Source: https://www.scribd.com/doc/126896240/G-O-4044
Timestamp: 2016-09-26 09:34:52+00:00

Document:
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreGACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988Alter, Sonia Colina, Pedro Ocando, Mailys
Maracaibo, Febrero de 2013
GACETA Nº 4044 EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1988
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II: DE LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALES CAPITULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS PAREDES Y TECHOS CAPITULO IV: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO V: DE LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ARTIFICIAL DE LOS LOCALES DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIA DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO VII: DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONES CAPITULO VIII: DE LAS PIEZAS SANITARIAS CAPITULO IX. DEL TIPO Y NÚMERO MÍNIMO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS EDIFICACIONES CAPITULO X: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO XI:DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAPITULO XII: DE LAS BOMBAS Y MOTORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CAPITULO XIII: DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CAPITULO XIV: DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO DIRECTO CAPITULO XV: DE LOS SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE CAPITULO XVI: DE LOS MATERIALES, JUNTAS, PIEZAS DE CONEXIÓN Y VÁLVULAS PARA LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA CAPITULO XVII: DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CAPITULO XVIII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PÚBLICOS Y DE LAS EDIFICACIONMES CONTRA LA CONTAMINACIÓN CAPITULO XIX: DEL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CAPITULO XX: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LAS EDIFICACIONES
Alter, Sonia - Colina, Pedro - Ocando, Mailys
CAPITULO XXI: DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO XXII: DE LOS SIFONES DE LAS PIEZAS SANITARIAS CAPITULO XXIII: DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUES, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXIV: DE LOS MATERIALES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y JUNTAS PARA CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES Y CLOACAS CAPITULO XXV: DE LA INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGUE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXVI: DE LA VENTILACIÓN CLOACAL CAPITULO XXVII: DE LAS BOCAS PARA LIMPIEZA Y VISITA REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONES CAPITULO XXVIII:DE LOS DESAGUES INDIRECTOS DE LAS AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXIX:DE LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES Y SEPARADORES CAPITULO XXX: DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXXI: DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGUE DE AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXXII: DE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIA CAPITULO XXXIII: DEL ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS EN LAS EDIFICACIONES CAPITULO XXXIV: DE LOS SISTEMAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS CAPITULO XXXV: DE LAS LETRINAS DE HOYO Y OTROS MÉTODOS PARA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS SIN ACARREO DE AGUA CAPITULO XXXVI: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REUNIONES PÚBLICAS CAPITULO XXXVII: DE LAS EDIFICACIONES Y LOCALES DESTINADOS A ESCUELAS CAPITULO XXXVIII: DE LAS PISCINAS CAPITULO XXXIX: DE LAS DEFINICIONES CAPITULO XL: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS APENDICES
PROLONGACION DEL BAJANTE
APENDICE FIGURA 29
SIFON CONDUCTOS DE DESAGUE
RAMALES DE DESAGUE TUBERIA DE VENTILACION INDIVIDUAL
RAMAL DE VENTILACION
DESCARGA DE LOS RAMALES DE DESAGUE AL BAJANTE TUBERIA DE VENTILACION PRINCIPAL BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS
CLOACA DE LA EDIFICION
TEE SANITARIA
CAPITULO XXII DE LOS SIFONES DE LAS PIEZAS SANITARIAS Artículo 320:
Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello de agua tendrá en general una altura no inferior a 5 cm., ni mayor de 10 cm.
Artículo 321:
Los sifones se colocarán lo más cerca posible de los orificios de descarga de las piezas sanitarias correspondientes, pero a una distancia vertical no mayor de 0,60 m. entre el orificio de descarga y el vertedero del sifón. .
Artículo 323:
Los diámetros nominales de los sifones en ningún caso serán menores que los especificados en la Tabla 39, ni mayores que los de las tuberías de descarga de las piezas sanitarias correspondientes.
Artículo 324:
Los sifones de las piezas sanitarias deberán estar dotados de un tapón de limpieza, a menos que el sifón sea fácilmente removible, forme parte integral de la pieza o esté empotrado.
Artículo 325:
Se prohibe el uso de: a.- Más de un sifón para cada pieza sanitaria. b.- Sifones en forma de ¨S¨. c.- Sifones en los cuales el sello depende de la acción de palancas o de cualquier pieza movible.
CAPITULO XXIII DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS Artículo 329:
Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas de aguas servidas de la edificación, se proyectarán de manera tal que la velocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60 metros por segundo.
Artículo 330:
Las pendientes mínimas de los tramos de los conductos y ramales de desagüe, así como también los de las cloacas de aguas servidas de la edificación, será constante en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. Cuando el diámetro de los conductos y ramales de desagüé sea igual o menor de 7,62 cm (3¨), la pendiente mínima de éstos será del 2%.
Artículo 332:
Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas se calcularán de acuerdo con el número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La Tabla 40 indica las unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria.
Artículo 333:
Para la determinación del número de unidades de descarga correspondientes a piezas sanitarias o a equipos no especificados en el artículo anterior, se utilizará la Tabla 41, en función del diámetro del orificio de descarga de la pieza o equipo.
Artículo 334:
En el caso de artefactos o equipos con flujo continuo o semi continuo, tales como el resultado de bombas de agua servidas, lavaderos automáticos, equipos de aire acondicionado y similares, el número de unidades de descarga correspondiente se calculará a razón de una (1) unidad de descarga por cada 0,06 litros por segundo del gasto. En caso de descarga de dichos artefactos o equipos cuyo drenaje se efectúe por bombeo, el diámetro mínimo del conducto o del ramal de desagüe que reciba tal descarga, será 7,62 cm (3¨).
Artículo 335:
Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y los de los bajantes de agua servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que por el desaguan. El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un bajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10 cm (4¨). El diámetro de un bajante no podrá ser menor que el de cualquiera de los conductos o ramales de desagüe de los que en el descargan. Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de los bajantes de aguas servidas, se determinarán de acuerdo con la Tabla 42 en función del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichos valores son los señalados en la Tabla 40 para cada pieza sanitaria.
Cuando se requiera dar un cambio de dirección a un bajante vertical, se cumplirán los siguientes requisitos: a.- No deberán conectarse al bajante conductos ni ramales de desagüe a distancias menores de 60 centímetros tanto en la dirección agua arriba, como en la dirección agua abajo del cambio de dirección. No se exigirá este requisito cuando la parte inclinada del cambio de dirección, forme un ángulo igual o menor de 45º con la vertical y cuando se instalen ventilaciones de alivio, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo XXVI de estas normas. b.- Si el cambio de dirección del bajante se hace por encima de la conexión del más alto conducto o ramal de desagüe a el conectado, no se requiere incremento de diámetro. c.- Si el cambio de dirección del bajante se hace por debajo del conducto o del ramal de desagüe más bajo a él conectado, no se requerirá aumento de diámetro si la parte inclinada del cambio de dirección forma un ángulo igual o menor que 45º con la vertical. Si este no fuera el caso el diámetro del bajante se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente.
CAPITULO XXIII Artículo 338:
Cuando se requiera dar un cambio de dirección a un bajante vertical, los diámetros del bajante se calcularán de la manera siguiente: a.- Si el cambio de dirección del bajante forma un ángulo de 45º o menor con la vertical, el bajante se calculará como un bajante vertical recto. b.- Si el cambio de dirección del bajante forma un ángulo de más de 45º con la vertical el diámetro del bajante se calculará de la manera siguiente: b.1.-La parte del bajante ubicada por encima del cambio de dirección, se calculará como bajante vertical de acuerdo con el número total de unidades de descarga conectadas al bajante aguas arriba del cambio de dirección. b.2.-La parte inclinada del bajante se calculará como cloaca de la edificación, según la pendiente de la parte inclinada y con el número máximo de unidades de descarga indicadas en la Tabla 42. b.3.-La parte del bajante ubicada aguas abajo de la parte inclinada tendrá por lo menos el mismo diámetro que el calculado para la parte inclinada del bajante, debiéndose verificar que dicho diámetro tiene capacidad para drenar el total de las unidades de descarga conectadas a todo el bajante. En caso de resultar diámetros diferentes, se seleccionará el mayor.
Los diámetros de las cloacas de agua servidas para las edificaciones, así como también la de los ramales de desagüe que se conecten directamente a dichas cloacas, se calcularán de acuerdo con el número máximo de unidades de descarga drenadas y de acuerdo con la pendiente con la que sean instaladas según la Tabla 42. El diámetro mínimo de la cloaca de empotramiento al colector de aguas servidas, serán de 0,15 metros, pero en casos especiales, previa consulta con la Autoridad Sanitaria Competente, podrán permitirse diámetros de 0,10 metros.
CAPITULO XXIV DE LOS MATERIALES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y JUNTAS PARA CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES, Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONES
Artículo 342:
Se permitirá el uso de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo para conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de aguas servidas siempre que dichas tuberías cumplan con los siguientes requisitos: a.- Satisfagan las especificaciones vigentes de las entidades calificadas, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente. b.- Los diámetros, espesores mínimos, tolerancias y pesos de las tuberías y de las correspondientes piezas de conexión, estará en un todo de acuerdo con las especificaciones aprobadas correspondientes. c.- Las juntas y la instalación de dichas tuberías y piezas de conexión se harán en un todo de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presente capítulo de estas normas.
