidor.
Subraya que se busca mejorar la información que reciben los consumidores y garantizar su derecho a comprar y contratar en condiciones equitativas claras y seguras.
De esta forma y respecto a las llamadas "incómodas", la Profeco exhorta a los consumidores en la carta a inscribirse en el Registro Público de Usuarios (REUS) si no desean recibir información publicitaria de productos y servicios financieros.
Para ello, señala que el consumidor deberá registrarse al 01800 999 80 80 o en el sitio http://profeco.gob.mx
Para dejar de recibir llamadas publicitarias, el consumidor debe inscribirse en el Registro Público Para Evitar Publicidad (REPEP) al teléfono 96280000 desde el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey; y al 01800 8000 para el resto del país o en la página web http://profeco.gob.mx/verificacion/quejas_denun.asp.
La Profeco aclara que si después de 30 días de su adscripción, aún se reciben llamadas publicitarias o de los bancos, debe denunciarse el hecho al teléfono del consumidor 5568 87 22 o al 01800 46 8722.
En cuanto al servicio eléctrico, refiere en la carta informativa que a partir de este año el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) emitirá su opinión sobre la veracidad de la medición y consumo de energía que reclamen los consumidores.
Recuerda que antes la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era juez y parte cuando un consumidor acudía a reclamar y cuando existía una inconformidad, y la propia Comisión decidía si procedía o no.
Asimismo, menciona que la propia Profeco y la CFE, a partir de este año, crearon un sistema de atención eficiente para consumidores de servicio de energía eléctrica, a fin de agilizar la resolución de quejas.
Subrayó que el FIDE y la Profeco estarán presentes en las revisiones de funcionamiento de medidores que realice la Comisión, dado que antes, cuando se atendía una queja por cobro indebido, esto lo hacía la CFE.
La dependencia también destaca que este año se promoverán programas de educación por el consumo responsable y acciones para disminuir el consumo de energía eléctrica que reflejarán en positivamente la economía familiar.
Ello, porque al consumo de energía eléctrica se incrementaba por una falta de cultura de consumo responsable y sustentable.
En materia de telecomunicaciones, la Profeco recuerda al consumidor que a partir de este año no deben existir más cobros por larga distancia tanto en teléfono fijo como móvil, lo que equivale a un ahorro en el gasto familiar y mayor cercanía entre las familias mexicanas.
De igual forma, indica que ahora el consumidor puede cambiarse de compañía telefónica celular con su mismo número, sin que enfrente trabas para desbloquear el equipo al término de su contrato, de manera gratuita y sin condiciones.
Otro de los beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones que menciona el organismo es que el saldo de las recargas de prepago tendrán una vigencia de todo el año.
A su vez, añade, las empresas telefónicas no podrán promover servicios o paquetes sin permiso del consumidor, a través de llamadas incómodas, en tanto que la consulta del saldo será también sin costo.
Expone que si la empresa telefónica celular da un servicio de mala calidad, está obligada a compensar al consumidor con bonificaciones y descuentos.
En cuanto a los canales de televisión abierta, agrega que ahora estarán disponibles con el paquete en televisión de paga sin costo extra, aunado a la mayor cobertura sin costo para conectarse a Internet en más de dos mil 500 parques y sitios públicos.
Esta innovación podría hacer revivir la iluminación de focos incandescente y dotar de mayor eficiencia a las celdas solares
La iluminación incandescente podría hacer una reaparición gracias a un nuevo tipo de filtro que “recicla” fotones infrarrojos y mejora la eficiencia, una innovación que también podría permitir a las celdas solares convertir el calor en electricidad de forma más eficiente que la tecnología fotovoltaica convencional. Esta es la conclusión de una investigación realizada por un grupo de científicos de la Universidad Purdue y del MIT liderados por el profesor Bermel.
"La mayor desventaja de la iluminación incandescente ha sido la falta de eficiencia energética”, dijo Peter Bermel, profesor asistente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Purdue. “La forma de funcionar de la iluminación incandescente se basa en que un filamento se calienta a una cierta temperatura y emite una amplia banda de luz, pero sólo uno de cada 20 fotones aproximadamente es en realidad visible para el ojo humano; los otros 19 fotones solo se desperdician esencialmente en forma de calor".
Ahora los investigadores han desarrollado una posible solución: un nuevo tipo de filtro que reciclar los fotones desperdiciados, está hecho de nano capas de materiales tales como dióxido de silicio y dióxido de tantalio alternados, cada uno con espesores de menos de 1 / 100 de un cabello humano. Este enfoque permitie mejorar la eficiencia de la iluminación incandescente en 10 veces, haciéndola más eficiente que la fluorescente compacta comercial y la iluminación LED, dijo Bermel, quien trabajó con investigadores en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)para desarrollar el filtro.
