Source: https://pl.scribd.com/document/152678552/Pub53321-Guia-Basica-Para-La-Prevencion-Del-Riesgo-Electrico
Timestamp: 2019-07-16 12:01:08+00:00

Document:
Pub53321 Guia Basica Para La Prevencion Del Riesgo Electrico | Electric Shock | Occupational Safety And Health
Pub53321 Guia Basica Para La Prevencion Del Riesgo Electrico
Uploaded by antuanDC1
saveSave Pub53321 Guia Basica Para La Prevencion Del Riesgo... For Later
Guia Basica Para La Prevencion Del Riesgo Electrico
calculo de seccion y protecciones
Instalaciones electricas indutriales
Criterios para la implementación eléctrica de un quirófano integrado o inteligente.pdf
Especificaciones Pereira
2018_08_06_MAT_sener3a11_C
Seguridad e higiene industrial.pdf
Trabajo Electronicos
Reporte de Electricidad
02gasreal-1
Informe Laboratorio Numero 1 Maq Elec
guia_basica_para_la_prevencion_del_riesgo_electrico-convertido.docx
Pozo a Tierra Ucsps[1]
Memoria Descriptiva de Seguridad
Puesta_tierra[1]
Él Campo de La Medicina
Estandar Trabajos en Circuitos Eléctricos
Gua Bsica
para la Prevencin del Riesgo Elctrico
Edita: Secretaria de Salud Laboral CC.OO. Castilla y Len
MAQUETACIN e IMPRESIN: Grficas Santa Mara c/ Cromo, 24 47012 Valladolid DEPSITO LEGAL: VA-947-2011
1. EL RIESGO ELCTRICO. ........................................................................... 5 Factores que influyen en los efectos de la corriente elctrica .................. 6 Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano ................................. 8 2. PREVENCIN Y PROTECCIN FRENTE AL RIESGO ELCTRICO .......... 9 3. INSTALACIONES ELCTRICAS .................................................................. 10 Proteccin contra contactos elctricos directos ...................................... 11 Proteccin contra contactos elctricos indirectos ................................... 13 Aparatos elctricos de baja tensin (receptores) ..................................... 14 Incendios de origen elctrico: proteccin de la instalacin contra sobreintensidades y sobretensiones.............................................. 15 Mantenimiento de las instalaciones y sistemas de proteccin ................ 16 4. TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ....................................... 17 Trabajos sin tensin .................................................................................. 19 Trabajos en tensin ................................................................................... 22 Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones ................................... 24 Trabajos en proximidad de instalaciones en tensin ............................... 25 Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosin. Electricidad esttica ................................................................................. 27 Equipos y materiales de proteccin .......................................................... 28 5. FORMACIN E INFORMACIN DE LOS TRABAJADORES ...................... 32 6. ACTUACIN EN CASO DE ACCIDENTE ELCTRICO .............................. 34 7. FUENTES DE INFORMACIN .................................................................... 35
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO
En la sociedad industrial, la electricidad representa un riesgo invisible, pero presente en la mayor parte de las actividades humanas. Su uso generalizado y la propia costumbre hacen que muchas veces nos comportemos como si no representara ningn peligro. Nos olvidamos que la corriente elctrica siempre comporta un determinado riesgo que nunca hay que despreciar. Aunque la electricidad no es una causa frecuente de accidentes laborales, solamente un 2%, stos suelen ser muy graves: del 4 al 8% de los accidentes de trabajo mortales son electrocuciones. Por otra parte, la electricidad es causa de muchos incendios y explosiones. Se estima que la principal causa de incendios en la industria se debe a un sistema elctrico en malas condiciones de seguridad. Sin embargo, es posible controlar el riesgo en las instalaciones elctricas aplicando las normas de seguridad desde el momento del diseo del equipamiento elctrico junto con unos buenos sistemas de verificacin y control peridicos.
1. EL RIESGO ELCTRICO
El riesgo elctrico se produce en toda tarea que implique actuaciones sobre instalaciones elctricas de baja, media y alta tensin, utilizacin, manipulacin y reparacin del equipo elctrico de las mquinas, as como utilizacin de aparatos elctricos en entornos para los cuales no han sido diseados. El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo elctrico define el riesgo elctrico como aquel riesgo originado por la energa elctrica. Quedan expresamente incluidos en esta definicin:
CHOQUE ELCTRICO por contacto con elementos en tensin (contacto elctrico directo) o con las masas puestas accidentalmente en tensin (contacto elctrico indirecto). QUEMADURAS por choque elctrico o por arco elctrico. CADAS O GOLPES producidos como consecuencia del choque o arco elctrico. INCENDIOS O EXPLOSIONES originadas por la electricidad.
Accin en Salud Laboral
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE ELCTRICA
Las dos condiciones necesarias para que se pueda producir circulacin de la corriente elctrica son: La existencia de un CIRCUITO CONDUCTOR CERRADO. Que en ese circuito exista una DIFERENCIA DE POTENCIAL (tensin o voltaje). Por tanto, para que exista circulacin de la corriente elctrica por el cuerpo humano es necesario: Que el cuerpo humano sea conductor. Que el cuerpo humano forme parte del circuito. Que entre los puntos de entrada y salida de la corriente elctrica exista una diferencia de potencial. Al entrar en contacto con la electricidad se establece una diferencia de potencial entre la parte del cuerpo en contacto y la parte del cuerpo puesta en tierra (normalmente mano-pie). Es lo que llamamos tensin de contacto (U). Esta diferencia de potencial hace que circule una corriente por el cuerpo (I), que se comportar como una resistencia (R). De acuerdo con la Ley de Ohm la intensidad de corriente de paso vendr dada por la frmula:
U I= R
La intensidad de la corriente que circula por el cuerpo ser mayor cuando aumenta la tensin a la que est sometido el accidentado y menor cuando aumenta la resistencia que ofrece el cuerpo al paso de dicha corriente. Son varios los factores que influyen en la gravedad de los efectos del paso de la corriente por el organismo: a) Frecuencia (hertzios): En la industria se trabaja normalmente con corriente alterna de una frecuencia de 50 o 60 Hz (hertzios). La superposicin de la frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio puede producir espasmos y fibrilacin ventricular. Las bajas frecuencias son ms peligrosas que las altas frecuencias: valores superiores a 100.000 Hz son prcticamente inofensivos. Tambin existen instalaciones de corriente continua. Esta acta por calentamiento y, puede producir, a intensidades altas y tiempo de exposicin prolongado, embolia o muerte por electrlisis de la sangre.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO b) Intensidad (miliamperios): es la medida de la cantidad de corriente que pasa a travs de un conductor. Suele ser el factor determinante de la gravedad de las lesiones: a mayor intensidad las consecuencias son ms graves como veremos ms adelante. c) Resistencia corporal (ohmios): es muy variable y depender mucho de la tensin a la que est sometido y de la humedad del emplazamiento. La piel es la primera resistencia al paso de la corriente y gran parte de la energa elctrica es usada por ella produciendo quemaduras pero evitando lesiones profundas ms graves. d) Tensin (voltios): es la diferencia de energa existente entre dos puntos de un circuito elctrico y que hace que la corriente circule. Las lesiones por alto voltaje tienen mayor poder de destruccin de los tejidos y son las responsables de las lesiones severas; aunque con tensiones bajas tambin pueden producirse electrocuciones. Alta Tensin: instalaciones cuya tensin nominal es superior a 1000 voltios en corriente alterna. Baja Tensin: instalaciones cuya tensin nominal es igual o inferior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 en corriente continua. Tensiones de seguridad: son aquellas que pueden ser aplicadas indefinidamente al cuerpo humano sin peligro. Son usadas como medidas de proteccin contra contactos indirectos en aquellos emplazamientos muy conductores o en herramientas o mquinas con aislamientos funcionales; con lo que les dispensara de tomar otras medidas preventivas. Estas tensiones de seguridad no exceden los 50 V en corriente alterna o los 75 V en continua. e) Tiempo de contacto: es, junto con la intensidad, el factor ms importante que condiciona la gravedad de las lesiones. f) Recorrido de la corriente: el punto de entrada y de salida de la corriente elctrica en el cuerpo humano es muy importante a la hora de establecer la gravedad de las lesiones por contacto elctrico. La gravedad de las lesiones aumenta cuando la corriente pasa a travs de los centros nerviosos y rganos vitales, como el corazn o el cerebro. g) Factores personales: el sexo, la edad y las condiciones en que se encuentre la persona (estrs, fatiga, hambre, sed, enfermedades, alcohol ingerido, etc.) pueden modificar la susceptibilidad del organismo a los efectos de la corriente elctrica.
