Source: http://docplayer.es/2639630-Proyecto-tecnico-de-infraestructura-comun-de-telecomunicaciones.html
Timestamp: 2017-03-26 13:24:04+00:00

Document:
Magdalena Díaz Castillo
1 PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCIÓN Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para Edificios en REHABILITACIÓN con un total de 10 viviendas y 2 locales: - 6 viviendas en C/Subida ó Castelo, nº viviendas y local en C/San Sebastián, nº 4-2 viviendas y local en C/San Sebastián, nº 6 SITUACIÓN C/ Subida ó Castelo 5-7, C/San Sebastian, , Vigo Pontevedra Coordenad. Geográficas: 42º 14' 15.25'' N 8º 43' 36.70'' O. Referencia P11/0524 QUI-C70-03-v01 PROMOTOR AUTOR VERIFICADO FECHA C.I.F.:G Praza de Princesa nº 7, 1º, Vigo Pontevedra Tfno.: Roberto Filgueiras Ledo Ingeniero de Telecomunicaciones Avda. Cataluña, nº 20, Oficina 10 C.P Narón, A Coruña Nº colegiado: Tfno : Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones En Vigo, Diciembre de 2011 Fdo.2 GEHON consulting S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo del Archivo, Sección General, al folio 69, hoja número C , inscripción 1ª. C.I.F. B DESCRIPCIÓN SITUACIÓN PROMOTOR AUTOR VERIFICADO FECHA Referencia P11/0524 QUI-C70-03-v01 PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para Edificios en REHABILITACIÓN con un total de 10 viviendas y 2 locales: - 6 viviendas en C/Subida ó Castelo, nº viviendas y local en C/San Sebastián, nº 4-2 viviendas y local en C/San Sebastián, nº 6 C/ Subida ó Castelo 5-7, C/San Sebastian, Vigo Pontevedra Coordenad. Geográficas: 42º 14' 15.25'' N 8º 43' 36.70'' O C.I.F.: G Praza de Princesa nº 7, 1º Vigo. Pontevedra Tfno.: Roberto Filgueiras Ledo Ingeniero de Telecomunicaciones Avda. Cataluña, nº 20, Oficina Narón, A Coruña Nº colegiado: Tfno : Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones En Vigo, a Diciembre de 2011 Fdo. Nº :3 INDICE GENERAL 1. MEMORIA 2. PLANOS 3. PLIEGO DE CONDICIONES 4. PRESUPUESTO 5. ANEXOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS4 1. MEMORIA5 INDICE 1.1 Datos Generales... 5 A) Datos del Promotor... 5 B) Descripción del Edificio/Complejo urbano... 5 C) Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal... 6 D) Objeto del Proyecto Técnico Elementos que constituyen la Infraestructura Común de Telecomunicación... 8 A) Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres a) Consideraciones sobre el diseño...8 b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras...9 c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras...9 d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras...10 e) Plan de frecuencias...10 f) Número de tomas...11 g) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación ) Número de derivadores / distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados ) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz 862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario) ) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y el peor caso) 15 4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida) ) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso ) Relación señal / ruido en la peor toma ) Productos de Intermodulación (relación Señal / intermodulación) ) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles amplificadores de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del Reglamento...17 h) Descripción de los elementos componentes de la instalación ) Sistemas Captadores ) Amplificadores ) Mezcladores ) Distribuidores, Derivadores, PAUs ) Cables ) Materiales complementarios...19 B) Distribución de Radiodifusión sonora y televisión por satélite a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite 20 b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de señal de satélite 21 c) Previsión para incorporar las señales de satélite...21 d) Mezcla de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrenales..21 e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación ) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la banda MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario) ) Respuesta amplitud-frecuencia en la banda MHz (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso ) Amplificadores necesarios ) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso ) Relación señal / ruido en la peor toma ) Productos de Intermodulación (relación señal / intermodulación)...24 Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 2 de 526 f) Descripción de los elementos componentes de la instalación ) Sistemas captadores ) Amplificadores ) Materiales complementarios...25 C) Acceso y distribución del servicio de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA) C.1.) Redes de Distribución y de Dispersión a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados ) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares ) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares y tipos de cables ) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (pares trenzados) ii) Otros cálculos ) Estructura distribución y conexión ) Dimensionamiento de: i) Punto de interconexión ii) Puntos de distribución en cada planta ) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares i) Cables ii) Regletas o paneles de salida del Punto de Interconexión iii) Regletas o paneles de salida del Punto de Distribución iv) Conectores v) Puntos de acceso al usuario (PAU)...30 b) Redes de Cables Coaxiales ) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales ) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables ) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales i) Otros cálculos ) Estructura de distribución y conexión ) Dimensionamiento de: i) Punto de interconexión ii) Punto de distribución de cada planta ) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales i) Cables ii) Elementos Pasivos iii) Conectores iv) Puntos de acceso al usuario (PAU)...33 c) Redes de Cables de Fibra Óptica ) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica ) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica y tipos de cables ) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica ii) Otros cálculos ) Estructura de distribución y conexión ) Dimensionamiento de: i) Punto de interconexión ii) Punto de distribución de cada planta ) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables fibra óptica i) Cables ii) Panel de conectores de salida iii) Cajas de segregación iv) Conectores iv) Puntos de acceso al usuario (PAU)...37 C.2.) Redes Interiores de Usuario a) Redes de Cables de Pares Trenzados...38 Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 3 de 527 1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados ) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables de pares trenzados ii) Otros cálculos ) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal (BAT) ) Tipos de cables ) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados i) Cables ii) Conectores iii) BATs...40 b) Redes de Cables Coaxiales ) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales ) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales ii) Otros cálculos ) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal (BAT) ) Tipos de cables ) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales..44 5i) Cables ii) Conectores iii) BATs...44 D) Infraestructura de Hogar Digital E) Canalizaciones e infraestructura de distribución a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio...45 b) Arqueta de entrada y canalización externa...45 c) Registros de enlace inferior y superior...46 d) Canalizaciones de enlace inferior y superior...46 e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación ) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) ) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS) ) Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único (RITU) ) Equipamiento de los mismos...47 f) Registros principales...48 g) Canalización principal y registros secundarios...49 h) Canalización secundaria y registros de paso...50 i) Registros de Terminación de Red (RTR)...50 j) Canalización interior de usuario...51 k) Registros de toma...51 Cuadro resumen de materiales necesarios ) Arquetas ) Tubos de diverso diámetro y canales ) Registros de diversos tipos ) Material de equipamiento de los recintos...52 Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 4 de 528 1.1 Datos Generales A) Datos del Promotor CIF: G Praza de Princesa nº 7, 1º, Vigo Pontevedra Tfno B) Descripción del Edificio/Complejo urbano El complejo inmobiliario está formado por tres edificios en Rehabilitación: - Edificio 1: Planta sótano, Baja, 1ª y 2ª con 6 viviendas en C/Subida ó Castelo, Edificio 2: Planta Baja, 1ª y 2ª con 2 viviendas y 1 local en C/San Sebastian, 4 - Edificio 3: Planta Baja, 1ª y 2ª con 2 viviendas y 1 local en C/San Sebastian, 6 Los edificios 2 y 3 son exactamente iguales en distribución de las plantas. Son uno colindante del otro. Se diseñará una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) para los tres edificios/portales. El acceso a los servicios de Telecomunicaciones se realizará a través de C/Subida ó Castelo, nº 5-7 y desde ahí se distribuirá a los otros dos de C/San Sebastián nº 4 y 6. Descripción detallada del inmueble C/ Subida ó Castelo, nº 5-7 Planta Vivienda A Vivienda B 2ª C SC DP C SC DP 1ª Baja Sótano C SC DP C SC DP instalaciones C SC DP C SC DP SC Salón Comedor; C Cocina; DP Dormitorio Principal Todas las viviendas tienen la misma distribución. La vivienda B es la simetría de la vivienda A. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 5 de 529 Descripción detallada del inmueble C/ San Sebastián, nº 4 y 6 Planta 2ª 1ª Baja Vivienda C SC-D DP C SC-D DP Local SC-D Salón Comedor-Despacho; C Cocina; DP Dormitorio Principal; La distribución es la misma para ambos portales, nº 4 y 6. C) Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal A la edificación objeto de este Proyecto le es aplicable la Ley 49/1960 de 21 de Julio de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999 de 6 de Abril. El edificio constituye una única Comunidad de propietarios. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 6 de 5210 D) Objeto del Proyecto Técnico Dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que desarrolla el citado Reglamento. Asimismo se dará cumplimiento a la LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. La infraestructura común de telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones: a) La captación y adaptación de las señales digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión. Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las contempladas en el apartado y del anexo I de este Reglamento, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente. b) Proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas por operadores habilitados para el establecimiento y explotación de las mismas, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. Debido a que se trata de un edificio en Rehabilitación y ello impone una serie de restricciones arquitectónicas, p.e., disponer de patinillos registrables,, ha sido necesario la centralización de todas las instalaciones (electricidad, calefacción, fontanería y telecomunicaciones) de los tres portales (C/San Sebastián y C/Subida ó Castelo) en la planta sótano de C/Subida ó Castelo. Por este motivo, el proyectista se acoge a la Disposición Adicional 2ª del Reglamento para diseñar una ICT de 12 PAUs mediante un RITU y una canalización principal horizontal similar al utilizado en viviendas adosadas o pareadas unifamiliares. Esta solución no decrementa en grado alguno la ICT, ni su futura ampliación en cuanto a incorporar nuevos servicios de Telecomunicaciones o modificar los existentes. La ICT está sustentada por la infraestructura de canalizaciones dimensionada según el Anexo III del R.D. 346/2011 que garantiza la posibilidad de incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un próximo futuro. Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribución de las señales de televisión y radiodifusión terrestre de las entidades con título habilitante que, sin manipulación ni conversión de frecuencias, permita la distribución de señales no contempladas en la instalación inicial por los canales previstos, de forma que no se afecten los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que puedan incorporarse en un futuro. La desaparición de la TV analógica y la incorporación de la TV digital terrestre conlleva el uso de las frecuencias MHz a MHz. (C8 a C12, BIII) y 470 a 862 MHz. (C21 a C69, BIV y BV), que se destinarán con carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital y televisión digital terrestre. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 7 de 5211 1.2 Elementos que constituyen la Infraestructura Común de Telecomunicación A) Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres. a) Consideraciones sobre el diseño Tras analizar el entorno electromagnético en la zona donde se construirá el edificio y realizar las medidas de campo necesarias, se han evaluado los niveles de campo que, en la situación actual pueden considerarse como incidentes sobre las antenas. Éstas se han seleccionado para obtener, a su salida, un adecuado nivel de señal de las distintas emisiones del servicio. En la ICT, los canales serán amplificados en cabecera mediante amplificadores monocanales con objeto de evitar la intermodulación entre ellos. Su figura de ruido, ganancia y nivel máximo de salida se han seleccionado para garantizar en las tomas de usuario los niveles de calidad exigidos por el RD 346/2011. Con objeto de reducir el volumen, peso y coste de la cabecera terrestre, los cuatro canales adyacentes del servicio DAB y los cuatro digitales más elevados (canales 66 a 69), también adyacentes, serán amplificados mediante sendos amplificadores de grupo. La cabecera de monocanales se instala en el RITM, en la planta sótano, cuarto dedicado a instalaciones. Las redes de distribución y dispersión se han diseñado para obtener el mayor equilibrio posible entre las distintas tomas de usuario con los elementos de red establecidos en el correspondiente apartado del pliego de condiciones. Debido a la arquitectura del edificio y de tratarse éste de una Rehabilitación, se ha optado por una tipología árbol-rama que nace en el RITM/RITU tras la mezcla de las señales terrestre/satélite, realizando dos bajantes (sendos cables coaxiales que permiten distribuir servicios de RTV de dos satélites diferentes). Se instalarán derivadores en cada uno de los edificios/portales para distribuir las señales de RTV a las viviendas y locales de cada uno de ellos, se llevará el cable desde el derivador correspondiente hasta llegar al PAU-RTV del interior de la vivienda, donde se distribuyen las señales hasta las tomas BAT de cada estancia. Toda la red, en cualquiera de sus tramos (red de distribución/dispersión y red interior de usuario) está diseñada para soportar los servicios de DAB, FM, TDT y servicios de RTV satélite, es decir, cubre la banda MHz. Siguiendo lo establecido en el Anexo I del RD 346/2011 las redes de TV se han diseñado con una estructura en estrella colocando a la salida del PAU un distribuidor de tantas vías como estancias (sin incluir baños y trasteros) existen en la vivienda. En los edificios de San Sebastián, en la planta baja, el promotor ha definido la existencia de un local pero sin facilitar la distribución interior. Aunque se carece de esa información se equipará un PAU y se han previsto tomas. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 8 de 5212 b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras En el emplazamiento de las antenas se reciben los programas, indicados a continuación, procedentes todos ellos de entidades con título habilitante. En función del nivel de señal medido en la zona de emplazamiento del edificio objeto de Proyecto, para los programas terrestres que se reciben en el citado emplazamiento y aplicando las correcciones oportunas, en función de la altura prevista para la ubicación de las antenas, de 24 m. y la ganancia de las antenas seleccionadas, se prevén unos valores de señal de entrada a los canales a distribuir reflejados en la tabla siguiente. No se recibe ningún programa de entidad sin título habilitante, no existiendo, por tanto, canales interferentes. Canales Analógicos: Cadena Banda Canal Fcentral (MHz) Nivel Campo FM III 87,5 a 108 MHz 70 dbµv Canales Digitales: Cadena Banda Canal Fcentral (MHz) Nivel Campo RGE 1 V C dbµv RGE 2 V C54 50 dbµv MPE 1 IV C dbµv MPE 2 V C dbµv MPE 3 IV C dbµv Autonómica V C dbµv Local IV C dbµv SFN67 V C dbµv SFN68 V C dbµv SFN69 V C dbµv DAB III 195 a 223 MHz 55 dbµv En esta tabla se han incluido los tres canales privados de carácter estatal y el segundo canal de la red pública estatal, que se corresponden con la fase 1 establecida en la Circular 5 de abril de 2010 y en el RD 365/2010, de 26 de marzo por el que se regula la asignación de canales TDT, modificado por RD 169/2011, de 11 de febrero. NOTA: En el momento de redactar este proyecto nos encontramos en la fase 2 de transición a la TDT, según lo establecido en el RD 365/2010, de 26 de marzo. En esta etapa, el canal 66 ya se ha dejado libre desde el 1º de junio de 2011 y, cada una de las entidades licenciatarias de la televisión digital terrestre de ámbito nacional, ha accedido a parte iguales a la mitad de la capacidad de uno de los múltiples 67, 68 y 69 y a la mitad de la capacidad de uno de los tres nuevos múltiples MPE1, MPE2 y MPE3 que se asignaron en la fase anterior. c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras Las antenas para la recepción de las señales de los servicios de radiodifusión terrestre se instalarán sobre el tejado del edificio, tal como se indica en el correspondiente plano de cubierta. La correcta recepción de las señales, en nuestro caso, requiere elevar las antenas al menos 4 m sobre el nivel del tejado. Al objeto de poder colocar los elementos captadores en la posición Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 9 de 5213 adecuada, se utilizará el conjunto soporte formado por una torreta de un solo tramo de 3 metros, sobre la que se situará un mástil de 3 metros que soportará las antenas. Se utilizarán tres antenas, cuyos parámetros básicos se indican a continuación. Sus especificaciones completas se recogen en el pliego de condiciones. Servicio FM-radio COFDM-TV (UHF) DAB Tipo Circular Directiva Directiva Ganancia 0 db > 12 db (UHF) > 8 db (VHF) Carga al viento < 40 Newtons < 100 Newtons < 60 Newtons d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras Teniendo en cuenta que el sistema portante estará situado a más de 20 metros del suelo, los cálculos para definir la misma se han realizado para velocidades de viento de 150 Km /h. Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema portante estará formado por: Una torreta metálica en celosía de 3 m. de altura. Una placa base compatible con la torreta que permitirá su fijación sobre la cubierta del edificio mediante zapata de hormigón Un mástil de 3 m. que se fijará a la torreta mediante anclajes adecuados. El cálculo de la estructura se ha realizado mediante tablas suministradas por los fabricantes, asegurándose la posibilidad de montar sobre el mástil antenas hasta una carga al viento de 510 Newtons, muy superior a la que corresponde a las antenas propuestas en este proyecto. Sus características, así como las del mástil y sus anclajes se especifican en el Pliego de Condiciones (Punto 3.1.A.b). Esta estructura estará apoyada en una zapata de hormigón que tendrá unas dimensiones y composición, a definir por el arquitecto, capaz de soportar los esfuerzos y momentos indicados en el pliego de condiciones (Ver punto 3.1.H.a.1), siendo su ubicación la indicada en el plano de Instalación ICT de la planta correspondiente. e) Plan de frecuencias Se establece un plan de frecuencias a partir de las frecuencias utilizadas por las señales que se reciben en el emplazamiento de las antenas, sean útiles o interferentes: Banda Banda III Banda IV Banda V Canales ocupados 8, 9, 10, , 54, 58, 63, 64, 66, 67, 68 y 69 Canales interferentes No hay No hay No hay Con las restricciones técnicas a que está sujeta la distribución de canales, resulta el siguiente cuadro de plan de frecuencias: Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 10 de 5214 Banda Canales Utilizados Canales Interferentes Canales utilizables Banda I No utilizada Banda II Banda S (alta y baja) Todos menos S1 Banda III 8, 9, 10, 11 5, 6, 7 y 12 Servicio recomendado FM Radio TVSAT A/D TVSAT A/D Radio D terrestre Hiperbanda Todos TVSAT A/D Banda IV 34 Todos menos 34 TDT Banda V 39, 54, 58, 63, 64, Todos menos 39, 54, 58, 66, 67, 68 y 69 63, 64, 66, 67, 68 y 69 TDT MHz Todos TVSAT A/D (FI) MHz Todos Radio D satélite MHz Todos TVSAT A/D (FI) f) Número de tomas C/ Subida ó Castelo Planta Vivienda A Vivienda B 2ª C SC DP C SC DP 1ª Baja C SC DP C SC DP El número total de tomas para el edificio es de 9 tomas/edificio. No existen estancias comunes en la edificación. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. Pag. 11 de 52 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) C SC DP C SC DP SC Salón Comedor; C Cocina; DP Dormitorio Principal; El número total de tomas para el edificio es de 18 tomas. No existen estancias comunes en la edificación. C/ San Sebastián, 4 y 6 Planta 2ª 1ª Local Vivienda C SC DP/D DP C SC DP/D DP L SC Salón Comedor; C Cocina; DP Dormitorio Principal; D Despacho; L - Local15 Según lo dispuesto en el apartado del Anexo I del Reglamento ICT, en cada local se colocará un PAU capaz de alimentar un número de tomas fijado en función de la superficie o división interior de los locales. En nuestro caso aunque no está definida la división interior, se colocará una toma en previsión de servicio. El diseño y dimensionamiento de la red interior de usuario, así como su instalación futura, será responsabilidad de la propiedad del local, cuando se ejecute el proyecto de su distribución en estancias. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 12 de 5216 g) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación 1) Número de derivadores / distribuidores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados. Las redes de distribución y dispersión están formadas por una estructura árbol-rama. La red de distribución comienza a la salida del elemento de mezcla de las señales terrestres y de satélite y finaliza en el derivador de la planta baja/primera, según el caso. En ella se intercalan los derivadores de cada planta. Derivadores de Planta En las plantas correspondientes se sitúan los derivadores con las salidas necesarias (una para cada vivienda) y las cargas de 75 Ω adecuadas, tal y como se indica en el diagrama de RTV. Las características técnicas de dichos derivadores se detallan en el Pliego de Condiciones. PAU s. La red de dispersión (que confluyen en cada vivienda/local) terminan en los PAU distribuidor con 2 entradas y con las salidas necesarias para dar servicio al número de tomas asignadas. Sus características técnicas específicas se incluyen en el punto 3.1.A.c del Pliego de Condiciones. Distribuidores interiores de vivienda. Como ya se ha indicado, en cada vivienda se colocará un PAU distribuidor. Se instalarán tomas en todas las estancias excluyendo baños. En el diagrama de RTV se indican los PAU distribuidores que van ubicados en cada vivienda, las salidas que tienen y las cargas de 75 ohmios necesarias para cada uno de ellos. A ellas se conectarán los cables de la red interior de usuario correspondientes a las estancias en las cuales se equipa toma de usuario. En los locales no se instalará distribuidor, instalándose únicamente un PAU en cada uno de ellos. Sus características técnicas específicas se incluyen en el Pliego de Condiciones. Cables Se utilizará un cable de 7 mm de diámetro exterior que deberá cumplir la norma UNE-EN Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. Tomas En cada vivienda el número de tomas instaladas, es igual al número de estancias sin incluir baños y trasteros. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 13 de 5217 En los locales comerciales, se instalará una toma. No hay estancias comunes en la edificación. Sus características se especifican en el Pliego de Condiciones. 2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz 862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario) En la siguiente tabla se indican los valores calculados de la atenuación a las frecuencias extremas de la banda, desde la salida de los amplificadores hasta las tomas, de las viviendas (véase características de los elementos pasivos en el Pliego de Condiciones): Vivienda Toma 15 MHz 860 MHz Castelo - Bajo A Salón-Comedor 29,72 31,97 Castelo - Bajo A Dormitorio Principal 29,76 32,14 Castelo - Bajo A Cocina 29,56 31,31 Castelo - Bajo B Salón-Comedor 29,48 30,98 Castelo - Bajo B Dormitorio Principal 29,48 30,98 Castelo - Bajo B Cocina 29,48 30,98 Castelo - 1º A Salón-Comedor 29,84 32,47 Castelo - 1º A Dormitorio Principal 29,88 32,63 Castelo - 1º A Cocina 29,68 31,81 Castelo - 1º B Salón-Comedor 29,84 32,47 Castelo - 1º B Dormitorio Principal 29,88 32,63 Castelo - 1º B Cocina 29,68 31,81 Castelo - 2º A Salón-Comedor 31,46 34,46 Castelo - 2º A Dormitorio Principal 31,50 34,63 Castelo - 2º A Cocina 31,30 33,80 Castelo - 2º B Salón-Comedor 29,96 32,96 Castelo - 2º B Dormitorio Principal 30,00 33,13 Castelo - 2º B Cocina 29,80 32,30 San Sebastian4-1º Salón-Comedor 31,78 36,41 San Sebastian4-1º Dormitorio Principal 31,94 37,07 San Sebastian4-1º Cocina 31,86 36,74 San Sebastian4-2º Salón-Comedor 31,90 36,90 San Sebastian4-2º Dormitorio Principal 32,06 37,56 San Sebastian4-2º Cocina 31,98 37,23 San Sebastian6-1º Salón-Comedor 30,32 35,70 San Sebastian6-1º Dormitorio Principal 30,48 36,36 San Sebastian6-1º Cocina 30,40 36,03 San Sebastian6-2º Salón-Comedor 30,44 36,19 San Sebastian6-2º Dormitorio Principal 30,60 36,85 San Sebastian6-2º Cocina 30,52 36,52 En cada una de las tomas la atenuación a cualquier frecuencia de la banda entre 15 MHz y 860 MHz, estará comprendida entre estos dos valores. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 14 de 5218 La variación con la frecuencia de las atenuaciones desde la salida de los amplificadores hasta la mejor y peor toma, en las viviendas Bajo B de C/Subida ó Castelo y 2º de C/San Sebastián nº 4, se recoge en la siguiente tabla: 15 MHz 860 MHz atenuación máxima (db) 32,06 37,56 atenuación mínima (db) 29,48 30,98 Los derivadores a utilizar en la instalación deben satisfacer los requerimientos especificados en el Pliego de Condiciones en cuanto a aislamientos que garanticen los desacoplos requeridos entre tomas de distintos usuarios (38 db en la banda 47 a 300 MHz y 30 db en la banda de 300 a 862 MHz). 3) Respuesta amplitud-frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias desde la salida de la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y el peor caso) Toma con mayor atenuación (db) Toma con menor atenuación (db) San Sebastian4-2º Castelo - Bajo B Rizado producido por los componentes 2,00 2,75 Rizado producido por el cable 1,04 1,24 El rizado máximo total esperado en la banda será: 5,04 6,74 Ambos valores no superan el umbral establecido por la normativa actual, 16 db. La variación en la respuesta de amplitud con la frecuencia será inferior a ±3 db en cualquier canal y nunca superará los ±0,5 db/mhz. 4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida) Para garantizar en la peor toma, 47 dbµv de señal de TV digital terrestre, se requiere un nivel de 84,56 dbµv a la salida del combinador en Z del conjunto de monocanales/central amplificadora. Por otra parte, para asegurar que en la mejor toma no se superan 70dBµV el nivel de salida, en ese mismo punto, no debe superar 100,98 dbµv Se seleccionan por tanto unos amplificadores de nivel de salida máximo 110 dbµv para los monocanales y para el de grupo, para una S/I=35dB, que se ajustarán para obtener 90 dbµv a la salida del combinador en Z para todos los canales, lo que garantiza ampliamente que en la peor toma no se bajará de 47 dbµv y en la mejor toma no se superará 70 dbµv. Asimismo, el monocanal del servicio de radiodifusión en FM, se ajustará para obtener un nivel de salida de cabecera de 85 dbµv y el del amplificador del servicio de radio digital se ajustará para un nivel de salida de cabecera de 85 dbµv. Si, una vez realizada la instalación, por el rizado en la respuesta de los elementos de red, resultase un nivel inferior a 50 dbµv para TV digital terrestre, se subirá la salida de los Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 15 de 5219 amplificadores correspondientes (aumentando su ganancia) hasta obtener este valor, sin superar nunca los valores máximos especificados. Los amplificadores que se equipen tendrán los niveles máximos y estarán operando con los niveles (a la salida del combinador en Z) que se indican a continuación: Amplificador Smax (dbµv) Scab (dbµv) TV Digital - monocanal TV Digital - de grupo FM Radio DAB Radio Para una S/I=35 db en la prueba de dos tonos. 5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso En los siguientes cálculos no se consideran las redes de usuario de los locales. De este modo, las tomas mejores y peores consideradas corresponden a las viviendas. Banda MHz. Niveles de las señales en dbµv en toma de usuario para TDT Nivel de señal de prueba en el mejor caso (dbµv / 75Ω) 6) Relación señal / ruido en la peor toma Televisión digital terrestre: En la tabla siguiente se muestra: Nivel de señal de prueba en el peor caso (dbµv / 75 Ω) Castelo - Bajo B San Sebastian4-2º 59,02 52,44 TDT (db) Figura de Ruido 11,96 C/N 46,04 Valor que supera el umbral establecido por la normativa actual 25 db en TV digital terrestre. Este valor de la relación señal/ruido es lo suficientemente elevado para poder garantizar, si además la distorsión lineal y la distorsión no lineal se mantienen dentro de límites razonables, que el MER en la peor toma será superior al valor establecido de 21 db, que deberá medirse en cualquier caso al finalizar la instalación y reflejar su valor en el Protocolo de Pruebas. Radio FM y Radio DAB: Asimismo, la instalación garantiza ampliamente una relación S/N > 38 db para las señales FMradio que llegan a la antena omnidireccional con suficiente nivel y una S/N > 18 db para las señales DAB-radio. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 16 de 5220 7) Productos de Intermodulación (relación Señal / intermodulación) La relación S/I esperada para TDT para el caso peor que es el amplificador del canal 22 Samp (dbµv) 91,77 S/I (db) 80,46 Que supera el umbral establecido por la normativa actual 30 db. Este valor ha sido calculado teniendo en cuenta los siguientes valores: - Tensión de salida máxima de los amplificadores seleccionados: 110 dbµv tanto para los monocanales, como para el de grupo (S/I=35dB). - Nivel de salida ajustado, según su posición en el combinador entre 105 dbµv y 109 dbµv obteniéndose 105 dbµv a la salida del combinador para todos los canales de TDT. 8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles amplificadores de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el Anexo I del Reglamento. No procede al no instalarse amplificación intermedia en la red de distribución. Memoria: Proyecto ICT para edificios en Rehabilitación. 6 viviendas en C/Subida ó Castelo. 2 viviendas y local por cada portal en C/San Sebastián, 4 y 6, Vigo (PONTEVEDRA) Pag. 17 de 52 Mostrar más
Descripción Situación Promotor Autor del proyecto técnico PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Verificado por: Fecha de presentación Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes Más detalles PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Descripción Situación Promotor Autor del Proyecto técnico Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para edificio de Más detalles REGLAMENTO ICT SEGÚN RD 346/2011, DE 11 DE MARZO
REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS ICT Disposición transitoria primera: El día 1º de octubre es la fecha límite de entrega de proyectos realizados Más detalles Estudio de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones para un edificio de 6 viviendas y 2 locales comerciales.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Proyecto Fin de Carrera Estudio de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones para un edificio de 6 viviendas Más detalles PROYECTO FIN DE CARRERA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA MANUAL PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS I.C.T. PROYECTO FIN DE CARRERA REALIZADO POR: Juan Antonio Brenes Ruiz DIRIGIDO POR: D. Ernesto Rivas Montoya Más detalles REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
tema 7 REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) 1 2 Sin ICT Con ICT 3 4 servicios y agentes topología de las ICT radiodifusión sonora y de televisión (RTV) servicio de telefonía Más detalles PROYECTO ICT EDIFICIO TXABARRI 25, 27, 29 Y 31 (Tomo I)
PROYECTO ICT EDIFICIO TXABARRI 25, 27, 29 Y 31 (Tomo I) PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES JUNIO 2011 0R.00 PROYECTO ICT PARA EDIFICIO TXABARRI 25, 27, 19 Y 31 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Más detalles MASTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES
tema 7 REGLAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (IICCTT) 1 2 objeto, servicios y agentes topología de las IICCTT radiodifusión sonora y de televisión (RTV) servicio de telefonía (TB+RDSI) Más detalles Proyecto de ICT para un edificio de viviendas
TITULACIÓN: Ingeniera Técnica en Telecomunicaciones, especialidad Telemática. AUTOR: Jesús Apellaniz del Rio. DIRECTOR: Alfonso José Romero Nevado. FECHA: Diciembre / 2011. Resumen. El objeto del presente Más detalles APÉNDICE I CRITERIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE ICT DE NORMATIVA 2011
APÉNDICE I Servei de Telecomunicacions Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació CRITERIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE ICT DE NORMATIVA 2011 Barcelona, 2 de Agosto 2013 MATERIA Más detalles ANTENAS AMPLIFICACION MEZCLA DISTRIBUCION DERIVADORES. Planta 9º. Planta 8º. Planta 7º. Planta 6º. Planta 5º. Planta 4º. Planta 3º.
Tomas de TV / R DATOS TÉCNICOS - Conexión de entrada coaxial 75 ohmnios por borna y puente. - Bases totalmente blindadas, en aleación metálica de zamak - Según Normas UNE 20523 y DIN 45330. - Para montaje Más detalles NUEVO REGLAMENTO ICT 2 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
Actualización del Reglamento de ICT Nueva normativa ICT ultrarápida Nueva normativa ICT: Reglamento Regulador: R.D. 346/2011 (BOE 1 abril) Orden Ministerial (pendiente de aprobar) Objeto: Dar acceso a Más detalles TEMA VI. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.- INTRODUCCIÓN.-
TEMA VI. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.- INTRODUCCIÓN.- Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones han tenido como consecuencia la aparición de nuevos Más detalles Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos
Estructura de los sistemas de distribución de radiodifusión sonora y de TV Objetivos Conocer los distintos elementos que constituyen una instalación colectiva para la distribución de señales de televisión Más detalles ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN PROYECTO FIN DE CARRERA Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicación con circuito cerrado Más detalles PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación: Descripción Centro Empresarial formado por 29 Naves y Edificio Más detalles Asociación Colombiana de Ingenieros Capítulo Cundinamarca
1 Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL 00 de mayo de 2014 00:00 am Ing. Jaime M. Arboleda López. MSc, PMP, PMI-SP Asociación Colombiana de Ingenieros Capítulo Cundinamarca Más detalles Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación nº 280/EI487
! " # " $ % & ' ( ) * % $ +, - / 0 1 / 1 ' % + $ 2+ 3 " & 4 5 6 7 8 9 0 9 : : : ; * ( 2< < ; " ) = Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación nº 280/EI487 Proyecto de Infraestructura Común Más detalles SOLUCION FAGOR A INSTALACIONES DE FIBRA ÓPTICA BAJO ICT 2
Marzo-2013 SOLUCION FAGOR A INSTALACIONES DE FIBRA ÓPTICA BAJO ICT 2 ASPECTOS GENERALES Marzo-2013 ICT 2: REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS Más detalles Instalaciones de telecomunicaciones
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones de telecomunicaciones Objetivos del bloque Conocer el funcionamiento básico de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) Conocer los elementos que componen Más detalles INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN LA ICT-2
PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Nº 7, MAJADAHONDA, MADRID MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES INSTALACIONES ESPECIALES PROMOTOR: ESTUDIO DE ARQUITECTURA INGENIERO AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA VALLADARES Más detalles CICLO FORMATIVO: Sistemas de telecomunicación e informática.
02010002-F- v.02 CICLO FORMATIVO: Sistemas de telecomunicación e informática. MÓDULO: Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones. CURSO: 2015-2016 Duración: Lugar: Septiembre 2015 Junio Más detalles CUALIFICACIÓN DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE PROFESIONAL TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS
Página 1 de 25 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Familia Profesional Nivel 3 Código ELE258_3 Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE Más detalles Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT)
Proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) Índice 1) VISIÓN GENERAL 2) NECESIDAD DE REGULACIÓN 3) FUNDAMENTOS TÉCNICOS 4) REGULACIÓN: LEGISLACIÓN DE ICT NORMATIVA ANTERIOR NUEVA NORMATIVA Más detalles Instalaciones de Telecomunicación
PCPI Instalaciones de Telecomunicación TEMA 2. INSTALACIONES DE RADIODIFUSIÓN. (TV,SAT,FM) Unidades Didácticas o de Trabajo: UT04: Introducción a los sistemas de recepción de TV. UT05: Ejecución de las Más detalles Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación nº 280/EI487
! " # " $ % & ' ( ) * % $ +, -.. / 0 1 / 1 ' % + $ 2+ 3 " & 4 5 6 7. 8. 9 0 9 : : : ; * ( 2< < ; " ) = Entidad de inspección acreditada por ENAC con acreditación nº 280/EI487 Proyecto Técnico de Infraestructura Más detalles Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 2ª
Técnicas y Procesos de infraestructura de Telecomunicaciones Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 2ª 2015 I.E.S. "Fuensanta" Departamento de Más detalles PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Descripción Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación: Nº plantas: 9 / 7 Nº viviendas: 40 Nº locales/oficinas: Más detalles Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones. Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación
Proyecto Técnico Infraestructura Común Telecomunicaciones Descripción Proyecto Técnico Infraestructura Común Telecomunicaciones para la edificación Número plantas: 5 Número viviendas: 4 Número locales/oficinas: Más detalles 2010/2011 Trabajo entregable: ICT
2010/2011 Trabajo entregable: ICT Alberto Valera Pérez Adrián Sáez Martínez 2010/2011 Trabajo ICT Sistemas y Servicios 2010/2011 INDICE: Introducción 3 Componentes del sistema de recepción de televisión Más detalles Legislación sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. Resumen de interés para Usuarios de Viviendas y Administradores de Fincas Urbanas
Legislación sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación Resumen de interés para Usuarios de Viviendas y Administradores de Fincas Urbanas Legislación sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación Más detalles Guía Práctica: Nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación ICT. Arquitecturas, Promotores y Constructores
Ingeniería Telecomunicación Consultoría Instalación Nuevo Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación ICT Dirigida a: Arquitecturas, Promotores y Constructores Emp resa Inscrita en COITT Más detalles ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA UNA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD ( PLANOS Y PRESUPUESTO )
ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA UNA RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD ( PLANOS Y PRESUPUESTO ) Descripción Situación Promotor Autor del proyecto técnico Datos del proyecto Más detalles Fiber to the Home (FTTH)
Fiber to the Home (FTTH) Consideraciones de Diseño Jorge A. Aranda Ruiz Telecom Solutions Specialist Date Norma técnica de la ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible Más detalles Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Antenas Colectivas e Individuales (Online)
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Antenas Colectivas e Individuales (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Antenas Colectivas Más detalles ANTENAS: Teledistribución y televisión por cable
5.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEDISTRIBUCIÓN La teledistribución o CATV, podemos considerarla como una gran instalación colectiva, con algunos servicios adicionales que puede soportar y que conectará por cable Más detalles Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes de telecomunicaciones en edificios
Protección contra sobretensiones en instalaciones comunes de telecomunicaciones en edificios Artículo técnico Cirprotec nº 2 Página 1 0. Introducción En los últimos tiempos, el mundo de las telecomunicaciones Más detalles MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Página 1 de 12 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 2 Código ELE043_2 Versión 5 Más detalles PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Más detalles Técnico en Distribución de Señales de Radio y Televisión en Edificios
BOE 9 DE MARZO DE 1999 MINISTERIO DE FOMENTO 5639 REAL DECRETO 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso Más detalles Autora: Olga María Cruz Gil Tutores: Juan Carlos Hernández Haddad Domingo Juan Benítez Díaz Lectura: Julio de 2011
Autora: Olga María Cruz Gil Tutores: Juan Carlos Hernández Haddad Domingo Juan Benítez Díaz Lectura: Julio de 2011 -R.D 401/2003 de 4 de Abril -CTE 1296/2003 del 14 de Mayo -ITC 1077/2006 de 6 de Abril Más detalles Redes de televisión. RedesTV en España y Europa
RedesTV 1 Redes de televisión Situación actual Aplicaciones y servicios Arquitectura de redes Planificación y mantenimiento ICT y Edificio Terminal de Usuario (IRD) Xulio Fernández Hermida Dr. Enx. Telecomunicación Más detalles ICT2 - RD 346/2011. Cables de distribución y acometida para interior de inmuebles
ICT2 - RD 346/2011 Cables de distribución y acometida para interior de inmuebles En sus años de existencia, desde 1998, la ICT ha demostrado su eficacia para la incorporación de las TIC a las viviendas. Más detalles FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE LA TDT PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS. (PREGUNTAS/RESPUESTAS)
ICT, ARMARIOS PARA INFRAESTRUCTURAS COMÚN DE TELECOMUNICACIONES Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 401/2003, de 04 de Abril, Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones, Más detalles TRABAJO DE FINAL DE CARRERA
TRABAJO DE FINAL DE CARRERA TÍTULO: Diseño Avanzado de Instalaciones Comunes de Telecomunicación AUTOR: Julián Hernández Martínez DIRECTOR: Mª Concepción Santos Blanco FECHA: 23 de Febrero de 2006 Título: Más detalles El cableado telefónico interior de las viviendas dejará de ser cable de 1 par. Será cable informático UTP (4 pares, CAT5 como mínimo).
RESUMEN PRÁCTICO DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REHABILITACIONES (ICT) RD 346/2001 Y ORDEN ITC 1644/2011 David Ferré Gutiérrez - 2011 Ingeniero Técnico Más detalles PROGRAMACIÓN DIDACTICA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS MÓDULO TECNICAS Y PROCESOS EN INFRAESTRUNTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓNES
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS Horas: 450 Teoría: 0 Práctica: 0 Presenciales: Más detalles Manual de Uso y Mantenimiento Infraestructura Común de Telecomunicaciones
Manual de Uso y Mantenimiento Infraestructura Común de Telecomunicaciones El texto resaltado con este color de fondo corresponde a los datos o descripciones que son susceptibles de modificación y a cuestiones Más detalles Conocimientos previos
Antenas 01 Conocimientos previos 1.1 Introducción Hace años, lo normal era que en un edificio sólo un inquilino dispusiera de televisor. Ahora todos los vecinos poseen uno o más receptores de televisión, Más detalles ICT INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES ICT - INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 1
ICT INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES ICT - INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 1 Real Decreto 346/2011: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones Orden Más detalles RECEPCIÓN Antenas TV Terrestre. FM DAB Logarítmica Panel Omnidireccional TV/FM Lambda S Lambda D Colineal SDT HDT DT DUO Accesorios TV Terrestre Preamplificadores de Antena Mezcladores TV Mezcladores TV/SAT Más detalles Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 3ª
Técnicas y Procesos de infraestructura de Telecomunicaciones Curso 1º Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Autor: Armando Sánchez Montero Evaluación 3ª 2015 2 PRÁCTICAS MEDIDOR DE CAMPO Apellidos: Más detalles MF0120_2 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Antenas Colectivas e
MF0120_2 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Antenas Colectivas e Individuales Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO MF0120_2 Montaje y Mantenimiento de Más detalles Distribución y Recepción de Señales de Televisión Digital Introducción a la recepción de señales TVD
Introducción a la recepción de señales TVD José M. Martínez, SPAIN JoseM.Martinez@uam.es tel:+34.91.497.22.58 2009-2010 Introducción a la recepción de señales TVD Introducción Elementos de captación Cabecera Más detalles Cableado Horizontal. Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack).
Cableado Horizontal Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack). Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, Más detalles SMATV. Generador de Ruido Ref. 5930 ESPAÑOL
3 4 5-30 db Generatore di Rumore Noise Generator Level Adx. 5-2.150 MHz ON 0-10 db 234796 9 0 1 8 2 7 3 6 5 4 2 1 ESPAÑOL Dispositivo diseñado para realizar pruebas de atenuación y planicidad en instalaciones Más detalles MF0817_1 Operaciones de Montaje de Instalaciones de Telecomunicaciones (Online)
SOLUCIONES PARA EL DIVIDENDO DIGITAL DESCUBRE LAS SOLUCIONES EKSELANS PARA LTE Y DIVIDENDO DIGITAL LTE (Long Term Evolution), acrónimo que identifica a la telefonía móvil de cuarta generación 4G, es un Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Viernes 4 de septiembre de 2009 Sec. I. Pág. 75502 ANEXO II I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones Más detalles Infraestructuras comunes de telecomunicación
Unidad Infraestructuras comunes telecomunicación En esta unidad aprenremos a: Analizar la normativa sobre infraestructuras comunes telecomunicación (ICT) en edificios. Intificar los elementos las zonas Más detalles Hispanofil Telecomunicaciones. ICT (Abril 2011) Instalador Tipo F
Hispanofil Telecomunicaciones 2016 ICT (Abril 2011) Instalador Tipo F ICT- (abril 2011) ICT, nuevo reglamento Instalador tipo F Aprobado en Consejo Ministros el 11 de marzo 2011 Publicado en BOE el 1 de Más detalles Antenas TV terrestre. Antenas TV satélite. Gestión de Edificios. Sonido Sistemas de comunicación. Antenas para señales terrestres
040060 Sonido 04004 04006 Antenas TV terrestre Antenas para señales terrestres 020 0050 049522 049902 049022 044 0020 0400602 Antena FM circular Antena DAB, para radio digial, 8 db de ganancia. Antena Más detalles PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN
PROYECTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN PARA LA REFORMA DE LA 4ª PLANTA DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Descripción Situación Promotor Autor del Más detalles Ejemplo N 2 (Instalación individual)
Ejemplo N 2 (Instalación individual) Antes de empezar: Se recomienda abrir el fichero de ejemplo Santiago de Compostela (Instalación Individual) Ejemplo 2 Libro.rtv con el programa Cast 30. Este fichero Más detalles Soluciones para el Dividendo Digital
Soluciones para el Dividendo Digital C60 Con limitador de velocidad incluído Protección Fte frente a la interferencia Lte Ante la actual readaptación del espectro radioeléctrico con el Dividendo Digital, Más detalles PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES.
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES. Descripción. Proyecto Técnico de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para la edificación: De un edificio con 15 viviendas y 1 local. Su Más detalles MANUAL TDT PARA EL ADMINISTRADOR DE FINCAS Y USUARIO
MANUAL TDT PARA EL TV TERRESTRE DIGITAL Qué es la TDT? TV analógica y TDT ADMINISTRADOR DE Cobertura TDT Adaptación a la TDT FINCAS Y USUARIO Normativa ALCAD TV terrestre digital - 1 TV TERRESTRE DIGITAL Más detalles William Stallings Comunicaciones de Datos y Computadoras
William Stallings Comunicaciones de Datos y Computadoras Capítulo 4 Medios de Transmisión (versión en español de Emilio Hernández, basada en la versión de la página original del libro) Resumen Medios guiados Más detalles DISPONGO: Disposición adicional primera. Plan 2002-2005 en materia de vivienda y suelo.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior Más detalles INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO LAS COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS
Comisión de Formación y Cultura º 7 Enero 2012 INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO LAS COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS Álvaro DE FUENTES RUIZ -Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación- Las comunicaciones Más detalles Tema 6. Seminario de Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones. Antenas y Líneas L Satélite de RTV. Infraestructuras
Seminario de Electrónica 1º GM Técnico T Instalaciones de Telecomunicaciones Infraestructuras Comunes de Telecomunicación n en Viviendas y Edificios Satélite de RTV Generalidades La emisión y recepción Más detalles Adecuación de locales para oficinas en Almería y Alicante
Adecuación de locales para oficinas en Almería y Alicante Adecuación de locales para oficinas en Almería y Alicante Estudio de Ingeniería LYNKA ha realizado la adecuación de los locales en bruto a oficinas Más detalles DISTRIBUCIÓN FIBRA ÓPTICA ICT-2
Gama completa de dispositivos para la distribución de señal en Fibra Óptica según (RD 46/2011, Orden ITC/1644/2011) La actualización de la ICT contempla el despliegue de las redes de fibra óptica desde Más detalles DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA
LANZAMIENTO PRODUCTO ABRIL 2014 DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Gama completa de dispositivos para la distribución de señal en Fibra Óptica según ICT-2 (R.D. 346/2011, Orden ITC/1644/2011) La actualización Más detalles Instalaciones superpuestas en edificios habitados.
SOLUCIONES Y EJEMPLOS Instalaciones superpuestas en edificios habitados. Avda. de Tolosa. SAN SEBASTIÁN S U M A R I O SUMARIO Pág. 2 1. Instalaciones discretas con cableado exterior. 1.1. Necesidad de Más detalles DE REDES Y SERVIDORES
ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SERVIDORES Hardware de Red: ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACION JOHN GÓMEZ CARVAJAL johncar@univalle.edu.co http://eisc.univalle.edu.co/~johncar/ars/ En la mayor parte Más detalles 4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN OBJETO DEL PTEOIT
4. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN OBJETO DEL PTEOIT La ordenación definida en el PTEOIT de Tenerife establece la adecuada vinculación entre los emplazamientos e infraestructuras de telecomunicación Más detalles CAPÍTULO II Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores
Borrador de la ORDEN de de de 20, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Más detalles INFORMACIÓN SOBRE LA TDT DE INTERÉS PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS Y USUARIOS.
INFORMACIÓN SOBRE LA TDT DE INTERÉS PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS Y USUARIOS. 1 2 ÍNDICE 1.- Qué es la TDT?...5 2.- Por qué la TDT?...6 3.- Qué me ofrece ya la TDT?...7 4.- Estoy preparado para la recepción Más detalles Comisión de Regulación de Comunicaciones
DIARIO OFICIAL 48.854 Bogotá, D. C., Miércoles 17 de julio de 2013 Comisión de Regulación de Comunicaciones RESOLUCIÓN NÚMERO 4262 DE 2013 (julio 15) por la cual se expide el Reglamento Técnico para Redes Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Miércoles 5 de septiembre de 2012 Sec. I. Pág. 62322 ANEXO II I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED Y ESTACIONES BASE Más detalles ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO
ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES... 6 ARTÍCULO 1.1. OBJETO... 6 ARTÍCULO 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN... 6 ARTÍCULO Más detalles El proceso de liberación del Dividendo Digital en España. Madrid, octubre de 2014 Entidades Locales
El proceso de liberación del Dividendo Digital en España Madrid, octubre de 2014 Entidades Locales El Dividendo Digital Por qué se libera? La liberación del dividendo digital es un proceso que se está Más detalles Máster en Distribución de Señales de Radio y Televisión, Telefonía y Redes de Voz y Datos en Edificios
Máster en Distribución de Señales de Radio y Televisión, Telefonía y Redes de Voz y Datos en Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Máster en Distribución de Señales de Radio y Televisión, Más detalles 3ª EDICIÓN R E C E P C I Ó N Y D I S T R I B U C I Ó N T V
R E C E P C I Ó N Y D I S T R I B U C I Ó N T V 3ª EDICIÓN A L C A D ÍNDICE Pág. Pág. PRESENTACIÓN 1 - ANTENAS Antenas terrestres Preamplificadores Antenas SAT y LNB Accesorios mecánicos 2 - INSTALACIONES Más detalles 3. Otras disposiciones
Página núm. 106 BOJA núm. 243 Sevilla, 14 de diciembre 2011 3. Otras disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Sistemas Más detalles Nota: Para su distribución a las empresas asociadas, socios colaboradores y en general a terceros interesados.
Att: Asociaciones Territoriales Nota: Para su distribución a las empresas asociadas, socios colaboradores y en general a terceros interesados. Asunto: Comunicación de FENITEL: Consideraciones sobre la Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL
CABLEADO ESTRUCTURADO UNIVERSAL 1. Objetivo El objetivo de esta descripción es explicar los más importantes términos y saber interpretar mejor las diferencias que existen dentro del concepto cableado estructurado Más detalles ii. Canal 43, V HD: Gantena = 15 db Mezclador: i. Mezclador para mástil, ref. 4040: αfm = 1 db; αuhf = 1 db Ejercicios de instalaciones de antenas.
1. Se desea llevar a una toma de usuario las señales de radio FM y del canal 43 (800 MHz) de televisión terrestre, en una instalación con las siguientes características: Nivel de señal en antena Distancia Más detalles Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Instalaciones. de Edificios. Manual del usuario CYPE INGENIEROS
Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción Instalaciones de Edificios Manual del usuario CYPE INGENIEROS Descripción del programa 205 2. Guías de funcionamiento básico 2.1. Fontanería 2.1.1. Más detalles Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de computadoras son:
TECNICAS BÁSICAS DE MODULACIÓN ANALÓGICA. En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora Más detalles Anexo I MÓDULOS PROFESIONALES
Página I / Anexo IV Núm. 135 BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 21 de octubre de 2011 Anexo I MÓDULOS PROFESIONALES Módulo Profesional: Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1