La eficiencia de la nueva fuente de luz ya se aproxima a la de algunas bombillas fluorescentes y LED, y podría acercarse al 40 por ciento, superando todas las fuentes de iluminación de bajo consumo existentes. La iluminación fluorescente disponible comercialmente tiene un rango de eficiencia de entre el 7 al 13 por ciento y los productos de iluminación LED varían desde un 5 a un 13 por ciento, mientras que las lámparas LED más avanzados en desarrollo actualmente pueden alcanzar un 29 por ciento.
Los hallazgos del equipo se detallan en un artículo publicado el 11 de enero 2016 en la revista Nature Nanotechnology. El artículo fue escrito por el asociado postdoctoral del MIT Ognjen Ilic; Bermel; y también del MIT: Chen Gang, jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica y Carl Richard Soderberg Profesor de Ingeniería de Potencia; John D. Joannopoulos, el profesor Francis Wright Davis de Física; investigador principal Ivan Celanovic; y Marin Soljacic, profesor de Física.
El filtro selectivo diseñado y construido por los investigadores permite el paso de fotones visibles, pero no así de los fotones infrarrojos, que son reflectados de nuevo hacia la fuente incandescente y esencialmente reciclados.
“Ese fue el truco, en realidad, porque hacer algo que lo reflecte todo o que lo transmita todo es relativamente fácil, pero crear algo que sólo reflecte el infrarrojo y transmita todo lo visible a la vez es más difícil”, dijo Bermel, quien es el autor principal de una reciente solicitud de patente del nuevo concepto de filtro en Estados Unidos.
Cuando el filtro refleja los fotones infrarrojos, estos son finalmente absorbidos por el filamento incandescente, causando que su temperatura se eleve.
Este es un diagrama esquemático de un nuevo tipo de filtro que podría reactivar la iluminación incandescente El esquema muestra la tecnología desde una vista frontal y lateral. (Imagen crédito Purdue University-MIT / Peter Bermel)
“Se pueden enviar esos fotones infrarrojos de nuevo a la fuente emisora ​​tantas veces como sea necesario hasta que se consigue que sean reabsorbidos”, dijo Bermel. “Cada fotón tiene una cierta cantidad de energía asociada a ella, por lo que se puede recuperar esa energía en forma de calor. El efecto neto cuando haces eso muchas veces es que se puede mantener una temperatura y brillo más altos usando mucha menos energía eléctrica que la que sería necesaria normalmente.”
Aunque los investigadores han realizado simulaciones tanto numéricas detalladas como experimentos de laboratorio para confirmar los hallazgos, quedan por resolver algunas cuestiones prácticas, tales como el máximo rendimiento, estabilidad térmica y la vida útil del diseño.
“Se necesita más investigación para medir el rendimiento a largo plazo y los costos de producción de estos dispositivos. Afortunadamente, los materiales básicos utilizados en nuestro experimento son a la vez abundantes y no tóxicos”, dijo.
El filtro también podría tener aplicaciones en un nuevo tipo de tecnología solar llamado termo- fotovoltaica, lo que podría mejorar la eficiencia de las celdas solares.
En las celdas fotovoltaicas, los electrones en un semiconductor ocupan una región de energía llamada la “banda de valencia” cuando están en la oscuridad, mientras que cuando brilla la luz sobre el material hace que los electrones absorban energía, elevándolos a una región de más alta energía llamada la “banda de conducción. ” La región entre ambas bandas se llama ” banda prohibida.”( band gap por su acepción en inglés)
“En termo-fotovoltaica tenemos una fuente de calor radiante, no muy diferente de un filamento incandescente, y entonces se hace brillar esa luz sobre una celda fotovoltaica para generar electricidad”, dijo Bermel. “El filtro se puede utilizar para seleccionar sólo los fotones con los niveles de energía correspondientes a la banda prohibida semiconductora del material en la celda solar para la conversión de máxima eficiencia.”
La investigación fue financiada por la Oficina de Investigación del Ejército de EE.UU., el Departamento de Energía de Estados Unidos, y la Fundación Nacional de Ciencia.
Escrito por: Emil Venere, Purdue University
Fuente: Peter Bermel
Guía de Selección de Aires Acondicionados
Eres nuevo en Aire Acondicionado ?
Es un hecho que el clima esta cambiando y cada vez hace más calor en lugares donde anteriormente el clima era benévolo. Es por eso que hay ciudades en el país donde la gente conoce muy poco o nada respecto al aire acondicionado. La intención de esta guía es ayudar a las personas que no tienen idea de cómo seleccionar su equipo de aire acondicionado a que lo vayan haciendo paso a paso conforme van leyendo este artículo.
En realidad existen métodos muy desarrollados para realizar un cálculo de carga térmica que nos permita saber la capacidad del equipo que necesitamos. Sin embargo para efectos prácticos podemos basarnos en la siguiente tabla la cual nos ayuda a saber la carga térmica del cuarto que queremos acondicionar basándose en los metros cuadrados de nuestro cuarto, así como la zona del país donde nos encontremos.