Podemos clasificar los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano en: EFECTOS FISIOLGICOS DIRECTOS: son las consecuencias inmediatas del choque elctrico. Su gravedad depende fundamentalmente de la intensidad de la corriente y del tiempo de contacto. En la siguiente tabla se muestran los efectos de la exposicin a una corriente alterna de baja frecuencia en funcin de su intensidad:
Intensidad < 0,5 mA 1 - 3 mA 3 - 10 mA 10 mA 25 mA Efectos en el cuerpo humano. No se percibe. PERCEPCIN: pequeo hormigueo. ELECTRIZACIN: movimiento reflejo muscular (calambre). TETANIZACIN MUSCULAR: contracciones musculares sucesivas y mantenidas. Incapacidad de soltarse del elemento conductor. PARADA RESPIRATORIA si la corriente atraviesa el cerebro. Fuerte efecto de la tetanizacin muscular. Asfixia (PARO RESPIRATORIO) a partir de 4 seg. por tetanizacin de los msculos respiratorios. Quemaduras. FIBRILACIN VENTRICULAR: contraccin y relajacin descontrolada de los ventrculos.
25 - 30 mA
60 - 75 mA
EFECTOS FISIOLGICOS INDIRECTOS: Son los trastornos que sobrevienen al choque elctrico y alteran el funcionamiento del corazn o de otros rganos vitales, producen quemaduras internas y externas, as como otros trastornos (renales, oculares, nerviosos, etc.) , pudiendo tener consecuencias mortales. EFECTOS SECUNDARIOS: Son los debidos a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque elctrico y/o al entorno y condiciones donde se realiza el trabajo: cadas de altura y al mismo nivel, golpes contra objetos, proyeccin de objetos, incendios, explosiones...
2. PREVENCIN Y PROTECCIN FRENTE AL RIESGO ELCTRICO
El ya citado Real Decreto 614/2001 es la norma que regula las medidas mnimas de seguridad para la proteccin de los trabajadores frente al riesgo elctrico en los lugares de trabajo. Establece que el empresario deber adoptar las medidas necesarias para que de la utilizacin o presencia de la energa elctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mnimo. La adopcin de estas medidas deber basarse en la evaluacin de los riesgos contemplada en la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales. Las disposiciones del Real Decreto se agrupan en tres mbitos: 1) INSTALACIONES: establece las caractersticas generales y la forma de utilizacin y mantenimiento de los equipos e instalaciones elctricas, para proteger fundamentalmente a los trabajadores usuarios de dichos equipos e instalaciones. Para la regulacin especfica se remite a la reglamentacin electrotcnica. 2) TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: establece de forma detallada los mtodos seguros para trabajar en instalaciones elctricas o en sus proximidades. Son medidas para proteger a los trabajadores que tienen que manipular la propia instalacin elctrica o su entorno, y no tanto los usuarios de la misma. 3) INFORMACIN Y FORMACIN: diferente en funcin del tipo de instalacin elctrica, de la relacin del trabajador con dicha instalacin y del tipo de trabajo a realizar en la misma.
En los siguientes apartados de esta gua se recogen los aspectos fundamentales de cada uno de estos mbitos.
3. INSTALACIONES ELCTRICAS
Instalacin elctrica: el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energa elctrica; se incluyen las bateras, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energa elctrica.
El tipo de instalacin elctrica de un lugar de trabajo y sus componentes debern adaptarse a las condiciones del lugar, de la actividad y de los equipos elctricos (receptores) a utilizar. Debern tenerse en cuenta las caractersticas conductoras del lugar del trabajo (presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia de atmsferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar el riesgo elctrico. Slo podrn utilizarse equipos elctricos compatibles con el tipo de instalacin elctrica existente y los factores antes mencionados. Las instalaciones elctricas se utilizarn y mantendrn en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de proteccin se controlar peridicamente. En cualquier caso, las instalaciones elctricas y su uso y mantenimiento debern cumplir lo establecido en la reglamentacin electrotcnica y en la normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y sealizacin.
PROTECCIN CONTRA CONTACTOS ELCTRICOS DIRECTOS
Contactos elctricos directos: aquellos en los que la persona entra en contacto con una parte activa de la instalacin, que en condiciones normales puede tener tensin (conductores, bobinados, etc.). Este contacto implica el paso de cantidades de corriente elevadas, lo que agrava los efectos del choque elctrico. La proteccin se consigue mediante alguno de los mtodos recogidos en la Instruccin Tcnica Complementaria 24 (ITC-BT-24) del Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de agosto (en adelante REBT): Proteccin por aislamiento de las partes activas Las partes activas debern estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado ms que destruyndolo. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no constituyen un aislamiento suficiente.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Proteccin por medio de barreras o envolventes Las partes activas deben estar situadas en el interior de envolventes o detrs de barreras que posean, como mnimo, un grado de proteccin IP XXB (ver tabla siguiente). Si se necesitan aberturas mayores se adoptarn precauciones apropiadas para impedir que las personas toquen las partes activas. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura, ser duraderas y tener una separacin suficiente de las partes activas. Cuando sea necesario suprimir las barreras o abrir las envolventes, no debe ser posible ms que con la ayuda de una llave o de una herramienta o bien despus de quitar la tensin de las partes activas protegidas.
