Source: http://docplayer.it/16281164-Abb-i-bus-knx-interfaccia-contatore-zs-s-1-1-manuale-del-prodotto.html
Timestamp: 2018-11-16 22:47:39+00:00

Document:
ABB i-bus KNX Interfaccia contatore ZS/S 1.1 Manuale del prodotto - PDF
Download "ABB i-bus KNX Interfaccia contatore ZS/S 1.1 Manuale del prodotto"
Federigo Basilio Scotti
1 Interfaccia contatore ZS/S 1.1 Manuale del prodotto
3 Indice Indice Pagina 1 Generale Uso del manuale del prodotto Struttura del manuale del prodotto Note Panoramica del prodotto e delle funzioni Tecnologia dell'apparecchio Dati tecnici Schemi di collegamento Disegno quotato Montaggio e installazione Messa in servizio Programma applicativo Conversione Procedura Parametri Finestra parametri Generale Finestra parametri Valore contatore Finestra parametri Valori di potenza Finestra parametri Valori di strumenti Oggetti di comunicazione Panoramica Oggetti di comunicazione Oggetti di comunicazione Generale Oggetti di comunicazione Valore contatore Oggetti di comunicazione Valori di potenza Oggetti di comunicazione Richiedere valori strumenti Oggetti di comunicazione Rapporti di conversione Oggetti di comunicazione Contatore intermedio ZS/S 1.1 2CDC D0904 i
4 Indice 4 Progettazione e applicazione Strumento di selezione Contatore di energia Serie A Codice tipo Contatore a corrente alternata A41, monofase (1 + N) Contatore con convertitore di misura A42, monofase (1 + N) Contatore a corrente alternata A43, trifase (3 + N) Contatore con convertitore di misura A44, trifase (3 + N) Contatore di energia Serie B Codice tipo Contatore a corrente alternata B21, monofase (1 + N) Contatore a corrente alternata B23, trifase (3 + N) Contatore con convertitore di misura B24, trifase (3 + N) Panoramica sui contatori di energia DELTAplus Codice tipo DELTAplus Contatore con convertitore di misura DELTAplus Contatori a misura diretta DELTAplus Contatori a misura diretta DELTAsingle ODIN ODINsingle Comportamento dopo ripristino della tensione bus, download e reset ETS Display a LED A Appendice A.1 Tabella di codifica del byte di stato A.2 Codici di errore DELTAplus A.3 Codici di errore DELTAsingle A.4 Misura di energia A.4.1 Fondamenti metrologici A.4.2 Misure con convertitore di corrente e/o di tensione A.4.3 Calcolo dell'energia A.5 Dati dell'ordine ii 2CDC D0904 ZS/S 1.1
5 Generale 1 Generale Rilevamento consumo energico Il rilevamento e la registrazione delle grandezze e dei valori relativi all'energia nonché la loro valutazione e successiva elaborazione stanno diventando sempre più importanti. Ciò è dovuto non solo ai crescenti costi energetici, ma anche alle opzioni spesso richieste di valutazione e interrogazione di una stazione di telelettura. In combinazione con le possibilità di ABB i-bus l'operatore o l'utente può quindi implementare nell'ambito dell'interno del Building Systems Engineering, soluzioni convenienti ed economiche per una moderna gestione dell'energia. I requisiti per il rilevamento e la valutazione e/o la fatturazione sono aumentati negli ultimi anni, in particolare per gli edifici industriali e commerciali nonché gli impianti industriali e le unità residenziali. Per queste applicazioni specialmente, ABB offre una vasta gamma di contatori e interfacce. Cos'è l'automatic Meter Reading (AMR)? Per Automatic Meter Reading (AMR) s'intende la lettura a distanza dei dati di contatori. L'AMR consente al fornitore di energia elettrica, ma anche di acqua, gas e teleriscaldamento, un miglioramento nell'esecuzione dei contratti e nel settore dei servizi. Vengono eliminati i costi della lettura manuale dei contatori e i dati relativi al consumo diventano trasparenti. Cos'è la Gestione dell'energia? Per gestione dell'energia, s'intende l'insieme delle pianificazioni relative al fabbisogno, alla selezione, all'installazione e al funzionamento di unità di produzione di energia. L'obiettivo è una copertura il più possibile onnicomprensiva del fabbisogno energetico degli utenti e la minimizzazione del consumo di energia per un determinato livello di comfort e/o di produzione (industriale e commerciale). La gestione dell'energia può essere applicata in ogni edificio in cui viene consumata l'energia: edifici industriali, edifici per uffici, centri sportivi, case di abitazione, appartamenti, ecc. Motivi della Gestione dell'energia: assicurare un'alimentazione di energia e di corrente senza interruzioni qualità della tensione e della corrente economia, ad es. corrente e riscaldamento a buon mercato, risparmio energetico aspetti ambientali ad es. risparmio energetico, recupero di energia indipendenza da combustibili primari fossili Cos'è Gestione del carico? L'obiettivo primario della gestione del carico è un uso economicamente efficiente delle risorse e delle informazioni fornite dalle società di distribuzione di energia elettrica ai settori dell'industria, del commercio e delle famiglie per motivi legati ai costi ambientali e/o alla sicurezza. La gestione del carico comprende anche le misure per prevenire sovraccarichi dei circuiti. I risparmi sui costi può derivare dal fatto di evitare picchi di carico o dalla riduzione dei consumi nelle fasce orarie con prezzi dell'elettricità elevati. ZS/S 1.1 2CDC D0904 3
6 Generale 1.1 Uso del manuale del prodotto Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sull'interfaccia contatore, il suo montaggio e la sua messa in funzione. Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli: Capitolo 1 Generale Capitolo 2 Tecnologia dell'apparecchio Capitolo 3 Messa in servizio Capitolo 4 Progettazione e applicazione Capitolo A Appendice Struttura del manuale del prodotto Il capitolo 3 descrive i parametri dell'interfaccia contatore in collegamento con il corrispondente contatore del tipo Serie A, Serie B, DELTAplus, DELTAsingle, ODIN e ODINsingle. Dopo le descrizioni dei parametri, si trovano le descrizioni degli oggetti di comunicazione disponibili Note Nel presente manuale le avvertenze e le indicazioni di sicurezza sono rappresentate nel modo seguente. Nota Spiegazioni e suggerimenti per il comando. Esempi Esempi per l'uso, il montaggio e la programmazione Importante Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali. Attenzione Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali. Pericolo Questa indicazione di sicurezza si applica non appena si presenta un pericolo di lesione o di morte in seguito a un intervento inadeguato. Pericolo Questa norma di sicurezza si applica non appena si presenta un serio pericolo di morte in seguito a un intervento inadeguato. 4 2CDC D0904 ZS/S 1.1