Comprar un aire acondicionado no es una inversión que se deba tomar a la ligera por lo que se debe estar seguro de cual será el mejor lugar para instalar el equipo para sacarle el mayor provecho. Es recomendable ir acondicionando en la medida que la economía familiar lo permita. De tal forma que es buena idea comenzar con los lugares donde el confort del aire pueda disfrutarse más tiempo. Normalmente se comienza en la recámara principal terminando así con las molestas noches de calor, o puede ser en el lugar donde la familia se reúna normalmente tal como el estar de TV o la sala.
Lo primero que debemos hacer, es determinar el área del cuarto que hayamos decidido acondicionar. Para esto sólo debemos medir dos lados con una cinta métrica y multiplicarlos. Con éste dato localizamos en la tabla el rango de metros cuadrados en el cual se encuentra nuestro cuarto. Después necesitamos determinar cual de las 4 zonas de la tabla nos corresponde. éstas zonas clasifican las ciudades de México según si son más calientes o más frescas.
Baja California Quintana Roo
Campeche Sinaloa
Chiapas Sonora
Chihuahua Tabasco
Coahuila Yucatán
Durango Nuevo León
Metros Cuadrados (m2) Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
0 a 4 6000 BTU 5400 BTU 6600 BTU 7200 BTU
4 a 8 8000 BTU 7200 BTU 8800 BTU 9600 BTU
8 a 12 10000 BTU 9000 BTU 11000 BTU 12000 BTU
12 a 16 12000 BTU 10800 BTU 13200 BTU 14400 BTU
16 a 20 14000 BTU 12600 BTU 15400 BTU 16800 BTU
20 a 25 18000 BTU 16200 BTU 19800 BTU 21600 BTU
25 a 30 24000 BTU 21600 BTU 26400 BTU 28800 BTU
Nota: Las condiciones mostradas en ésta tabla pueden variar según:
-Número de ventanas y orientación
-Número de personas en la habitación
-Material de construcción
-La ubicación del área a acondicionar
-Si el área a enfriar es la cocina
Como ejemplo digamos que queremos acondicionar una recámara en la ciudad de Guadalajara, que mide 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Sabemos que el área es de 9 metros cuadrados y que Jalisco se encuentra listado en la Zona 1. De esta manera encontramos en la tabla que el área de 9 metros cuadrados esta dentro del renglón de 8 a 12 y la Zona 1 esta en la primer columna. Así pues podemos determinar que la capacidad que necesitamos es de 10,000 BTU´s.
La capacidad de los aires acondicionados se mide en BTU´s, aunque no es necesario saber que indica esta unidad. Lo que sí es importante saber es que por cada 12,000 BTU´s vamos a considerarlo igual a una tonelada de refrigeración o lo que es lo mismo 1 Tr. La Tonelada de refrigeración no tiene ninguna relacion con el peso del equipo como mucha gente piensa, es tan solo una medida con referencia a la capacidad de enfriamiento ya que anteriormente se utilizaban toneladas de hielo para acondicionar el ambiente. Sólo para tranquilizar a los incrédulos, un equipo de una Tonelada de refrigeración de capacidad pesa entre 10 y 20 Kilos.
Sabemos entonces que 12,000 BTU´s equivalen a una tonelada de refrigeración, y tenemos que, al conocer la capacidad que requiere nuestro cuarto, que en nuestro ejemplo fue de 10,000 BTU´s y lo dividimos entre 12,000 vamos a saber el número de toneladas que requerimos. Así pues en nuestro ejemplo si dividimos 10,000 entre 12,000, el número resultante 0.83 nos indica que necesitamos un equipo de 0.83 toneladas de refrigeración de capacidad.
Comercialmente , los equipos se fabrican en capacidades de ½ , 1 , 1 ½ , 2 , 3, 4 y 5 Toneladas o su equivalente en BTU´s. De esta manera lo más recomendable para nuestro ejemplo anterior será instalar un equipo de 1 Tr para acondicionar nuestra recámara.
Capacidad en Toneladas Capacidad en BTU's
½ 6,000
1 ½ 18,000
2 24,000
4 48,000
Podemos utilizar la tabla anterior para obtener el equivalente ente BTU´s y Toneladas así como las capacidades comercialmente disponibles.
La aplicación del factor de corrección de temperatura
Las condiciones de prueba para medir las células fotovoltaicas o módulos de potencia de salida nominal. Condiciones de prueba estándar se utilizan con las cifras de rendimiento de modo que los módulos se pueden comparar con eficacia.Las condiciones de ensayo han sido desarrollados para representar más rendimiento de los dispositivos fotovoltaicos en condiciones del mundo real.
Pruebas de condiciones estándar [STC]
= plano de conjunto irradiancia de 1000W / m2
= Masa de aire 1,5
= 25 ° C
Nivel de irradiación es de 1 000 W / m², con la masa de aire de referencia 1,5 distribución de irradiancia espectral solar y celular o módulo de temperatura de la unión de 25 ° C.
Proyecto de Pruebas Condiciones [PTC]
= 1 metro velocidad del viento / seg
= 20 ° C
Nominales nominales de salida
Al hacer compras para un sistema eléctrico solar para su hogar o negocio, asegúrese de que el distribuidor que usted está hablando con usted está cotizando en reales PTC rated kilovatios hora por día.
Nos hemos dado cuenta de varios concesionarios que están Ficha únicaSTC rated kilovatios hora al día, que no es la calificación que la CCA utiliza para determinar las cantidades de reembolso. Asegúrese de que cuando la comparación de compras que usted está comparando manzanas con manzanas. Insistir sobre la recepción de un sistema realcalificación PTC que incluye el índice de eficiencia tanto de los módulos y del inversor.
PTC se refiere a PV USA condiciones de prueba, los cuales fueron desarrollados para probar y comparar los sistemas fotovoltaicos como parte de los PVUSA (fotovoltaica para Escala Utilidad Aplicaciones) del proyecto. PTC son 1.000 vatios por metro cuadrado irradiancia solar, a 20 grados de temperatura del aire acondicionado, y la velocidad del viento de 1 metro por segundo a 10 metros sobre el nivel del suelo.Fabricantes fotovoltaicos utilizan condiciones de prueba estándar, o STC, para evaluar sus productos fotovoltaicos.
La calificación de PTC, que es inferior a la clasificación STC, es generalmente reconocida como una medida más realista de la producción fotovoltaica debido a que las condiciones de la prueba mejor reflejan las condiciones solares y climáticos "del mundo real", en comparación con el grado de la STC. Todas las puntuaciones en la lista son DC vatios (corriente continua).
Ni cuenta PTC ni STC por todas las pérdidas "del mundo real". Sistemas solares reales producir resultados inferiores
debido voltaje de la célula solar cae sobre 0,08 voltios por ° C. En entornos que superan 25 ° C.
Por lo tanto, una clasificación STC de 17 voltios en realidad puede convertirse en una calificación de PTC de 15 o 16 voltios. El uso de
la ley de Ohm, voltios amperios veces es igual a vatios que equivale a la energía, por lo que un voltaje reducido, significa
vatios reducida.
Factor de corrección de temperatura
Para tomar en cuenta la caída de tensión debido a la temperatura de la célula = [(temperatura de la célula que opera C ° - 25 ° C) x (-0,5% / ° C)], y para corregir a las condiciones de prueba. Utilice factores de corrección en la resolución de problemas con el STC, PTC aplica en el problema.
Tabla NEC 690.7-ambientales factores de corrección de temperatura
Temperatura ambiente (° F)
77 a 50
49 a 32
-1 A -10
31 de 14 a
-11 A -20
13 a -4
-21 A -40
-5 A -40
Cuando se enfrentan a condiciones de prueba (por ejemplo, PTC, STC) en las preguntas del examen o situaciones de proyecto de la vida real que usted desea utilizar el V oc y yo SC para enteros de voltaje y amperaje.
Cuando se utiliza el factor de corrección de temperatura:
utilización V oc (voltaje de circuito abierto)
usar I sc (corriente de cortocircuito)
Lo que usted debe saber acerca de la Falla a Tierra
Muchas personas mueren accidentalmente electrocutadas en sus hogares cada año
Los accidentes eléctricos más comunes ocurren cuando una persona se hace parte del camino por donde fluirá la corriente a tierra. A este flujo se le llama "falla a tierra". Esta situación se presenta en instalaciones deterioradas y de poco mantenimiento, e inclusive, en instalaciones nuevas hechas con equipo de baja calidad, cuando una persona bajo cualquier circunstancia, entra en contacto con las partes metálicas del equipo eléctrico que presente alguna falla de aislamiento, estando a su vez en un área húmeda.
La corriente de falla a tierra, también conocida como corriente de fuga, siempre retornará a la fuente que la origina, ya sea a través del conductor de tierra o por cualquier otro medio que le ofrezca menor resistencia, incluyendo, claro está, un ser humano.
Causas de las fallas de aislamiento
Para asegurar la protección de las personas y la continuidad de la alimentación, los conductores y los equipos con voltaje de una instalación eléctrica están “aislados” respecto a las masas conectadas a tierra. El aislamiento se consigue mediante:
La utilización de materiales aislantes. Con una separación adecuada: por una parte, se necesitan determinadas distancias de aislamiento en el seno de un gas (por ejemplo, el aire) y por otra, hay que tener presente el recorrido de las líneas de fuga (por ejemplo, el camino de contorno en un aislador).
Tensión de aislamiento (mayor que la tensión de utilización).
Tensión de resistencia a la descargas parciales (onda 1.2, 50 μs).
Tensión de resistencia a la frecuencia industrial.
Al conectar a la red una instalación nueva, con productos fabricados de acuerdo a normas, el riesgo de fallas de aislamiento es muy bajo; al envejecer la instalación, este riesgo aumenta.
En efecto, la instalación sufre diversas agresiones que originan fallas de aislamiento; citemos a título de ejemplo:
El deterioro mecánico de los aislantes de los cables debido a descuidos de los contratistas e instaladores.
Durante la utilización.
El polvo, reduce la vida de los aislamientos.
El envejecimiento térmico de los aislantes, debido a una temperatura excesiva, que está causada por:
Un número excesivo de cables en las canalizaciones.
Tableros mal ventilados.
Las armónicas.
Los esfuerzos electrodinámicos desarrollados durante un cortocircuito que pueden dañar un cable o disminuir la distancia de aislamiento.
Las sobretensiones de maniobra o por descargas atmosféricas.
Normalmente, es una combinación de estas causas primarias lo que lleva a una falla de aislamiento, que puede ser:
De modo diferencial (entre conductores activos), lo que se convierte en un cortocircuito.
De modo común (entre conductores activos y masa o tierra), circulando entonces por el conductor de protección y/o por tierra una corriente de falla.
Riesgos debidos a una falla de aislamiento
Una falla de aislamiento, sea cual sea su causa, presenta riesgos para:
La conservación de los bienes.
Riesgos de generación de incendios.
La disponibilidad de la energía eléctrica, lo que a su vez redunda en perjuicio de la seguridad.
Una persona (o un animal) sometida a una tensión eléctrica, corre el riesgo de ser electrocutada. Según la cantidad de corriente que pase por su cuerpo, esta persona puede sufrir:
Una molestia o dolor.
Una quemadura.
Un paro cardíaco (es decir, una electrocución).
Proteger a una persona de los efectos peligrosos de la corriente eléctrica es prioritario: el riesgo de electrocución es, por tanto, el primero a tener en cuenta.
Lo realmente peligroso -por su valor o por su duraciónes la intensidad de corriente que atraviesa el cuerpo humano (especialmente el corazón).
En BT, el valor de la impedancia del cuerpo (en la que un componente importante es la resistencia de la piel), depende de la complexión de la persona, de su estado de salud e, inclusive, de su estado de ánimo. Además, también la impedancia del individuo está en función del entorno (lugares secos y húmedos).
Este riesgo, cuando se materializa, puede tener consecuencias dramáticas para las personas y para los bienes. Un buen número de incendios tienen su origen en un calentamiento importante y puntual o en un arco eléctrico provocado por una falla de aislamiento. El riesgo es todavía más importante si la corriente de falla se presenta en ambientes explosivos. Riesgo de interrupción de la energía El control de este riesgo tiene cada vez más importancia. En efecto, si para eliminar una falla se desconecta automáticamente la parte afectada, se tiene como resultado:
Un riesgo para las personas, por ejemplo:
Falta súbita de la iluminación.
Desconexión de equipos vitales para la seguridad.
Un riesgo económico por la falta de producción. Este riesgo debe de ser especialmente controlado en las industrias de procesos, en las que un re-arranque puede ser largo y costoso.
Además, si la corriente de falla es elevada:
Los daños en la instalación o en las cargas pueden ser importantes y aumentar los costos y los tiempos de reparación.
La circulación de elevadas corrientes de falla (entre fases y tierra) puede también producir perturbaciones en el funcionamiento de equipos sensibles, sobre todo si éstos forman parte de equipos electrónicos y con conexiones galvánicas.
Contacto directo y medidas de protección
Se trata del contacto accidental de personas con un conductor activo (fase o neutro) o con una pieza conductora que habitualmente está con tensión.
Cuando el riesgo es muy elevado, la solución más sencilla consiste en distribuir la energía eléctrica a un valor de tensión no peligrosa, es decir, a una tensión menor o igual que la de seguridad. En baja tensión (220/480 V), las medidas de protección consisten en poner las partes activas fuera del alcance de las personas o aislarlas con la utilización de envolventes o barreras aislantes.
Contactos indirectos, medidas de protección y de prevención
El contacto de una persona con masas metálicas accidentalmente puestas bajo tensión se denomina contacto indirecto. Esta conexión accidental a la tensión es el resultado de una falla de aislamiento. Circula entonces una corriente de fuga y provoca una elevación de la tensión entre la masa del equipo eléctrico y tierra, apareciendo por tanto, una tensión de falla que es peligrosa si es superior a la tensión de protección. Una exposición prolongada de esta clase de fuga eléctrica, por pequeña que sea, puede ser fatal para el individuo, dependiendo de la trayectoria que siga la corriente a través del cuerpo humano.
Protección de falla a tierra diferencial La forma en la cual operan los dispositivos con falla a tierra diferencial QO-GFI se explicará a continuación, haciendo un resumen del funcionamiento del interruptor automático convencional.