EL GRADO DE PROTECCIN IP
Es un sistema de codificacin para indicar los grados de proteccin proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetracin de cuerpos slidos extraos y la penetracin de agua. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras, que pueden ser sustituidas por la letra "X" cuando no se precisa disponer de informacin especial de alguna de ellas. Opcionalmente, las cifras pueden ir seguidas de una o dos letras que proporcionan informacin adicional. El significado de los valores numricos y las letras son los siguientes:
PRIMERA CIFRA Proteccin contra penetracin de cuerpos slidos extraos Ninguna proteccin Cuerpos > 50 mm Cuerpos > 12,5 mm Cuerpos > 2,5 mm Cuerpos > 1 mm Puede penetrar polvo en cantidad no perjudicial No hay penetracin de polvo 0 1 SEGUNDA CIFRA LETRA ADICIONAL (opcional) LETRA SUPLEMENTARIA (opcional)
Proteccin contra penetracin de agua
Proteccin de personas contra el acceso a partes peligrosas
Ninguna proteccin Penetracin mano Penetracin dedo > 12 mm y 80 mm de longitud Penetracin herramienta Penetracin alambre Igual que 4
Ninguna proteccin Goteo vertical Goteo desviado 15 de la vertical Lluvia. Goteo desviado 60 de la vertical Proyecciones de agua en todas direcciones Chorros de agua en todas direcciones Fuertes chorros de agua en todas direcciones Inmersin temporal Inmersin prolongada (Material sumergible)
Penetracin mano Penetracin dedo > 12 mm y 80 mm de longitud Penetracin herramienta
Aparato de alta tensin Ensayo de verificacin de la proteccin contra penetracin de agua, realizado con las partes mviles del equipo en movimiento. Ensayo de verificacin de la proteccin contra penetracin de agua, realizado con las partes mviles del equipo en reposo. Material diseado para utilizarse en unas de terminadas condiciones atmosfricas que deben especificarse, y en el que se han previsto medidas o procedimientos complementarios de proteccin.
Penetracin alambre
Igual que 4
Proteccin por medio de obstculos La interposicin de obstculos est destinada a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, pero no los contactos voluntarios. No garantiza una proteccin completa y su aplicacin se limita a locales de servicio elctrico slo accesibles al personal autorizado. Los obstculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave pero deben estar fijados de manera que se impida su desmontaje involuntario.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Proteccin por puesta fuera de alcance por alejamiento Tampoco garantiza una proteccin completa y su aplicacin se limita a locales de servicio elctrico solo accesibles al personal autorizado. Est destinada solamente a impedir los contactos fortuitos con las partes activas. Las partes accesibles simultneamente, que se encuentran a tensiones diferentes no deben encontrarse dentro del volumen de accesibilidad. Este volumen est limitado conforme a la figura siguiente:
S: superficie ocupable por personas
Si se manipulan objetos conductores de gran longitud estas distancias deben aumentarse lo necesario. Proteccin complementaria mediante interruptores diferenciales La utilizacin de estos dispositivos, con un valor de corriente diferencial de funcionamiento 30 mA, no constituye una medida de proteccin completa y requiere el empleo de una de las medidas de proteccin anteriores. Es una medida de proteccin complementaria en caso de fallo de otra medida de proteccin contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
Contactos elctricos indirectos: aquellos en los que la persona entra en contacto con algn elemento que no forma parte del circuito elctrico y que, en condiciones normales no debera tener tensin, pero que la ha adquirido accidentalmente (envolvente, rganos de mando, etc.) En los contactos indirectos slo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. As, cuanto menor sea el contacto de las masas con tierra, mayor ser el paso de la corriente por la persona que sufre el contacto. La proteccin se consigue con la aplicacin de algunas de las medidas recogidas en la ya citada ITC-BT-24: Proteccin por corte automtico de la alimentacin El corte automtico de la alimentacin despus de la aparicin de un fallo est destinado a impedir que una tensin de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que genere un riesgo. La tensin lmite convencional es 50 V en corriente alterna, en condiciones normales. Debe existir una adecuada coordinacin entre el tipo de dispositivo de proteccin y el esquema de conexiones a tierra de la instalacin utilizado (ITC-BT-08). El esquema ms generalizado es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (diferenciales): la aparicin de un primer defecto de aislamiento provoca una tensin e intensidad de defecto de duracin limitada, ya que se produce el disparo del dispositivo automtico de corte. La sensibilidad del diferencial que se ha de instalar est en funcin del valor de la resistencia de tierra. Proteccin por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente Se asegura esta proteccin por: - Utilizacin de equipos o aparamenta con un aislamiento doble o reforzado (clase II: ) - Montaje, durante la instalacin elctrica, de aislamientos suplementarios que aslen equipos elctricos con slo un aislamiento principal o de aislamientos reforzados en partes activas que no puedan llevar doble aislamiento. Proteccin en los locales o emplazamientos no conductores Trata de impedir que las personas hagan contacto simultneo con dos masas o con una masa y cualquier conductor, si estos elementos pueden encontrarse a tensiones diferentes por un fallo del aislamiento principal de las partes activas.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO La proteccin se consigue mediante paredes y suelos aislantes en combinacin con alejamiento de masas, aislamiento de elementos conductores e interposicin de obstculos. Estas medidas deben ser duraderas y no deben poder inutilizarse. Igualmente deben garantizar la proteccin de los equipos mviles que puedan usarse. Deber evitarse que la humedad afecte al aislamiento de las paredes y los suelos. Proteccin mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra Se emplean conductores que conectan todas las masas y todos los elementos conductores que sean simultneamente accesibles. De esta manera se evita que las personas puedan estar sometidas a diferencias de potencial peligrosas. La conexin equipotencial local as realizada no debe estar conectada a tierra, ni directamente ni a travs de masas o de elementos conductores. Proteccin por separacin elctrica El circuito debe alimentarse a travs de una fuente de separacin, es decir, un transformador de aislamiento o una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente. Adems, la reglamentacin electrotcnica establece los requisitos que deben reunir las instalaciones en locales con fines especficos o caractersticas especiales (ITC-BT-25 a ITC-BT-51).
APARATOS ELCTRICOS DE BAJA TENSIN (RECEPTORES)
En el REBT se establecen los requisitos que han de reunir los receptores, clasificndolos de acuerdo con su grado de aislamiento, la tensin de alimentacin y el sistema de proteccin contra contactos elctricos:
Caractersticas principales de los aparatos Clase 0 Sin medios de proteccin por puesta a tierra (la proteccin se basa solamente en el aislamiento funcional). P re v istos medios de cone x in a tierra (mediante un conductor de proteccin). Aislamiento de proteccin suplementario (doble aislamiento) pero sin medios de proteccin por puesta a tierra. Previstos para ser alimentados con muy bajas tensiones de seguridad (MBTS). Precauciones de seguridad Se necesita un entorno aislado de tierra
Conectar a la toma de tierra de proteccin
No es necesaria ninguna otra proteccin
Conexin a muy baja tensin de seguridad
Las condiciones de seguridad pueden imponer restricciones al uso de alguna de estas clases.