7 Generale 1.2 Panoramica del prodotto e delle funzioni L'Interfaccia contatore ZS/S 1.1 di ABB STOTZ-KONTAKT converte i telegrammi dei contatori di energia ABB in telegrammi KNX per barra DIN. L'apparecchio è dotato di un'interfaccia per infrarossi con la quale è possibile leggere a scelta contatori di energia del tipo Serie A, Serie B, DELTA e ODIN. I valori letti possono essere ulteriormente elaborati a piacere, ad esempio per le visualizzazioni, i sistemi di gestione dell'energia o ai fini della fatturazione. A seconda del tipo di contatore, vengono elaborati valori e grandezze diversi mediante l'interfaccia contatore. Con il programma di applicazione Raccolta dati contatore di acquisizione dati, sono disponibili le seguenti funzioni: 2CDC F0007 2CMC F0001 Funzioni ZS/S 1.1 con contatori Serie A, Serie B e DELTAplus* Energia attiva e reattiva consumate (totale, tariffe 1/2/3/4) Energia attiva e reattiva prodotte (totale, tariffe 1/2/3/4) Tensioni e correnti istantanee Potenze istantanee e fattori di potenza (potenza attiva, reattiva e apparente) Sfasamento istantaneo (tensione, corrente, potenza) Frequenza istantanea Quadrante Invio e azzeramento guasti dell'alimentazione (numero) Invio e commutazione tariffa Lettura rapporto di trasformazione tensione e corrente Byte di stato Funzioni ZS/S 1.1 con contatori DELTAsingle* Energia attiva Tariffe energia attiva 1/2/3/4 Invio e azzeramento guasti dell'alimentazione (numero) Lettura tariffa Byte di stato * Le funzionalità dipendono dalla versione del rispettivo tipo di contatore ZS/S 1.1 2CDC D0904 5
8 Generale 2CDC F0007 Funzioni ZS/S 1.1 con contatori ODIN* Energia attiva Rapporto di trasformazione (corrente) Byte di stato 2CDC F0008 Funzioni ZS/S 1.1 con contatori ODINsingle* Energia attiva Contatore intermedio azzerabile Invio e azzeramento guasti dell'alimentazione (numero) Byte di stato * Le funzionalità dipendono dalla versione del rispettivo tipo di contatore 6 2CDC D0904 ZS/S 1.1
9 Tecnologia dell'apparecchio 2 Tecnologia dell'apparecchio Interfaccia contatore ZS/S 2CDC F0007 L'interfaccia contatore ZS/S consente la lettura a distanza dei dati contatore e dei valori contatore per contatori di energia ABB dei tipi Serie A, Serie B, DELTA e ODIN. Le informazioni lette possono, ad esempio, essere utilizzate per fatturazione per centri di costo, ottimizzazione dell'energia, visualizzazione e monitoraggio degli impianti. Le funzioni dei contatori, ad esempio la commutazione tariffa possono inoltre, a seconda del tipo di contatore, essere controllate tramite KNX. L'interfaccia contatore è un apparecchio per installazione in serie (MDRC) di design ProM. L'apparecchio è progettato per l'installazione in sistemi di distribuzione con una guida di trasporto di 35 mm. Il collegamento all'abb i-bus KNX è realizzato tramite il morsetto di collegamento al bus. 2.1 Dati tecnici Alimentazione Tensione del bus V CC tramite KNX Potenza assorbita KNX Max. 12 ma Potenza dissipata Max. 250 mw Elementi di comando e visualizzazione LED rosso e pulsante di programmazione LED di segnalazione guasto (rosso) 2 LED telegramma ingresso/uscita (giallo) Per l'input dell'indirizzo fisico e il controllo del collegamento al bus Acceso: nessuna comunicazione IR Lampeggiamento: contatore collegato non corrispondente alla parametrizzazione Lampeggiamento: traffico telegrammi IN/OUT Collegamenti KNX Tramite morsetto di collegamento bus 0,8 mm Ø, a un filo Interfaccia a infrarossi Conforme a CEI Tipo di protezione IP 20 A norma DIN EN Classe di protezione II A norma DIN EN Categoria di isolamento Categoria di sovratensione III secondo DIN EN Grado di sporcizia 2 secondo DIN EN Bassissima tensione di sicurezza KNX SELV 24 V CC Campi di temperatura Esercizio -5 C +45 C Magazzinaggio -25 C +55 C Trasporto -25 C +70 C Condizioni ambientali Max. umidità dell'aria 95 %, nessuna condensa consentita Design Apparecchio a installazione in serie (MDRC) Apparecchio a installazione modulare, ProM Dimensioni 90 x 36 x 64,5 mm (H x B x T) Larghezza d installazione in TE 2 moduli da 18 mm Profondità d'installazione 68 mm ZS/S 1.1 2CDC D0904 7
10 Tecnologia dell'apparecchio Montaggio Su binario di trasporto 35 mm A norma DIN EN Posizione d'installazione Su guida di trasporto vicino al contatore di Seguire le istruzioni per l'installazione! energia Peso Circa 0,1 kg Alloggiamento, colore Plastica, grigio Approvazione KNX Marchio CE Secondo le direttive CEM e bassa tensione Programma applicativo Numero massimo oggetti di comunicazione Numero massimo indirizzi di gruppo Raccolta dati contatore/ * Numero massimo assegnazioni * = numero attuale della versione del programma applicativo. Consultare anche le informazioni software sulla nostra homepage. Nota Per la programmazione è necessaria la versione ETS2 v1.2a o superiore. Se si utilizza l'ets3 occorre importare un file di tipo *.VD3 o superiore. Il programma applicativo si trova nel sistema ETS2/ETS3 sotto ABB/Gestione energia. L'apparecchio non supporta la funzione di esclusione di un progetto o di un apparecchio KNX nell'ets. Bloccando l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un codice BCU, non si ottiene alcun effetto su questo apparecchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare. 8 2CDC D0904 ZS/S 1.1
11 Tecnologia dell'apparecchio 2.2 Schemi di collegamento 2CDC F Porta targa 5 LED di ingresso telegramma (giallo) 2 LED di programmazione 6 LED di uscita telegramma (giallo) 3 Morsetto di collegamento bus 7 LED di segnalazione guasto (rosso) 4 Tasto di programmazione 8 Interfaccia IR (lato apparecchio) ZS/S 1.1 2CDC D0904 9
12 Tecnologia dell'apparecchio 2.3 Disegno quotato 2CDC F CDC D0904 ZS/S 1.1