Estos dispositivos son diseñados para la protección del equipo contra sobrecargas, cortocircuitos y, sobre todo, para proteger a las personas. La protección contra sobrecargas se logra mediante el uso de un elemento bimetálico calentado por la corriente de carga. Durante una sobrecarga prolongada, éste se doblará actuando sobre el mecanismo de operación para lograr así la apertura del interruptor.
La protección contra cortocircuitos: las fallas de fase a fase o fallas a tierra sólida causan elevados flujos de corriente en tiempos extremadamente cortos, por lo que no pueden ser manejados por el bimetálico; la protección contra tales magnitudes de corrientes es provista por un electroimán en serie con la corriente de carga.
Marco legal aplicable a la cogeneración
Con base en el párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional, corresponde a la Nación de manera exclusiva generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
Las reformas realizadas en 1992 a la LSPEE definieron la participación de los particulares en actividades que no se consideran servicio público, entre las que se encuentra la cogeneración de energía eléctrica (Artículo 3, Fracción I). En términos de la Fracción II del Artículo 36 de esta misma Ley, la Sener debe considerar los criterios y lineamientos de la política energética nacional y la opinión de la CFE para otorgar permisos de cogeneración siempre y cuando:
La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneración.
Se incrementen las eficiencias energética y económica de todo el proceso.
La eficiencia energética sea mayor que la obtenida en plantas de generación convencionales.
El solicitante se comprometa a poner sus excedentes de producción a disposición de la CFE.
La duración de los permisos bajo la modalidad de cogeneración es indefinida, sin embargo los titulares quedan obligados en todo momento a:
a) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, la energía eléctrica disponible para el servicio público, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el servicio público se interrumpa o restrinja, y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o restricción. Para estos casos, habrá una contraprestación a favor del titular del permiso.
b) Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas relativas a las obras e instalaciones objeto de los permisos.
c) La entrega de energía eléctrica a la red de servicio público se sujetará a las reglas de despacho y operación del SEN que establezca la CFE. Por su parte, la LAERFTE, en la Fracción VII de su Artículo 7 y en su Artículo 20, otorga a la CRE la atribución de expedir los procedimientos de intercambio de energía y los sistemas correspondientes de compensaciones, para todos los proyectos y sistemas de cogeneración que estén conectados con las redes del SEN; asimismo, cuando se trate de sistemas de cogeneración eficiente, es decir, aquellos sistemas de cogeneración que cumplan con el criterio de eficiencia que establezca la propia CRE.
El Reglamento de la LAERFTE en su Título Cuarto, Capítulo I, se refiere a las disposiciones administrativas de la CRE en términos de regulación de la cogeneración Eficiente. De acuerdo con el Artículo 45 del mismo Reglamento, en el caso específico de los convenios que se celebren entre la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) o sus organismos subsidiarios, para proyectos de cogeneración eficiente, estos deberán contener acuerdos para lograr un manejo integral de la energía térmica y eléctrica en los procesos industriales y cumplir los criterios de eficiencia mínima que establezca la CRE.
CRE: Comisión Reguladora de Energía.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
LSPEE: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
LAERFTE: Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
La energía solar puede aprovecharse no importando si existe una conexión a la red eléctrica.
Los Sistemas Aislados de Energía Solar Fotovoltaica son una alternativa energéticamente viable para la electrificación de zonas aisladas y apartadas de la red eléctrica. Con ellos se consigue el abastecimiento general de energía para:
Extracción y abastecimiento de agua.
Explotaciones agrícolas, acuicolas y ganaderas
Plantas autónomas de desalación.
Fuente de generación; Paneles fotovoltaicos convierten la radiación solar en corriente eléctrica (Corriente Continua). En el caso del generador eólico utiliza el viento para generar electricidad (Corriente Continua). También es posible combinar ambas soluciones y crear un sistema híbrido, aprovechando al máximo las condiciones climáticas de día y de noche.
Los sistemas cuentan con un controlador de carga, que se comunica con los paneles solares y las baterías regulando la energía necesaria para la carga de las baterías entre otras cosas evitar una sobrecarga o una descarga excesiva en las baterías.
En las baterías de ciclado profundo almacenamos la energía, generada por los paneles solares o el sistema eólico de esta forma tomamos energía durante la noche o en los días de poco sol.
El inversor es el dispositivo convierte la energía almacenada en las baterías,de Corriente Continua, en Corriente Alterna, que es la misma que usamos para nuestros equipos eléctricos a 127 V .
Así es como podemos conectar nuestro refrigerador, horno, lavadora, computadora, ventilador o cualquier equipo eléctrico en todo momento.
Nuestro generador solar nos entrega suficiente electricidad para que funcionen todos los aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos en nuestro hogar. Para el caso donde hay cargas de alta demanda como aire acondicionado, la fuente y el banco de baterías crecen considerablemente para abastecer esa demanda.