INCENDIOS DE ORIGEN ELCTRICOS: PROTECCIN DE LA INSTALACIN CONTRA SOBREINTENSIDADES Y SOBRETENSIONES
Como ya hemos visto, el riesgo elctrico no slo se manifiesta a travs del contacto del trabajador con la corriente elctrica sino que puede tambin derivarse de los efectos de la electricidad sobre las instalaciones. Es el caso de los incendios y explosiones de origen elctrico. Una instalacin elctrica puede convertirse en foco de ignicin cuando se producen sobreintensidades o sobretensiones que dan lugar a un calentamiento anormal de la misma. Las medidas generales para prevenir el riesgo de incendio de origen elctrico seran: Diseo de las instalaciones adecuado a las exigencias de trabajo. Uso de las instalaciones adecuado a las especificaciones de diseo. Mantenimiento correcto para reparar cables, aislamientos y conexiones defectuosos. Alejamiento de materiales inflamables. Uso de los elementos de proteccin especificados en el RBET (ITC-BT-22 y 23). Proteccin contra sobreintensidades Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: Sobrecargas: aumentos de la corriente superiores a la nominal del circuito por un perodo largo de tiempo. Son debidas a los aparatos de utilizacin o a defectos de aislamiento de gran impedancia. Cortocircuitos: uniones accidentales o intencionadas de muy baja resistencia entre dos o ms puntos de diferente potencial de un mismo circuito. Descargas elctricas atmosfricas Todo circuito estar protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual el circuito estar dimensionado para las sobreintensidades previsibles o se garantizar su interrupcin en un tiempo conveniente con la utilizacin de interruptores automticos de corte omnipolar con curva trmica de corte o de fusibles calibrados. Proteccin contra sobretensiones Las sobretensiones son tensiones superiores a las nominales del circuito que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de:
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO La descarga directa del rayo. La influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, etc. Su incidencia depender de la coordinacin del aislamiento de los equipos, los dispositivos de proteccin contra sobretensiones empleados y la existencia de una adecuada red de tierras. El tipo de actividad, instalacin, situacin geogrfica, etc, va a determinar el grado de proteccin necesaria y el tipo de dispositivo a emplear: descargadores de gas, varistores de xido de zinc, diodos supresores, descargadores de arco, etc. En la ITC-BT-29 del REBT se recogen los requisitos especficos que deben cumplir las instalaciones elctricas de aquellos emplazamientos en los que exista riesgo de incendio o explosin. Los mtodos de trabajo en este tipo de instalaciones se regulan por el Anexo VI del RD 614/2001 (vase el captulo 4 de este manual)
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS DE PROTECCIN
El REBT y el Reglamento sobre Condiciones Tcnicas y Garantas de Seguridad en Centrales Elctricas, Subestaciones y Centros de Transformacin y sus instrucciones tcnicas (Real Decreto 3275/1982 y Orden de 6 de julio de 1984, MIERAT en adelante) establecen la obligacin de realizar revisiones peridicas en funcin del tipo de instalacin y componentes de la misma de que se trate. El RBET establece tambin que la empresa instaladora debe entregar al titular de cualquier instalacin elctrica (anexo al certificado de instalacin) unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Adems, los titulares de las instalaciones debern mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones, utilizndolas de acuerdo con sus caractersticas y abstenindose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, estas debern ser efectuadas por un instalador autorizado.
4. TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Procedimiento de trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo, con inclusin de los medios materiales (de trabajo o de proteccin) y humanos (calificacin o formacin del personal) necesarios para llevarlo a cabo. El Real Decreto 614/2001 establece los requisitos de cada tipo de trabajo partiendo de la evaluacin de los riesgos que dicho trabajo pueda suponer y teniendo en cuenta las caractersticas de las instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el que va a realizarse. En principio, todo trabajo en una instalacin elctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo elctrico deber efectuarse sin tensin, salvo en los siguientes casos: Las operaciones elementales (por ejemplo, conectar y desconectar) en instalaciones de baja tensin diseadas para su uso por el pblico en general. Estas operaciones debern realizarse por el procedimiento previsto por el fabricante y previa verificacin del buen estado del material. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que su identificacin sea clara y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza as lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medicin de una intensidad, la realizacin de ensayos de aislamiento elctrico, etc. Los trabajos en instalaciones, o en su proximidad, cuyas condiciones de explotacin o de continuidad del suministro as lo requieran. El siguiente cuadro muestra un esquema para seleccionar las tcnicas y procedimientos adecuados, con la referencia al articulado y los anexos del citado Real Decreto en los que se desarrollan:
Trabajos sin tensin: trabajos en instalaciones elctricas que se realizan despus de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalacin sin tensin. Las operaciones y maniobras para dejar sin tensin una instalacin antes de iniciar el trabajo sin tensin, y la reposicin de la tensin al finalizarlo, las realizarn trabajadores autorizados (cualificados en instalaciones de alta tensin). Supresin de la tensin Identificados la zona y los elementos de la instalacin donde se va a realizar el trabajo se seguir el siguiente proceso, conocido como las cinco reglas de oro: 1) Desconectar. 2) Prevenir cualquier posible realimentacin. 3) Verificar la ausencia de tensin. 4) Poner a tierra y en cortocircuito. 5) Proteger frente a elementos prximos en tensin, en su caso, y establecer una sealizacin de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Hasta que no se hayan completado estas cinco etapas no podr autorizarse el inicio del trabajo sin tensin y se considerar en tensin la parte de la instalacin afectada. Sin embargo, para establecer la sealizacin de seguridad indicada en la quinta etapa podr considerarse que la instalacin est sin tensin si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos prximos en tensin.
1. Desconectar. - La parte de la instalacin en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentacin. - El aislamiento estar constituido por una distancia en aire, o la interposicin de un aislante. - Los condensadores u otros elementos que mantengan tensin despus de la desconexin debern descargarse.
2. Prevenir cualquier posible realimentacin. - Los dispositivos utilizados para desconectar la instalacin deben asegurarse contra cualquier posible reconexin, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deber colocarse, una sealizacin para prohibir la maniobra. - En ausencia de bloqueo mecnico, se adoptarn medidas de proteccin equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deber impedirse la maniobra errnea de los mismos desde el telemando. - Cuando sea necesaria una fuente de energa auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, sta deber desactivarse. 3. Verificar la ausencia de tensin. - La ausencia de tensin deber verificarse en todos los elementos activos de la instalacin elctrica en la zona de trabajo. En el caso de alta tensin, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificacin de ausencia de tensin deber comprobarse antes y despus de dicha verificacin. - Para verificar la ausencia de tensin en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarn dispositivos que acten directamente en los conductores (pincha-cables o similares) de forma segura. 4. Poner a tierra y en cortocircuito. - Las partes de la instalacin donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: En las instalaciones de alta tensin. En las instalaciones de baja tensin que, por induccin, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensin. - Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuacin a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. - Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalacin, debern tomarse medidas de proteccin, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexin de estos conductores.
- Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, debern ser adecuados y tener la seccin suficiente para la corriente de cortocircuito. - Se tomarn precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. 5. Proteger frente a los elementos prximos en tensin y establecer una sealizacin de seguridad para delimitar la zona de trabajo. - Si hay elementos de una instalacin prximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensin, debern adoptarse medidas de proteccin adicionales, que se aplicarn antes de iniciar el trabajo.
Reposicin de la tensin Finalizado el trabajo, la reposicin de la tensin slo comenzar despus de que se hayan retirado todos los trabajadores que no sean indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. El proceso de reposicin de la tensin comprender: 1) La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la sealizacin que indica los lmites de la zona de trabajo. 2) La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 3) El desbloqueo y/o la retirada de la sealizacin de los dispositivos de corte. 4) El cierre de los circuitos para reponer la tensin. Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensin en condiciones de seguridad, se considerar en tensin la parte de la instalacin afectada. Existen adems disposiciones reglamentarias particulares de corte y reposicin para: Reposicin de fusibles en las instalaciones de alta tensin y en aquellas de baja tensin que puedan ponerse accidentalmente en tensin. Trabajos en lneas areas y conductores de alta tensin desnudos o aislados. Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulacin peligrosa de energa. Trabajos en transformadores y en mquinas en alta tensin. Estas disposiciones particulares se considerarn complementarias a las generales de corte y reposicin de la tensin, salvo en los casos en los que las modifiquen explcitamente.
