Source: https://www.dehn.it/store/p/it-DE/F409655/dehncord
Timestamp: 2020-05-30 08:01:08+00:00

Document:
DEHNcord | DEHN
Limitatore di sovratensione – Tipo 2
Current: DEHNcord
Protezione da sovratensione unipolare, bipolare o tripolare con dispositivo di controllo e dispositivo di sezionamento
Indicazione ottica di funzionamento/ guasto
Versioni con funzione di spegnimento del circuito di carico in caso di errore e protezione della fase di controllo
Forma costruttiva compatta anche per l'esterno
Per l'impiego in cassette passaggio cavi, sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole ad incasso
Scaricatore compatto a tre fasi per sistemi di rete TT e TN-S.
Art. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN (EAN) 4013364436053, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 129.38 g, UM: 1.00 pz.
900439.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900439.stp
900439.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900439.igs
900439.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900439.jt
900439.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900439.dwg
900439m_D.dxf
Non siete autorizzati per eseguire un download 900439m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord 3P TT 275 FM
Limitatore di sovratensione multipolare SPD Tipo 2 + Tipo3
secondo CEI EN 61643-11 per l’impiego nelle installazioni elettriche
Tensione massima continuativa: 275 V AC
Tensione massima continuativa: 350 V AC
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 10 kA
Corrente di scarica complessiva (8/20): 40 kA
Capacità di estinzione di corrente susseguente: [N-PE]: 100 A eff
Protezione max. di sovraccorente in rete:
collegamento in serie 25 A gG / in parallelo 40 A gG
Corrente max. di carico AC: 25 A
con SPD della famiglia di prodotti Red/Line
Tipo: DCOR 3P TT 275 FM
Art.: 900439
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 + Tipo 3/ Class II + Class III
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa DC (UC ) 350 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [L-N] (In ) 10 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 20 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [N-PE] (In ) 10 kA
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Livello di protezione [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente di carico nominale AC/ DC (IL ) 25 A
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 40 kA
Impulso combinato [L-N]/[N-PE] (UOC ) 20 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente [N-PE] (Ifi ) 100 Aeff
Tempo di intervento [L-N] (tA ) 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (tA ) 100 ns
Protezione max. da sovracorrente in cablaggio in serie 25 A gG
Protezione max. da sovracorrente in cablaggio in cablaggio parallelo (cablaggio punto a punto) 40 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente lato rete (ISCCR ) 6 kAeff
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – arresto sicuro
Misurazione dell'isolamento fino a 500 V DC in stato collegato
Indicazione di funzionamento / guasto verde/ rosso
Sezione di collegamento per morsetti Push-in 0,2 ... 6 mm2 rigido/ flessibile
Materiale involucro termoplastica, colore rosso, UL 94 V-2
Grado di protezione installato IP 20
Dimensioni 2 TE, DIN 43880
Contatto FM/ tipo di contatto scambio pulito
Sezione di collegamento per morsetti FM max. 1,5 mm2 rigido/ flessibile
Prodotto 900439 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900439 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione bipolare per tutte le installazioni elettriche (circuito 1+1) e spie della classe di protezione I; dimensioni compatte.
Art. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN (EAN) 4013364157286, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 73.00 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900430.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900430.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900430.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900430.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900430m.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P 275
Limitatore di sovratensione bipolare per tutte
le installazioni elettriche 230 V
SPD Tipo 2 secondo EN 61643-11
Per l’impiego in sistemi di canaline di cavi,
impianti sotto il suolo e scatole a incasso
Corrente impulsiva nominale di scarica: 5 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva: 20 kA
Protezione max. da sovraccorente in rete: 25 A gG
o B/C 16 A
Tipo: DCOR L 2P 275
Art.: 900430
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. corrente impulsiva di scarica (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Protezione max da sovratensione lato rete 25 A gG
Omologazioni KEMA
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 20 kA
Livello di protezione [L-N] a 3 kA (UP ) ≤ 1 kV
Livello di protezione [L-N] a 1,5 kA (UP ) ≤ 0,85 kV
Tempo di intervento [L-N] (tA ) ≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (tA ) ≤ 100 ns
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente lato rete (ISCCR ) 25 kAeff
Indicazione di funzionamento / guasto verde / rosso
Fili di collegamento 1,5 mm2, lunghezza 200 mm
Prodotto 900430 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900430 è stato aggiunto al carrello.
Art. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN (EAN) 4013364157309, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 74.00 g, UM: 1.00 pz.
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P 320
le installazioni elettriche 230/277
Tensione massima continuativa: 320 V AC
Livello di protezione: <= 1,75 kV
Tipo: DCOR L 2P 320
Art.: 900432
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Tensione nominale AC (UN ) 230 / 277 V (50 / 60 Hz)
Prodotto 900432 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900432 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione unipolare per spie con classe di protezione II; dimensioni compatte.
Art. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN (EAN) 4013364310827, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 60.00 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900431.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900431.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900431.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900431.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900431m.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 1P 275
Limitatore di sovratensione unipolare per tutte
Protezione max. di sovraccorente in rete: 25 A gG
Tipo: DCOR L 1P 275
Art.: 900431
Prodotto 900431 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900431 è stato aggiunto al carrello.
Art. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN (EAN) 4013364157316, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 61.00 g, UM: 1.00 pz.
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 1P 320
le installazioni elettriche 230/277 V
Per l’impiego in sistemi di canali di cavi,
Tipo: DCOR L 1P 320
Art.: 900433
Tensione TOV [L-N] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. - arresto sicuro
Prodotto 900433 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900433 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione per spie con classe di protezione II; dimensioni compatte. Con funzione di spegnimento in caso di errore.
Art. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN (EAN) 4013364310926, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 70.50 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 999906.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 999906.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 999906.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 999906.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 999906m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P SN1864
Limitatore di sovratensione multipolare Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Per l’impiego in cassette di passaggio cavi.
Con protezione della fase di controllo
È possibile disattivare le luci in caso di un guasto
e aggiungere un indicatore ottico di guasto
per tensione di alimentazione
Massima tensione continuativa:	275 V AC
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 5 kA
Corrente impulsiva di scarica sommatoria: 20 kA
Protezione max. da sovracorrente lato rete: 16 A gG
Corrente max. di carico AC: 10 A
con gli scaricatori della famiglia Red/Line
Tipo: DCOR L 2P SN1864
Art.: 999906
Protezione da sovracorrente max. in rete B 16 A
Corrente di carico max. AC (IL ) 10 A
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente lato rete (ISCCR ) 1 kAeff
Tenuta al cortocircuito con protezione da sovracorrente in rete con 16 A gG (ISCCR ) 6 kAeff
Visualizzazione guasto rosso
Interruzione circuito corrente di carico in caso di errore sì
Fili di collegamento 1,5 mm2, lunghezza 60 mm
Luogo di montaggio all'interno, testa dell'indicatore luminoso / cassetta di trasmissione cavi per installazione palo
Test aggiuntivi ------------------------------------
– Corrente impulsiva di scarica sommatoria (Isum ) 20 kA
Prodotto 999906 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 999906 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione per tutti i sistemi di installazione; dimensioni compatte. Con funzione di spegnimento in caso di errore.
Art. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN (EAN) 4013364292970, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 62.50 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900446.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900446.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900446.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900446.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900446m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Limitatore di sovratensione multipolare SPD Tipo 2 secondo EN 61643-11
Per l’impiego in cassette di trasmissioni cavi.
Grado di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica totale: 20 kA
Protezione max. di sovraccorente in rete: 16 A gG
Tipo: DCOR L 2P 275 SO LTG
Art.: 900446
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms – arresto sicuro
Luogo di montaggio all'interno, cassette di sicurezza / cassetta di trasmissione cavi per installazione del palo
Dati tecnici aggiuntivi: ------------------------------------
– Impulso combinato (UOC ) 10 kV
Prodotto 900446 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900446 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione tripolare per tutti i sistemi di installazione; dimensioni compatte. Con funzione di spegnimento del circuito di carico in caso di errore e protezione della fase di controllo.
Art. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN (EAN) 4013364280380, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 71.50 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900445.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900445.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900445.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900445.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900445m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 3P 275 SO LTG
per tensione di alimentazione e fase di controllo
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20): 20 kA
Tipo: DCOR L 3P 275 SO LTG
Art.: 900445
Luogo di montaggio all'interno, cassette di sicurezza / cassetta di trasmissione cavi per installazione palo
Prodotto 900445 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900445 è stato aggiunto al carrello.
La cassetta di sicurezza EK480 è un prodotto di qualità di produzione Langmatz che si contraddistingue per la sua ottima lavorazione e le caratteristiche provate nella pratica. La linea di prodotti EK480 soddisfa norme e requisiti meccanici ed elettrici. Gli indicatori luminosi con elettronica di elevata qualità possono così essere protetti in modo efficace da sovratensioni dovute a operazioni di commutazione e cadute di fulmini nelle vicinanze.
Art. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN (EAN) 4013364394322, Codice doganale: 85362010, Peso lordo: 788.00 g, UM: 20.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900443.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900443.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900443.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900443.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900443m_D.dxf
Cassetta di sicurezza EK480 con limitatore di sovratensione
per la protezione di indicatori luminosi LED di pali
Con protezione della fase di comando
Dimensione cassetta: 277x80x67 mm
Livello di protezione: IP54 secondo DIN VDE 0470
Tipo: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Art.: 900443
Cassetta di sicurezza per dati
Dimensioni 276 x 81 x 70 mm
a partire dal diametro interno del palo 89 mm
Tecnica di serraggio Ingresso: elemento di serraggio a spostamento / uscita: elemento di fissaggio a molla