13 Tecnologia dell'apparecchio 2.4 Montaggio e installazione L'interfaccia contatore ZS/S 1.1 è un apparecchio per l'installazione in serie nei sistemi di distribuzione, con fissaggio rapido su guide da 35 mm a norma DIN EN Il collegamento al bus si effettua con l'apposito morsetto fornito in dotazione. L'apparecchio è pronto per l'uso dopo il collegamento alla tensione bus. L accessibilità dei dispositivi per le operazioni di comando, controllo, ispezione, manutenzione e riparazione deve essere garantita secondo la norma DIN VDE L'apparecchio deve essere montato esclusivamente in sistemi di distribuzione chiusi. In tal modo vengono minimizzati i guasti dovuti a sporcizia, umidità e sorgenti luminose esterne. In presenza di luce solare diretta, la comunicazione tra l'interfaccia e il contatore può essere disturbata. Per il funzionamento, l'interfaccia contatore deve essere agganciata sulla guida vicino al contatore di energia, in modo da assicurare la comunicazione tramite l'interfaccia a infrarossi. Non deve esistere alcun vuoto tra i due dispositivi. Un vuoto potrebbe avere un'influenza sulla comunicazione e rendere l'interfaccia IR vulnerabile ai disturbi. In caso di disturbo nella comunicazione IR, se è presente la tensione sul bus, si accende il LED rosso Error (errore). Per evitare la creazione di uno spazio, assicurarsi che l'apparecchio non venga sottoposto a urti dopo la messa in funzione. ZS/S Contatore di energia È essenziale garantire che l'interfaccia contatore e il contatore di energia siano privi di polvere, asciutti e puliti. Per garantire il corretto funzionamento dell'interfaccia, si raccomanda che la pulizia dell'apparecchio venga controllata regolarmente e che venga pulito, in funzione del grado di sporcizia dell'ambiente. Per il montaggio, l'installazione e la messa in funzione è necessario rispettare le informazioni e le note fornite nel manuale del contatore di energia collegato. ZS/S 1.1 2CDC D
14 Tecnologia dell'apparecchio Requisiti per la messa in servizio Per mettere in servizio l'apparecchio sono necessari un PC con l'ets (a partire da ETS2 V1.2a o superiore) e un collegamento all'abb i-bus, ad esempio tramite un'interfaccia KNX. Dopo il collegamento della tensione bus, l'apparecchio è pronto per l'uso. Non è necessario alcun tipo di tensione ausiliaria. Il montaggio e la messa in servizio sono riservati ai tecnici elettricisti. Per la progettazione e la realizzazione degli impianti elettrici occorre rispettare le norme, direttive, prescrizioni e disposizioni vigenti. Durante le fasi di trasporto, magazzinaggio e esercizio, proteggere l'apparecchio dall'umidità, dallo sporco e dai rischi di danneggiamento. Utilizzare l'apparecchio solo nel rispetto delle specifiche tecniche! Utilizzare l'apparecchio solo nell'alloggiamento chiuso (sistema di distribuzione)! Stato alla consegna L'apparecchio viene fornito con l'indirizzo fisico Il programma applicativo è precaricato. Durante la messa in servizio è sufficiente caricare gli indirizzi di gruppo e i parametri. All'occorrenza è possibile caricare di nuovo l'intero programma applicativo. Quando si cambia il programma applicativo, dopo un download interrotto oppure dopo lo scarico dell'apparecchio, può essere necessario un download più lungo. Caratteristiche del download Secondo il computer utilizzato, vista la complessità dell'apparecchio, in fase di download possono trascorrere anche 90 secondi prima che appaia la barra di avanzamento. Assegnazione dell'indirizzo fisico L'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico, dell'indirizzo di gruppo e dei parametri vengono effettuate nell'ets. L'apparecchio è dotato di un tasto di programmazione per l'assegnazione dell'indirizzo fisico. Una volta premuto il tasto, il LED di programmazione rosso si accende. Il LED si spegne non appena l ETS ha assegnato l indirizzo fisico o è stato premuto nuovamente il tasto di programmazione. Pulizia Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto. Se questo non basta, è possibile utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone. Non è consentito utilizzare prodotti corrosivi o solventi. Manutenzione L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni, ad es. a seguito del trasporto e/o del magazzinaggio, non affidare le riparazioni a personale esterno. L'apertura dell'apparecchio tende invalida la garanzia. 12 2CDC D0904 ZS/S 1.1
15 Messa in servizio 3 Messa in servizio 3.1 Programma applicativo La programmazione avviene con l'ets a partire dalla versione ETS2 v1.2a. L'interfaccia contatore ZS/S viene fornita con un programma applicativo già caricato. Durante la messa in funzione è sufficiente caricare gli indirizzi di gruppo e i parametri. All'occorrenza è possibile caricare nuovamente l'intero programma applicativo. Per questo, l'apparecchio deve essere precedentemente scaricato. Nota Dopo la programmazione dell'apparecchio, possono essere necessari fino a dieci secondi, prima che l'interfaccia contatore sia sincronizzata con il contatore di energia. Solo allora l'interfaccia è pronta per l'uso. A causa dello scambio ciclico di dati tra il contatore di energia e l'interfaccia contatore ZS/S 1.1, il tempo di risposta medio dell'interfaccia è di circa sei secondi. Pertanto, le richieste di lettura o le modifiche di valori contatore non vengono evase immediatamente, bensì inviate sul bus dopo circa sei secondi. Al fine di garantire una facile configurazione, il programma applicativo è dinamico, cioè nell'impostazione predefinita, sono visibili soltanto alcuni parametri e oggetti di comunicazione importanti. Attraverso l'attivazione dei rispettivi parametri, si ottiene la piena funzionalità del programma applicativo Conversione Dalla versione ETS3, gli apparecchi ABB i-bus KNX possono acquisire le impostazioni dei parametri e gli indirizzi di gruppo da versioni precedenti del programma applicativo. Inoltre, la conversione può essere utilizzata per trasferire la parametrizzazione esistente da un apparecchio ad un altro apparecchio. Nota Se viene utilizzato il termine canali nel sistema ETS, si tratta sempre degli ingressi e/o delle uscite. Si utilizza qui la parola canali per rendere il linguaggio del sistema ETS valido nella misura del possibile per molti apparecchi con ABB i-bus. ZS/S 1.1 2CDC D
16 Messa in servizio Procedura Inserire l'apparecchio desiderato nel progetto. Importare il programma applicativo attuale nel sistema ETS. Eseguire la parametrizzazione e programmare l apparecchio. Dopo la programmazione dell apparecchio, è possibile trasferire le impostazioni a un secondo apparecchio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto e selezionare il menu contestuale Plug-In > Convert (). Successivamente, registrare le impostazioni nella finestra di dialogo Convert (). Infine, è necessario sostituire l'indirizzo fisico e cancellare il vecchio apparecchio. 14 2CDC D0904 ZS/S 1.1
17 Messa in servizio 3.2 Parametri La parametrizzazione dell interfaccia contatore avviene con l'engineering Tool Software ETS dalla versione ETS2 V1.2 o superiore. Il programma applicativo si trova nel sistema ETS2/ETS3 sotto ABB/Gestione energia. Il capitolo seguente descrive i parametri dell apparecchio ZS/S 1.1 mediante la finestra parametri. Le finestre parametri sono strutturate in modo dinamico, vale a dire che, a seconda della parametrizzazione e della funzione delle uscite, vengono abilitati ulteriori parametri. I valori di default dei parametri sono sottolineati, per esempio: Opzioni: Sì No ZS/S 1.1 2CDC D
18 Messa in servizio Finestra parametri Generale Nella finestra parametri Generale vengono eseguite le impostazioni dei parametri di livello superiore per i contatori collegati. Tipo di contatore Opzioni: A4x (Serie A), B2x (Serie B) DELTAplus DELTAsingle ODIN ODINsingle Questo parametro consente di selezionare il contatore di energia collegato all'interfaccia. A seconda del tipo di contatore selezionato, vengono abilitati gli oggetti di comunicazione e parametri relativi al particolare tipo di contatore. La tabella seguente indica i parametri generali (senza i parametri che ne dipendono) e le opzioni dei parametri in funzione del tipo di contatore selezionato. Parametri Tipo di contatore Attuazione Tipo di alimentazione Tariffe Contatore per energia prodotta Contatore intermedio Ritardo invio Invio oggetto "In funzione" Serie A Serie B Contatore potenza attiva (misurazione diretta) Contatore potenza attiva (convertitore collegato) Contatore combinazioni (misurazione diretta) Contatore combinazioni (convertitore collegato) A 4 conduttori (L1, L2, L3, N) A 3 conduttori (L1, L2, L3) A 2 conduttori (L, N) Nessuna tariffa 4 tariffe No Sì Opzioni parametri DELTAplus DELTAsingle ODIN ODINsingle Nessuna tariffa 2 tariffe 4 tariffe Contatore potenza attiva (misurazione diretta) Contatore potenza attiva (misurazione diretta) Contatore potenza attiva (convertitore collegato) A 2 conduttori (L, N) A 4 conduttori (L1, L2, L3, N) Nessuna tariffa 2 tariffe 4 tariffe Nessuna tariffa Contatore potenza attiva (misurazione diretta) A 2 conduttori (L, N) Nessuna tariffa No Sì No Sì No Sì 16 2CDC D0904 ZS/S 1.1
19 Messa in servizio Attuazione Opzioni: Contatore potenza attiva (misurazione diretta) Contatore potenza attiva (convertitore collegato) Contatore di combinazioni (misurazione diretta) Contatore combinazioni (convertitore collegato) Questo parametro è impostato o visualizzato se il contatore di energia collegato all'interfaccia è un contatore potenza attiva o un contatore combinazioni. I contatori potenza attiva misurano solo l'energia e/o la potenza attiva. I contatori combinazioni misurano anche l'energia e/o la potenza reattiva e apparente. Nota Se si deve leggere un contatore del tipo A4x o B2x con la funzionalità Bronzo, Argento, Oro o Platino, l'opzione Contatore combinazioni deve essere selezionata per il parametro Attuazione. Contatore potenza attiva/contatore combinazioni (misurazione diretta): il contatore può misurare direttamente correnti fino a 65 A (tipi B21 e B23) o 80 A (tipi A41 e A43). Contatore potenza attiva/contatore combinazioni (convertitore collegato): vengono abilitati gli oggetti di comunicazione Corrente rapporto conversione, Tensione rapporto conversione e Rapporto di conversione totale. Compaiono inoltre i seguenti parametri: Valori di potenza e strumenti Opzioni: Invio come valori secondari Invio come valori primari Questo parametro determina come i valori di potenza e strumenti devono essere inviati. Il parametro viene visualizzato soltanto quando si seleziona un contatore di potenza attiva o un contatore combinazioni collegato ad un convertitore del tipo Serie A, Serie B e DELTAplus. Invio come valori secondari: il rapporto di conversione impostato sul contatore non viene considerato. I valori di potenza inviati (potenza attiva, reattiva e apparente) devono essere moltiplicati per il rapporto di trasformazione (CT x VT) al fine di ottenere il valore effettivo (valore primario). Le correnti e tensioni inviate devono essere moltiplicate per il rapporto di trasformazione tensione (VT) al fine di ottenere il valore effettivo (valore primario). Per ulteriori informazioni vedere: Misura di energia, pag. 72 Invio come valori primari: il rapporto di conversione impostato sul contatore viene considerato. Vengono inviati i valori effettivi e/o primari Potenza attiva, reattiva e apparente, Corrente e Tensione. ZS/S 1.1 2CDC D
20 Messa in servizio Valori consumo energetico Opzioni: Invio come valori secondari (tipo oggetto 4byte) Invio come valori primari (tipo di oggetto 8byte) Questo parametro determina come i valori di consumo di energia e/o valori contatori devono essere inviati. Il parametro viene visualizzato soltanto quando si seleziona un contatore di potenza attiva o un contatore combinazioni collegato ad un convertitore del tipo Serie A, Serie B, DELTAplus o ODIN. Invio come valori secondari: il rapporto di conversione impostato sul contatore non viene considerato. I valori del consumo di energia inviati (potenza attiva e/o reattiva) devono essere moltiplicati per il rapporto di trasformazione (CT x VT) al fine di ottenere il valore effettivo (valore primario). Per ulteriori informazioni vedere: Misura di energia, pag. 72 Invio come valori primari: il rapporto di conversione impostato sul contatore viene considerato. Vengono inviati i valori del consumo effettivo e/o primario di energia, il valore del contatore di energia attiva e/o reattiva. Nota Con questa opzione, il valore di consumo di energia viene inviato mediante un oggetto di comunicazione a 8 byte. È necessario assicurarsi che l apparecchio ricevente e il suo software siano in grado di gestire valori a 8 byte. Tipo di alimentazione Opzioni: A 4 conduttori (L1, L2, L3, N) A 3 conduttori (L1, L2, L3) A 2 conduttori (L, N) Questo parametro è impostato per indicare il tipo di rete di alimentazione previsto per il contatore di energia collegato all'interfaccia. In funzione della selezione della rete di alimentazione in tensione, compaiono oggetti di comunicazione reti a 2, 3 o 4 conduttori. A 4 conduttori (L1, L2, L3, N): contatore trifase DELTAplus con neutro x V o V. A 3 conduttori (L1, L2, L3): contatore trifase DELTAplus senza neutro (3 x V). A 2 conduttori (L, N): contatore monofase DELTAplus (1 x V) e contatore del tipo A41 o A42. Nota Quando si seleziona un contatore del tipo DELTAsingle ODINsingle il tipo di rete a 2 conduttori (L, N) viene preimpostato e non può essere parametrizzato. 18 2CDC D0904 ZS/S 1.1
21 Messa in servizio Contatore per energia prodotta Opzioni: No Sì Questo parametro viene visualizzato soltanto quando si seleziona un contatore del tipo A4x o B2x e abilita gli oggetti per i valori dei contatori dell'energia attiva e dell'energia reattiva* prodotte. Nota I contatori per l'energia prodotta sono disponibili soltanto per i contatori del tipo A4X e B2x con la funzionalità Bronzo, Argento, Oro e Platino. Sì: compaiono gli oggetti di comunicazione per l'energia attiva e/o reattiva* prodotta. Energia attiva prodotta (Somma**) Energia attiva prod. tariffa 1-4 Energia reatt. prodotta (somma**) Energia reatt. prod. tariffa 1-4 * Gli oggetti di comunicazione per l'energia reattiva prodotta vengono visualizzati solo quando si seleziona un contatore combinazioni. ** Gli oggetti di comunicazione Somma energia attiva prodotta/tariffa e Somma energia reattiva prodotta/tariffa vengono visualizzati solo quando si seleziona un contatore di tariffa. Tariffe Opzioni: nessuna tariffa 2 tariffe* 4 tariffe Questo parametro definisce se il contatore di energia collegato all'interfaccia fornisce le funzioni di tariffazione. 2/4 tariffe: compaiono gli oggetti di comunicazione per l'invio degli stati contatori per le tariffe strumento e per l'invio/la commutazione della tariffa. * disponibile soltanto quando si seleziona un contatore del tipo DELTAplus o DELTAsingle. Nota Le tariffe sono disponibili soltanto per i contatori del tipo A4X o B2x con la funzionalità Argento, Oro e Platino. La variazione tariffaria su KNX funziona solo per i contatori Delta Plus, che non hanno ingressi separati per la commutazione tariffa. Quando si seleziona un tipo di contatore ODIN ODINsingle non le tariffe sono parametrizzabili. ZS/S 1.1 2CDC D
22 Messa in servizio Contatore intermedio Opzioni: No Sì I contatori di energia del tipo ODINsingle (OD1365) hanno un contatore intermedio, simile al contatore chilometrico giornaliero di una vettura. Con questo contatore intermedio, per esempio, è possibile leggere il valore del consumo di energia di un periodo e riazzerarlo a 0 kwh mediante il KNX. Inoltre, il numero degli azzeramenti viene contato e inviato. Sì: compaiono gli oggetti di comunicazione Valore contatore, Contatore intermedio, Azzeram. contatore intermedio e Invio reset relativi al contatore intermedio. Nota La funzione o il parametro per il contatore intermedio compare solo quando si seleziona un contatore del tipo ODINsingle. Ritardo invio (Numero degli apparecchi * tempo di ritardo base) Opzioni: No Sì Il ritardo invio viene utilizzato per ridurre il traffico di telegrammi sul bus, inviando in tempi diversi sul bus i valori di diversi contatori di un sistema KNX. No: i telegrammi vengono trasmessi senza ritardo, cioè, inviati immediatamente mediante bus dopo la richiesta di un valore, per esempio, tramite l'oggetto di comunicazione Richiedere valore contatore. Sì: compaiono i parametri Numero degli apparecchi e Tempo di ritardo base per impostare il tempo di ritardo invio. Dopo ogni richiesta di un valore (valore contatore, valore potenza, valore strumenti), allo scadere del tempo di ritardo invio, l'informazione viene inviata tramite il bus. Il tempo di ritardo invio viene avviato dopo ogni reset ETS, dopo il ripristino tensione bus e dopo la commutazione della tariffa. Cos'è il tempo di ritardo invio? Il tempo di ritardo invio è derivato dal prodotto dei valori impostati: Tempo di ritardo invio = numero degli apparecchi x tempo di ritardo base. In questo modo, è possibile costruire gruppi di contatori di energia (fino a 255 per gruppo) con lo stesso tempo di ritardo base. Ad ognuno dei contatori del gruppo fino ad un massimo di 255 viene assegnato un numero tramite il parametro Numero apparecchi. In caso di richiesta simultanea del valore del contatore tramite l'oggetto di comunicazione Richiedere valore contatore i contatori rinviano i loro valori di serie sul bus. Se le opzioni Ritardo invio e Invio ciclico sono attivate contemporaneamente, l'invio ritardato avviene solo una volta direttamente dopo il reset ETS, dopo il ripristino tensione bus o dopo una commutazione tariffa. Ciò significa che dopo ciascuno di questi eventi, il tempo di ritardo invio parametrizzato passa prima dell'inizio del processo d'invio ciclico. Con ognuno degli invii successivi, solo il ritmo ciclico viene osservato, in quanto l'interfaccia effettua gli invii sfalsati nel tempo. 20 2CDC D0904 ZS/S 1.1
23 Messa in servizio Numero apparecchi [ ] Opzioni: Per assegnare il numero di apparecchio del contatore di energia. Tempo di ritardo base in s [ ] Opzioni: Per impostare il tempo di ritardo base del tempo di ritardo invio. Invio oggetto "In servizio" Opzioni: No Invio ciclico valore 1 Invio ciclico valore 0 L'oggetto di comunicazione In servizio segnala il normale funzionamento dell'apparecchio sul bus. Questo telegramma ciclico può essere monitorato tramite un apparecchio esterno. Nota Dopo il ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il suo valore una volta trascorso il tempo di ritardo invio impostato. Nota Invio ciclico valore 0/1: compaiono l'oggetto di comunicazione In servizio e il parametro Tempo ciclo di invio in s: Tempo ciclo invio in s [ ] Opzioni: Qui s'imposta l'intervallo di tempo con cui l'oggetto di comunicazione In servizio esegue l'invio ciclico di un telegramma. A seconda del tipo di contatore, alcuni oggetti sono disabilitati. Alcuni oggetti di comunicazione possono essere visualizzati nel sistema ETS, ma non sono supportati o inviati dal contatore collegato. Esempio: nel sistema ETS, gli oggetti n. 6 e 7 sono visibili. Un contatore collegato del tipo A (funzionalità Acciaio) non supporta tali oggetti che sono inattivi se si utilizza questo contatore. La tabella nel capitolo 3.3 fornisce una panoramica sugli oggetti di comunicazione disponibili e attivi del programma applicativo in funzione del contatore collegato. ZS/S 1.1 2CDC D
24 Messa in servizio Finestra parametri Valore contatore In questa finestra parametri viene specificato il comportamento d'invio del Valore contatore. I valori contatore dei contatori in misura diretta vengono sempre inviati come valore a 4 byte. NeI caso di contatori con convertitore collegato i valori contatore e/o valori di consumo energetico vengono inviati come valori secondari (4 byte) o valori primari (8 byte). A seconda del tipo di contatore selezionato e dei parametri impostati i seguenti oggetti di comunicazione sono disponibili i valori contatore: Serie A Serie B DELTAplus DELTAsingle ODIN ODINsingle Energia attiva Somma energia attiva - - Energia attiva tariffa Energia reattiva Somma energia reattiva Energia reattiva tariffa Energia attiva prodotta Somma energia attiva prodotta Energia attiva prod. tariffa Energia reattiva prodotta Somma energia reatt. prodotta Energia reatt. prod. tariffa Contatore intermedio CDC D0904 ZS/S 1.1
25 Messa in servizio Nota Gli oggetti di comunicazione per il valore contatore dell'energia reattiva prodotta vengono visualizzati soltanto quando si seleziona un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione. Gli oggetti di comunicazione per l energia reattiva sono supportati solo dai contatori con la funzionalità Bronzo, Argento, Oro e Platino. Gli oggetti di comunicazione per il valore contatore di entrambe le energie prodotte, attiva e reattiva, vengono visualizzati soltanto dopo la selezione di un contatore di potenza attiva e/o un contatore combinazioni del tipo A4x o B2x in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Contatore per energia prodotta. Gli oggetti di comunicazione per l energia prodotta sono supportati solo dai contatori con la funzionalità Bronzo, Argento, Oro e Platino. Gli oggetti di comunicazione relativi al valore contatore per l'energia attiva e reattiva (prodotte) nelle tariffe 1-4 compaiono soltanto dopo la selezione di un contatore con funzione di tariffa (2 o 4 tariffe) in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tariffe. Gli oggetti di comunicazione per le tariffe sono supportati solo dai contatori con la funzionalità Bronzo, Argento, Oro e Platino. La lettura dei valori attuali del contatore può avvenire tramite lettura dei valori degli oggetti di comunicazione mediante Lettura valore (Value_Read), ad esempio, utilizzando l'engineering Tool Software ETS. Inoltre, è anche possibile inviare i valori contatore ciclicamente o su richiesta. I valori contatore vengono inviati mediante un oggetto di comunicazione a 4 byte con una risoluzione di 1 Wh/varh. In tal modo, è possibile trasmettere valori contatore fino al valore massimo di Wh/varh (2,147 GWh/Gvarh). Se vengono ricevuti valori superiori al valore massimo dai contatori collegati, viene sempre inviato il valore massimo di Wh/varh. Invio ciclico valore contatore Opzioni: No Sì Con questa impostazione, i valori contatore vengono ciclicamente inviati sul bus. Sì: il parametro Tempo ciclo in s viene visualizzato. Con questo parametro, si imposta l'intervallo di invio col quale devono essere inviati il valore o i valori contatore. Diversi contatori, che inviano dati con lo stesso tempo di ciclo possono essere sfasati mediante il tempo di ritardo invio (se parametrizzato), al fine di evitare possibili problemi di comunicazione. L'invio ciclico viene interrotto quando non è possibile stabilire alcuna comunicazione con il contatore di energia. Vengono inviati i valori contatore dell'energia attiva e dell'energia reattiva (solo quando si seleziona un contatore combinazioni). Per i contatori con tariffa, vengono inviati soltanto la tariffa attiva al momento e la somma per la tariffa. ZS/S 1.1 2CDC D
26 Messa in servizio Tempo ciclo in s [ ] Opzioni: Questo parametro viene visualizzato se è stata selezionata l'opzione Invio ciclico. Qui si imposta il tempo col quale il valore contatore deve essere inviato ciclicamente. Nota Se le opzioni Ritardo invio e Invio ciclico sono attivate contemporaneamente, l'invio ritardato avviene solo una volta direttamente dopo il reset ETS, dopo il ripristino tensione bus o dopo una commutazione tariffa, cioè dopo ciascuno di questi eventi il contatore attende la fine del tempo di ritardo invio impostato prima di iniziare il processo di invio ciclico. Con ognuno degli invii successivi, solo il ritmo ciclico viene osservato, per cui il contatore viene inviato già sfasato nel tempo. Invio valore contatore su richiesta Opzioni: No Sì Con questa impostazione, i valori contatore vengono inviati su richiesta mediante un oggetto di comunicazione separata. Sì: viene visualizzato l'oggetto di comunicazione Richiedere valore contatore. Questo oggetto di comunicazione permette una lettura attiva dei valori contatore attuali. Dopo la ricezione di un telegramma di richiesta valore contatore con il valore 1, il valore contatore viene inviato tramite il bus dopo il tempo di ritardo invio (se parametrizzato). Il tempo di ritardo invio impedisce l'invio simultaneo di telegrammi, quando diversi contatori rispondono allo stesso telegramma di richiesta valore contatore. 24 2CDC D0904 ZS/S 1.1