Trabajo en tensin: trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensin, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensin las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones. Zona de peligro o zona de trabajos en tensin: espacio alrededor de los elementos en tensin en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco elctrico, o un contacto directo con el elemento en tensin, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera fsica que garantice la proteccin frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento en tensin al lmite exterior de esta zona ser la indicada en el RD 614/2001. 1. Los trabajos en tensin debern ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y ensayado sin tensin. Los trabajos en lugares donde la comunicacin sea difcil, por su orografa, confinamiento, etc, debern realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formacin en materia de primeros auxilios. 2. El mtodo de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados debern asegurar la proteccin del trabajador frente al riesgo elctrico, garantizando que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. Entre los equipos y materiales se encuentran: Accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para recubrir partes activas o masas. tiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). Prtigas aislantes. Dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). Equipos de proteccin individual frente a riesgos elctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). Existen tres mtodos seguros de trabajo en tensin: Mtodo de trabajo a potencial, empleado principalmente en instalaciones y lneas de transporte de alta tensin. Este mtodo requiere que el trabajador manipule directamente los conductores o elementos en tensin, para lo cual se
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO pondr al mismo potencial del elemento de la instalacin donde trabaja y deber estar asegurado su aislamiento respecto a tierra y a las otras fases de la instalacin mediante elementos aislantes adecuados. Mtodo de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones de alta tensin en la gama media de tensiones. El trabajador permanece al potencial de tierra, bien sea en el suelo, en los apoyos de una lnea area o en cualquier otra estructura o plataforma. El trabajo se realiza mediante herramientas acopladas al extremo de prtigas aislantes. Mtodo de trabajo en contacto con proteccin aislante en las manos, utilizado principalmente en baja tensin, aunque tambin se emplea en la gama baja de alta tensin. Para poder aplicarlo es necesario que las herramientas manuales utilizadas (alicates, destornilladores, llaves de tuercas, etc.) dispongan del recubrimiento aislante adecuado, conforme con las normas tcnicas que les sean de aplicacin 3. Los equipos y materiales se ajustarn a la normativa especfica que les sea de aplicacin y se elegirn, de entre los diseados para tal fin, teniendo en cuenta las caractersticas del trabajo y de los trabajadores y la tensin de servicio. Se utilizarn, mantendrn y revisarn siguiendo las instrucciones de su fabricante. 4. Los trabajadores debern disponer de un apoyo slido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminacin que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarn objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metlicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensin. 5. La zona de trabajo deber sealizarse y/o delimitarse adecuadamente. 6. Las medidas preventivas para la realizacin de trabajos al aire libre debern tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables. Los trabajos se prohibirn o suspendern en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condicin ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulacin de las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a lneas areas elctricas debern interrumpirse en caso de tormenta. Trabajos en alta tensin 1. El trabajo se efectuar bajo la direccin y vigilancia de un jefe de trabajo, que ser el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo. 2. Los trabajadores cualificados debern ser autorizados por escrito por el empresario para el tipo de trabajo a realizar, tras comprobar su capacidad para hacerlo correctamente de acuerdo al procedimiento establecido, el cual deber definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones y:
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Las medidas de seguridad que deben adoptarse. Los medios de proteccin a utilizar y sus instrucciones de uso y verificacin de su buen estado. Las circunstancias que pudieran exigir la interrupcin del trabajo. 3. La autorizacin tendr que renovarse, tras una nueva comprobacin de la capacidad del trabajador, cuando el procedimiento cambie significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar ese tipo de trabajo durante ms de un ao. La autorizacin deber retirarse cuando el trabajador incumpla las normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado del trabajador no se adecua a las exigencias del trabajo a desarrollar. Existen tambin disposiciones reglamentarias particulares de trabajo en tensin establecidas para los trabajos de reposicin de fusibles. Estas disposiciones particulares se considerarn complementarias a las de trabajo en tensin generales, salvo en los casos en los que las modifiquen explcitamente.
Maniobra: intervencin concebida para cambiar el estado elctrico de una instalacin elctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno. Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones tcnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalacin elctrica, incluyndose las dirigidas a comprobar su estado elctrico, mecnico o trmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc. 1. Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones slo podrn ser realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensin, debern ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados. 2. Las normas generales para este tipo de trabajo sern las mismas que para los trabajos en tensin, con las consideraciones particulares indicadas a continuacin. Maniobras locales con interruptores o seccionadores: El mtodo de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efecten maniobras errneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Para la proteccin frente al riesgo de arco elctrico, explosin o proyeccin de materiales, no ser obligatoria la utilizacin de equipos de proteccin cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra est totalmente protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o interposicin de obstculos. Mediciones, ensayos y verificaciones: En los casos en que sea necesario retirar algn dispositivo de puesta a tierra colocado en las operaciones realizadas para dejar sin tensin la instalacin, se tomarn las precauciones necesarias para evitar la realimentacin intempestiva de la misma. Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensin exterior se tomarn precauciones para asegurar que: - La instalacin no puede ser realimentada por otra fuente de tensin distinta de la prevista. - Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicacin simultnea de la tensin de ensayo y la tensin de servicio. - Se adecuarn las medidas de prevencin tomadas frente al riesgo elctrico, cortocircuito o arco elctrico al nivel de tensin utilizado.
TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE INSTALACIONES EN TENSIN
Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta ltima. Donde no se interponga una barrera fsica que garantice la proteccin frente al riesgo elctrico, la distancia desde el elemento en tensin al lmite exterior de esta zona ser la indicada en el RD 614/2001. En todo trabajo en proximidad de elementos en tensin, el trabajador deber permanecer fuera de la zona de peligro y lo ms alejado de ella que el trabajo permita. Preparacin del trabajo 1. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensin, un trabajador autorizado (trabajos en baja tensin) o un trabajador cualificado (trabajos en alta tensin), determinar la viabilidad del trabajo.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO 2. De ser el trabajo viable, debern adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al mnimo posible: El nmero de elementos en tensin. Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensin, mediante la colocacin de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes. 3. Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensin cuyas zonas de peligro son accesibles, se deber: Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. Informar a los trabajadores implicados de los riesgos de la situacin de los elementos en tensin, los lmites de la zona de trabajo y dems medidas de seguridad para no invadir la zona de peligro, comunicndoles, adems, la necesidad de que ellos informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 4. Las empresas cuyas actividades habituales conlleven la realizacin de trabajos en proximidad de elementos en tensin, particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, debern asegurarse de que los trabajadores poseen conocimientos que les permiten identificar las instalaciones elctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia. Realizacin del trabajo 1. Cuando las medidas de seguridad adoptadas no sean suficientes, los trabajos sern realizados, una vez tomadas las medidas de delimitacin e informacin, por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de stos. 2. Los trabajadores autorizados debern vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo. La vigilancia no ser exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensin. Acceso a recintos de servicio y envolventes de material elctrico. El acceso a recintos destinados al servicio elctrico y la apertura de celdas, armarios y dems envolventes de material elctrico estar restringida a trabajadores autorizados y con el conocimiento y permiso del titular de la instalacin, si es distinto al empresario Las puertas debern sealizarse indicando la prohibicin de entrada al personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas debern permanecer cerradas.