Los paneles solares es una tecnología con más de 40 años de existencia invierta en una planta solar, ahorro dinero y ayude a conservar el planeta que vivimos.
Sonora invierte 25 mdd para construir parque solar
Miércoles, 11 de febrero de 2015 - 9:42 am
CIUDAD OBREGÓN (Notimex).-Con una inversión de 25 millones de dólares, inició la construcción del parque de generación fotovoltaica “Cajeme Solar 10M”, que abastecerá de energía al municipio y al organismo operador de agua potable.
Destacó que para concretar este proyecto, la empresa energética Zigor México y Latam invirtió 25 millones de dólares, además de la intervención de la compañía Derwick.
El director de Cajeme Solar, Andrés Rivera Pesquera, indicó que esta obra distinguirá a Cajeme a nivel internacional, al contar la región con 6 por ciento más de radiación que los países de España y Alemania, líderes en generación solar fotovoltaica.
Tipos de cable para instalaciones solares
En e-XXI cuidamos hasta el último detalle. Ahora hablaremos de las instalaciones solares que si cumplane con las normas eléctricas y de seguridad, cuando usted compre un sistema solar pregunte qué tipo de cables eléctricos le instalarán.
Un cliente informado que cuidad hasta el último detalle podrá asegurar que su inversión le dure los 30 años sin posibles riesgo de incendio o costos futuros.
Nos motivó a escribir este documento porque un cliente nos llamó que su sistema solar no vendido por nosotros estaba fallando y no entregaba la producción esperada. Entre todos los problemas, el más serio desde el punto de vista eléctrico, es que no dimensionaron el cable eléctrico correctamente; además de no tener aterrizado los paneles solares ni tampoco las estructuras.
Compartimos con ustedes este artículo para que cuiden que su proveedor solar desde su cotización entregue una lista de materiales con una completa descripción del cableado eléctrico a utilizar.
Instalación Eléctrica Solar hecha por un proveedor balín
Sub-Tablero eléctrico mal dimensionado
El instalador conecto el SF en este sub-tablero, le aumento la carga solo porque vio que todavía tenia espacio.¡Increíble!. rebasando su capacidad de diseño de tablero eléctrico.
Paneles Solares sin tierra físca
Como se ve en la foto no tiene un cable de tierra física el SF. Todos los fabricantes de paneles solares especifican que cada panel solar tenga una abrazadera especial y cable a tierra.
Conector MC4 mal instalado
El conector de la foto que se ve mal conectado se conoce como del tipo MC4, el instalador lo dejo así, sin pensar que en futuro esto pudiera generar un corto circuito.
Sistema Solar sin tierra físca
Oxidación, esto ocurre por no estar aterrizado el SF, el color naranja es oxido que esta atacando al cable liquidtight, y este dañara la estructura solar. El SF cuenta con menos de un 1 año de instalado.
Una caja de interconexión mal instalada
La caja de conexión esta expuesta a la intemperie. ¿Para que la pusieron?, la idea de una caja de conexión es proteger los empalmes eléctricos de la intemperie.
Incendio Solar
Esto es lo que le puede pasar por contratar a un instalador solar balín, solo porque cotizo al precio mas bajo. En e-XXI somos expertos solares
Tipos de cable varían en aislamiento y material del conductor.
De aluminio o de cobre: Los dos materiales conductores comunes utilizados en instalaciones solares residenciales y comerciales son cobre y aluminio. El cobre tiene una conductividad mayor que el aluminio, por lo tanto lleva más actual que el aluminio con el mismo tamaño.
Aluminio: puede ser debilitado durante la instalación, especialmente durante la flexión, sin embargo es menos costoso que los alambres de cobre. No se utiliza (no permitido) para el hogar interior de cableado, como se utilizan en calibres más grandes para las entradas de servicio subterráneo o aéreo y operaciones comerciales.
Sólido o trenzado: El cable puede ser sólido o trenzado, donde consisten en muchos pequeños alambres trenzados que permiten al cable ser flexible. Este tipo se recomienda para tamaños más grandes. La corriente tiende a fluir en el exterior del cable, por lo tanto cables trenzados tienen conductividad un poco mejor ya que hay más superficie del alambre.
Aislamiento: El aislamiento que cubre el alambre puede proteger el cable del calor, humedad, luz ultravioleta o químicos.
THHN se utiliza comúnmente en lugares secos, interiores.
THW, THWN y TW pueden utilizarse en interiores o para aplicaciones húmedas al aire libre en el conducto.
UF y uso son buenos para aplicaciones húmedas o subterráneas.
El Cable PV, USE-2cables RHW-2 pueden ser utilizado en condiciones húmedas al aire libre donde su cableado externo es UV y resistente a la humedad. Deben ser resistentes a la luz del sol.
