Source: http://audiobookchicoxavier.com.br/92849406-Memoria-proyecto-acondicionamiento-interior-de-la-casa-consistorial-situacion-avda-leon-no3-santovenia-de-la-valdoncina-promotor.html
Timestamp: 2018-09-22 06:52:17+00:00

Document:
MEMORIA PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL SITUACIÓN: Avda. León, nº3. Santovenia de la Valdoncina PROMOTOR: - PDF
MEMORIA PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL SITUACIÓN: Avda. León, nº3. Santovenia de la Valdoncina PROMOTOR:
Download "MEMORIA PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL SITUACIÓN: Avda. León, nº3. Santovenia de la Valdoncina PROMOTOR:"
Veronica Silva Espejo
1 PROYECTO: SITUACIÓN: PROMOTOR: ARQUITECTO: MEMORIA ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL Avda. León, nº3. Santovenia de la Valdoncina Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina D. Alexis Sánchez Verpont FECHA: Julio 2017
2 ÍNDICE DE LA MEMORIA MEMORIA DESCRIPTIVA. 1.1 AGENTES 1.2 INFORMACIÓN PREVIA. 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO USO CARACTERíSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS PROGRAMA DE NECESIDADES DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES RELACIÓN CON EL ENTORNO CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECíFICAS DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO. 1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 1.6 PRESUPUESTO OBRA COMPLETA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 1.7 SUPERFICIES CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS MEMORIA CONSTRUCTIVA. 2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS. 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN PARARRAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE TRANSPORTE FONTANERíA EVACUACIÓN DE RESIDUOS LíQUIDOS Y SÓLIDOS VENTILACIÓN TELECOMUNICACIONES RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 2.7 EQUIPAMIENTOS
3 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 3.1 DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE-AE Acciones en la edificación DB-SE-C Cimientos DB-SE-A Acero DB-SE-F Fabricas DB-SE-M Madera 3.2 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB SI 1 Propagación interior DB SI 2 Propagación exterior DB SI 3 Evacuación de ocupantes DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios DB SI 5 Intervención de los bomberos DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación DB SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento DB SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo DB SUA 9 Accesibilidad 3.4 DB HS SALUBRIDAD DB HS 1 Protección frente a la humedad DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos DB HS 3 Calidad del aire interior DB HS 4 Suministro de agua DB HS 5 Evacuación de aguas 3.5 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 3.6 DB HE AHORRO DE ENERGÍA DB HE 0 Limitación del consumo energético DB HE 1 Limitación de demanda energética DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas DB HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación DB HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria DB HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 4.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT PROTECCIONES INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. (ITC BT 52) INSTALACIONES DE ENLACE INSTALACIONES INTERIORES. CONCLUSIÓN.
4 ANEJOS A LA MEMORIA. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
6 1. MEMORIA DESCRIPTIVA. En esta memoria se procede al desarrollo del proyecto encargado, consistente en ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL situado en Avda. León, nº3 de Santovenia de la Valdoncina a realizar de conformidad con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) R:D: 314/2006 de 17 de marzo, sus modificaciones posteriores, y demás circunstancias específicas de esta memoria y documentos restantes del mismo. 1.1 AGENTES. Proyecto: ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL Situación: Promotor: Avda. León, nº3, Santovenia de la Valdoncina Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina Proyectista: Nº Colegiado: 3905 COAL Director de las Obras: D. Alexis Sánchez Verpont Nº Colegiado: 3905 COAL Director de Ejecución: D. José Luis Sánchez Rodríguez Nº Colegiado: 340 COAATLE Coord. Seg. y Salud: D. José Luis Sánchez Rodríguez Nº Colegiado: 340 COAATLE 1.2 INFORMACIÓN PREVIA. ANTECEDENTES Una vez efectuado el encargo se procedió a la inspección del lugar donde se han de efectuar las intervenciones definidas en los documentos de este proyecto. CONDICIONES DE PARTIDA D. Alexis Sánchez Verpont Tipo de Actuación Referencia Catastral Topografía Solar Superficie Solar (m2) Long. Fachadas Solar (m) Tipología edificación NORMATIVA URBANÍSTICA Municipal Clasificaciones suelo Calificación/Zonificación Reforma TN8143N0001ZL y TN8143N0001SL Sensiblemente plano 2134,00 23,20 11,30 23,64 11,15 Aislado Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Santovenia de la Valdoncina Urbano Equipamiento - Sistema General - I. Institucional (ordenanza zona 1, s/art )