TRABAJOS EN EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIN. ELECTRICIDAD ESTTICA
La instalacin elctrica y los equipos debern ser conformes con las prescripciones particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosin indicadas en la reglamentacin electrotcnica (REBT: ITC-BT-29). Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosin 1. Se realizarn siguiendo un procedimiento que reduzca al mnimo estos riesgos. Se limitar y controlar la presencia de sustancias inflamables en la zona de trabajo y se evitar la aparicin de focos de ignicin, en particular, en caso de que exista o pueda formarse una atmsfera explosiva. En tal caso queda prohibida la realizacin de trabajos u operaciones (cambio de lmparas, fusibles, etc.) en tensin, salvo si se efectan en instalaciones y con equipos concebidos para operar en esas condiciones. 2. Antes de realizar el trabajo se verificar la disponibilidad, adecuacin al tipo de fuego previsible y buen estado de los medios y equipos de extincin. Si se produce un incendio, se desconectarn las partes de la instalacin que puedan verse afectadas, salvo que sea necesario dejarlas en tensin para actuar contra el incendio, o que la desconexin conlleve peligros ms graves que los que pueden derivarse del incendio. 3. Los trabajos los llevarn a cabo trabajadores autorizados; cuando deban realizarse en una atmsfera explosiva, los realizarn trabajadores cualificados y debern seguir un procedimiento previamente estudiado. Electricidad esttica 1. En todo lugar o proceso donde pueda producirse una acumulacin de cargas electrostticas debern tomarse medidas preventivas para evitar las descargas peligrosas y la produccin de chispas en zonas con riesgo de incendio o explosin. Deber prestarse especial atencin a: Procesos donde se produzca una friccin continuada de materiales aislantes o aislados. Procesos donde se produzca una vaporizacin o pulverizacin y el almacenamiento, transporte o trasvase de lquidos o materiales en forma de polvo, en particular, cuando se trate de sustancias inflamables. 2. Para evitar la acumulacin de cargas electrostticas deber tomarse alguna de las siguientes medidas: Eliminacin o reduccin de los procesos de friccin.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Evitar los procesos que produzcan pulverizacin, aspersin o cada libre. Utilizacin de materiales antiestticos (poleas, moquetas, calzado, etc.) o aumento de su conductividad (por incremento de la humedad relativa, uso de aditivos o cualquier otro medio). Conexin a tierra y/o entre s de los materiales susceptibles de adquirir carga, en especial, de los conductores o elementos metlicos aislados. Utilizacin de dispositivos especficos para la eliminacin de cargas electrostticas.
EQUIPOS Y MATERIALES DE PROTECCIN
Equipos y materiales de trabajo Todos los equipos utilizados en los distintos procedimientos de trabajo en tensin deben ser elegidos entre los diseados especficamente para este fin, de acuerdo con la normativa legal y/o tcnica que les resulte de aplicacin. Estos equipos deben ser revisados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, los equipos deben ser mantenidos perfectamente limpios y libres de humedad antes y durante su utilizacin. En el caso de los trabajos en alta tensin, se recomienda que cada equipo de trabajo y de proteccin individual tenga una ficha tcnica donde se indique lo siguiente: Su campo de aplicacin (mtodo de trabajo en tensin) Sus lmites de utilizacin (tensiones mximas, etc.) Los requisitos de mantenimiento y conservacin Los ensayos o controles requeridos y su periodicidad Los materiales aislantes y las herramientas aisladas deben ser guardados en lugares secos y su transporte al lugar de trabajo debe hacerse en estuches o fundas que garanticen su proteccin. En el lugar de trabajo deben ser colocados sobre soportes o lonas impermeables a salvo del polvo y la humedad. Antes de su utilizacin se deben limpiar cuidadosamente, para eliminar de la superficie cualquier rastro de polvo o humedad. En todo caso, estos equipos deben cumplir las disposiciones del RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo.
Tipo de Proteccin
Elemento de proteccin
Herramientas aisladas o aislantes
Objetivo de proteccin.
Impedir el contacto con elementos en tensin de la instalacin sobre la que se trabaja. Impedir el contacto con una instalacin o aparato en servicio. Aumentar el nivel de resistencia respecto a tierra. Aumentar el nivel de aislamiento respecto a tierra. Comprobacin de la ausencia de tensin, maniobra de seccionador, colocacin y retirada de los equipos de puesta a tierra, limpieza de equipos, extraccin y colocacin de fusibles, salvamento en accidentes, etc. Trabajos en situaciones de riesgo de cada en altura. Trabajos en situaciones de riesgo de cada en altura. Trabajos en situaciones de riesgo de cada en altura. Impedir el acceso a elementos no protegidos. Impedir que la instalacin sea puesta en funcionamiento. Informar del estado de la instalacin, del riesgo y de las medidas de proteccin.
Mantas aislantes Alfombras aislantes Banquetas aislantes Prtigas aislantes
Elementos y protecciones para trabajos en altura
Escaleras Arns y elementos auxiliares Lneas de vida Candados y cierres
Elementos de bloqueo, candados.
Elementos de bloqueo. Sealizacin
Equipos de proteccin individual Los equipos de proteccin individual (EPI) deben cumplir dos clases de normas legales: - Normativa sobre utilizacin: Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacin por los trabajadores de equipos de proteccin individual. Establece las disposiciones mnimas relativas al empleo de equipos de proteccin individual, las condiciones generales que deben reunir y los criterios para su eleccin, utilizacin y mantenimiento. Tambin se especifican las obligaciones del empresario en materia de informacin y formacin de los trabajadores, as como el derecho de los trabajadores a participar en la eleccin de dichos equipos. - Normativa sobre comercializacin, Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercializacin y libre circulacin intracomunitaria de los equipos de proteccin individual. Establece las condiciones de comercializacin as como las exigencias de sanidad y seguridad que deben cumplir estos equipos. Con respecto a los EPI contra riesgos elctricos establece las siguientes exigencias:
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Deben poseer un aislamiento adecuado a las tensiones a las que los usuarios tengan que exponerse en las condiciones ms desfavorables. Los materiales y dems componentes se elegirn de tal manera que la corriente de fuga, medida a travs de la cubierta protectora con tensiones similares a las que se puedan dar in situ, sea lo ms baja posible y siempre inferior a un valor convencional mximo admisible. Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones con tensin elctrica o que puedan llegar a estar bajo tensin, llevarn una marca (al igual que en su cobertura protectora) que indique, especialmente, el tipo de proteccin y/o la tensin de utilizacin correspondiente, adems de otros requisitos especificados en esta disposicin, as como espacios previstos para las puestas en servicio o las pruebas y controles peridicos. Los EPI destinados a proteger contra los riesgos elctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas deben llevar, adems del preceptivo marcado CE, el nmero del organismo notificado que realiza el control del producto final. El fabricante est obligado a entregar un folleto informativo, en el idioma del pas de utilizacin, con los EPI comercializados en el cual se debe indicar: - el nombre y la direccin del fabricante - Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisin y desinfeccin. - Rendimientos alcanzados en los exmenes tcnicos dirigidos a la verificacin de los grados o clases de proteccin. - Accesorios que se pueden utilizar y caractersticas de las piezas de repuesto adecuadas. - Clases de proteccin adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y lmites de uso . - Fecha o plazo de caducidad del equipo o de algunos de sus componentes. - Tipo de embalaje adecuado para transportar los equipos. - Explicacin de las marcas si las hubiere.
