Source: http://docplayer.fr/9335956-Gestion-thermique-par-stego-produits-et-accessoires-utilises-dans-le-monde-entier-a-la-satisfaction-de-tous.html
Timestamp: 2018-11-20 18:04:33+00:00

Document:
Gestion thermique par STEGO Produits et accessoires Utilisés dans le monde entier, à la satisfaction de tous - PDF
Download "Gestion thermique par STEGO Produits et accessoires Utilisés dans le monde entier, à la satisfaction de tous"
2 Gestion thermique par STEGO Produits et accessoires Utilisés dans le monde entier, à la satisfaction de tous Pour armoires électriques Le problème L eau contenue dans l air se condense sur les parois plus froides. Cette humidité peut s accumuler sur les composants des systèmes de contrôle et de commande à l intérieur de coffrets ou d armoires de commande. Combinée à la poussière ou à des gaz agressifs, cette humidité peut provoquer de la corrosion, des courants de fuite voire même des amorçages pouvant conduire jusqu à la défaillance totale de tout votre système. Pour systèmes de contrôle et de commande du trafic ferroviaire et automobile La solution de STEGO Un environnement sec, c est la condition préalable à un fonctionnement sans défaillance. Un dispositif de chauffage anti-condensation bien dimensionné au coffret ou à l armoire de commande élimine les problèmes de condensation et peut éviter des dysfonctionnements à température trop basses. STEGO développe et fabrique une gamme de systèmes de chauffage modulaire de haute qualité. Domaines d'application Que ce soit dans le cadre de la distribution ou du transport d énergie, pour l industrie ou les télécommunications, les systèmes de chauffages et de régulation STEGO sont fiables et appropriés pour un large panel de systèmes de contrôle et de commande. Les produits STEGO sont utilisés dans le monde entier sous des climats extrêmes, depuis de nombreuses années à la satisfaction de tous. Pour appareillages de distribution haute tension, même dans des conditions climatiques extrêmes Nos produits Unités de chauffages traditionnels ou à semi-conducteurs de type PTC (positive température coefficient) qui régulent et limitent la température automatiquement pour vos coffrets, armoires de commandes électriques ou électroniques. Pour systèmes de commande dans l'industrie automobile Qui sommes-nous? Depuis plus de trente ans notre société développe et produit des appareils pour la gestion thermique avec un grand soucis d'innovation. Nos produits se distinguent par leur fiabilité, leur durée de vie et leur grande qualité. Ils ont prouvé leur efficacité, même dans les conditions les plus extrêmes. STEGO représenté dans 11 pays est certifié ISO 9001 : 2008 et : Dans les stations de base pour émetteurs de téléphonie cellulaire Pour installations basse et moyenne tension
3 Sommaire Chauffer Cartouche chauffante "PTC" RCE 016 (5 W, 9 W) 4 Cartouche chauffante "PTC" RC 016 (8 W, 10 W, 13 W) 5 Petite résistance chauffante "PTC" HGK 047 (10-30 W) 6 Petite résistance chauffante "PTC" CSK 060 (10 W, 20 W) 7 Résistance chauffante "PTC" HG 140 ( W) 8 Résistance chauffante anti-déflagrante CREx 020 (50 W, 100 W) 9 Résistance chauffante "PTC" CS 060 ( W) 10 Résistance chauffante "PTC" CSF 060 ( W) 11 Résistance chauffante à air pulsé compacte "PTC" CS 028 / CSL 028 (150 W W) 12 Résistance chauffante à air pulsé HGL 046 (250 W, 400 W) 13 Résistance chauffante à air pulsé HV 031 / HVL 031 ( W) 14 Résistance chauffante à air pulsé "PTC" CR 027 (jusqu'à 650 W) 15 Résistance chauffante à air pulsé performante CR 030 (950 W) 16 Résistance chauffante à air pulsé performante CR 130 (950 W) 17 Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CS 032 (1000 W) 18 Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CSF 032 (1000 W) 19 Résistance chauffante à air pulsé performante CS 030 (1200 W) 20 Résistance chauffante à air pulsé performante CS 130 (1200 W) 21 Sommaire Ventiler Ventilateur à filtre FF 018 (21 m³/h à 102 m³/h) Ventilateur à filtre FF 018 (200 m³/h) 24 Puissant ventilateur à filtre FF 018 (300 m³/h) 25 Puissant ventilateur à filtre FF 018 (550 m³/h) 26 Outdoor ventilateur à filtre FF Ventilateur de toit RFP 018 (300 m³/h, 500 m³/h) 28 Tiroir de ventilation puissant 19 LE 019 ( m³/h) 29 Réguler et contrôler Petit thermostat KTO 011 / KTS Thermostat à plage fixe FTO 011 / FTS Thermostat double ZR Thermostat double FTD Thermostat compact STO / STS Thermostat mécanique FZK Thermostat électronique ETR Thermostat électronique ET 011 (DC 24 V) 37 Hygrostat mécanique MFR Hygrostat électronique EFR Hygrotherm électronique ETF Thermostat anti-déflagrant REx Relais électronique SM 010 (DC 24 V + DC 48 V) 42 Eclairer Eclairage compact KL Eclairage LED Eclairage slimline avec interrupteur SL Eclairage slimline avec détecteur de présence SL Eclairage dual DL Eclairage baladeuse DL Accessoires Prise de courant pour armoire électrique SD Presse-étoupe aérateur DA 084 (IP55) 51 Presse-étoupe aérateur DA 284 (IP66) 52 Presse-étoupe aérateur DA 284 (Inox) (IP66) 53 Système de drainage DD 084 (IP66 / IP67 / IP69K) 54 Fixation adhésive STEGOFIX 55 Remarques Calcul de la puissance des composants thermiques 59 en mm. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications sont sans engagement de notre part. Les informations techniques contenues dans ce catalogue ne dégagent pas le client de vérifier le bon fonctionnement, dans son application. Une version au format PDF de nos fiches techniques, peut être téléchargé sur notre site internet
4 Cartouche chauffante "PTC" RCE W, 9 W Large plage de tension Chauffage dynamique Faible consommation en énergie Compacte Chauffer Résistance chauffante pour installation dans des boîtiers de petite taille, pour éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Tension d'alimentation AC/DC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Corps de chauffe aluminium Fixation voir Accessoires indifférente longueur 45 mm, Ø 10 mm Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP54 / classe II (double isolation) Homologations VDE + UL File No. E Accessoires clip de fixation (voir dessin ci-dessous), Réf Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Schéma de raccordement Thermostat KTO 011 (contact à ouverture) Chauffage RCE 016 L N Clip de fixation, Réf (1 UE = 2 pièces) Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de surface (env.) (env.) W 2,0 A 1 A 165 C 2 x AWG 22 câble avec gaine (silicone) 20 g W 2,5 A 2 A 175 C 2 x AWG 22 câble avec gaine (silicone) 20 g ² pour une température ambiante de 20 C (68 F) 4
5 Cartouche chauffante "PTC" RC W, 10 W, 13 W Large plage de tension Chauffage dynamique Faible consommation en énergie Compacte Petite résistance chauffante destinée à être installée dans des boîtiers de petite taille, pour éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Chauffer Tension d'alimentation AC/DC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé Fixation fixation à vis indifférente Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP54 / classe II (double isolation) Homologations VDE + UL File No. E Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Réf Schéma de raccordement Thermostat KTO 011 (contact à ouverture) Chauffage RC 016 Réf L N Réf Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de surface (env.) (env.) W 2,0 A 1 A 150 C 2 x AWG 18 fils 20 g W 2,5 A 2 A 155 C 2 x AWG 24 câble avec gaine (silicone) 30 g W 3,0 A 2 A 170 C 2 x AWG 24 câble avec gaine (silicone) 40 g ² pour une température ambiante de 20 C (68 F) 5
6 Petite résistance chauffante "PTC" HGK W à 30 W Chauffage dynamique Faible consommation en énergie Large plage de tension Fixation par clip Chauffer Petite résistance chauffante pour boîtiers et coffrets de petites tailles, lorsque l'on veut éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à l'arrière) Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP44 / classe I (simple isolation) Accessoires tôle de fixation à vis, Réf (1UE = 2 pièces) Remarque autres tensions sur demande Thermostat KTO 011 (contact à ouverture) Exemple de raccordement Chauffage HGK L Fixation par Clip sur rail DIN 35mm L N Réf. Tension d'alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage max. Fusible retardé Longueur (L) (env.) Homologations AC/DC V² 10 W 1,0 A 1 A 52 mm 0,1 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE AC/DC V² 20 W 2,5 A 2 A 60 mm 0,2 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE AC/DC V² 30 W 3,0 A 2 A 70 mm 0,2 kg 3 x 0,5 mm² x 300 mm câble avec gaine (silicone) VDE AC/DC V 10 W 1,0 A 1 A 52 mm 0,1 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E AC/DC V 20 W 1,5 A 2 A 70 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E AC/DC V 30 W 1,5 A 2 A 100 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm câble avec gaine UL File No. E ¹ pour une température ambiante de 20 C (68 F); ² (min. 110 V, max. 265 V) En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. 6
7 Petite résistance chauffante "PTC" CSK W, 20 W Température de surface modérée Double isolation (boîtier plastique) Large plage de tension Chauffage dynamique Fixation par clip Petite résistance chauffante pour boîtiers et coffrets de petites tailles, lorsque l'on veut éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Chauffer Tension d'alimentation AC/DC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Température de surface < 85 C (185 F) (selon VDE 0100), sauf sur la grille de protection supérieure 2 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, noir 98 x 38 x 75 mm Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à l'arrière) Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Homologations VDE + UL File No. E (selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A) Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Exemple de raccordement Thermostat FTO 011 (contact à ouverture) Résistance chauffante CSK 060 Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé (env.) W 1,0 A 1 A 0,2 kg W 2,5 A 2 A 0,3 kg ² pour une température ambiante de 20 C (68 F); 7
8 Résistance chauffante "PTC" HG W à 150 W Connexion par bornes à poussoir Chauffage dynamique Large plage de tension Faible consommation en énergie Fixation par clip Montage rapide Chauffer Résistance chauffante compacte pour éviter les dysfonctionnements dus à la formation de condensation et pour garantir une température idéale à l'intérieur des armoires électriques. La forme du profilé en aluminium produit un effet de cheminée. Cela permet d'obtenir une homogénéisation de la température dans l'armoire électrique. Le raccordement par des bornes à poussoir représente un gain de temps et simplifie le montage. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Tension d'alimentation AC/DC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Corps de chauffe profilé en aluminium, anodisé 3 bornes à poussoir pour fils souples 0,5-1,5 mm² et fils rigides 0,5-2,5 mm² de connexions matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à l'arrière) Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation) Homologations VDE + UL File No. E Accessoires tôle de fixation à vis, Réf (1UE = 2 pièces) Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d'une alimentation inférieure à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Longueur (L) (env.) W 1,5 A 1 A 65 mm 0,3 kg W 3,0 A 2,5 A 65 mm 0,3 kg W 3,5 A 2,5 A 65 mm 0,3 kg W 2,5 A 2,5 A 140 mm 0,4 kg W 4,0 A 4 A 140 mm 0,5 kg W 4,5 A 4 A 140 mm 0,5 kg W 9,0 A 6,3 A 220 mm 0,7 kg ² pour une température ambiante de 20 C (68 F) 8
9 Résistance chauffante anti-déflagrante CREx W, 100 W Grande surface de convection Fixation par clip Prête à brancher Aucun entretien Matériel électrique de sûreté spécialement conçu pour atmosphère explosive. Pour les domaines d'utilisation à risque d'explosion, la résistance chauffante à convection naturelle permet d'éviter la condensation et les variations de température. Elle assure une protection contre le gel dans les blocs de transmetteur, les armoires électriques et les équipements de mesure. Chauffer Protection anti-déflagrante selon EN LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) Certificat de conformité 01 ATEX 6073/03, LCIE N 06 ATEX Q8011, IECEx LCI Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge Corps de chauffe profilé en aluminium, noir, anodisé Si HF-JZ 3 x 0,75 mm², 1 m de long Borne de terre PE 4 mm² Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN flux d'air vertical (raccordement à l'arrière) Température d'utilisation/de stockage -40 à +40 C (-40 à +104 F) / -45 à +70 C (-49 à +158 F) Indice/classe de protection IP65 / classe I (simple isolation) Le clip peut être fixé de face ou de coté Thermostat anti-déflagrant REx 011 voir Page 41 Réf. Tension Puissance Fusible Température Degré de protection Ex d'alimentation de chauffage retardé de surface Longueur (L) (env.) AC V 50 W 0,5 A d IIC T5 - Ex td A21 IP6X T100 C 100 C 150 mm 1,3 kg AC V 100 W 1 A d IIC T4 - Ex td A21 IP6X T135 C 135 C 180 mm 1,5 kg AC V 50 W 0,5 A d IIC T5 - Ex td A21 IP6X T100 C 100 C 150 mm 1,3 kg AC V 100 W 1,25 A d IIC T4 - Ex td A21 IP6X T135 C 135 C 180 mm 1,5 kg 9
10 Résistance chauffante PTC CS W à 150 W Faible température de surface Fixation rapide par clip Isolation de sécurité (matière plastique) Grande plage de tension réduites Chauffer Résistance chauffante compacte pour la mise en température des armoires et coffrets avec équipement électrique et électronique. De part sa construction elle produit une convection naturelle optimisée ce qui permet d avoir un bon flux d air chaud. Le boîtier plastique a été développé pour avoir une faible température de surface sur l enveloppe de la résistance. Tous nos thermostats et hygrostats peuvent être raccordés à cette résistance. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Cette résistance est également disponible en version avec thermostat à plage fixe (série CSF 060). Tension d alimentation AC/DC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Température de surface < 80 C (176 F), sauf la grille de protection supérieure 4 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à l'arrière) Température d utilisation/de stockage -45 C à +70 C (-49 F à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Homologations VDE + UL File No. E (selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A) Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d une alimentation inférieur à AC/DC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Résistance chauffante CS 060 Thermostat FTO 011 Résistance chauffante CS 060 Performance Leistungs-Umgebungstemperatur-Diagramm : Puissance de chauffage/température ambiante CS CS AC Thermostat FTO 011 Résistance chauffante CS 060 Puissance Heizleistung de chaffage (W) (W) Température Umgebungstemperatur ambiante ( C) Art. 150 Nr. W Art. 100 Nr. W Art. 50 Nr. W AC Exemples de raccordement Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de sortie d air³ (env.) W 2,5 A 4 A + 86 C (186,8 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 4,5 A 8 A +120 C (248 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 8 A 8 A +145 C (293 F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg ² voir diagramme de puissance / température ambiante; ³ à 50 mm de distance de la grille 10
11 Résistance chauffante PTC CSF W à 150 W Faible température de surface Avec thermostat à plage fixe Fixation rapide par clip Isolation de sécurité (matière plastique) Grande plage de tension réduites Résistance chauffante compacte pour la mise en température des armoires et coffrets avec équipement électrique et électronique. De part sa construction elle produit une convection naturelle optimisée ce qui permet d avoir un bon flux d air chaud. Le boîtier plastique a été développé pour avoir une faible température de surface sur l enveloppe de la résistance. Un thermostat à plage fixe est inséré au bornier de la résistance. Les résistances sont étudiées pour une utilisation permanente. Cette résistance est également disponible en version sans thermostat (série CS 060). Chauffer 23 L Tension d alimentation AC V¹ (min. 110 V, max. 265 V) Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Température de surface < 80 C (176 F), sauf sur la grille de protection supérieure 4 bornes de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut, raccordement à l'arrière) Température d'utilisation/de stockage -20 à +70 C (-4 à +158 F) / -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Homologations VDE Remarque autres tensions sur demande ¹ En cas d une alimentation inférieur à AC 140 V, la puissance est réduite de 10 %. Résistance chauffante CSF 060 Exemple de raccordement Puissance Heizleistung de chauffage (W) (W) Performance Leistungs-Umgebungstemperatur-Diagramm : Puissance de chauffage/température ambiante CSCSF Art. 150 Nr. W Art. 100 Nr. W Art. 50 Nr. W Température Umgebungstemperatur ambiante ( C) Réf. Puissance de chauffage² Courant de démarrage max. Fusible retardé Température de sortie d air³ Température d arrêt 4 Température de démarrage W 2,5 A 4 A + 86 C (186,8 F) +15 C (59 F) +5 C (41 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 2,5 A 4 A + 86 C (186,8 F) +25 C (77 F) +15 C (59 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 4,5 A 8 A +120 C (248 F) +15 C (59 F) +5 C (41 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 4,5 A 8 A +120 C (248 F) +25 C (77 F) +15 C (59 F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg W 8 A 8 A +145 C (293 F) +15 C (59 F) +5 C (41 F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg W 8 A 8 A +145 C (293 F) +25 C (77 F) +15 C (59 F) 150 x 60 x 90 mm 0,5 kg ² voir diagramme de puissance / température ambiante; ³ à 50 mm de distance de la grille; 4 tolérance ± 5 K (env.) 11
12 Résistance chauffante à air pulsé "PTC" CS 028 / CSL W à 400 W Petite, compacte et silencieuse Rapidité de chauffe Protection au toucher Fixation par clip ou vis Chauffer Petite résistance chauffante à air pulsé, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation d eau et garantir une température constante pour les équipements électriques/électroniques installés à l intérieur ou à l extérieur. Favorisées par leurs petites tailles, les résistances chauffantes à air pulsé CS 028 et CSL 028 sont idéales pour une installation dans des coffrets et petites armoires où l encombrement est une des priorités. Le boîtier en matière plastique UL94 V-0 sert, d une part de protection électrique (double isolation) et d autre part protège du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. Le branchement électrique se fait simplement et aisément par les bornes internes. Photo : Résistance à air pulsé CSL 028 H l L Vue arrière Fixation par vis Fixation par clip Elément chauffant Température de surface Ventilateur axial, palier à roulement à billes Fixation Température d utilisation/de stockage Hygrométrie d utilisation/de stockage Indice/classe de protection Homologations Remarque conducteur à froid (PTC) - auto limité en température 150 W/250 W : max. 50 C (122 F), 400 W : max. 65 C (149 F), sauf sur la grille de protection supérieure pour une température ambiante de 20 C (68 F) débit du flux d air, soufflage libre CS 028 : 13,8 m³/h CSL 028 : 45 m³/h (AC 230 V), 54 m³/h (AC 120 V) durée de vie h à 40 C (104 F) 2 pôles max. 2,5 mm² (CSL 028 avec serre-câble) couple de serrage max. des vis 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, noir clip pour rail DIN de 35 mm, EN ou par vis (diam. 5,3 mm) flux d air vertical (soufflage vers le haut) -45 à + 70 C (-49 à 158 F) max. 90 % HR (sans condensation) IP20 / classe II (double isolation) UL File No. E (selon UL 499 conçu pour l utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A) versions 230 V : VDE autres tensions sur demande Puissance de chauffage/température ambiante CS 028/CSL 028 Thermostat FTO 011 (contact à ouverture) Exemple de raccordement Résistance à air pulsé CS(L) 028 Puissance de chauffage (W) Température ( C) Réf. Fixation par clip Réf. Fixation par vis ¹ pour une température ambiante de 20 C (68 F) Séries Tension d'alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage max. Fusible retardé (H x l x L) CS 028 AC 230 V, 50/60 Hz 150 W 12,0 A 6,3 A 75 x 65 x 90 mm 0,3 kg CSL 028 AC 230 V, 50/60 Hz 250 W 9,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg CSL 028 AC 230 V, 50/60 Hz 400 W 15,0 A 10 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg CS 028 AC 120 V, 50/60 Hz 150 W 6,0 A 6,3 A 75 x 65 x 90 mm 0,3 kg CSL 028 AC 120 V, 50/60 Hz 250 W 6,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg CSL 028 AC 120 V, 50/60 Hz 400 W 9,0 A 6,3 A 90 x 85 x 111 mm 0,5 kg (env.) 12
13 Résistance chauffante à air pulsé HGL W, 400 W Construction compacte Fixation par clip Longue durée de vie Aucune maintenance Limiteur de température Résistance chauffante compacte à air pulsé, pour éviter la condensation et le gel. Le ventilateur axial haute performance assure une ventilation forcée et garantit ainsi une température constante dans l armoire électrique. Chauffer Vue du dessous Elément chauffant résistance mica Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur réarmement automatique Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé Température de surface max. 75 C (400 W) Ventilateur axial débit du flux d air, soufflage libre palier à roulement à billes AC : 45 m³/h (50 Hz) ou 54 m³/h (60Hz) DC : 54 m³/h durée de vie h à 25 C (77 F) bornes internes de 1,5mm² avec serre-câble couple de serrage max. des vis 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN flux d air vertical (soufflage vers le haut) Température d utilisation/de stockage -45 à + 70 C (-49 à 158 F) Hygrométrie d utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation) Remarque : L utilisation d un relais est nécessaire dans le cas d alimentation DC 24 V ou DC 48 V. A cet effet nous vous conseillons notre relais SM 010 (réf : et ). Relais électronique SM 010 Thermostat p. ex. thermostat KTO 011 Thermostat p. ex. thermostat KTO 011 Résistance à air pulsé HGL 046 (DC 48 V et 24 V) avec limiteur de température Résistance à air pulsé HGL 046 (AC 230 V et AC 120 V) avec limiteur de température Réf. Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Longueur (L) (approx.) Homologations AC 230 V, 50/60Hz 250 W 2 A 182 mm 1,1 kg VDE + UL File No. E AC 230 V, 50/60Hz 400 W 4 A 222 mm 1,4 kg VDE + UL File No. E AC 120 V, 50/60Hz 250 W 4 A 182 mm 1,1 kg VDE + UL File No. E AC 120 V, 50/60Hz 400 W 5 A 222 mm 1,4 kg VDE + UL File No. E DC 24 V 250 W 16 A 182 mm 1,1 kg UL File No. E DC 48 V 250 W 8 A 182 mm 1,1 kg UL File No. E DC 48 V 400 W 12,5 A 222 mm 1,4 kg UL File No. E
14 Résistance chauffante à air pulsé HV 031 / HVL W à 400 W Compacte Version extra-plate Flux d'air élevé Limiteur de température Fixation par clip Chauffer Cette résistance chauffante à air pulsé performante empêche la formation de condensation dans les installations électriques. Associée à un ventilateur, elle assure une circulation d'air et une température homogènes. Existe en version sans ventilateur (HV 031), ou avec ventilateur monté (HVL 031). HV 031 résistance chauffante sans ventilateur (incl. éléments de montage pour le ventilateur) HVL 031 résistance chauffante avec ventilateur Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) Corps de chauffe fonte d'aluminium (sablage à billes de verre) borne à 3 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm de connexions matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN flux d'air vertical (soufflage vers le haut) Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe I (simple isolation) Homologations UL File No. E187294, VDE : 230 V seulement Ventilateur axial, débit du flux d'air voir tableau palier à roulement à billes durée de vie h à 25 C (77 F) Connexions (ventilateur) borne à 2 pôles de 2,5 mm² (L2/N2) a.) Clip b.) Plaque signalétique c.) Ventilateur axial d.) Sens de l'air Remarque : Ne jamais faire fonctionner le chauffage sans le ventilateur! Danger de surchauffe! Réf. HV 031 AC 230 V 50/60 Hz Réf. HVL 031 AC 230 V, 50/60 Hz Réf. HV 031 AC 120 V, 50/60 Hz Réf. HVL 031 AC 120 V, 50/60 Hz Puissance de chauffage Puissance de chauffage Fusible retardé AC 230 V / AC 120 V Fusible retardé AC 230 V / AC 120 V Débit du flux d'air, soufflage libre (env.) W 1 A / 1,4 A 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg W 1,25 A / 2 A 80 x 112 x 22 mm 0,4 kg W 1,4 A / 2,5 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg W 2 A / 4 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg W 4 A / 5 A 119 x 151 x 22 mm 0,5 kg (env.) W 1 A / 1,4 A 35 m³/h 80 x 112 x 47 mm 0,6 kg W 1,25 A / 2 A 35 m³/h 80 x 112 x 47 mm 0,6 kg W 1,4 A / 2,5 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg W 2 A / 4 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg W 4 A / 5 A 108 m³/h 119 x 151 x 47 mm 0,9 kg 14
15 Résistance chauffante à air pulsé PTC CR 027 jusqu'à 650 W Résistance chauffante compacte Thermostat intégré Fixation par clip Voyant de fonctionnement Limiteur de température Résistance chauffante à air pulsé (à semi-conducteurs) destinée à être installée dans des armoires électriques, pour éviter la formation de condensation ou le dépassement du seuil de température minimale. Le ventilateur assure une circulation d'air et une température homogènes. Le thermostat intégré permet d'ajuster la température souhaitée. Chauffer Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) Ventilateur axial, débit du flux d'air voir tableau palier à roulement à billes durée de vie h à 25 C (77 F) borne à 2 pôles de 2,5 mm², couple de serrage max. 0,8 Nm matière plastique selon UL94 V-0, gris clair LED de fonctionnement voyant Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN x 128 x 165 mm flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible Température d'utilisation/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Homologations VDE, UL File No. E Performance : Puissance de chauffage / Température ambiante CR 027 (50 Hz) Performance : Puissance de chauffage / Température ambiante CR 027 (60 Hz) Puissance de chauffage (W) Puissance de chauffage (W) Température ( C) Température ( C) Réf. Tension d'alimentation ¹ pour une température ambiante de 20 C (68 F) Puissance de chauffage¹ (50 Hz) Puissance de chauffage¹ (60 Hz) Courant de démarrage max. Fusible retardé Débit du flux d'air, soufflage libre Plage de réglage thermostat AC V, 50/60 Hz 475 W 550 W 11,0 A 6,3 A 35 m³/h 0 à + 60 C 0,9 kg AC V, 50/60 Hz 550 W 650 W 13,0 A 8 A 45 m³/h 0 à + 60 C 1,1 kg AC V, 50/60 Hz 400 W 550 W 14,0 A 8 A 35 m³/h +32 à +140 F 0,9 kg AC V, 50/60 Hz 510 W 650 W 15,0 A 8 A 45 m³/h +32 à +140 F 1,1 kg (env.) 15
16 Résistance chauffante à air pulsé performante CR W Construction compacte Isolement de sécurité (classe II) Au choix thermostat ou hygrostat intégré Chauffer Résistance chauffante à air pulsé performante CR 030, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires électriques installées à l intérieur ou à l extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-0 sert d une part de protection électrique (double isolation) et d autre part protège du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut être équipée soit d un régulateur de température (thermostat) ou d un contrôleur d humidité (hygrostat). L appareil est à installer de préférence à l horizontal sur la base de l'armoire. Pour une installation verticale, il est préférable d'utiliser le modèle CR 130. Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé Ventilateur axial, débit du flux d air 160 m³/h, soufflage libre palier à roulement à billes durée de vie h à 25 C (77 F) 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm avec serre-câble matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation fixation à vis (M5) flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible 168 x 145 x 100 mm env. 1,4 kg Température d'utilisation¹/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Remarque autres puissances de chauffage à partir de 200 W sur demande ¹ Température d'utilisation du chauffage avec hygrostat intégré : 0 à +60 C (+32 à +140 F) Schéma de raccordement Réf. Version Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Plages de réglage Homologations Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 0 à +60 C VDE + UL File No. E234324² Résistance avec hygrostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 65 % Hr, à plage fixe VDE + UL File No. E234324² Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 950 W 12,5 A +32 à +140 F UL File No. E234324² ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A 16