7 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS Uso principal Otros usos Administrativo Aparcamiento PROGRAMA DE NECESIDADES PROGRAMA DE NECESIDADES Uso Administrativo CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS. NORMAS TÉCNICAS CTE EHE NCSE02 TELECOMUNICACIONES REBT RITE SEGURIDAD Y SALUD NORMAS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Código Técnico de la edificación CTE R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Ministerio de la Vivienda y sus modificaciones posteriores. REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio,instrucción de hormigón estructural (EHE-08). del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 22-AGT-2008 Norma de construcción sismorresistente NCSE-2002 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. Ministro de Fomento Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y en el R.D. 346/2011, de 11 de marzo,(reglamento regulador). Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias.r.d.1027/2007.(boe nº 207 de 29 de agosto 2007) Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de construcción - Real Decreto 1627/1997 de , Mº de la Presidencia. Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia Urbanística municipal otorgada, y en lo relativo a usos, de acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación concedida, según el caso. Los propietarios y constructores de todo o parte del edificio deberán destinarlo a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público adecuados. La vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación urbanística dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, en conformidad con lo establecido en los Arts. 226 a 231 de la L.R.S. y procedimientos y circunstancias señalados en los mismos y en los Arts. 232 a 239, y de los que derivarán las sanciones que sean de aplicación en conformidad con lo establecido en los Arts. 240 a 243, y demás aspectos de Disciplina Urbanística señalados en la citada LSR y demás textos legales vigentes de aplicación.
8 NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES Son de aplicación las aprobadas legalmente e incluidas como parte del Santovenia de la Valdoncina. Su cumplimiento se justifica más adelante. Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de OTRAS INCIDENCIAS LEGALES DE APLICACIÓN No está afectado por otras obligaciones legales RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Cualquier deterioro que pudiera surgir en los servicios públicos con motivo de la ejecución de las obras, derivado de las conexiones con las redes existentes o motivado por el transporte o por cualquier otras circunstancia derivada directamente de las operaciones de edificación, habrá de ser restituido hasta dejarlo en las condiciones íniciales en que se encontró, atendiendo, si así procediere, a las instrucciones o normas que fueran de aplicación. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO La normativa de obligado cumplimiento se expone más adelante en el Anejo 1 de esta misma Memoria DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO. Nº de plantas sobre rasante 2 Nº de plantas bajo rasante Nº Total de plantas 2 Las superficies se detallan, mas adelante, en el cuadro de superficies ACCESOS Y EVACUACIONES. Los accesos al edificio se hacen por el viario establecido en la normativa urbanística vigente DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO. SISTEMA ESTRUCTURAL La Cimentación proyectada es a base de: EL PROYECTO NO INTERVIENE EN LA CIMENTACIÓN EXISTENTE La Estructura portante proyectada es de: EL PROYECTO NO INTERVIENE EN LA ESTRUCTURA EXISTENTE La Estructura Horizontal proyectada es de: EL PROYECTO NO INTERVIENE EN LOS FORJADOS EXISTENTES SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Las características del Sistema de Compartimentación, asi como su descripción constructiva, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epígrafe 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. SISTEMA ENVOLVENTE La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. La descripción constructiva, así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epígrafe 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE.
9 SISTEMA DE ACABADOS La descripción constructiva del Sistema de Acabados, así como sus características, se describen en el apartado de la Memoria Constructiva epígrafe 2.5 SISTEMA DE ACABADOS. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL El Sistema de Acondicionamiento Ambiental esta formado por los Sistemas de Ventilación y las Instalaciones Térmicas (calefacción y refrigeración) proyectados. La descripción de los Sistema de Ventilación, así como sus características, se describen en el apartado de Justificación del Cumplimiento CTE DB HS epígrafe 3.3,3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. La descripción de las Instalaciones Térmicas, así como sus características, se describen en el apartado de Justificación del Cumplimiento CTE DB HE, epígrafe DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. SISTEMA DE SERVICIOS Los servicios exteriores necesarios para las instalaciones proyectadas, son los siguientes: Suministro de Electricidad Se dispondra de acometida electrica, según las especificaciones de la compañia suministradora y las OOMM correspondientes.la potencia suministrada sera suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. Suministro de Agua Se dispondra de acometida de aguas para consumo humano, según las especificaciones de la compañia suministradora y las OOMM correspondientes. Evacuación de Aguas La evacuación de aguas residuales se realizara a la Red de Alcantarillado Se realizara según las especificaciones de la compañia suministradora y las OOMM correspondientes. Recogida de Residuos La evacuación residuos se realizara mediante: Telecomunicaciones 1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. Recogida centralizada con contenedores de calle en superficie. Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE.(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad Limitaciones de Uso. y de las EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DB-SE Seguridad Estructural Exigencia: Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. DB-SI Seguridad en Caso de Incendio Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
10 DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD DB-HS Salubridad Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. DB-HR Protección frente al ruido Exigencia: Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. DB-HE Ahorro de energía Exigencia: Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD Utilización De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Accesibilidad De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas, el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. Acceso a los servicios De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. LIMITACIONES DE USO Limitaciones de uso del edificio: Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones. Limitaciones de uso de las dependencias: El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iníciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. Limitación de uso de las instalaciones: Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los usos proyectados implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en cualquier establecimiento, si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado.
11 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución para la ejecución de la obra se estima en 6 meses 1.6 PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS Nº CAPÍTULO DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE ALBAÑILERIA DIVISIONES INTERIORES CARPINTERÍA REVESTIMIENTOS Y APLACADOS PAVIMENTOS FONTANERÍA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ESPECIALES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SEGURIDAD Y SALUD GESTIÓN DE RESIDUOS VARIOS-IMPREVISTOS PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL El presupuesto de Ejecución Material sin IVA, del proyecto asciende a la cantidad de : PRESUPUESTO DE CONTRATA TOTAL CAPÍTULOS IMPORTE 1.336,53 667,33 585, , , , , , , , ,41 928, ,53 282, , , ,16 Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: CIENTO VEINTIUN MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL BENEFICIO INDUSTRIAL 13% , ,64 GASTOS GENERALES 6% 7.264,45 PRESUPUESTO DE CONTRATA ,25 Asciende el Presupuesto de Contrata a la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. OBRA COMPLETA. En cumplimiento de lo estipulado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R. D. 1098/2001 se hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser entregada para el uso al que se destina, ya que el mismo comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su normal y correcto funcionamiento y contiene toda la documentación exigida en el art. 126 y siguientes del citado Reglamento. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. Dadas las características de la obra y de acuerdo con la Ley de Contratos de la Administración Pública (Texto Refundido) la necesaria calificación para el contratista será : C Edificaciones GRUPO SUBGRUPO C4 Albañilería, revocos y revestidos. CATEGORÍA b
12 C Edificaciones C Edificaciones C Edificaciones C5 Cantería y marmolería. C6 Pavimentos, solados y alicatados. C8 Carpintería de madera. b b b
13 DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN DECLARACIÓN DE CONDICIONES URBANÍSTICAS Proyecto Situación Promotor Arquitecto ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL Avda. León, nº3, Santovenia de la Valdoncina Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina D. Alexis Sánchez Verpont SUP. CONSTRUIDAS S/Rasante 513,97 B/Rasante Total S.C. (m 2 ) 513,97 Nº Viviendas Normativa de Aplicación: Clasificación de suelo: Clasificación/Zonificación Cedula urbanística: Parcelación Uso Altura Volumen Edificabilidad Situación SITUACIÓN URBANÍSTICA Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Santovenia de la Valdoncina Urbano Equipamiento - Sistema General - I. Institucional (ordenanza zona 1, s/art ) Acompaña Certificado urbanístico: Acuerdo municipal Otros: Parámetro s/normas s/proyecto Parcela mínima (m2) 120, ,00 Long. Fachadas (m) 5,00 11,15/21,70 Fondo mínimo (m) No se fija Uso principal Equipamiento Equipamiento Uso especifico Nº de plantas 2 2 Altura cornisa (m) 7,00 6,47 Volumen (m3) Edificabilidad (m2/m2) Edificabilidad (m3/m2) Fondo máximo (m) No se fija 11,47 Vuelo máximo (m) Long. máxima vuelos Retranqueo fachada (m) Sin retranqueos Sin retranqueos Ídem otros lindes (m) Sin retranqueos ó >3m Sin retranqueos Separación Bloques (m) Observaciones Ocupación Ocupación (%) Ocupación (m2) 75,00% 12,58% 268,50 Observaciones Como arquitecto autor del proyecto de referencia y a los efectos del art del Reglamento de Disciplina Urbanística, formulo bajo mi responsabilidad la declaración sobre las circunstancias y normativas urbanísticas que le son de aplicación, y que quedan recogidas en los cuadros anteriores. León a julio 2017 El Proyectista: Fdo.: D. Alexis Sánchez Verpont
14 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
15 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. (DB-SE-C) La cimentación NO interviene en el presente proyecto. 2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL. (DB-SE) Se cierra el hueco de escalera del edificio existente con forjado unidireccional con perfilería metálica IPE 120 como viguetas y bovedillas de poliestireno, apoyada sobre perfiles metálicos en L. Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts del DB SE y de la EHE-2008, para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada Instrucción del Hormigón Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de sus partes, completada en el Anexo correspondiente de esta memoria. Tipo de estructura : (Art. 5) Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros y estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) de repercusión económica baja o media Vida Útil nominal de la estructura : 50 años
16 Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de ellas se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las que fija la EHE-2008 en su art. 12 relativas a los Estados Límite Últimos y de Servicio y, en nuestro caso particular, las simplificaciones para estructuras de edificación que permite el art de la EHE- 2008, correspondiente a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones en la Edificación HIPÓTESIS DE PARTIDA. a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo: Se idealiza la geometría de la estructura a una forma plana bidimensional, con barras asimiladas a rectas geométricas a las que se les asocian los parámetros de sección e inercia, así como las distintas cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre esa estructura virtual idealizada, con longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vínculos o apoyos. b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales: El criterio de identificación de los elementos estructurales se hace mediante una numeración correlativa de pilares, con referencia a la planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene definida por los números extremos que la definen en el espacio a la altura correspondiente a la planta indicada CIMENTACIÓN. El proyecto No interviene en la cimentación existente ESTRUCTURA. Se cierra el hueco de escalera del edificio existente con forjado unidireccional con perfilería metálica IPE 120 como viguetas y bovedillas de poliestireno, apoyada sobre perfiles metálicos en L. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA (EHE 2008): CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. (EHE 2008 Art. 39,2) Tipo de hormigón Hormigón armado Resistencia característica N/mm² 25 Consistencia Blanda Asentamiento del cono 6-9 cm Tamaño máximo del árido (mm) 12 Tipo de árido Machaqueo Clase General de Exposición (Tabla 8.2.2) IIa Clase Especifica de Exposición (Tabla 8.2.3,a) DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN HA- 25 / B / 12 / IIa TIPO DE CEMENTO. (RC 08 Anejo 4º) Tipo de cemento CEM I Clase de resistencia 32,5 Tipo de resistencia N DESIGNACIÓN DEL CEMENTO EN CEM I 32,5 N RECUBRIMIENTOS (EHE 2008 Art. 37,2,4) Recubrimiento mínimo (mm) 15 Recubrimiento nominal (mm) 25 IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN (EHE 2008 Art ) Relación Agua / Cemento 0,60 Mínimo contenido de Cemento (Kg/m 3 ) 275
17 COMPACTACIÓN (EHE 2008 Art ) Vibrado normal ACERO (EHE 2008 Art y 32.3) ESTRUCTURA Barras y acero corrugado soldable Alambres corrugados y alambre usos B 500 S B 500 T fyk 500 fyk 500 COEF. PARCIALES DE SEGURIDAD (EHE 2008 Art. 15.3) Persistente o transitoria Hormigón Yc 1,5 Acero Ys 1,15
18 2.2.4 CONTROL DE CALIDAD. Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará el PLAN DE CONTROL DE CALIDAD correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. En dicho plan se especificara los lotes de ejecución (elementos de cimentación, elementos horizontales y otros elementos) así como el numero de LOTES, nº de amasadas por LOTE y probetas por amasada, atendiendo a los niveles de control indicados a continuación y de acuerdo a los Artículos 86.5, 92-2 y 92.4 de la EHE 2008) NIVEL DE CONTROL ELEMENTOS DE HORMIGÓN (Art y 86.5) Durante la ejecución Nivel Normal Durante el suministro Control Estadístico Control durante el suministro CONTROL DE ARMADURAS Acero con marcado CE ELABORACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN (Art. 71 anejo 19) La elaboración y posterior puesta en obra del hormigón se realizará Con sello de calidad.
19 2.3 SISTEMA ENVOLVENTE. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PROYECTADOS. La ampliación del Ayto. de Santovenia de la Valdoncina no actúa en el sistema envolvente del edificio.
20 2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico.
21 2.5 SISTEMAS DE ACABADOS. Todos los acabados cumplirán con las exigencias que se señalan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad son los siguientes: SUELOS Zonas comunes Salón de plenos, urbanismo, despacho y PAREDES Aseos y Vestíbulos TECHOS Edificio restante Ampliación Descripción Solado de baldosa de gres (precio del material 24 euros/m²), en formato comercial, para interiores Tarima flotante de Roble ó similar a elegir de 90/100 mm y 15 mm de espesor, clase extra, machiembrada en sus cuatro lados, barnizada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación Descripción Alicatado con azulejo cerámico blanco 15x15 (BIII s/en 159) recibido con adhesivo C1 s/en gris Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15mm de espesor, con maestras cada 1,5m Descripción m2 Falso techo continuo formado por placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, atornillada a estructura metálica oculta de acero galvanizado, maestras moduladas a 1 m de 60x27 mm.
22 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. El objeto de este epígrafe es el de definir los distintos sistemas de acondicionamiento y de las instalaciones proyectadas, cuyos datos de partida son las obras a realizar en el Proyecto definido en los Planos y demás documentos del mismo, con objeto de cumplir con los objetivos del CTE, en concordancia con las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las que se fundamentan las soluciones adoptadas. Datos de partida generales para todas las instalaciones Uso principal del edificio: Administrativo Uso garaje : NO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Datos de partida Altura de evacuación descendente 3,32 m. Altura de evacuación ascendente m. Objetivo El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Prestaciones Se limita el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Se limita el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. Bases de cálculo El dimensionamiento y diseño de los medios de evacuación así como las instalaciones de prevención de incendios se realizan de acuerdo con lo especificado en el DB SI, que garantizan el cumplimento del objetivo y las prestaciones definidas para la protección contra incendios PROTECCIÓN ANTI-INTRUSIÓN PARARRAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. La instalación de electricidad y alumbrado se define el epígrafe 4,1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT INSTALACIÓN DE TRANSPORTE. (NO se proyectan) (NO se proyectan) Elemento Ascensores accesibles Uds. 1 Nº paradas 2 Nº personas Velocidad m/s 5 personas 1 m/s Modelo Potencia (Ud ) W FONTANERÍA. (NO se proyecta Instalación de Fontaneria) EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. Datos de partida Red de evacuación de aguas mixta, Independencia entre red de pluviales y red de aguas residuales. Objetivo Cumplimiento del DB HS 5 disponiendo los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma
23 independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. Prestaciones El edificio dispone de redes independientes para la evacuación de las aguas residuales y pluviales. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de la red se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS VENTILACIÓN. Se proyecta instalación de ventilación y climatización con recuperador de calor de doble flujo con recuperación de hasta el 60% de energía, con filtros G4, F7 y F9, con by-pass. Datos de partida Zona térmica W Zona climática E Nº Total plantas del edificio 2 Objetivo Cumplir con las exigencias del DB HS3 Calidad del aire interior. Disponiendo de medios para que los recintos del edificio se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Prestaciones El edificio dispone de los sistemas de ventilación necesarios para garantizar el aporte de un caudal suficiente de aire exterior y así como la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Bases de cálculo El diseño y el dimensionado de los sistemas de ventilación se realiza de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del DB HS TELECOMUNICACIONES. Se proyecta acometidaa e Instalación de Telecomunicaciones segun el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Datos de partida Nº de PAU (puntos de acceso a usuario) = Nº de plantas sobre rasante = 2 Objetivo Cumplir con el Real Decreto-ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y en el R.D. 346/2011, de 11 de marzo,(reglamento regulador) de éstas en el interior de los edificios.) Prestaciones La instalación constara de los siguientes elementos: Arqueta de entrada. dispondrá de dos puntos para el tendido de cables situados 150 mm por encima de su fondo. deberá tener unas dimensiones interiores mínimas de Longitud (cm) Anchura (cm) Profundidad (cm) 60 Canalización externa. La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al inmueble estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, en número mínimo y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número de PAU del inmueble: Nº conductos Utilización de los conductos Punto de entrada general. Es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. Canalización de enlace. Recintos de instalaciones de telecomunicaciones. Dado el uso y/o el nº de viviendas el edificio proyectado contara con el/los siguientes recintos de instalaciones : RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES
24 Situación Denominación Tipo de recinto Altura (cm) Anchura (cm) Recinto Inferior RITM Armario - - Recinto Superior Profundidad (cm) - - Características de los recintos: Recinto Inferior: Armarios de tipo modular no propagadores de la llama. Tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para ubicación en exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos Recinto Superior: No es necesario. Canalización principal. Canalización secundaria. Canalización interior de usuario.