Sezione cavo massima da serrare 1 - 3 cavi (4 ossia 5 x 16 mm2)
Morsetti di uscita max. 2,5 mm2
Dispositivo di protezione da sovratensione per dati DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Protezione max da sovraccorrente lato rete B 16 A
Denominazione EK80 con protezione da sovratensioni
Materiale custodia poliamide
Colore custodia colore standard RAL 7035 grigio chiaro
Tipo di costruzione secondo DIN 43 628 e VDE 0660 sezione 505
Grado di protezione IP 54 secondo DIN VDE 0470
Coperchio trasparente o grigio
Efficacia di protezione coordinata energeticamente sull'utenza finale (≤ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (UN ) 230 V (50 / 60 Hz) V (50 / 60 Hz)
Estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] (Ifi ) 100 Aeff
Tempo d'intervento [L-N] (tA ) ≤ 25 ns
Tensione TOV [N-PE] (UT) – Caratteristica 1200 V / 200 ms. – arresto sicuro
Indicazione di guasto rosso
Cavetti di collegamento 1,5 mm2, lunghezza 60 mm
Materiale custodia termoplastica, colore rosso, UL 94 V-2
Luogo di montaggio all'interno, cassetta di sicurezza / cassetta di trasmissione cavi per installazione palo
Prodotto 900443 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900443 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione bipolare per sistemi di rete TNC; dimensioni compatte. Con funzione di spegnimento del circuito di carico in caso di errore e protezione della fase di controllo.
Art. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN (EAN) 4013364292963, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 70.00 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900435.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900435.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900435.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900435.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900435m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P 275 SO LT
Per l’impiego in cassette trasmissioni cavi.
Protezione max. di sovracorrente lato rete: 16 A gG
Coordinazione energetica secondo CEI EN 62305-4
Tipo: DCOR L 2P 275 SO LT
Art.: 900435
Tensione continuativa AC [L-PEN] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Livello di protezione [L-PEN] (UP ) ≤ 1,5 kV
Livello di protezione [L-PEN] a 3 kA (UP ) ≤ 1 kV
Livello di protezione [L-PEN] a 1,5 kA (UP ) ≤ 0,85 kV
Tempo d'intervento [L-PEN] (tA ) ≤ 25 ns
Tensione TOV [L-PEN] (UT) – Caratteristica 335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-PEN] (UT) – Caratteristica 440 V / 120 min. – arresto sicuro
Prodotto 900435 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900435 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione tripolare per tutti i sistemi di installazione; dimensioni compatte. Grado di protezione IP65. Con funzione di spegnimento del circuito di carico in caso di errore e protezione della fase di controllo.
Art. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN (EAN) 4013364282216, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 146.60 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900447.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900447.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900447.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900447.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900447m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 3P 275 SO IP
Con cavi per il montaggio all’esterno (grado di protezione IP65)
Ad es. in cassette trasmissioni cavi.
con aletta di fissaggio
Tipo: DCOR L 3P 275 SO IP
Art.: 900447
Cavo di collegamento 1,5 mm2, lunghezza ca. 230 mm
Grado di protezione installato IP 65
Prodotto 900447 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900447 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore bipolare per tutti i sistemi di installazione; dimensioni compatte. Grado di protezione IP65. Con funzione di spegnimento in caso di errore.
Art. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN (EAN) 4013364293007, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 139.90 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900448.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900448.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900448.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900448.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900448p.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord L 2P 275 SO IP
Tipo: DCOR L 2P 275 SO IP
Art.: 900448
Prodotto 900448 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900448 è stato aggiunto al carrello.
Limitatore di sovratensione per persiane elettriche; dimensioni compatte.
Art. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN (EAN) 4013364320031, Codice doganale: 85363030, Peso lordo: 151.50 g, UM: 1.00 pz.
Non siete autorizzati per eseguire un download 900449.stp
Non siete autorizzati per eseguire un download 900449.igs
Non siete autorizzati per eseguire un download 900449.jt
Non siete autorizzati per eseguire un download 900449.dwg
Non siete autorizzati per eseguire un download 900449m_D.dxf
Limitatore di sovratensione DEHNcord R 3P 275
per il montaggio all’esterno (grado di protezione IP 54) per la protezione
di tende elettriche avvolgibili o imposte
Con funzione di spegnimento del circuito di carico in caso di errore
per funzionamento verso il basso
Comunicazione acustica di guasto per entrambi i percorsi di protezione
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 2,5 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20) [L+N-PE]:	15 kA
Capacità di estinzione corrente susseguente [N-PE]: 100 Aeff
Corrente nominale di carico AC: 10 A
con limitatori della famiglia di prodotti Red/Line
Tipo: DCOR R 3P 275
Art.: 900449
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
Max. corrente impulsiva di scarica (8/20 µs) (Imax ) 5 kA
Collegamento a spina Hirschmann STAK 3 / STAS 3
Corrente di carico nominale AC (IL ) 10 A
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 15 kA
Comunicazione acustica di guasto sì
Interruzione circuito corrente di carico in caso di errore sì per funzionamento discendente
Temperatura d'esercizio (TU ) -20 °C ... +70 °C
Grado di protezione installato IP 54
Prodotto 900449 è stato aggiunto al blocco note.
Prodotto 900449 è stato aggiunto al carrello.

References: Art. 900439

Art. 900430

Art. 900432

Art. 900431

Art. 900433

Art. 999906

Art. 900446

Art. 900445

Art. 900443

Art. 900435

Art. 900447

Art. 900448

Art. 900449