Source: https://es.scribd.com/doc/57472551/COPANIT-39-2000
Timestamp: 2017-03-25 23:47:05+00:00

Document:
NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseMinisterio de Comercio e Industrias Dirección General de Normas y Tecnología Industrial Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000INFORME Este Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión del Reglamento T écnico, y está integrado por representantes del Sector P úblico y Privado. El Reglamento Técnico, en su etapa de proyecto, fue sometida a un período de encuesta p ública de sesenta (60) días durante el cual, los sectores interesados emitieron sus observaciones y recomendaciones. Luego del periodo de encuesta p ública, el comité técnico evaluó las observaciones y se realizaron las modificaciones correspondientes al Reglamento Técnico, incluyendo su título quedando este de la siguiente forma: "AGUA. DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DIRECTAMENTE A SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES". El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39 - 2000 ha sido oficializado por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resoluci ón N° ______ de ___________ de 2000; y Publicada en Gaceta Oficial N° _______ del día _______ de __________ de 2000.
Miembros Participantes Nombre Humberto Sánchez Bolivar Pérez Fernando Valencia Sayda de Grimaldo Marilyn Dieguez Marizenia Solís C. Francisco De La Barrera Gladys de Guillén Catalina de Guerra Teodora de Lezcano Jaime Espinoza Juan A. Palacios Vasco Duke Gisela de Palma Carmelo Bayard José Villarreal Atala Milord Dionora Viquez Leonardo Barneta Mayra Botacio Vicente Gonzalez Yila Castillo de Centella Vielka Pérez Angela Laguna Ricardo E. Delvalle José Alvarado Margarita Cornejo Casilda Saavedra Cenobio E. Cardenas Institución/ Empresa ACP ANAM ANAM ARI Colegio de Biólogos DGNTI/ MICI DGNTI/MICI ETESA IDAAN IDAAN IDIAP IEA IEA Laboratorio Central LACAYA/UP LACAYA/UP MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA MINSA Panaidis Panidis SIP U.S.M.A. Universidad de Panamá Universidad Tecnológica UTP Coordinador
la Direcci ón General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias velará por que los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos. Que de conformidad a lo anterior se estableci ó el Comité Interinstitucional de Aguas Residuales dirigido por el Ministerio de Salud. la Direcci ón General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI). de la vida o salud animal o vegetal. 5. 2. o por los Comités Sectoriales de normalizaci ón a un período de discusión pública. Que de acuerdo al art ículo 95 Titulo II de la citada Ley 23 de 1997. la prevención de prácticas que puedan inducir a error. 4. con el fin de elaborar el Reglamento Técnico. Ministerio de Comercio e Industrias
RESOLUCIÓN N° _________ Panam á _________de ________de 2000 El Ministro de Comercio e Industrias En uso de sus Facultades Legales CONSIDERANDO: 1. o del medio ambiente. Francisco De La Barrera T.
.Ing. la protección de la salud o seguridad humana. y la facultada para coordinar los Comités Técnicos y someter los proyectos de normas elaborados por la Direcci ón General de Normas y Tecnología Industrial. es el organismo nacional de normalizaci ón. 3. Que la presente resolución se fundamenta en los siguientes argumentos:
Que es funci ón del Estado velar por la salud de la población y el ambiente. encargado por el Estado del proceso de normalización técnica. AGUA. DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DIRECTAMENTE A SISTEMAS DE RECOLECCI ÓN DE AGUAS RESIDUALES. Que el proyecto de Reglamento antes citado. Que mediante nota 5066-DMS-DGS-SDGSA-DA de 14 de noviembre de 1998. prohibe descargar directa o indirectamente los desagües de aguas usadas. a partir del 19 de octubre de 1998. el Ministerio de Salud solicitó a la DGNTI elevar a Reglamento Técnico el Anteproyecto AGUA. DGNTI.
Que conforme al Código Sanitario vigente. DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DIRECTAMENTE A SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES. del Ministerio de Comercio e Industrias. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 93 del Título II de la Ley N° 23 de 15 de julio de 1997. en su artículo 205. sean de alcantarillas o de fábricas y otros. fue sometido a un período de encuesta p ública por sesenta (60) días. 6. en ríos. tales como la seguridad nacional.