25 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. Datos de partida Instalaciones térmicas proyectadas según el Artículo 2. del RITE Calefacción + ACS. Calefacción Refrigeración X Agua Caliente Sanitaria. Objetivo Cumplir las exigencias del DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas, dotando al edificio de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Prestaciones El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Bases de cálculo El cálculo de las instalaciones térmicas proyectadas se realiza de acuerdo al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. (No se proyectan) INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Por las características del proyecto, NO ES DE APLICACIÓN, el especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, Instalaciones con fines
26 2.7 EQUIPAMIENTOS. Los equipamientos que se proyectan son los siguientes: DEFINICIÓN DE BAÑOS Y ASEOS Unidades destinadas al aseo personal compuestas de bañera, lavabo, bidé e inodoro con cisterna baja, todos provistos con llaves generales de corte en la entrada a cada local húmedo y en los latiguillos de entronque con cada uno de los grifos individuales; los rociadores de ducha estará provistos de dispositivos anti retorno. Los diámetros de los tubos se ajustarán a lo establecido en el Apartado 4 del DB HS4. Y los desagües en conformidad con el Apartado del DB HS5, conexionados a botes sifónicos (excepto el inodoro que llevará descarga directa a la bajante), con los diámetros fijados en el Apartado 4 del citado DB HS-5. Los paramentos irán alicatados de suelo a techo, con juntas estancas, sin fisuras ni resquicios que permitan el paso del agua o de insectos. Aseos: Ídem, pero dotados, por lo menos, de lavabo e inodoro.
27 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
28 3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 3.1 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. SE 1: Resistencia y estabilidad La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE En el calculo de la estructura del presente proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes Documentos Básicos y la normativa: Documentos básicos: DB-SE-AE Acciones en la edificación DB-SE-C Cimientos DB-SE-A Acero DB-SE-F Fábrica DB-SE-M Madera DB-SI Seguridad en caso de incendio Normativa NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación EHE Instrucción de hormigón estructural Documentación del proyecto El proyecto contiene toda la documentación exigida: Memoria, Planos y Pliego de Condiciones. Así com Instrucciones de Uso y Plan de Mantenimiento. Análisis estructural y dimensionado Estados límite Estados límite últimos Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Se han considerado los siguientes: a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido. b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). Estados límite de servicio Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de del edificio o a la apariencia de la construcción. Se han considerado los siguientes: a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones. b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra. c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. Variables básicas Acciones: Se definen en el DB SE AE. Datos geométricos: Los valores geométricos de la estructura se definen en los planos del proyecto. Materiales: Los materiales que componen la estructura se han definido en el apartado de Memoria Constructiva epígrafe 2.2 Sistema Estructural.