27 Messa in servizio Finestra parametri Valori di potenza In questa finestra parametri viene specificato il comportamento d'invio dei Valori di potenza. Nota La finestra parametri Valori di potenza compare soltanto quando si seleziona un contatore del tipo Serie A, Serie B o DELTAplus. A seconda dell'attuazione selezionata (contatore di potenza attiva o combinazioni) e dei parametri impostati sono disponibili i seguenti oggetti di comunicazione per i valori di potenza: Serie A Serie B DELTAplus Contatore potenza attiva Acciaio Contatore di combinazioni da Bronzo a Platino Contatore potenza attiva Contatore di combinazioni Potenza attiva (totale) Potenza attiva L1, L2, L3 Potenza reattiva (totale) - - Potenza reattiva L1, L2, L3 - - Potenza apparente (totale) - - Potenza apparente L1, L2, L3 - - Sfasamento potenza (totale) - - Sfasamento potenza L1, L2, L3 - * - Fattore di potenza totale Fattore di potenza L1, L2, L3 - ** - * Disponibile soltanto con contatori della Serie A con la funzionalità Platino ** Non disponibile con contatori della Serie A e Serie B con la funzionalità Acciaio ZS/S 1.1 2CDC D
28 Messa in servizio Nota I parametri e/o gli oggetti di comunicazione per la potenza reattiva e la potenza apparente e lo sfasamento vengono visualizzati soltanto se in Finestra parametri Generale, pag. 16, era stato selezionato un contatore combinazioni (a collegamento diretto o con convertitore collegato) per il parametro Attuazione. Se un contatore di energia è parametrizzato per una rete di alimentazione a 3 o 4 conduttori, compaiono i seguenti oggetti di comunicazione: Potenza attiva totale Potenza attiva L1, L2, L3 Potenza reattiva e apparente totale* Potenza reattiva e apparente L1, L2, L3* Sfasamento potenza totale* Sfasamento L1, L2, L3* Fattore di potenza totale Fattore di potenza L1, L2, L3 * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione. La lettura dei valori di potenza attuali può avvenire tramite lettura dei valori degli oggetti di comunicazione mediante Lettura valore (Value_Read), ad esempio, utilizzando l'engineering Tool Software ETS. Inoltre, è anche possibile inviare i valori di potenza contatore ciclicamente, su richiesta oppure in caso di modifica. 26 2CDC D0904 ZS/S 1.1
29 Messa in servizio Invio ciclico valori potenza Opzioni: No Sì Sì: il parametro Tempo ciclo in s viene visualizzato. Tempo ciclo in s [ ] Opzioni: Qui si imposta il tempo col quale tutti i valori di potenza devono esseri inviati ciclicamente tramite il bus. L'intervallo di invio viene determinato con il parametro Tempo ciclo in s. Diversi contatori, che inviano dati con lo stesso tempo di ciclo possono essere sfasati mediante il tempo di ritardo invio (se parametrizzato), al fine di evitare possibili problemi di comunicazione. Nota Se il tempo di ritardo invio e l'invio ciclico dei valori di potenza sono attivati, il tempo di ritardo invio viene conteggiato solo una volta direttamente dopo il reset ETS, il ripristino tensione bus oppure dopo una commutazione di tariffa. Allo scadere del tempo di ritardo invio, si inizia il processo di invio ciclico. Con ognuno degli invii ulteriori, solo il tempo di ciclo viene osservato, per cui l'interfaccia effettua gli invii sfasati nel tempo. L'invio ciclico viene interrotto quando non è possibile stabilire alcuna comunicazione con il contatore di energia. Conversione del tempo di ciclo in s 900 s = 15 minuti s = 1 ora s = 1 giorno s = 2 giorni Invio valori potenza su richiesta Opzioni: No Sì Sì: viene visualizzato l'oggetto di comunicazione Richiedere valori potenza. Questo oggetto di comunicazione permette una lettura attiva dei valori di potenza attuali. Dopo la ricezione di un telegramma di richiesta con il valore 1, tutti i valori attuali (potenza attiva, reattiva*, apparente*, sfasamento* e fattore di potenza) vengono inviati tramite il bus dopo il tempo di ritardo invio (se parametrizzato). Il tempo di ritardo invio impedisce l'invio simultaneo di telegrammi, se diversi contatori rispondono allo stesso telegramma di richiesta dei valori di potenza. * Soltanto quando si seleziona un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione ZS/S 1.1 2CDC D
30 Messa in servizio Invio valori pot. in caso di modifica Opzioni: No Sì Sì: compaiono i parametri per l'immissione dei valori di variazione. Se non vi è alcuna variazione di un valore, vengono inviati i valori istantanei di potenza una volta trascorso il tempo di ciclo impostato (se parametrizzato). Dopo il ripristino della tensione bus, la programmazione e il reset ETS, una volta trascorso il tempo di ritardo invio (se parametrizzato) vengono inviati i valori di potenza la cui variazione ha un valore superiore o uguale a ± 1 (0 = non inviare). Invio potenza attiva in W con +/- [ ] Opzioni: (0 = non inviare) Il valore di variazione immesso in questo campo si applica agli oggetti di comunicazione Potenza attiva (totale, potenza attiva L1, L2, L3))*. Se il valore di variazione predefinito viene superato o non viene raggiunto, il rispettivo valore attuale della potenza attiva viene inviato sul bus. Il valore di variazione per i contatori a trasformatore si riferisce sempre all'opzione parametri impostata (Invio come valori primari o Invio come valori secondari) del parametro Valori di potenza e strumenti in Finestra parametri Generale, pag. 16. * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona una rete a 3 o 4 conduttori in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tipo di alimentazione. Invio potenza reatt. in var con +/- [ ] Opzioni: (0 = non inviare) Questo parametro viene visualizzato soltanto se è stato selezionato un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione. Il valore di variazione immesso in questo campo si applica agli oggetti di comunicazione Potenza reattiva (totale, potenza reattiva L1, L2, L3)*. Se il valore di variazione predefinito viene superato o non viene raggiunto, il rispettivo valore attuale della potenza reattiva viene inviato al bus. La valore di variazione per i contatori a trasformatore si riferisce sempre all'opzione parametri impostata (Invio come valori primari o Invio come valori secondari) del parametro Valori di potenza e strumenti in Finestra parametri Generale, pag. 16. * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona una rete a 3 o 4 conduttori in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tipo di alimentazione. 28 2CDC D0904 ZS/S 1.1