Zona de proteccin
Lesiones en la cabeza contra: - choques e impactos. - contactos elctricos. - salpicaduras de metal fundido. Lesiones en la cara o los ojos por impacto o salpicadura de slidos o lquidos y por arco elctrico. Lesiones en la cara o los ojos por impacto o salpicadura de slidos o lquidos y por arco elctrico.
Ojos/Cara
Casco con pantalla
Proteccin facial - Mscara - Gafas
En cualquier obra o trabajo elctrico que: se realice en altura. pueda haber riesgo de cada de objetos. puedan existir contactos involuntarios con instalaciones elctricas. Casco: segn apartado anterior. La pantalla se desplegar en cualquier maniobra de A.T. y en las intervenciones con tensin en B.T. Se utilizar en trabajos, verificaciones y/o comprobaciones en los que se puedan producir: - Salpicaduras de metal fundido. - Arco elctrico. No se utilizar: - Como sustituto del casco contra arco elctrico. - Cuando exista riesgo de contacto elctrico directo (lneas de B.T. desnudas, etc.). En todos los trabajos que se realicen en tensin, en instalaciones de B.T. - Clase 00: hasta 500V - Clase 0: hasta 100V Antes de la utilizacin comprobar la integridad y estanqueidad. Ante contactos grasos o con riesgos mecnicos utilizar encima guantes de proteccin mecnica. Proteccin de los guantes aislantes, ante contactos grasos o con riesgos mecnicos (utilizar encima de los guantes aislantes). Se ajustarn perfectamente a los guantes aislantes. En todos los trabajos que se realicen en tensin, en instalaciones de A.T. - Clase 3: hasta 26.500 V - Clase 4: hasta 36.000 V En trabajos donde se produzcan radiaciones de origen trmico y convectivo, as como el calor producido por contacto de al menos 350 C. Maniobras con riesgo de formacin de arcos elctricos: maniobras en seccionadores o interruptores con contactos al aire, colocacin de equipos de puesta a tierra, etc . En general cualquier actividad que conlleve riesgo elctrico. Maniobras con riesgo de formacin de arcos elctricos: maniobras en seccionadores o interruptores con contactos al aire, colocacin de equipos de puesta a tierra, etc. En general cualquier actividad que conlleve riesgo elctrico. Maniobras con riesgo de formacin de arcos elctricos: maniobras en seccionadores o interruptores con contactos al aire, colocacin de equipos de puesta a tierra, etc. En general cualquier actividad que conlleve riesgo elctrico. Trabajos elctricos o en instalaciones elctricas de baja y alta tensin. Debe ofrecer una resistencia entre 100 k y 1000 M al paso de la corriente elctrica.
Guantes de material aislante en B.T.
Riesgos asociados a los contactos con corriente en B.T.
Guantes de proteccin mecnica (para guantes aislantes en B.T.) Guantes de material aislante en A.T. Guantes ignfugos de proteccin trmica Cuerpo Traje de proteccin
Riesgos mecnicos en trabajos elctricos: - Golpes. - Perforaciones. - Rasgaduras. Riesgos asociados a los contactos con corriente en A.T.
Riesgos asociados a contactos trmicos. Resistentes a la llama y arco elctrico.
Camisa de proteccin
Resistentes a la llama y al arco elctrico.
Chaquetn de proteccin
Bota de seguridad con aislamiento elctrico
Contacto elctrico.
5. FORMACIN E INFORMACIN DE LOS TRABAJADORES
Segn los artculos 18 y 19 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, el empresario deber garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una formacin e informacin adecuadas sobre el riesgo elctrico, as como sobre las medidas de prevencin y proteccin que hayan de adoptarse. En el caso del riesgo elctrico, esta formacin e informacin no slo afecta a los trabajadores que realizan operaciones en las instalaciones elctricas, sino a todos aquellos trabajadores que, por su cercana a instalaciones en tensin o por trabajar en lugares con riesgo de incendio o explosin, puedan estar expuestos a los riesgos que genera la electricidad. Para establecer la formacin adecuada a cada destinatario, es preciso realizar un estudio de necesidades. Como ejemplo, se podra hacer una distincin entre tres figuras distintas de trabajadores:
Trabajadores usuarios de equipos y/o instalaciones elctricas
Trabajadores de actividad no elctrica, desarrollada en proximidad de instalaciones con partes accesibles en tensin
Trabajadores cuyos cometidos sean instalar, reparar o mantener instalaciones elctricas
Formacin e informacin de nivel bsico, en funcin de la experiencia y formacin previa Incidir en los riesgos ms frecuentes en funcin de la actividad
Formacin e informacin general, adaptada a la actividad concreta Formacin en medidas de prevencin a adoptar para no invadir zonas de peligro
Formacin amplia y especfica para cada tipo de trabajo a realizar Formacin/cualificacin de trabajadores segn las exigencias de los trabajos (RD 614/2001): autorizado, cualificado y jefe de trabajo Autorizacin por escrito para trabajos en tensin en alta tensin. (Renovacin previa comprobacin de la capacidad del trabajador o cuando cambie el procedimiento de trabajo establecido o cuando el trabajador haya dejado de realizar ese trabajo por un perodo superior a un ao)
Completar con indicaciones precisas sobre prcticas concretas a evitar o aplicar
Formacin e informacin sobre las protecciones colectivas y los EPI a utilizar.
GUA BSICA PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO ELCTRICO Como hemos visto en el captulo 4, en los distintos Anexos del R.D. 614/2001 se indica cul debe ser la formacin/capacitacin mnima que deben poseer los trabajadores en funcin del trabajo que desarrollen, segn se resume en el cuadro de la pgina siguiente. Dicha formacin/capacitacin se clasifica en: Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo elctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, segn los procedimientos establecidos en el Real Decreto. Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones elctricas, debido a su formacin acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o ms aos. Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.
Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones Mediciones, ensayos y verificacione s
Trabajos en emplazamientos
Supresin y reposicin de la tensin BAJA TENSIN
Ejecucin de trabajos sin tensin
Maniobras locales
Con riesgo de incendio
Con riesgo de explosin
C C + AE
T A C (procedimiento
previamente estudiado)
ALTA TENSIN
vigilado por un Jefe de trabajo
CoC auxiliado por A
AoT vigilado por A
T = CUALQUIER TRABAJADOR CON FORMACIN BSICA A = TRABAJADOR AUTORIZADO C = TRABAJADOR CUALIFICADO C + AE = T. CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO
1.-Los trabajos con riesgos elctricos en AT no podrn ser realizados por trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (RD 216/1999). 2.-La realizacin de las distintas actividades contempladas se harn segn lo establecido en las disposiciones del Real Decreto 614/2001.