17 Résistance chauffante à air pulsé performante CR W Construction compacte Isolement de sécurité (classe II) Au choix thermostat ou hygrostat intégré Fixation au choix : par clip ou vis Résistance chauffante à air pulsé performante CR 130, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires électriques installées à l'intérieur ou à l'extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O sert d'une part de protection électrique (double isolement) et d'autre part protège du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut être équipée soit d'un régulateur de température (thermostat) ou d'un contrôleur d'humidité (hygrostat). L'appareil est à installer de préférence en fixation murale (horizontale ou verticale). Pour une installation horizontale sur la base de l armoire, il est préférable d utiliser le modèle CR 030. Chauffer Elément chauffant cartouche chauffante à haute charge Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) Corps de chauffe profilé en aluminium anodisé Ventilateur axial, débit du flux d air 160 m³/h, soufflage libre palier à roulement à billes durée de vie h à 25 C (77 F) 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm avec serre-câble matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation par clip pour rail DIN de 35 mm, EN ou par vis (M6) flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible 182 x 160 x 99 mm env. 1,5 kg Température d'utilisation¹/de stockage -45 à +70 C (-49 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Remarque autres puissances de chauffage à partir de 200 W sur demande ¹ Température d'utilisation du chauffage avec hygrostat intégré : 0 à +60 C (+32 à +140 F) Schéma de raccordement Réf. Version Tension d'alimentation Puissance de chauffage Fusible retardé Plages de réglage Homologations Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 0 à +60 C VDE + UL File No. E234324² Résistance avec hygrostat AC 230 V, 50/60 Hz 950 W 8 A 65 % Hr, à plage fixe VDE + UL File No. E234324² Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz 950 W 12,5 A +32 à +140 F UL File No. E234324² ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A 17
18 Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CS W Forme compacte et étroite Grande performance de chauffe Double isolation (classe II) Connexion rapide Chauffer Résistance chauffante à air pulsé de grande performance, permettant de s affranchir des problèmes de condensation et de gel en gardant une température homogène dans les armoires électriques ou électroniques. Le boîtier en matière plastique assure une double fonction: l isolation électrique (classe II) et la protection thermique contre les brûlures. Deux bornes à vis permettent le raccordement facile d un thermostat externe. Une version avec thermostat intégré à plage fixe est aussi disponible (CSF 032). Une version avec fixation spéciale est disponible sur demande. Fixation par vis Vue arrière Fixation par clip Elément chauffant conducteur à froid (PTC) - auto limité en température Température de surface max. 80 C (176 F), sauf sur la grille de protection supérieure à température ambiante de 20 C (68 F) Température de soufflage max. 110 C (212 F), à 50 mm au dessus de la grille Limiteur de température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur rearmament automatique Ventilateur axial, débit du flux d air, soufflage libre : 63 m³/h palier à roulement à billes durée de vie h à 25 C (77 F) prise male intégrée selon IEC320 C18 Protection fusible retardé 10 A, intégré dans la prise - remplaçable matière plastique selon UL94 V-0, noir Fixation clip pour rail DIN de 35 mm, EN ou par vis (M5) couple de serrage 2 Nm max. flux d air vertical (soufflage vers le haut) 150,5 x 88 x 66 mm env. 0,5 kg Température d utilisation/de stockage -40 à + 60 C (-40 à 140 F) / -40 à + 70 C (-40 à 158 F) Hygrométrie d utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP20 / classe II (double isolation) Homologations VDE + UL File No. E Remarque : câble de raccordement non fourni. Puissance de chauffage/température ambiante CS 032 Puissance de chauffage (W) Température ( C) Réf. fixation par clip Réf. fixation par vis Tension d'alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage max AC V, 50/60 Hz W 12 A AC V, 50/60 Hz W 18 A ¹ pour une température ambiante de 25 C (77 F) 18
19 Résistance chauffante à air pulsé performante "PTC" CSF W Forme compacte et étroite Grande performance de chauffe Double isolation (classe II) Thermostat à plage fixe intégré Connexion rapide Résistance chauffante à air pulsé de grande performance, permettant de s affranchir des problèmes de condensation et de gel en gardant une température homogène dans les armoires électriques ou électroniques. Le boîtier en matière plastique assure une double fonction : l isolation électrique (classe II) et la protection thermique contre les brûlures. Pas de câblage additionnel grâce au thermostat à plage fixe intégré. Une version avec fixation spéciale est disponible sur demande. Chauffer Fixation par vis Vue arrière Fixation par clip Elément chauffant Température de surface Température de soufflage Limiteur de température Ventilateur axial, palier à roulement à billes Protection Fixation Température d utilisation/de stockage Hygrométrie d utilisation/de stockage Indice/classe de protection Homologations Remarque : câble de raccordement non fourni. Puissance de chauffage/température ambiante CSF 032 conducteur à froid (PTC) - auto limité en température max. 80 C (176 F), sauf sur la grille de protection supérieure à température ambiante de 20 C (68 F) max. 110 C (212 F), à 50 mm au dessus de la grille protection thermique en cas de défaillance du ventilateur rearmament automatique débit du flux d air, soufflage libre: 63 m³/h durée de vie h à 25 C (77 F) prise male intégrée selon IEC320 C18 fusible retardé 10 A, intégré dans la prise - remplaçable matière plastique selon UL94 V-0, noir clip pour rail DIN de 35 mm, EN ou par vis (M5) couple de serrage 2 Nm max. flux d air vertical (soufflage vers le haut) 150,5 x 88 x 66 mm env. 0,5 kg -40 à + 60 C (-40 à 140 F) / -40 à + 70 C (-40 à 158 F) max. 90 % HR (sans condensation) IP20 / classe II (double isolation) VDE + UL File No. E Puissance de chauffage (W) Température ( C) Réf. Fixation par clip Réf. Fixation par vis Tension d'alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage max. Température d'arrêt² Température de démarrage² AC V, 50/60 Hz W 12 A +25 C (77 F) +15 C (59 F) AC V, 50/60 Hz W 12 A +15 C (59 F) +5 C (41 F) AC V, 50/60 Hz W 18 A +25 C (77 F) +15 C (59 F) AC V, 50/60 Hz W 18 A +15 C (59 F) +5 C (41 F) ¹ pour une température ambiante de 25 C (77 F); ² tolérance +/- 5 K 19
20 30 Résistance chauffante à air pulsé performante PTC CS W Résistance chauffante compacte Puissance de chauffage élevée Isolement de sécurité (classe II) En option, thermostat intégré Chauffer Résistance chauffante à air pulsé performante CS 030, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires électriques installées à l intérieur ou à l extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O sert d une part de protection électrique (double isolation) et d autre part protège du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut être équipée d un régulateur de température (thermostat), réglable de 0 à 60 C. L appareil est à installer de préférence à l horizontal sur la base de l armoire. Pour une installation verticale, il est préférable d utiliser le modèle CS 130. Elément chauffant Limiteur de température Ventilateur axial, palier à roulement à billes Fixation Température d utilisation/de stockage Hygrométrie d'utilisation/de stockage Indice/classe de protection conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) débit du flux d air 160 m³/h, soufflage libre durée de vie h à 25 C (77 F) 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm avec serre-câble matière plastique noire, selon UL94-V-O par vis (M5) flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible 168 x 145 x 120 mm env. 1,2 kg -45 à +70 C (-49 à +158 F) max. 90 % HR (sans condensation) IP20 / classe II (double isolation) Performance : Puissance de chauffage / Température ambiante CS 030 Schéma de raccordement Puissance de chaffage (W) Température ambiante ( C) Réf. Version Tension d alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage Fusible retardé Plages de réglage Homologations Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz W 13 A 8 A 0 à +60 C VDE + UL File No. E150057² Résistance sans thermostat AC 230 V, 50/60 Hz W 13 A 8 A - VDE + UL File No. E150057² Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz W 16 A 10 A +32 à +140 F UL File No. E150057² Résistance sans thermostat AC 120 V, 50/60 Hz W 16 A 10 A - UL File No. E150057² ¹ pour une température ambiante de 20 C (68 F); ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A 20
21 Résistance chauffante à air pulsé performante PTC CS W Résistance chauffante compacte Puissance de chauffage élevée Isolement de sécurité (classe II) En option, thermostat intégré Fixation au choix : par clip ou vis Résistance chauffante à air pulsé performante CS 130, pour éviter les dysfonctionnements dus à la condensation d'eau et garantir une température constante dans les armoires électriques installées à l intérieur ou à l extérieur. Son boîtier en matière plastique UL94 V-O sert d une part de protection électrique (double isolation) et d autre part protège du toucher, les parties chaudes de la résistance chauffante. La résistance chauffante à air pulsé peut être équipée d un régulateur de température (thermostat), réglable de 0 à 60 C. L appareil est à installer de préférence en fixation murale (horizontale ou verticale). Pour une installation horizontale sur le fond de l armoire, il est préférable d utiliser le modèle CS 030. Chauffer Elément chauffant Limiteur de température Ventilateur axial, palier à roulement à billes Fixation Température d utilisation/de stockage Hygrométrie d'utilisation/de stockage Indice/classe de protection conducteur à froid (PTC) - auto-limité en température protection thermique en cas de défaillance du ventilateur (réarmement automatique) débit du flux d air 160 m³/h, soufflage libre durée de vie h à 25 C (77 F) 2 pôles max. 2,5 mm², vis de serrage couple max. 0,8 Nm avec serre-câble matière plastique noire, selon UL94-V-O par clip pour rail DIN de 35 mm, EN ou par vis (M6) flux d'air vertical (soufflage vers le haut) - autre fixation possible 182 x 160 x 120 mm env. 1,3 kg -45 à +70 C (-49 à +158 F) max. 90 % HR (sans condensation) IP20 / classe II (double isolation) Performance : Puissance de chauffage / Température ambiante CS 130 Schéma de raccordement Puissance de chaffage (W) Température ambiante ( C) Réf. Version Tension d alimentation Puissance de chauffage¹ Courant de démarrage Fusible retardé Plages de réglage Homologations Résistance avec thermostat AC 230 V, 50/60 Hz W 13 A 8 A 0 à +60 C VDE + UL File No. E150057² Résistance sans thermostat AC 230 V, 50/60 Hz W 13 A 8 A - VDE + UL File No. E150057² Résistance avec thermostat AC 120 V, 50/60 Hz W 16 A 10 A +32 à +140 F UL File No. E150057² Résistance sans thermostat AC 120 V, 50/60 Hz W 16 A 10 A - UL File No. E150057² ¹ pour une température ambiante de 20 C (68 F); ² selon UL 499 : conçu pour l'utilisation dans un coffret conforme à la norme UL 508A 21
22 Ventilateur à filtre FF m³/h à 102 m³/h Puissant et silencieux Faible encombrement en profondeur Design moderne et fonctionnel Installation rapide Résistant aux rayons UV Ventiler Les ventilateurs à filtre sont utilisés pour le refroidissement d'armoires électriques. La température interne de l'armoire électrique est abaissée en faisant entrer de l'air ambiant extérieur filtré plus froid et en évacuant l'air chaud de l intérieur. Le flux d'air ainsi généré empêche l accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute surchauffe. La matière plastique utilisée pour la réalisation du capot est résistante aux rayons UV. Ventilateur axial, durée de vie min h à 25 C/77 F (65 % HR) roulement à billes cage de ventilateur en aluminium, hélice en plastique 2 fils d alimentation L = 100 mm de long, avec connecteur 2,5 mm² (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair Capot (vent. à filtre et filtre de sortie) matière plastique selon UL 94-0, gris clair; résistant aux UV selon UL 746C (f1) Cadre de montage matière plastique avec bande adhésive double face industrielle pour la fixation sur le panneau extérieur de l armoire (des conditions d utilisation spécifique peuvent demander une fixation par vis). Masse filtrante G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % Matière fibre synthétique à texture progressive, résistant jusqu à une température de 100 C, auto extinguible classe F1. Résistant à l'humidité jusqu'à 100 % HR. Température d'utilisation/de stockage -10 à +70 C (+14 à +158 F) / -40 à +70 C (-40 à +158 F) Hygrométrie d'utilisation/de stockage max. 90 % HR (sans condensation) Indice/classe de protection IP55 / classe I (simple isolation) Climatisation d'armoire électrique avec ventilateur à filtre et filtre de sortie Caractéristiques particulières Le cadre de montage avec son joint adhésif empêche de façon efficace la pénétration de poussière et d'eau dans l'armoire. La forme spécifique du capot d entrée sortie d air interdit la pénétration verticale de poussière et d eau, ce qui permet une durée plus longue de la masse filtrante. Le conduit d'air a été spécialement conçu pour que le ventilateur à filtre soit particulièrement silencieux. Le design fonctionnel permet de réaliser le montage et la maintenance aisément et rapidement. Le sens de soufflage peut être inversé en retournant le ventilateur (réf à ) Versions CEM et tensions spéciales sur demande. Ventilateur à filtre FF 018 Réf. Tension d'alimentation Débit d'air, soufflage libre Débit d'air avec filtre de sortie Niveau Courant absorbé Puissance sonore selon (DIN EN ISO 4871) Profondeur de montage Ouverture (découpe) (env.) Homologations AC 230 V, 50 Hz 21 m³/h 16 m³/h 80 ma 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg VDE + UL File No. E AC 230 V, 50 Hz 55 m³/h 42 m³/h 100 ma 15 W 40 db (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg VDE + UL File No. E AC 230 V, 50 Hz 102 m³/h 68 m³/h 100 ma 15 W 39 db (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg VDE + UL File No. E AC 120 V, 60 Hz 24 m³/h 18 m³/h 160 ma 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg UL File No. E AC 120 V, 60 Hz 63 m³/h 48 m³/h 180 ma 15 W 40 db (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg UL File No. E AC 120 V, 60 Hz 117 m³/h 78 m³/h 180 ma 15 W 39 db (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg UL File No. E
23 Ventilateur à filtre FF 018 Montage et maintenance aisé et rapide Les ventilateurs à filtre de STEGO s'installent sans difficulté par une personne depuis l'extérieur de l'armoire. Schéma de montage 1.) Réaliser la découpe correspondante dans le panneau de l'armoire. Il suffit ensuite d enlever la bavure et de dégraisser la surface autour de la découpe. Un gabarit pour réaliser la découpe fait partie de l emballage. 2.) Retirer le film de protection de la bande adhésive du cadre de montage. Introduire et appliquer le cadre dans l ouverture (découpe) de l armoire (il reste collé en permanence). (A partir de la découpe 176 x 176 mm, nous conseillons d'utiliser en plus les vis de fixation.) 3.) Raccorder le ventilateur axial aux bornes à ressorts (sans vis) et insérer l ensemble dans le cadre de montage, puis visser le cadre, si vous le souhaitez. 4.) Placer la masse filtrante dans le capot (face plus fine vers l intérieur), emboîter le tout et c'est terminé. La maintenance de la masse filtrante et le changement du ventilateur, représentent un gain de temps important. Pour le remplacement de la masse filtrante, décrocher et retirer le capot tout simplement, cela sans outillage. En cas du remplacement du ventilateur, le cadre (2) reste en place. Ventiler Schéma dimensionnel Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Gabarit de perçage Filtre de sortie EF 118 Réf. Profondeur de montage Ouverture (découpe) (env.) Masse filtrante Indice de protection mm 97 x 97 mm + 0,4 0,3 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP mm 125 x 125 mm + 0,4 0,4 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP mm 176 x 176 mm + 0,4 0,6 kg G4 selon DIN EN 779, absorption 94 % IP55 Masse filtrante de rechange FM 086 / FFM 086 Masse filtrante 89 x 89 mm 118 x 118 mm 168 x 168 mm G4 (1 UE = 3 pièces) Réf Réf Réf

References: Art. 150
 Art. 100
 Art. 50
 Art. 150
 Art. 100
 Art. 50