Que de acuerdo a la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998 General de Ambiente de la República de Panamá. el ambiente. en conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá. establece que el Ministerio de Salud tiene dentro de sus funciones. Artículo 1. establece los principios y normas básicos para la protección. Este Reglamento Técnico permite proteger la salud de la población. . Capítulo I de la ley 41 de 1 de julio de 1998 General de Ambiente de la República de Panamá. promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. acequias o cualquier curso de agua que sirva o pueda servir de abastecimiento para usos domésticos. Los objetivos específicos de este Reglamento Técnico están orientados a proteger y preservar los sistemas de recolección y los procesos de tratamientos de aguas residuales de efectos adversos. DESCARGAS DE EFLUENTES L ÍQUIDOS DIRECTAMENTE A SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1. formular. a efecto de lograr el desarrollo humano sostenible en el país. RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000 AGUA. tanto superficiales como subterráneos. de acuerdo al tenor siguiente: MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 39-2000 AGUA. y la calidad de los suelos de la República de Panamá. los reglamentos y la política nacional del ambiente. u obstrucción. y preservar los recursos hídricos. incrustaci ón.Formación de olores desagradables. que la administración del ambiente es una obligaci ón del Estado. por lo tanto. para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes. Además. a juicio de la Direcci ón de Salud Pública. DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DIRECTAMENTE A SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES. cap ítulo 8.
Que de acuerdo a la Ley No 2 de enero de 1997. comerciales e industriales. a los sistemas de recolección de aguas residuales. agrícolas o industriales o para recreación y balnearios p úblicos. de 1 de julio de 1998 en su artículo 5.
Que de acuerdo al Título III.lagos. en su art ículo II. de acuerdo con los objetivos del subsector. establece en su Capítulo I.
. tales como: .Daños a las redes de alcantarillados por efectos de corrosi ón. por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. conservaci ón y recuperación del ambiente. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION El presente Reglamento Técnico establece las características que deben cumplir los vertidos de efluentes líquidos provenientes de actividades domésticas. coordinar e implementar las políticas y estrategias de desarrollo para los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. de la contaminación de origen antrópico derivada de las actividades mencionadas. a menos que sean tratadas por m étodos que las rindan inocuas. crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente. ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos.
benceno o tolueno. 12. 2. comerciales e industriales. expresado en m3 /día. DEFINICIONES La terminología que se incluye a continuación debe ser aplicada a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Técnico. restaurantes. 9. Descarga discontinua: Vertimiento de efluentes líquidos. Autoridad competente: autoridad designada por los reglamentos.Interferencia con tratamientos biológicos de aguas residuales. Efluente líquido: Residuo líquido o de líquidos mezclados con sólidos. 1. 4. consecuencia de la actividad u operaci ón normal de un establecimiento emisor. hoteles. 8. generados por la preparación de alimentos. Descarga continua: Vertimiento de efluentes líquidos. 10. multifamiliares y edificios públicos. lleva a que la descarga de efluentes líquidos a los sistemas de recolecci ón de aguas residuales sea de una calidad a lo menos igual a las aguas residuales domésticas.Formación de gases tóxicos o explosivos. 5. 3. 11. Efluentes l íquidos de actividades comerciales: Efluentes líquidos provenientes de las gasolineras. resoluciones o leyes vigentes en la República de Panamá. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5): Cantidad de oxígeno requerida para la oxidación aeróbica biológica de los sólidos orgánicos del agua. Efluentes líquidos de actividades domésticas: Efluentes líquidos provenientes de las viviendas unifamiliares. de difícil control. permitiendo un mínimo costo global a la sociedad. o de cualquier otra actividad comercial. y de cualquier otro tipo que descargan sus efluentes líquidos directamente a los sistemas de recolección de aguas residuales o alcantarillados. simultáneamente consideradas. con la excepci ón de compuestos aromáticos como piridina. 6. panader ías. sin perjuicio de otros usos que de ella pueda darse. lavanderías. 2. hospitales. expresado en m3 /día. Caudal medio mensual del efluente líquido: Caudal resultante del promedio de la sumatoria de los caudales medios diarios vertidos en el período de un mes. La condici ón óptima de gestión ambiental y socioeconómica. Descarga domiciliaria: Vertimiento de efluentes líquidos ocasionado exclusivamente por efluentes líquidos de actividades domésticas. con interrupci ón de flujo. Descarga esporádica: Vertimientos de efluentes líquidos.