6. ACTUACIN EN CASO DE ACCIDENTE ELCTRICO
En caso de que se produzca un accidente elctrico se actuar siguiendo las pautas generales de actuacin frente a cualquier accidente: PROTEGER: poner los medios necesarios para que tanto el accidentado como el socorrista estn fuera de todo peligro. AVISAR: alertar a los servicios sanitarios de la existencia y detalles del accidente SOCORRER: proporcionar los primeros auxilios hasta que el accidentado reciba asistencia mdica. El siguiente esquema resume los pasos concretos a dar en caso de accidente elctrico:
Si el accidente se produce por contacto con corriente elctrica de ALTA TENSION, el accidentado no debe ser tocado hasta que se haya garantizado el corte del suministro elctrico. En este caso, las maniobras de salvamento deben realizarse por personal especializado, por lo cual la principal actuacin debe ser dar aviso al citado personal y esperar su llegada. El artculo 20 de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales establece que: El empresario, teniendo en cuenta el tamao y la actividad de la empresa, as como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deber analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacin de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en prctica estas medidas y comprobando peridicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deber poseer la formacin necesaria, ser suficiente en nmero y disponer del material adecuado, en funcin de las circunstancias antes sealadas. Para la aplicacin de las medidas adoptadas, el empresario deber organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia mdica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
7. FUENTES DE INFORMACIN
Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo elctrico. Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin y sus instrucciones tcnicas complementarias ITC-BT. Real Decreto 223/2008. Aprueba el Reglamento sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en lneas elctricas de alta tensin y sus instrucciones tcnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 3275/1982. Aprueba el Reglamento sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en centrales elctricas, subestaciones y centros de transformacin. Orden de 6 de julio de 1984. Aprueba las Instrucciones Tcnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones tcnicas y garantas de seguridad en centrales elctricas, subestaciones y centros de transformacin. Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacin por los trabajadores de equipos de proteccin individual. Real Decreto 1407/1992 sobre comercializacin de equipos de proteccin individual.
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. BIBLIOGRAFA Gua tcnica para la evaluacin y prevencin del riesgo elctrico. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). La prevencin de riesgos en los lugares de trabajo. Gua para una intervencin sindical. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). Notas Tcnicas de Prevencin del INSHT:
- NTP 71: Sistemas de proteccin contra contactos elctricos indirectos - NTP 72: Trabajos con elementos de altura en presencia de lneas elctricas areas. - NTP 87: Equipo elctrico en mquinas herramientas. Medidas de seguridad. - NTP 142: Grupos electrgenos. Proteccin contra contactos elctricos indirectos. - NTP 225: Electricidad esttica en el trasvase de lquidos inflamables. - NTP 374 y 375: Electricidad esttica en la carga y descarga de camiones cisterna. - NTP 437: Aspectos particulares de los efectos de la corriente elctrica. - NTP 400: Corriente elctrica: efectos al atravesar el organismo humano. - NTP 567: Proteccin frente a cargas electrostticas. - NTP 588: Grado de proteccin de las envolventes de los materiales elctricos. - NTP 763: Distancias a lneas elctricas de baja tensin. - NTP 827: y 828 Electricidad esttica en polvos combustibles. - NTP 887: Calzado y ropa de proteccin antiestticos
Normas UNE-EN aplicables. PGINAS WEB
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: www.insht.es CCOO Castilla y Len: www.castillayleon.ccoo.es CCOO Federacin de Industria de Castilla y Len: www.industria.ccoo.es/castillayleon Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS): www.istas.ccoo.es Portal Trabajo y Prevencin de Riesgos Laborales. Junta de Castilla y Len: www.trabajoyprevencion.jcyl.es Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: www.mityc.es Legislacin sobre seguridad industrial (MITYC).: www.ffii.es/puntoinfomcyt/formulario-lseg01.asp
Plaza de Santa Ana, 7 - 05001 Telfono 920 222 564
Fernndez Ladreda, 31 - 40002 Telfono 921 420 151
San Pablo, 8 - 09002 Telfono 947 257 800
Vicente Tutor, 6 - 42001 Telfono 975 233 644
Roa de la Vega, 21 - 24001 Telfono 987 234 422 PONFERRADA C/ Doctor Fleming, s/n - 24400 Telfono 987 425 251
Plaza Madrid, 4, 7 planta - 47001 Telfono 983 391 516
Pz. Abilio Caldern, 4, 2 - 34001 Telfono 979 741 417
Plaza de Alemania, 2, 5 Planta - 49014 Telfono 980 522 778
C/ Arco de la Lapa, 2, 3 planta - 37001 Telfono 923 271 260
Documents Similar To Pub53321 Guia Basica Para La Prevencion Del Riesgo Electrico
Gargolax Cex
Oscar Isai Andaraca Enriquez
Xtem Alb
Socrates Seanmanduras Villalva
Azael Velasco
GersonRafaelTrujilloQuispe
Walker Adan Rios Rojas
Juan C. Mendoza
Evert Mosqueira Ndg
laplacexxx
jefolortegui
jlgll03
No Todos Los Transformadores Tienen Neutro
cphcricri
Adecuacion OCA SAE
Sergio Raposo Perez
5diseño de Sistemas de Tierra
Apunte 1 - Cap 1 (Puesta a Tierra de Los )
Noelia Ines Barra Fernandez
2 ARMADO Y MONTAJE DE TABLEROS.doc
Alexis Pozo Contreras
Ficha1a
sirwolf0
Puesta_tierra
Jorge Luis Luciano
61175404-Taller-7
miguelrapconciencia
smeg mama
Montt Reyes
More From antuanDC1
evaluacion_autentica
Mora Mony
plananual2012fisica-130826231802-phpapp01
marco de la buena enseñanza
Caro Andrea Retamal
65728903 Pauta Lana y Madera
14271269 Guia Servicios y Objetos
Pauta Obs Clases (Final)
Módulo Planificación de los aprendizajes
determinacindeunobjetotecnolgico-110414170440-phpapp01
55509151 Planificacion Anual Educacion Tecnologica 2011
11 Elementos Del Movimiento
Plan de Atencion Divers i Dad
5625526-Formato-Producto-1
99962085-Plan-d-clase-TALLER-4Âº3Âº-2011-MESA-D-DIBUJO
Revista Edificacion en Madera
crisstian6
1-propuestapedaggica-110222131533-phpapp01
Plan de clase-TALLER-4º3º-CARPINTERIA Nº(imprimir)
capitulo0_conceptosbasicos
Ciencias Adulto Media
Metalcon Manual de Construccion
softripper
formantenimiento
pdf_casas_de_madera.pdf
Samuel Gudiño Ayala
Archivo_4_Libro Casas de Madera Sistemas Constructivos
Popular in Electrical Energy
Seccionadores e interruptores
Jor Aldave
CAHSA 44-2004
katerin lagos
Resolucion General Numero Once-final
Arnorld KV
Bloqueo y Sellado Vision General
Giacomo Zárate Acevedo
Normas de Seguridad Electrica Para El Laboratorio
r64129
Silverio De Jesús
Orden FOM 1079 06 Instruccion Urbanistica Fotovoltaicas
Lydia Bullock
Proyecto de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica 2
MoisesChongPacheco
Problemas 2 Parcial
Cargos Máximos de Generación Para Soluciones Fotovoltaicas Individuales
anon_255803570
Noticias-17-de-junio-RWI- DESCO
Materiales Para La Instalacion Electrica y Automatizacion
MichaelFChavez
IRAM 2281-7.pdf
Gestion Generacion Transmision y Distribucion de Energia Electrica
03 Espec. Tec Electricas Hospedaje Docentes
Marvin Porras
Informe ELECTRICO
Cristian Andres Carvajal Soto
98828555 Instalaciones Electricas 123123123
Procedimiento Aislacion y Bloqueo.rev b
Decreto Ejectuvo No. 1.Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo
SELECCIONDETARIFASELECTRICASENMEDIATENSION
Williams Ancco Mendoza
Prueba Energia
Herminia Rios Pineda
Implementación de Energía Alternativa
Constancia de Recepcion y Conocimiento Del Trabajdor de Riesgos en La Empresa
Miguel Angel Gutierrez Rincon

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto