Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-227-de-diciembre-11-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_2ca8fb0f29c74653864eec46dcc9dff2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 16:04:19+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 227 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:ORDENA HACER PÚBLICO UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL, POR LA CUAL SE DEFINE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA ENERGÍA FIRME DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS.
RESOLUCIÓN 227 DE 2015
“Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas”.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto número 2696 de 2004, concordante con el artículo 8º del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la Comisión debe hacer públicos en su página web los proyectos de resolución de carácter general que prevé adoptar.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 693, de diciembre 11 de 2015, aprobó hacer público el proyecto de resolución, por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas.
ART. 1º—Hágase público el proyecto de resolución, por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas.
ART. 2º—Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales municipales y departamentales competentes y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente resolución en la página Web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
ART. 3º—Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al director ejecutivo de la comisión, al correo electrónico creg@creg.gov.co.
“Por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas.
Dado el interés que se ha manifestado por el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, encuentra conveniente definir la metodología para la participación en el Cargo por Confiabilidad de este tipo de tecnología.
Los análisis para definir la metodología para la estimación de la energía firme de plantas solares fotovoltaicas se encuentran en el documento CREG 145 del 11 de diciembre de 2015.
ART. 1º—Energía firme para el cargo por confiabilidad (Enficc) de plantas solares fotovoltaicas. La energía firme para el cargo por confiabilidad de plantas, que produzcan energía eléctrica con paneles solares fotovoltaicas despachadas centralmente se determinará así:
Para el cálculo de la Enficc de plantas solares fotovoltaicas, que tengan información de irradiación horizontal y temperatura ambiente, se deberá contar con una serie histórica igual o mayor a diez (10) años, medida en el sitio de la planta. Los datos de irradiación horizontal y temperatura ambiente deberán tener registros horarios. Se aplicará la siguiente metodología:
a) Estimar la energía de una planta solar fotovoltaica de acuerdo con la siguiente ecuación:
EN: Energía generada por hora en un mes [kWh/mes].
ISTC: Irradiación en condiciones constantes. ISTC=1kW/m2
Kc: Constante por pérdidas de un sistema solar fotovoltaico. Kc = 0.8957.
Kinc: Constante a elegir de acuerdo al tipo de tecnología de estructura de soporte.
Vm(TA): Valor por pérdidas debidas a temperatura ambiente según el tipo de módulo fotovoltaico utilizado del mes m.
TA: Promedio de temperatura ambiente para cada mes m [ºC].
GHIt: Irradiación horizontal agregada para el mes m, [kWh-mes/m2].
IHF: Indisponibilidad Histórica Forzada.
POTdc: Potencia del conjunto de módulos fotovoltaicos [kWpeak].
Para el cálculo de la energía generada por hora en un mes, EN, solo se tendrán en cuenta los datos de irradiación horizontal y de temperatura ambiente para aquellas horas del día en las cuales se tengan datos de irradiación horizontal diferente a cero.
Estructura de seguidor a un eje horizontal Norte-Sur y rotación Este-Oeste con backtracking. 1,1861
Estructura de seguidor a un eje inclinado Norte-Sur y rotación Este- Oeste con backtracking. 1,1958
Estructura de seguidor a dos ejes sin backtracking. 1,2530
La ecuación correspondiente a las pérdidas por temperatura ambiente, Vm(TA), es como sigue:
Los valores correspondientes a las constantes para a, b, c y d de Vm(TA) se presentan a continuación, de acuerdo con la tecnología y el diseño:
1Axis - cSi FLAT 1,10E-05 -0,0007 0,0185 -0,1157
1Axis - cSi TILT 1,10E-05 -0,0007 0,0185 -0,1157
1Axis - TF FLAT -1,30E-05 -0,0007 -0,0092 -0,0501
1Axis - TF TILT -1,30E-05 0,00074 -0,0092 -0,05011
2Axis - cSi 3,70E-06 -0,0002 0,01032 -0,0615
El CNO establecerá protocolos para verificar, actualizar e informar a la Comisión cambios que puedan presentar las constantes de las que habla este literal, una vez la planta entre en operación.
El cálculo del IHF se hará de acuerdo a la regulación vigente para plantas térmicas.
b) Se calcula de la Energía E en kWh/día de acuerdo con la siguiente ecuación:
E: Energía por hora - día para cada año t [kWh/día].