13. . 7. Demanda química de ox ígeno (DQO): Cantidad de oxígeno requerida para oxidar a la materia orgánica sea o no biodegradable.. sin interrupción de flujo. Descarga heterogénea: : Vertimiento de dos o más tipos de efluentes líquidos. Caudal máximo mensual del efluente líquido: Caudal resultante del promedio de la sumatoria de los caudales m áximos diarios vertidos en el período de un mes. El campo de aplicación de este Reglamento T écnico comprende los efluentes lquidos de actividades í domésticas. Descarga homogénea: Vertimiento de efluentes líquidos de composici ón relativamente constante.
o de cualquier otra actividad industrial.
26. comercial o de servicios sanitarios que descarga los efluentes lquidos.
25. Muestra simple: Es una muestra de efluente líquido. residencial. Muestra compuesta: Una muestra compuesta es la colecci ón de muestras simples obtenidas en intervalos de tiempo regulares. uso del inodoro.
23. proceso o í servicio. Fuentes nuevas: Son aquellas fuentes emisoras que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico. Establecimiento emisor: Es el establecimiento industrial.5 ° C. tuberías o conductos generalmente cerrados que no trabajan a presi ón. Límite máximo permisible: Valor determinado de un parámetro que sirve para mostrar la característica de un contaminante y que debe cumplir el responsable de la descarga o establecimiento emisor.
22. Régimen de evacuación: Variación del caudal del efluente líquido en funci ón del tiempo de vertido desde las instalaciones del establecimiento emisor.
. biológica y radiológica del agua. REQUISITOS GENERALES
16. REQUISITOS 1. en ese sitio y período. higiene personal. Parámetros potencialmente contaminantes: Par ámetros de características tóxicas que puedan incluir una alteración en la composición física. porcina.
21. no cumplen los requisitos para ser considerados como fuentes existentes. de la agro-industria. 15. transformación o generación de bienes. beneficio. avícola. ± 0. físicas y micriobiológicas a los cuales la autoridad competente acredita.limpieza.. reconociendo la validez de sus análisis. Grupo coliforme fecal: Comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos Gram negativos no esporulados. y que incluyen recolecci ón y conducci ón de las aguas residuales. Efluentes líquidos de actividades industriales: Efluentes líquidos provenientes de las actividades de elaboración de alimentos.2 ° C en menos de 24 ± 2 horas. Las muestras simples son combinadas unas con otras en proporci ón al caudal en el momento de la colecci ón de la muestra.
24. o de cualquier otra actividad doméstica. físicas y microbiológicas. reconociendo la competencia técnica y la idoneidad para llevar a cabo dichas actividades.
20. como consecuencia de su actividad. de la crianza y reproducci ón ganadera. a sistemas de recolección de aguas residuales. lavado de ropa. Laboratorio autorizado: Es aquel laboratorio que realiza pruebas químicas. Fuentes existentes: Son los establecimientos emisores que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico.
19. 3. así como los que provienen de los procesos de extracción. se encuentran descargando efluentes líquidos. tomada en un sitio y período de tiempo particular y el cual solo representa la composición del efluente líquido. que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tenso activos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 44. Sistema de recolección de aguas residuales: Sistema formado por obras accesorias.
18. a los cuales la autoridad competente autoriza para realizar análisis de efluentes líquidas. Laboratorio acreditado: Es aquel laboratorio que realiza pruebas químicas. química.
27. usualmente cada una o dos horas durante un período de 24 horas. etc.
. Líquidos explosivos o inflamables.3. 6. un reporte trimestral con los análisis realizados.2.7. por un laboratorio autorizado o acreditado por la autoridad competente. Líquidos volátiles. a fin de regularizar el flujo.3. ya sea por ellas mismas o por interacci ón con otras. que por si solas o por interacción con otras. 3. cualitativa y cuantitativamente.2. para lograr una reducci ón de cargas contaminantes. Los sedimentos.1. debe presentar en forma completa. deberá entregar a la autoridad competente. Un establecimiento emisor. 3. En caso de descargas discontinuas deberá utilizarse un sistema adecuado. Elementos radioactivos en cantidades y concentraciones que infrinjan las reglamentaciones establecidas al respecto por los autoridades competentes. Deberá cumplirse con las reglamentaciones legales vigentes que regulen el manejo de lodos contaminantes. 3.2.
3.1. explosivos o tóxicos.1. OTRAS CONSIDERACIONES El régimen de evacuaci ón de los efluentes líquidos debe establecerse de modo que.2. el contenido de sus efluentes líquidos. 3.5. Materias sólidas y líquidas. 3.5 veces el caudal medio mensual de dicho efluente líquido. Sustancias químicas tales como plaguicidas.1 No se acepta la dilución con aguas ajenas al proceso del establecimiento emisor como procedimiento de tratamiento de los efluentes líquidos.4.2. lodos.2. y/o sustancias s ólidas provenientes de los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos. Los parámetros de calidad de agua que no se considera en este Reglamento Técnico y que sean potencialmente contaminantes. 3. Materias que como consecuencia de procesos y reacciones que puedan llevarse a cabo dentro de la red.2. capaz de dañar el material de las instalaciones y perjudiquen al personal encargado de la inspección. 5. al solicitar la aprobación de sus sistemas de tratamiento y autorización de su descarga. 3. Materias que por su naturaleza. propiedades y cantidad. puedan solidificarse o dar lugar a obstrucciones o dificulten los trabajos de conservación de los sistemas de recolecci ón de aguas residuales. puedan originar la formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire o bien produzcan olores desagradables. el caudal máximo del efluente líquido sea menor o igual a 1. manifiesten alguna propiedad corrosiva o incrustante. gases y vapores inflamables.4.2 DESCARGAS PROHIBIDAS Queda totalmente prohibido descargar: 1. no podrán disponerse en sistemas de recolección de aguas residuales para su disposici ón final. serán fijados en cada caso por la autoridad competente. 3. Todo establecimiento emisor.
5 150 1 1. comerciales o industriales a los sistemas de recolecci ón de aguas residuales. laboratorios cl ínicos y otros similares que no posean tratamientos especiales para eliminar los microorganismos patógenos. S. Valores m áximos permisibles de las descargas de efluentes líquidos a sistemas de recolecci ón de aguas residuales
CARACTERÍSTICA Aceites y Grasas Aluminio Arsénico Cadmio Calcio Cianuro Cloro residual Cloruros Cobre Coliformes fecales Compuestos fenólicos Conductividad eléctrica Cromo total Detergentes DQO DQO/DBO5 Espuma Estaño Fluoruro Fósforo Hidrocarburos totales Hierro Mercaptanos Mercurio Níquel Nitratos Nitrógeno amoniacal Nitrógeno total Olor Organoclorados pH Plomo Sodio Sólidos disueltos Sólidos sedimentables Sólidos suspendidos Sólidos totales Sulfatos
UNIDAD mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l NMP/100 ml mg/l m m/cm mg/l mg/l mg/l mm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Unidad mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
EXPRESIÓN AyG Al As Cd Ca CN Cl 2 Cu NMP Fenol Cr t DQO PE Sn F P Fe Hg Ni N0 3+ NH 4 + N
LIMITE MÁXIMO 150 5 0.8.25 – 2. D.5 400 3 10 6 0.02 0. o se dicte al respecto.02 4 10 80 100 No perceptible 2 5.50 7 3 1. 9.5 10 20 5 0. Vertidos de efluentes líquidos de actividades domésticas.5 0.5 2 000 10 2 700 1. S. del Ministerio de Salud de Panamá.T.5 – 9 1 35 1 000 20 300 1 500 1 000
pH Pb % Na S. S. Residuos provenientes de establecimientos hospitalarios. con las características y concentración de contaminantes que sobrepasen los valores máximos permisibles que se presentan en la tabla 3-1 Tabla 3-1.S. u otra disposición legal que lo reemplace. esto sin perjuicio de lo establecido en el Resuelto N º 02212 del 17 de Abril de 1996. SO 4 =
.D. cl ínicas.
según lo que se indica mas adelante.000 a 300. Cadmio.000 2 días al mes 50. El número mínimo de días que controlará cada descarga.2. 1.000. Números de días de control. sean estas í descargas mezcladas o no con residuos domésticos. Mercurio. Plomo y Zinc se establece la siguiente: Volumen descarga m 3 / año Frecuencia mínima de control < 50.000 3 días al mes 250.Sulfuros Temperatura Zinc Nota:
mg/l ºC mg/l
S= Zn
5 ± 3°C de la T. Frecuencia mínima de control para las descargas descritas a continuación.000 4 días al mes > 1.000 2 días al mes 60.1. Establecimientos industriales que descarguen a lo menos uno de los siguientes parámetros: Arsénico.000 5 días al mes Establecimientos que descarguen parámetros no señalados en el punto anterior. T. DE LA TOMA DE MUESTRAS 4. y realizada en cada una de las descargas del establecimiento emisor donde se descarguen efluentes lquidos a los sistemas de recolección de aguas residuales. Cianuro. N 5
Color: El efluente no debe introducir color visible al receptor. Volumen de descarga m 3/año Frecuencia mínima de control < 60.000 3 días al mes > 300. Cromo.000 5 días al mes
.000 a 250. Las concentraciones se refieren a valores totales.1. N íquel. se determinará de acuerdo a la naturaleza del residuo y al volumen de los mismos. GENERALIDADES La toma de muestras debe ser efectuada por personal especializado del laboratorio autorizado o acreditado. e incluidos en la tabla 3-1.2. 4. Cobre.000.000 a 1. N: Temperatura normal del sitio. 4. TOMA DE MUESTRA 4.
caso contrario incurrirá en penalizaciones.3. será determinada seg ún el caso por la autoridad competente. efectuando el muestreo según procedimientos determinados por las características del establecimiento emisor controlado. en caso de descargas con una duración mayor de 4 horas.2. Muestra simple. la muestra compuesta esta constituida por una mezcla homogénea de 3 muestras simples.2. 4. 4. Descargas esporádicas: Si el establecimiento emisor descarga efluentes líquidos provenientes de procesos eventuales. Descargas heterogéneas.1. Las determinaciones de los s ólidos sedimentables y la
.2. más los parámetros potencialmente contaminantes correspondientes a la actividad no incluidos en dicha tabla.1. Además.3. Temperatura. Hidrocarburos. de acuerdo a lo señalado en la Tabla 4-1. Aceites y Grasas. En las muestras deben determinarse los parámetros indicados en la tabla Nº 3-1. será asumido por el establecimiento emisor controlado 4. 4.3. con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros estipulados en este Reglamento Técnico. Detergentes. y realizando el análisis correspondiente al método oficial.3. tipo de envase. se debe aplicar lo indicado en el numeral anterior. DQO.4. deben cumplirse las condiciones de extracción de muestras que se señalan en el presente Reglamento T écnico.3. preservaci ón y tiempo máximo entre la toma de muestra y su análisis. Para el cálculo deben considerase ponderaciones por caudal. Preparar una muestra compuesta con los diferentes caudales vertidos. se debe: 4.1. 4.1. Las muestras serán puntuales para los parámetros: Color. para cada una de los efluentes por separado.1. extraídas de la superficie y del interior de fluido. Triclorometano. N ÚMERO DE MUESTRAS 4. no contemplados en la tabla 3-1. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 4.1. Si la descarga dura 4 horas o menos. Compuestos Fenólicos y Nitrógeno. debe dar aviso a la autoridad competente para su control. En cada día de control.La frecuencia mínima de control para aquellos parámetros potencialmente contaminantes. Descarga discontinua. correspondientes a las actividades del establecimiento emisor. DBO 5.3. Cianuros.4. y según el tipo de descarga. Descargas homogéneas. S ólidos sedimentables. Sulfuros. Muestra compuesta. debiéndose observar las condiciones de colecta. los cuales se utilizarán para monitorear la actividad y detectar cambios en los niveles de contaminación.4. Cada muestra simple deberá estar constituida por la mezcla homogénea de dos muestras de igual volumen. Los controles de la autoridad competente serán efectuados sin previo aviso. 4.Descarga continua: Preparar una muestra compuesta de por lo menos 4 muestras simples tomadas a diferentes horas del día. 4. Para las descargas provenientes de actividades que generen dos o más tipos de efluentes líquidos.3.3. El costo de estos muestreos y sus respectivos análisis. pH.3. la muestra estará constituida por muestras simples obtenidas cada 2 horas.
preservación. ubicado entre el establecimiento emisor y el colector del servicio publico. Cadmio. La cámara o dispositivo de control deberá ser habilitado por el establecimiento emisor. oscuridad. previa autorización de la autoridad competente. de tal forma que permita realizar sin dificultades el aforo o medici ón de los caudales descargados con un sistema universalmente aceptado para estos efectos. Las muestras serán compuestas para los parámetros: Sólidos suspendidos. Parámetro PH Temperatura Sólidos suspendidos Sólidos sedimentables Aceites y Grasas Hidrocarburos DBO5 Arsénico Cadmio Lugar de análisis Terreno Terreno Laboratorio Preferiblemente en el Terreno Laboratorio Laboratorio Laboratorio Envase PoV PoV PoV PoV V V PoV Preservación ----------------Frasco boca ancha. pH < 2 con HCl. tipo de envase. 4 ° C. Se considera que un establecimiento emisor cumple con este Reglamento Técnico. pH < 2 con HCl. Plomo. 4. 24 horas 24 horas
PoV P o VB
. de acuerdo con lo indicado en este reglamento. Frasco boca ancha. Lugar de análisis. dará lugar a las sanciones que establezca la autoridad competente.Temperatura deberán ser realizadas en terreno. en todos los controles l efectuados. Mercurio. Cobre. todos los líquidos provenientes del establecimiento emisor. Sulfato. CRITERIOS DE ACEPTACI ÓN O RECHAZO. Llenar envase. en donde concurran previamente mezclados.6. 4. Si el usuario tuviese alguna duda podrá realizar una contramuestra en un laboratorio diferente. preservación. El rechazo de los controles por exceder los limites establecidos en el presente reglamento. cuando todos los parámetros medidos están dentro de los ímites establecidos por este. 4 º C. lugar de análisis. LUGAR DE MUESTREO El lugar de muestreo será una cámara o dispositivo especialmente habilitado para tal efecto. 4. La autoridad competente se reserva la facultad de tomar muestras de control en lugares diferentes si así lo estima conveniente. Las muestras deben cumplir las condiciones que se señalan en la tabla 4-1. Acidificar a pH < 2 con HCl Acidificar a pH < 2 con HCl Tiempo ----24 horas 24 horas 24 horas.5. El pH deberá determinarse en un tiempo inferior a dos horas después de haberse extraído la muestra. en cuanto al tipo de envase. Arsénico. enfriar 2-5 ºC. Níquel. y tiempo. TABLA 4-1. Cromo. tiempo l ímite para realizar los análisis de muestras.7. CONDICIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS. F ósforo y Zinc.
P.C. VOLÚMENES DE MUESTRA. Oscuridad Acidificar pH <2 con HN03 Acidificar pH <2 con HN03 Enfriar a 4 º C Acidificar pH <2 con H 2 SO 4 Acidificar pH <2 con HNO3 para mercurio enfriar a 4º C Acidificar pH <2 con HN03 Acidificar pH <2 con H 2 SO 4 enfriar a 4º C Oscuridad Acidificar pH <2 con HN03 Enfriar a 4 º C Adicionar NaOH hasta pH>9 y acetato de Zn. y W.A.P. Cuatro gotas/100 ml (2n) Acidificar pH <2 con HN03 Acidificar pH <2 con H 2 SO 4 Guardar en botella hermética
Cobre Cromo total Cromo hexavalente Fósforo Mercurio
Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio
P o VB P o VB P o VB V o VB VB
1 mes 1 mes 24 horas 1 mes 1 mes
Níquel Nitrógeno amoniacal
P o VB PoV
1 mes 24 horas
Plomo Sulfatos Sulfuros
P o VB PoV PoV
1 mes 1 semana 1 mes
Zinc DQO Espuma
P o VB V PoV
1 mes 1 mes 24 horas
P : Envase plástico V : Envase vidrio VB : Envase vidrio borosilicato 4.F.
. Enfriar a 4 º C.A. En casos excepcionales debido a condiciones especiales la autoridad competente podrá aceptar modificaciones a los m étodos oficiales.F.A. A.. y W. publicada por la A. publicada por la A.. ENSAYOS Serán oficiales los métodos de análisis establecidos en la última edición del " Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater". A.H.P.Cianuro
Agregar NaOH a pH >12.C..W.H. Para la obtención de los volúmenes de las muestras. se debe remitir a lo establecidoo en la última edición del "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.A.W.W.
5..W.8.P.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ARTÍCULO TERCERO. MANUEL. JACOME DIEZ MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
. Standard Handbook of Environmental Engieneering. Ediciones Mundi Prensa. 304 p. 6. Monterey Water Pollution Control Agency. METCALF & EDDY. Los Angeles. 10. AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Water Quality Criteria NTIS. Los Microelementos en la agricultura. LOUE. 3. Water Quality and Treatment. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK. California. Chile 1996. EDWARD. 11. serán los laboratorios de las siguientes universidades:
Universidad de Panamá: Instituto Especializado de Análisis Laboratorio de Calidad de Agua y Aire Universidad Tecnológica de Panamá: Laboratorio de Química
ARTÍCULO CUARTO. Los resultados de los an álisis de laboratorio que aceptarán las autoridades competentes de manera temporal. primera edición. 2. 1986. debiéndose observar en cada caso. FREEMAN. ANTECEDENTES 1. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY "Process Control Manual for Aerobic Biological Wastewater Treatment Facilities". 1998. 1987. 7. USA. 1990. MICHAEL. 1980-1986. Mc Graw-Hill.. 8. 1972. Ed Mc Graw-Hill. 1986. HOMSI Y ASOCIADOS. HARRY M. deberá ser el que corresponda para las características específicas de la muestra. University of Southern California. Tratamiento Biológico de Aguas de Desecho. Tratamiento. 4. Santiago. hasta el Consejo Nacional de Acreditación este en capacidad de acreditar a los laboratorios interesados en prestar este tipo de servicio. 9. Editorial Limusa. Cuarta edición. 1995. CORBITT. Los per íodos de adecuación y planes de cumplimiento del presente Reglamento Técnico serán establecidos por La Autoridad Nacional del Ambiente. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. Tercera Edici ón. WINKLER.El método de análisis utilizado para cada parámetro. Editorial Mcgraw -Hill. Manual de Prevención de la Contaminaci ón Industrial. 12. 628 pag. Manual de Tratamiento de Aguas Negras. 337 pag. vertido y reutilizaci ón. March 1977. ALEXANDRE. Washington D. 6. Editora Limusa.C. Ingeniería de Aguas Residuales. 1990. USA. 1194 p. Wastewater Reclamation Study for Agriculture. Estudio de Impacto ambiental de las descargas de aguas Servidas Industriales. APENDICE 1. Mc Graw -Hill.
ARTÍCULO SEGUNDO. las interferencias y límites de detecci ón de dicho método. 5. Residenciales y otras en la cuenca del R ío Aconcagua-Chile.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE JOAQUIN E. MADRID -ARIS. Décima reimpresi ón 1990. ROBERT A. "International Trade and the Environment". ANDRE.
Leer más sobre este usuarioSkip carouselResolucion No 41039 2009 JDv1Ley General del Ambiente de la República de Panamádecreto_58
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulCOPANIT 39-2000- por Taysha Griffith0.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 93
 artículo 205
 Artículo 1
 artículo 5
 resolución