Artículo 343:
Se prohibe la utilización de tuberías y piezas de conexión de cloruro de polivinilo en aquellas conducciones de aguas servidas que pueden ser afectadas por la naturaleza y demás características de dichas aguas.
CAPITULO XXIV Artículo 344:
Se permitirá el uso de tubos de arcilla vitrificada, concreto o asbesto cemento, para la construcción de cloacas de la edificación situadas fuera del área de construcción y del radio de influencia de las fundaciones y nunca a menos de 1,00 metro de estas últimas. En las construcciones de una sola planta se permitirá el uso de estos materiales aún debajo del área construida.
Artículo 346:
Los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de la edificación que conduzcan líquidos corrosivos, serán construidos de materiales anticorrosivos.
Artículo 350:
Las juntas de las tuberías y piezas de conexión de los conductos y ramales de desagüe, bajantes y cloacas de la edificación estarán de acuerdo con la clase de éstas pudiendo ser de espiga y campana, de rosca, mecánicas, soldadas o de otros tipos aprobados por la Autoridad Sanitaria Competente.
Artículo 356:
Cuando en las cloacas de la edificación se emplean tuberías de diferentes materiales, las uniones se harán por medio de tanquillas.
CAPITULO XXV DE LA INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS Artículo 358:
Los empalmes entre conductos y ramales de DESAGÜE y cloacas de aguas servidas se harán a un ángulo no mayor de 45º en la dirección del flujo y utilizando las correspondientes piezas de conexión. Cuando las cloacas de aguas servidas sean enterradas, podrán emplearse tanquillas para los empalmes.
Artículo 359:
Los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontales, horizontal a vertical y vertical a horizontal, se harán utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente y en la forma que se indica a continuación: a.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a horizontal, en los conductos y ramales de DESAGÜE y en las cloacas de la edificación, se harán formando ángulos no mayores de 45º, utilizando codos con tales características o tanquillas, en el caso de las cloacas de la edificación.
CAPITULO XXV Artículo 359:
Los cambios de dirección del flujo en las conducciones de aguas servidas: horizontales, horizontal a vertical y vertical a horizontal, se harán utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente y en la forma que se indica a continuación: b.- Los cambios de dirección del flujo de horizontal a vertical se harán mediante el uso de: 1.- Tees sanitarias sencillas o dobles 2.- Codos de 45º con yees de 45º sencillas o dobles. 3.- Codos de 90º cuando el conducto vertical no tiene conexión alguna en su extremo superior, siendo una simple prolongación del conducto horizontal. 4.- Pieza de conexión especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente. c.- Los cambios de dirección del flujo, de vertical a horizontal se harán mediante el uso de: 1.- Codos de 90º, de radio corto (R menor que 1.50 d), cuando el diámetro de conductos sea mayor de 7,62 cm (3¨) o codo de 90º de radio largo (R mayor que 1.50 d), cuando el diámetro del conducto sea de 7,62 cm (3¨) o menor. 2.- Codos de 45º y yees de 45º. 3.- Piezas sanitarias especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria Competente.
CAPITULO XXV Artículo 360:
Se prohibe la utilización de las piezas de conexión que se señalan a continuación, para los empalmes y/o cambios de dirección en los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas y de lluvia de las edificaciones: Los codos de más de 45º, excepto lo previsto en el artículo anterior. Las Tees rectas, a 90º, en cualquier conducción, excepto en tubería de ventilación. Las yees dobles a 45º, de empalmes y/o cambios de dirección de horizontal a horizontal, a menos que sean dotadas de tapón de limpieza ubicado directamente aguas arriba del empalme respectivo. Las piezas de conexión dotadas de campana ubicada en la dirección opuesta al flujo. Cualquier otra pieza de conexión que a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, pueda ocasionar obstrucciones del flujo, el libre escurrimiento de las aguas, y/o reducciones en la velocidad del flujo.
a.b.d.-
CAPITULO XXV Artículo 362:
En edificaciones de tres o más pisos, los bajantes de aguas servidas deberán instalarse en ductos provistos para tal fin y cuyas dimensiones deberán ser tales que permitan el paso de las tuberías y faciliten su mantenimiento. Para este tipo de edificaciones importantes, se recomienda que la instalación de los conductos y ramales de DESAGÜE sean colgantes o instalados en ductos horizontales provistos para tal fin. Las cloacas de la edificación podrán instalarse colgantes o enterradas.
Artículo 363:
Se permitirá la instalación en un mismo conducto vertical de los bajantes de aguas servidas y de las tuberías del sistema de abastecimiento de agua siempre que exista una separación mínima de 20 centímetros entre ellas.
CAPITULO XXV Artículo 365:
Las cloacas de aguas servidas de la edificación se instalarán a la mayor distancia horizontal posible de los estanques de almacenamiento de agua y de las tuberías del sistema de abastecimiento de agua de la edificación. Esta distancia horizontal en ningún caso será menor de (1) metro, cuando las tuberías sean paralelas. La cresta de la cloaca de aguas servidas se instalará a no menos de 20 centímetros por debajo de la parte inferior de la tubería de agua. Cuando la cloaca de la edificación cruce alguna tubería del sistema de abastecimiento de agua, la distancia vertical entre la parte inferior de la tubería de agua y la cresta de la cloaca no será menor de 10 cm.
Artículo 374º:
En la instalación de conductos y ramales de DESAGÜE, bajantes y cloacas de la edificación, donde se utilizan tuberías de cloruro de polivinilo, se adoptarán las siguientes previsiones adicionales: a.- Cuando las tuberías sean colgantes, los soportes correspondientes se ubicarán a distancias no mayores de 1.50 metros. b.- Los bajantes serán soportados a nivel de cada piso y adicionalmente a cada 1.50 metros. c.- Las tuberías y piezas de conexión en general, se protegerán de cualquier clase de impactos y esfuerzos que puedan producir su rotura, deformación y aplastamiento.
CAPITULO XXV Artículo 374º:
En la instalación de conductos y ramales de DESAGÜE, bajantes y cloacas de la edificación, donde se utilizan tuberías de cloruro de polivinilo, se adoptarán las siguientes previsiones adicionales: d.- Las tuberías y piezas de conexión se protegerán contra la acción de la luz directa del sol. e.- Las tuberías y piezas de conexión se protegerán con aislante térmico adecuado en aquellos tramos o sectores donde puedan ser afectados por alguna fuente de calor por tuberías que conduzcan agua caliente o por cualquier otra causa. f.- Cuando las tuberías queden envueltas en concreto, las juntas entre tuberías y entre éstas y las piezas de conexión serán pegadas y el vaciado del concreto deberá efectuarse cuidadosamente a fin de eliminar la posibilidad de que se produzcan aplastamientos o roturas. Se recomienda asimismo, recubrir los tramos a ser cubiertos con concreto, con una sustancia que no ataque al plástico e impida la adhesión entre éste y el concreto. NOTA: Las previsiones adicionales que se señalan en el presente artículo se consideran necesarias dada la etapa evolutiva a través de la cual se desarrolla la industria del material plástico. Tan pronto como se perfeccionen las técnicas de producción , fabricación y normalización de este tipo de materiales, la Autoridad Sanitaria Competente a través del correspondiente estudio y evaluación podrá considerar como innecesario el cumplimiento de algunos de los requisitos señalados y que resultarán condicionante para la instalación de este tipo de tubería.
CAPITULO XXV Artículo 376:
La acometida de la cloaca de la edificación, a la cloaca pública o matriz, deberá hacerse por medio del cachimbo de empotramiento previsto para tal fin. Si éste no existe, se procederá a su construcción cumpliendo los siguientes requisitos: a.- El empotramiento será individual, no permitiéndose efectuar dos empotramientos en el mismo sitio del colector público, aún cuando sea en lados opuestos del colector. j.- La profundidad del tubo de empotramiento en la acerca estará comprendida entre 0.80 metros y 2.00 metros. k.- Sobre la acera se construirá la correspondiente tanquilla de empotramiento.
Artículo 377:
Cuando existan razones suficientes que obliguen a efectuar el empotramiento de dos edificaciones en un mismo ramal de empotramiento, la Autoridad Sanitaria Competente podrá otorgar la aprobación previa correspondiente y en todo caso, dicho empotramiento se hará a través de la correspondiente tanquilla construida debajo de la acera.
Artículo 378:
No se procederá al relleno de las zanjas hasta tanto las tuberías hayan sido inspeccionadas y sometidas, con resultados satisfactorios a las pruebas correspondientes, según lo establecido en el Capítulo XXXI. El relleno de las zanjas deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 266.
CAPITULO XXVI DE LA VENTILACIÓN CLOACAL Artículo 380:
El sistema de DESAGÜE de aguas servidas de las edificaciones deberá ser adecuadamente ventilado a fin de mantener en el sistema la presión atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua en las piezas sanitarias.
Artículo 381:
Los sellos de DESAGÜE de aguas servidas deberán ser protegidos contra el sifonaje y la contrapresión mediante el uso de algunos de los siguientes métodos: ventilación individual, ventilación común, ventilación en conjunto, ventilación húmeda, ventilación al bajante, o mediante la combinación de ellos, con la utilización adecuada de tuberías de ventilación, ramales de ventilación, tuberías auxiliares de ventilación, tuberías principales de ventilación y/o la prolongación de los bajantes de aguas servidas o cualquier otro método diferente siempre y cuando se garantice que dichas piezas cumplen satisfactoriamente la función para la cual están destinadas. En el Apéndice, Figuras 30, 31 y 32, se indican esquemáticamente los métodos de ventilación indicados en el presente capítulo.
Artículo 383:
Las tuberías de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1%, en forma tal que el agua que pudiera condensarse en ella escurra a un conducto de DESAGÜE o bajante.
CAPITULO XXVI Artículo 384:
Las tuberías de ventilación conectadas a un tramo horizontal del sistema de DESAGÜE arrancarán por encima del plano horizontal que pasa por el eje del conducto de DESAGÜE y se instalarán verticalmente o en un ángulo no mayor de 45º con respecto a la vertical y hasta una altura no menor de 15 cm por encima del nivel de desbordamiento de la pieza más alta que ventila, antes de extenderse horizontalmente. Ver dibujo ilustrado en el Apéndice, Figuras 33 a 38.
Artículo 385:
Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán quedar a una altura no menor de 15 cm. por encima del nivel de desbordamiento de la pieza sanitaria más alta a la cual ventilan.
Artículo 386:
El arranque de una tubería de ventilación deberá quedar ubicado por encima del nivel del vertedero del correspondiente sifón. Se exceptuarán de esta disposición, las tuberías de ventilación de los sifones de aquellas piezas sanitarias que reponen automáticamente los correspondientes sellos hidráulicos, tales como los excusados y otras piezas sanitarias similares. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 39.
CAPITULO XXVI Artículo 387:
La distancia mínima entre la salida de un sifón y la correspondiente tubería de ventilación, será el doble del diámetro del conducto de DESAGÜE en el cual el sifón descarga. La distancia máxima entre la salida de un sifón y la correspondiente tubería de ventilación estará en función del diámetro del conducto de DESAGÜE en el cual el sifón descarga, de acuerdo a la tabla 43. Ver Apéndice, Figura 40.
Artículo 388:
Será obligatoria la instalación de una tubería principal de ventilación matriz, con todo bajante de aguas servidas que reciba descarga de piezas sanitarias, ubicadas en dos (2) o más pisos de cualquier edificación. Ver dibujo en el Apéndice, Figura 41.
Artículo 389:
Todo bajante de aguas servidas deberá prolongarse al aire exterior y hasta por encima del techo. Cuando no se desee prolongar los bajantes de aguas servidas al aire exterior y por encima del techo con toda su sección, deberán prolongarse al aire exterior con un diámetro por lo menos igual al de su correspondiente tubería de ventilación principal, de acuerdo a la que se establece en el presente capítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 42.
CAPITULO XXVI Artículo 390:
Las tuberías de ventilación se prolongarán al aire exterior y hasta por encima del techo de la edificación o bien podrían conectarse a una tubería de ventilación matriz, a un colector de ventilación o a la prolongación del correspondiente bajante de aguas servidas que las comunica con el aire exterior. Las correspondientes conexiones se harán de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 42. Artículo 391: Cuando la prolongación de los bajantes de aguas servidas y/o las de las tuberías de ventilación terminan en una terraza accesible o utilizada para cualquier fin, las tuberías se prolongarán por encima del piso de la terraza hasta una altura no menor de 1,00 metros. Cuando la cubierta de la edificación sea un techo o terraza inaccesible, las tuberías se prolongarán por encima de ellas, en forma tal que no queden sujetas a inundación y por lo menos 15 centímetros.
Artículo 392:
En el caso que la distancia entre la boca superior de un bajante o la de cualquier tubería de ventilación y una ventana, puerta u otra entrada de aire a la edificación sea menor de 3,00 metros el extremo superior del bajante deberá quedar como mínimo 0,60 metros por encima de la entrada del aire.
CAPITULO XXVI Artículo 394:
Las tuberías principales de ventilación tendrán diámetros uniforme en toda su extensión, y se instalarán tan rectas como sean posible. Su extremo inferior deberá conectarse al pie del correspondiente bajante de aguas servidas o por debajo del nivel de conexión del ramal de DESAGÜE más bajo a el conectado. Su extremo superior se prolongará directamente al aire exterior cumpliendo con lo establecido en los artículos anteriores, o se conectará a la prolongación del bajante correspondiente a una altura no menor de 15 centímetros por encima del nivel de desbordamiento de la pieza sanitaria servida más alta.
Artículo 395:
Los diámetros de las tuberías principales de ventilación se determinarán tomando en cuenta su longitud total, el diámetro del bajante correspondiente y el total de unidades de descarga ventiladas, de acuerdo con la tabla 44.
CAPITULO XXVI Artículo 401:
Toda pieza sanitaria conectada directamente a una tubería de DESAGÜE de un excusado, aguas abajo de éste, deberá ser ventilada en forma individual, salvo en aquellos casos en los cuales se aplique ventilación de conjunto o ventilación húmeda.
Artículo 402:
Se permitirá utilizar una tubería de ventilación común para ventilar los sifones de dos piezas sanitarias en los casos que se señalan a continuación y siempre que se cumplan los requisitos que se exigen en los artículos 387º y 407º. a.- Las dos piezas sanitarias están ubicadas en el mismo piso y descarga en el mismo ramal vertical de DESAGÜE, al mismo nivel. b.- Las dos piezas sanitarias están ubicadas en el mismo piso y descargan en el mismo ramal vertical de DESAGÜE, a diferentes niveles. c.- Las dos piezas sanitarias iguales ubicadas en el mismo piso, están conectadas en un mismo punto, a un ramal de DESAGÜE. Ver dibujos ilustrativos en el Apéndice, figuras 45 y 46.
CAPITULO XXVI Artículo 403:
En un grupo de piezas sanitarias instaladas en un mismo piso, se permitirá utilizar el conducto de DESAGÜE al que descargan hasta dos (2) piezas sanitarias altas, tales como: lavamanos, bateas, fregaderos o piezas similares, cuyo número total de unidades de descarga no sea mayor de cuatro (4) como tubería de ventilación húmeda para uno o varios sifones de las otras piezas sanitarias del grupo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: b.- El número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias que constituyen el grupo, no podrá ser mayor de catorce (14). c.- No podrá proyectarse la instalación de más de un (1) excusado en el grupo.
Artículo 407:
Los diámetros de las tuberías de ventilación, se determinarán en función de su longitud, del número de unidades de descarga ventiladas y del diámetro del conducto de DESAGÜE, del ramal de DESAGÜE o del bajante de aguas servidas al cual están conectadas, de acuerdo con la Tabla 44. En la determinación de los diámetros de las tuberías de ventilación, se tomarán en cuenta los siguientes requisitos. b.- El diámetro de cada tubería de ventilación individual no será menor de la mitad del diámetro del conducto de DESAGÜE de la pieza sanitaria que ventile. c.- El diámetro de las tuberías de ventilación de alivio, no será menor de la mitad del diámetro del ramal de DESAGÜE o del bajante de aguas servidas que ventila y al cual están conectadas.
CAPITULO XXVI Artículo 411:
Con la finalidad de evitar los efectos desfavorables en los sistemas de drenaje de aguas servidas, debidas a la presión producida por las espumas de jabones y detergentes, en edificaciones de dos o más pisos donde se instalen bateas, lavadoras mecánicas, fregaderos y similares, se recomienda que los conductos o ramales de DESAGÜE que reciben los desechos líquidos de dichas piezas no se conecten en las zonas de presión de espumas que se indican a continuación: a.- En el segmento de bajante comprendido entre las bases del mismo hasta una altura de cuarenta (40) veces su diámetro. b.- En el segmento de cloaca de edificación comprendido entre el pie del bajante hasta una longitud de diez (10) veces el diámetro de dicha cloaca, medido sobre la misma. c.- En los cambios de dirección de los bajantes de aguas servidas, cuya parte inclinada forme un ángulo mayor de 60º con la vertical así: c.1.- En el segmento del bajante, antes del cambio de dirección cuarenta (40) veces el diámetro del bajante aguas arriba de dicho cambio. c.2.- En el tramo inclinado del bajante, diez veces el diámetro de dicho tramo, aguas abajo del cambio de dirección. c.3.- En el tramo inclinado del bajante, cuarenta (40) veces el diámetro de dicho tramo, aguas arriba del cambio de dirección a la vertical. Cuando no sea posible evitar las conexiones de los conductos y ramales de DESAGÜE en las zonas indicadas, deberán proyectarse tuberías de ventilación auxiliares, cuyo diámetro deberá ser igual al de la tubería principal de ventilación o a los ¾ del diámetro de la tubería donde se presente la presión de espuma, en caso del que el diámetro de esta última sea menor que el de la tubería principal de ventilación y en ningún caso menor de 5,08 cm. (2¨) e instaladas de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, figura 53.
CAPITULO XXVII DE LAS BOCAS PARA LIMPIEZA Y VISITA REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS DE LAS EDIFICACIONES Artículo 412:
Los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas de las edificaciones deberán estar dotados de bocas para limpieza y visita de acuerdo a lo establecido en este capítulo.
Artículo 413:
Las bocas para limpieza serán del mismo material que el utilizado en las tuberías y piezas de conexión del sistema de DESAGÜE de aguas servidas y serán dotadas de tapón removible.
Artículo 417:
La distancia mínima entre el tapón de cualquier boca de limpieza y una pared, techo o cualquier otro elemento que pudiera dificultar la limpieza del sistema, será de 45 centímetros.
Artículo 419:
Se colocarán bocas de limpieza en todos los sitios indicados a continuación: a.- Al comienzo de cada ramal de DESAGÜE o cloaca de la edificación. b.- Cada 15,00 metros en los bajantes y en los ramales de DESAGÜE de diámetro igual o menor de 10 centímetros (4¨). c.- Cada 30,00 metros en los bajantes y en los ramales de DESAGÜE de diámetros mayor de 10 centímetros (4¨). d.- Al pie de cada bajante. e.- En la parte inferior de los sifones de las piezas sanitarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 324. f.- Cada dos cambios de dirección en la cloaca de la edificación.
CAPITULO XXVII Artículo 421:
El sifón de una pieza sanitaria se aceptará como equivalente de una boca para limpieza, siempre que sea fácilmente removible.
Artículo 423º:
En las tuberías bajo tierra de diámetro igual o mayor a 20 cm (8¨), se utilizarán bocas de visita o tanquillas, las cuales se colocarán en todos los sitios indicados a continuación: a.- En todo cambio de dirección de más de 45º b.- En todo cambio de rasante c.- En todo cambio de diámetro d.- En todo cambio de material e.- A intervalos no mayores de 50 metros
CAPITULO XXVIII DE LOS DESAGÜES INDIRECTOS DE LAS AGUAS SERVIDAS Artículo 424:
Los desagües provenientes de las piezas sanitarias, dispositivos y equipos que se especifican a continuación deberán descargar al sistema de DESAGÜE de la edificación en forma indirecta: a.- Las tuberías de rebose y limpieza de los estanques de almacenamiento de agua potable; de los estanque hidroneumáticos y de los sistemas de bombeo en general. b.- Las tuberías de los dispositivos y equipos dotados con válvulas de alivio de presión o de temperatura de los sistemas de producción y/o almacenamiento de agua potable fría o caliente y/o de las instalaciones de vapor. c.- Esterilizaciones, lava-útiles y equipos similares de los laboratorios, hospitales, clínicas y demás establecimientos similares. d.- Refrigeradores comerciales, máquinas para fabricar hielo, cavas y equipos similares. e.- Lavaplatos mecánicos, y equipos usados para la preparación, conservación y expendio de alimentos y bebidas en fuentes de soda, bares, restaurantes y fábricas de productos alimenticios. f.- Las aguas provenientes del rebose, DESAGÜE y lavado de las aceras y de los filtros de las piscinas.
Artículo 427:
No se permitirá descargar las piezas sanitarias dotadas de DESAGÜE indirecto en los lavaplatos, fregaderos, batea o piezas similares.
CAPITULO XXIX DE LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES Y SEPARADORES Artículo 428:
Cuando las aguas servidas de la edificación contengan grasas, aceite, material inflamable, arena, tierra u otros sólidos o líquidos que puedan separarse por gravedad y que puedan afectar el buen funcionamiento del sistema de drenaje de la edificación, o de los colectores públicos, plantas y procesos de tratamiento de aguas servidas, será necesario la instalación de interceptores o separadores.
Artículo 430:
Se instalarán separadores de grasa en los conductos de DESAGÜE de fregaderos, lavaplatos u otras piezas sanitarias instaladas en restaurantes, cocinas de hoteles, hospitales y similares, donde a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente exista el peligro de introducir en el sistema de DESAGÜE grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste. Ver modelo separador de grasas en el Apéndice, figura 54 y 55.
Artículo 431:
Se instalarán separadores de aceite en el sistema de DESAGÜE de estaciones de servicio, talleres mecánicos de automóviles y otras edificaciones donde, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, exista el peligro de introducir aceite u otras materias inflamables al sistema cloacal, ya sea en forma accidental o voluntaria. En caso de estaciones de servicio de vehículos automotores, la capacidad neta del separador de aceite estará en función del número de vehículos a servir diariamente a razón de 175 litros para los tres primeros y diez litros de capacidad por cada vehículo adicional. La profundidad mínima de todos los separadores de aceite será de 0,60 metros, contada a partir de la rasante de la tubería de descarga.
CAPITULO XXX DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDAS Artículo 435:
Cuando las aguas servidas de la edificación no puedan ser descargadas por gravedad a la cloaca pública, deberá instalarse un sistema adecuado de bombeo para su descarga automática a la misma.
Artículo 438:
Las tanquillas de aguas servidas deberá cumplir con los siguientes requisitos: a.- Su capacidad no será mayor que el volumen equivalente a 30 minutos de gasto probable calculado según el artículo 439º, ni menor que el equivalente a 10 minutos del mismo, salvo justificación comprobada. b.- Deberá estar provista de una tubería de ventilación de 7,62 centímetros (3¨) de diámetro como mínimo. El extremo libre del tubo de ventilación deberá protegerse con malla metálica a prueba de insectos. c.- Deberá estar dotada de una tapa hermética. d.- Cuando se proyecten dos tanquillas, una para recibir las aguas servidas, denominada fosa seca, se deberá prever algún tipo de ventilación para la fosa seca, en aquellos casos en que pos su profundidad y características, pueda presentar problemas de acumulación de gases. e.- Deberá preveerse facilidades para eliminar las aguas que puedan acumularse en la fosa seca. Para tal fin, se podrá utilizar una tubería con su válvula respectiva, conectada desde el drenaje de piso hasta la línea de succión de la bomba, o se proveerá una bomba de achique. f.- El fondo deberá tener una pendiente mínima del 50% hacia la toma de la bomba.
CAPITULO XXXI DE LA INSPECCIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS Artículo 448º:
Los sistemas de DESAGÜE de aguas servidas construidos, deberán ser inspeccionados y sometidos a las pruebas que se especifican en el presente capítulo. Del cumplimiento de este requisito será responsable el profesional que dirige la obra, sin perjuicio de fiscalización por parte de la Autoridad Sanitaria Competente.
Artículo 450º:
Cuando se utilice la prueba de agua, la cual podrá ser aplicada por secciones o a todo el sistema, no requiriéndose que las piezas sanitarias estén instaladas, se procederá de la manera siguiente: a.- Tapónense todos los orificios de la tubería a probar, excepto el punto más alto, y llénense de agua hasta rebosar. b.- Sométanse todas las secciones a una presión no menor de 3,00 metros.
Artículo 451:
Se aceptarán las seccione o el sistema probado, cuando el volumen de agua se mantenga constante durante 15 minutos. Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a hacer correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.
TABLA 39 DIAMETROS MINIMOS DE LOS SIFONES SEGÚN LA PIEZA SANITARIA SERVIDA
Pieza Sanitaria Servida Bañera Batea Bidet Ducha privada Ducha pública Escupidera de dentista Esterilizador con tubería de alimentación de 1/2¨ Excusado con estanque Excusado con válvula Fregadero Fregadero con triturador de desperdicio Fuente de agua potable Inodoro de piso Lavamanos Lavaplatos mecánico doméstico Urinario con estanque Urinario con válvula Urinario de pedestal Lavadoras Diámetro Mínimo del Sifón 3,81 cms-5,08 cm (1 1/2¨-2¨) 3,81 cm (1 1/2¨) 3,81 cm (1 1/2¨) (nominal) 5,08 cm (2¨) 5,08 cm (2¨) 3,18 cm (1 1/4¨) 3,81 cm (1 1/2¨) 7,62 cm (3¨) (nominal) 7,62 cm (3¨) 3,88 cm (1 1/2¨) 5,08 cm (2¨) 2,54 cm (1¨) 5,08 cm (2¨) 3,18 cm 3,81 cm (1 1/4¨-1 1/2¨) 5,08 cm (2¨) 3,81 cm (2¨) 7,62 cm (3¨) 5,08 cm (2¨) 7,62 cm (3”)
TABLA 40 UNIDADES DE DESCARGA CORRESPONDIENTES A CADA PIEZA SANITARIA
Pieza Sanitaria Bañera Batea Bidet Ducha privada Ducha pública Escupidera de dentista Esterilizador con tubería de alimentación de 1/2¨ Excusado con estanque Excusado con válvula Fregadero Fregadero con triturador de desperdicios Fuente de beber Inodoro de piso Lavamanos Lavamopas Lavaplatos mecánicos domésticos Urinario con estanque Urinario con válvula Urinario con pedestal Cuarto de baño completo con excusado de estanque Cuarto de baño completo con excusado de válvula Lavadoras Unidades de descarga 2 ó 3 (*) 2 3 2 3 1 1/2 4 6 2 3 1/2 2 1 - 2(*) 2 2 4 6 4 6 8 6
Según el diámetro del correspondiente sifón ver Tabla 39.
TABLA 41 UNIDADES DE DESCARGA PARA PIEZAS SANITARIA O EQUIPOS NO ESPECIFICADOS EN LA TABLA, 40
Diámetro del orificio de la pieza o equipo 3,18 cm o menor (1 1/4¨) 3,81 cm o menor (1 1/2¨) 5,08 cm o menor (2¨) 6,35 cm o menor (2 1/2¨) 7,62 cm o menor (3¨) 10,16 cm o menor (4¨)
Unidades de descarga 1 2 3 4 5 6
TABLA 42 NUMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA QUE PUEDE SER CONECTADO A CONDUCTOS Y A RAMALES DE DESAGÜE Y A LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS
Diámetro del Número máximo de unidades de descarga que puede ser conducto, ramal de conectado a: desagüe y del Cualquier conducto Bajantes de uno y Bajantes de tres y bajante ó ramal de dos pisos de altura más pisos de altura desagüe (*) (con uno y dos (con tres o más intervalos) (**) intervalos) (**) 0,18 cm (1 1/4¨) 1 2 2 0,81 cm (1 1/2¨) 3 4 8 0,08 cm (2¨) 6 8 10 0,35 cm (2 1/2¨) 12 20 28 0,62 cm (3¨) 32 48 102 0,16 cm (4¨) 160 240 530 0,70 cm (5¨) 360 540 1400 0,24 cm (6¨) 620 930 2900 0,32 cm (8¨) 1400 2100 7600 0,40 cm (10¨) 2500 3750 15000 0,48 cm (12¨) 3900 5850 26000 0,10 cm (15¨) 7000 10000 50000
( (*) Los diámetros de los ramales de desagüe que descargan directamente en la cloaca del edificio, se calcularán con las unidades de descarga que aparecen en la Tabla 43. **)Los bajantes de uno y dos pisos de altura (con uno y dos intervalos), corresponden a bajantes que sirven edificaciones de una y de dos plantas. Los bajantes de tres o más pisos de altura, (con tres o más intervalos) corresponden a bajantes que sirven tés y más plantas. Las cifras anotadas, corresponden al total de unidades de descarga que pueden ser conectadas al bajante del diámetro correspondiente.
TABLA 43 DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE LAS SALIDAS DE UN SIFÓN Y LA CORRESPONDIENTE TUBERÍA DE VENTILACIÓN
Diámetro del conducto de DESAGÜE donde descarga el sifón 3,81 cm (1 1/2¨) 5,09 cm (2¨) 7,62 cm (3¨) 10,16 cm (4¨) Distancias máximas entre las salidas del sifón y la correspondiente tubería de ventilación 1,10 m. 1,50 m. 1,80 m. 3,00 m.
Las distancias a que se refiere esta tabla se medirán a lo largo del conducto de DESAGÜE correspondiente, desde el extremo de la salida del sifón hasta la tubería de ventilación.
TABLA 44 DIAMETROS Y LONGITUDES DE LAS TUBERIAS DE VENTILACION
DIAMETRO REQUERIDO PARA LA TUBERIA DE VENTILACION Diámetro del conducto, ramal o bajante de aguas servidas cm. 3.18 3.81 3.81 5.08 5.08 6.35 7.62 7.62 7.62 7.62 10.16 10.16 10.16 10.16 12.70 12.70 12.70 12.70 15.24 15.24 15.24 15.24 pulg. 1¼ 1½ 1½ 2 2 2½ 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 2 8 10 12 .20 42 10 21 53 102 43 140 320 530 190 490 940 1400 800 1100 2000 2900 9 15 9 9 8 46 30 23 15 9 13 10 8 8 61 46 30 44 36 29 26 11 8 7 6 91 108 82 70 64 26 20 17 15 9 6 5 5 317 245 207 189 70 69 50 48 25 19 16 15 10 8 7 6 297 229 194 177 98 75 63 58 40 30 26 23 300 232 204 178 122 94 79 73 306 236 200 161 Unidades de descarga ventilada 3,18 cm. 1¼“ 3,81 cm. 1½“ 5,08 cm. 2” 6,35 cm. 2½“ 7,62 cm. 3” 10,18 cm. 4” 12,70 cm. 5” 15,24 cm. 6” 20,32 cm. 8” 25,40 cm. 10” 30,40 cm. 12”
LONGITUD MAXIMA DE LA TUBERIA DE VENTILACION EN METROS
TABLA 45 DIAMETROS DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO Y DE LOS RAMALES DE TUBOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL
Diámetro del Número ramal máximo horizontal de de unidades DESAGÜE de descarga
1¨½” (3,81cm) 2¨ (5,08 cm) 2¨ (5,08 cm) 3¨ (7,62 cm) 3¨ (7,62 cm) 3¨ (7,62 cm) 4¨ (10,16 cm) 4¨ (10,16 cm) 4¨ (10,16 cm) 5¨ (12,70 cm) 5¨ (12,70 cm)
1 1/2¨
2 1/2¨
Máxima longitud del tubo de ventilación (mts) 6,0 4,5 3,0 12,0 9,0 6,0 2,1 1,8 12,0 12,0 4,8 6,0 5,4 4,2 30,0 30,0 24,0 15,6 15,0 10,8 4,8 3,0 60,0 54,0 42,0 21,0 12,0 60,0 42,0
10 12 20 10 30 60 100 200 500 200 1.100
Memoria Descriptiva Vivienda Unifamiliar_1Memoria Descriptiva Remodelación Vivienda unifamiliarTecnología De la Construcción - Instalaciones sanitariasTecnología Dela Construcción - Tomas DomiciliariasRIEGO POR ASPERSIÓN Y DIFUSIÓN.docxSeguridad en Los Vehiculos Actuales y FuturosGerencia_definiciones.docxGerencia_definicionesACEROLA MADERAUrbanismo Acueducto y CloacasRIEGO POR ASPERSIÓN Y DIFUSIÓN.docxPatri Moni oHidrología - El Caudal.pptRIEGO POR ASPERSIÓN Y DIFUSIÓN_PcolinaEvaluación de proyectos.mecanicadesuelos-
G.O. 4044 by Pedro Colina14 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: Artículo 320

Artículo 321

Artículo 323

Artículo 324

Artículo 325
 Artículo 329

Artículo 330

Artículo 332

Artículo 333

Artículo 334

Artículo 335
 Artículo 338

Artículo 342

Artículo 343
 Artículo 344

Artículo 346

Artículo 350

Artículo 356
 Artículo 358

Artículo 359
 Artículo 359
 Artículo 360
 Artículo 362

Artículo 363
 Artículo 365

Artículo 374
 Artículo 374
 Artículo 376

Artículo 377

Artículo 378
 artículo 266
 Artículo 380

Artículo 381

Artículo 383
 Artículo 384

Artículo 385

Artículo 386
 Artículo 387

Artículo 388

Artículo 389
 Artículo 390
 Artículo 391

Artículo 392
 Artículo 394

Artículo 395
 Artículo 401

Artículo 402
 Artículo 403

Artículo 407
 Artículo 411
 Artículo 412

Artículo 413

Artículo 417

Artículo 419
 artículo 324
 Artículo 421

Artículo 423
 Artículo 424

Artículo 427
 Artículo 428

Artículo 430

Artículo 431
 Artículo 435

Artículo 438
 artículo 439
 Artículo 448

Artículo 450

Artículo 451