ENm,t: Valor mensual (m) de Energía para cada año t de la serie histórica, correspondiente al procedimiento definido en el literal anterior.
Kmed: Factor por uso de medidas reales de irradiación y degradación de la planta en el sitio o fuera del sitio de ubicación. Kmed para datos que no estén en el sitio de la planta es 0.7795 y Kmed para datos que estén en el sitio de la planta es 0.7942.
Díasm: Número de días del mes m.
c) Con los valores de energía E para toda la serie histórica, correspondiente al procedimiento definido en el literal anterior, se construye una curva de distribución de probabilidad ordenando los resultados de menor a mayor. El menor valor corresponderá al 100% de probabilidad de ser superado (PSS) y el mayor valor corresponderá al 0% de PSS.
1. Enficc BASE: Corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la condición del 100% de probabilidad de ser superada, PSS.
2. Enficc 95% PSS: Corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la condición del 95% PSS de la curva de distribución de probabilidades. El valor que se asigne corresponderá a la energía calculada para el período más próximo a la condición del 95% PSS.
a) Con una garantía de conformidad con lo establecido en el Capítulo VIII de la Resolución CREG 071 de 2006;
b) Con contratos de energía firme de otro agente generador, los cuales deberán cubrir esta obligación con un horizonte de un año y deberán ser registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC.
PAR. 3º—En caso de no contar con las suficientes medidas de irradiación horizontal y temperatura ambiente en el sitio de la planta, el agente deberá presentar un dictamen técnico para desarrollar una estimación de las series históricas de la irradiación horizontal y temperatura ambiente en el sitio, partiendo de mediciones en el sitio de la planta y de series de irradiación horizontal y temperatura ambiente históricas conocidas de otros puntos de medición para cada hora.
ART. 3º—Energía disponible adicional. La energía disponible adicional de plantas solares fotovoltaicas será la energía que excede la Enficc declarada por el generador, calculada para cada uno de los meses del período que definió la Enficc, como resultado del procedimiento del artículo 1º de esta resolución.
ART. 4º—Adición de los formato 24 y 25 al numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 71 de 2006.
Adiciónese el formato 24: Plantas solares fotovoltaicas y el formato 25: Serie histórica de irradiación solar horizontal.
Formato 24. Plantas solares fotovoltaicas.
Nombre Capacidad efectiva neta1 (MWpeak) Constantes V(TA) Kc Kinc IHF (%)
1 En ningún caso, durante el Período de Vigencia de la Obligación, la Capacidad Efectiva Neta registrada ante el Mercado de Energía Mayorista podrá ser superior al valor aquí declarado. El valor de CEN se puede actualizar según lo definido en la Resolución CREG 96 de 2006.
Formato 25. Serie histórica de irradiación solar horizontal
PAR. 1º—Se utilizará el formato 23 del numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 071 de 2006 para el reporte de las series horarias de temperatura ambiente.
ART. 5º—Verificación de parámetros plantas solares fotovoltaicas. Los mecanismos de verificación de las constantes para la estimación de la Enficc de plantas solares fotovoltaicas serán los siguientes:
i. Para la Capacidad Efectiva Neta y las constantes definidas en el literal a) del artículo 1º de esta resolución, el dictamen técnico deberá ser claro y sin ambigüedades al indicar los procedimientos para su medición y verificación.
ii. Para el caso de IHF se aplicará el mismo procedimiento de IHF Plantas Térmicas.
iii. Para el caso de la serie histórica de irradiación solar horizontal y temperatura ambiente, el Consejo Nacional de Operación (CON), diseñará un protocolo para su verificación y medición, en el término de tres meses a partir de la vigencia de esta resolución.
1. El dictamen técnico deberá ser un concepto especializado de una persona natural o jurídica el cual consistirá en el desarrollo de una estimación de las series de irradiación solar horizontal y temperatura ambiente para cumplir lo dispuesto en el artículo 1º de esta resolución, en caso de no contar con las series de irradiación solar horizontal y temperatura ambiente completas en el sitio de la planta.
2. Se requerirá un dictamen técnico para realizar una verificación de las contantes definidas en el literal a) del artículo 1º de esta resolución.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1