Color: Aislamiento de alambre eléctrico es color codificado para designar su función y uso. Para la reparación y solución de problemas, comprensión de la codificación es esencial. La etiqueta de cableado difiere según alterna o corriente continua.
Aquí es una simple tabla para la codificación de color.
Corriente directa (DC)
Negro, rojo u otro Color
Conductor conectado a tierra o negativo
Verde o desnudo
Tierra de equipos
Aqui es la tabla del código eléctrico nacional que muestra aplicaciones de conductor y aislamiento. Por favor consulte NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Capítulo 3)
Código Nombre Max.Disposiciones Temperaturas de operación Aislamiento Cubierta externa
THHN.
Termoplástico resistente al calor
90 C, F 194 Lugares secos o húmedos
Retardantes de llama,
Chaqueta de nylon o equivalente
THW Humedad y resistente al calor termoplástico 75-90 C, 167-194 Lugares mojados o secos
humedad y
THWN Humedad y resistente al calor termoplástico 75 C, 167 F Lugares mojados o secos
TW Termoplástico resistente a la humedad C 60, 140 F Lugares mojados o secos
UF y el uso Rama y alimentador subterráneo del circuito Conductor solo Cable- 60-75 C, 140-167 Véase el artículo 340: entrada de servicio
con aislamiento y resistente de humedad
USE-2 * y RHW-2 * Termoplástico resistente a la humedad y sucursal circuito Cable - un Conductor 90 C, F 194 Entrada seca o húmeda y de servicios
Resistente a la humedad con aislamiento
PV Wire ** Grueso aislamiento o chaqueta para proporcionar protección adicional contra el uso indebido cable USE-2 puede recibir. C 90 (194) mojado, seco 150 c. 302 Entrada seca o húmeda y de servicios Humedad y a prueba de calor Resistente a la humedad con aislamiento
Ventajas y Desventajas de los Sistemas Solares
La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las energía renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas son claras: es no contaminante, no tiene partes móviles y no requiere de mucho mantenimiento. No requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de energía pueden ser instalados de una forma distribuida en los edificios ya construidos, y genera energía de forma segura y silenciosa.
Ahora es el momento de invertir en energía solar fotovoltaica. Al realizar una instalación fotovoltaica conectada a red se consigue una alta rentabilidad de la inversión, amortizando la instalación en menos de 5 años (Tarida DAC) y generando beneficios cada vez más cuantiosos durante el paso del tiempo.
No consume combustibles fósiles. No genera residuos alguno. No produce ruido es totalmente silenciosa. La materia prima de producción proviene de una fuente inagotablede e el SOL. Ofrece una elevada fiabilidad y disponibilidad operativa excelente. Además de las ventajas ambientales también debemos tener en cuenta las socio-económicas, una instalación tiene una vida larga (los paneles solares duran aproximadamente 30 años y cuentan con garantía de manufactura de 10 años).
Además resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, y humedad.No existe una dependencia de los países productores de combustibles. Puede instalarse en zonas rurales desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en lugares de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red eléctrica general. Puede aumentarse la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos.
La producción es variable según climatología del lugar y época del año. el rendimiento obtenido depende en mucho el espacio de terreno o techo que ocupa, el rendimiento final se estima en solo un 15%.de total de energía recibida po el sol. (Jiménez 2002)
Escaso impacto ambiental.
No produce residuos perjudiciales para el medio ambiente.
Distribuida por todo el mundo.
No tiene más costos una vez instalados.
No hay dependencia de las compañías suministradoras.
Tiene una vida útil superior a 25 años.
Resistente a condiciones climáticas extremas: granizo, viento, etc.
No requiere mantenimiento complejo, solo limpieza del módulo solar.
Se puede aumentar en cualquier momento la capacidad instalada y la autonomía de la instalación.
No consume combustible para generar electricidad.
Garantías de la inversión
Bajo Nivel de Riesgo
CFE garantiza la compra de la energía producida de por vida, (El contrato no tiene vencimiento por parte de CFE)
Se estima una vida útil de producción de la instalación superior a los 25 años.
Se calcula un periodo de amortización de la inversión de entre 3 y 6 años dependiendo de la tarifa eléctrica del cliente.
Ventajas fiscales sobre el impuesto a sociedades mecantiles (Federales o Estatales). Pregunte cuales aplican a su Ciudad o Estado.
Para instalaciones de sistemas aislados o no interconectados a CFE, se necesitan sistemas de baterías que aumentan el costo del sistema.
Puede afectar a los ecosistemas por la extensión ocupada, en el caso de grandes instalaciones.
Impacto visual negativo si no se cuida la integración de los modelos solares en el entorno.
Fuente: Jiménez C. B. E., (2002).
La contaminación ambiental en México. Editorial Limusa.

References: Artículo 70
 resolución 
 resolución 
 Artículo 27
 Artículo 36
 Artículo 7
 Artículo 20
 Artículo 45
 artículo 340