31 Messa in servizio Invio potenza apparente in VA con +/- [ ] Opzioni: (0 = non inviare) Questo parametro viene visualizzato soltanto se è stato selezionato un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione. Il valore di variazione immesso in questo campo si applica agli oggetti di comunicazione Potenza apparente (totale, potenza apparente L1, L2, L3)*. Se il valore di variazione predefinito viene superato o non viene raggiunto, il rispettivo valore attuale della potenza apparente viene inviato al bus. La valore di variazione per i contatori a trasformatore si riferisce sempre all'opzione parametri impostata (Invio come valori primari o Invio come valori secondari) del parametro Valori di potenza e strumenti in Finestra parametri Generale, pag. 16. * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona una rete a 3 o 4 conduttori in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tipo di alimentazione. Invio sfasamento potenza in gradi con +/- [0...90] Opzioni: (0 = non inviare) Questo parametro viene visualizzato soltanto se è stato selezionato un contatore combinazioni in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Attuazione. Il valore di variazione immesso in questo campo si applica agli oggetti di comunicazione Sfasamento potenza (totale, sfasamento potenza L1, L2, L3)*. Se il valore di variazione predefinito viene superato o non viene raggiunto, il rispettivo valore attuale dello sfasamento viene inviato sul bus. * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona una rete a 3 o 4 conduttori in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tipo di alimentazione. Inviare Fattore di potenza con +/- 0,01* valore [0 100] Opzioni: Il valore di variazione immesso in questo campo si applica agli oggetti di comunicazione Fattore di potenza (totale, fattore di potenza L1, L2, L3)*. Se il valore di variazione predefinito viene superato o non viene raggiunto, il rispettivo valore attuale del fattore di potenza viene inviato sul bus. * Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona una rete a 3 o 4 conduttori in Finestra parametri Generale, pag. 16, parametro Tipo di alimentazione. ZS/S 1.1 2CDC D
32 Messa in servizio Finestra parametri Valori di strumenti In questa finestra parametri viene specificato il comportamento d'invio dei Valori di strumenti. Nota La finestra parametri Valori di strumenti compare soltanto quando si seleziona un contatore del tipo Serie A o DELTAplus. A seconda dell'attuazione selezionata (Contatore di potenza attiva o Contatore di combinazioni) e del tipo di alimentazione impostato, sono disponibili i seguenti oggetti di comunicazione per i valori di strumenti: Serie A Serie B DELTAplus Contatore potenza attiva Contatore combinazioni Contatore potenza attiva Contatore combinazioni Corrente (L1, L2, L3) Corrente N* Tensione (L1-N, L2-N, L3-N) Tensione L1-L2, L2-L3, L1-L3** Frequenza Sfasamento corrente (L1, L2, L3)*** Sfasamento tensione (L1, L2, L3)*** Quadrante (totale)*** - - Quadrante L1, L2, L3*** - - * L'oggetto di comunicazione Corrente N viene visualizzato soltanto quando si seleziona un contatore combinazioni del tipo A4x ed è supportato soltanto da contatori con la funzionalità Platino. ** L'oggetto di comunicazione Tensione L1-L3 viene visualizzato soltanto quando si seleziona un contatore del tipo A4x o B2x per reti a 3 o 4 conduttori. *** Questi oggetti di comunicazione vengono visualizzati soltanto quando si seleziona un contatore combinazioni. La lettura dei valori attuali del valori di strumenti può avvenire tramite lettura dei valori degli oggetti di comunicazione mediante Lettura valore(value_read), ad esempio, utilizzando l'engineering Tool Software ETS. Inoltre, è anche possibile inviare i valori di strumenti ciclicamente, su richiesta oppure in caso di modifica. 30 2CDC D0904 ZS/S 1.1
33 Messa in servizio Invio ciclico valori strumenti Opzioni: No Sì Sì: il parametro Tempo ciclo in s viene visualizzato. Tempo ciclo in s [ ] Opzioni: Qui si imposta il tempo col quale tutti i valori di strumenti devono esseri inviati ciclicamente tramite il bus. L'intervallo di invio viene determinato con il parametro Tempo ciclo in s. Diversi contatori, che inviano dati con lo stesso tempo di ciclo possono essere sfasati mediante il tempo di ritardo invio (se parametrizzato), al fine di evitare possibili problemi di comunicazione. Nota Se il tempo di ritardo invio e l'invio ciclico dei valori di strumenti sono attivati, il tempo di ritardo invio viene conteggiato solo una volta direttamente dopo il reset ETS, il ripristino tensione bus oppure dopo una commutazione di tariffa. Allo scadere del tempo di ritardo invio, si inizia il processo di invio ciclico. Con ognuno degli invii ulteriori, solo il tempo di ciclo viene osservato, per cui l'interfaccia effettua gli invii sfasati nel tempo. L'invio ciclico viene interrotto quando non è possibile stabilire alcuna comunicazione con il contatore di energia. Conversione del tempo di ciclo in s 900 s = 15 minuti s = 1 ora s = 1 giorno s = 2 giorni Invio valori strumenti su richiesta Opzioni: No Sì Sì: viene visualizzato l'oggetto di comunicazione Richiedere valori strumenti. Questo oggetto di comunicazione permette una lettura attiva dei valori strumenti attuali. Dopo la ricezione di un telegramma di richiesta con il valore 1, tutti i valori attuali (corrente, tensione, frequenza, sfasamento corrente/tensione, quadrante) vengono inviati tramite il bus dopo il tempo di ritardo invio (se parametrizzato). Il tempo di ritardo invio impedisce l'invio simultaneo di telegrammi, quando diversi contatori rispondono allo stesso telegramma di richiesta dei valori strumenti. ZS/S 1.1 2CDC D
ABB i-bus KNX Interfaccia contatore ZS/S 1.1 Manuale del prodotto Indice Indice Pagina 1 Generale... 3 1.1 Uso del manuale del prodotto...4 1.1.1 Struttura del manuale del prodotto...4 1.1.2 Note...4
5 Software di applicazione Tebis TL360 Misuratore di energia - diretto 100A TL370 Misuratore energia - con trasformatore di corrente Riferimento prodotto TE360 Descrizione Misuratore di energia - diretto
Configuratore Tebis TX100 Indicatore di consumo TE330 Caratteristiche elettriche / meccaniche : vedere manuale prodotto Riferimento prodotto Denominazione prodotto Versione TX100 Prodotto filare Prodotto

References: in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine
in Fine