Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anhang_2_EnEV_Anforderungen_an_zu_errichtende_Gebaeude_mit_n-d141528,23.html
Timestamp: 2016-12-08 10:51:14+00:00

Document:
Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (zu § 4) | Gesetze auf anwalt24.de
Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (zu § 4) Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemper...Anhang 3 EnEV, Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (zu § 8 Abs. 1) u...Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5...Anhang 5 EnEV, Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs...
Anhang 2 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen (zu § 4)
Anhang 2 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-9Normtyp: Rechtsverordnung 1.Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen TransmissionswärmeverlustsTabelle 1 Höchstwerte in Abhängigkeit vom Verhältnis A/Ve A/Ve 1)Höchstwerte HT'in m-1in W/(m2-K) 2) <0,201,030,30,860,40,780,50,730,60,70,70,670,80,660,90,64>1,000,631) Die A/Ve -Werte sind nach Anhang 1 Nr. 1.3 zu ermitteln. 2) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu ermitteln: HT'= 0,53 + 0,1-Ve/A in W/(m2-K) 2.Berechnung des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlusts HT' Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust HT' ist aus dem spezifischen Transmissionswärmeverlust HT zu bestimmen, der nach DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06 zu berechnen ist. Bei der Berechnung von HT dürfen die Temperatur-Reduktionsfaktoren nach DIN V 4108-6 : 2003-06 verwendet werden. Bei aneinander gereihten Gebäuden dürfen die Gebäudetrennwände als wärmeundurchlässig angenommen werden.(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Oktober 2007 durch § 31 Satz 2 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519). Zur weiteren Anwendung s. § 29 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert durch die Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954).
Anhang 1 EnEV, Anforderungen an zu errichtende Gebäude mit normalen…Anhang 3 EnEV, Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (zu § 8 Abs. 1)…

References: § 4
 § 4
 § 8
 § 5
 § 4
 § 31
 § 29
 § 8