29 Modelo para el análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. Programa informático utilizado: Mecánica del programa: Verificaciones basadas en coeficientes parciales En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. Tipo de verificación Resistencia Estabilidad SE 2: Aptitud al servicio CYPECAD Se realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, losas macizas, escaleras y perfiles de acero. Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones Tipo de acción Situación persistente o transitoria desfavorable favorable Permanente Peso propio, peso del terreno 1,35 0,8 Empuje del terreno 1,35 0,7 Presión del agua 1,20 0,9 Variable 1,50 0 desestabilizadora estabilizadora Permanente Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 Empuje del terreno 1,35 0,80 Presión del agua 1,05 0,95 Variable 1,50 0 Se han realizado las siguientes verificaciones, utilizando las formulas, valores o coeficientes indicadas en el punto 4 del DB SE: Capacidad portante Aptitud al servicio Efectos del tiempo La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
30 3.1.1 DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES En conformidad con la EHE-2008, art.9, las clasificamos según los siguientes grupos: Las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural serán las establecidas por la reglamentación específica vigente o en su defecto las indicadas en el CTE. Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en acciones directas (cargas) e indirectas (deformaciones impuestas). Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en Acciones Permanentes (G), Acciones Permanentes de Valor no Constante (G*), Acciones Variables (Q) y Acciones Accidentales (A). En general, para el peso propio de la estructura se adoptará como acción característica un único valor deducido de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. Para los elementos de hormigón se tomarán las siguientes densidades: 2300 kg/m3 si fck 50 N/mm2 Hormigón en masa 2400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 Hormigón armado y pretensado 2500 kg/m3 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE) Pesos propios de los materiales Hormigón normal 24,00 KN/m3 Hormigón fresco 25,00 KN/m3 Hormigón aligerado 16,00 KN/m3 Mortero de cemento 20,00 KN/m3 Argamasa de cal 16,00 KN/m3 Pasta de yeso 18,00 KN/m3 Fábricas ladrillo hueco 12,00 KN/m3 Ladrillo perforado 15,00 KN/m3 Fábricas ladrillo macizo 18,00 KN/m3 Cargas y sobrecargas en forjado Cargas Forjados unidireccional. de h = 30 cm 4,00 kn/m2 Pavimentos 1,10 kn/m2 Total cargas 5,10 kn/m2 Sobrecargas Uso 2,00 kn/m2 Total sobrecargas 2,00 kn/m2 Carga Concentrada 2,00 kn
31 Viento.Grado de aspereza del entorno del entorno donde se ubica el edificio IV: Zona urbana, industrial o forestal Otras cargas y sobrecargas Incrementos de sobrecargas En accesos y escaleras 1,00 KN/m En balcones volados (en el borde) 2,00 KN/m Barandillas y elementos divisorios. 3 KN/m horz a h=1'2m -Parapetos 100 KN/ s. 1m horiz. a h = 1'20 m Dirección paso 50,00 KN Dirección paso 25,00 KN Aplicadas según ep del DB-SE-AE Elementos divisorios 50 KN/ s.1m horz h=1,2 ACCIONES SÍSMICAS: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-2002) No es de aplicación.justificación: Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS. Justificación: El proyecto no actúa en la cimentación del edificio Dado que la aceleración sismica básica ab es inferior a 0,04 g, no es necesario la aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-2002), según el punto 1,2,3, Criterios de aplicación de la Norma DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACERO. El forjado creado para cerrar el hueco de escaleras del edificio existente se realiza con perfilería metálica como viguetas, e irá apoyado sobre perfiles metálicos en L. Generalidades Se comprueban los elementos metálicos proyectados con acero, en lo referente a la seguridad en condiciones adecuadas de utilización, incluidos los Bases de cálculo Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) Durabilidad Los elementos de acero proyectados están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso, ambientales y a su situación, de forma que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil. Los elementos de acero deberán mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente. Materiales Los materiales se han definido en la memoria constructiva epígrafe epígrafe 2.2 Sistema Estructural. Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia Se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad que se indican en el Apdo del DB SEA. Análisis estructural El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICAS. Justificación: No se proyectan elementos estructurales de fabrica.
32 3.1.5 DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA. Justificación: No se proyectan elementos estructurales de madera.
33 3.2 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Evacuación Descendente (m) 3,32 ALTURAS DE EVACUACIÓN Evacuación Ascendente (m) DB SI-1 PROPAGACIÓN INTERIOR COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. El edificio se divide en los siguientes en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Edificio Sector Administrativo Uso SECTORES DE INCENDIO Cond.de compartimentación en Resistencia al fuego Altura sectores de incendio Paredes y Evacuac. Puertas Norma Proy. techos >2.500 m m EI 60 EI2 30 -C ESPACIOS OCULTOS. PASO DE LAS INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO. Situación del elemento Zonas ocupables Pasillos y escaleras protegidos Aparcamientos y recintos de riesgo especial Espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados (excepto los existentes dentro de las viviendas) etc. o que siendo estancos, contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio. Techos y paredes C-s2,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s3,d0 Suelos E FL C FL -s1 B FL -s1 B FL -s2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica DB SI-2 PROPAGACIÓN EXTERIOR. MEDIANERÍAS Y FACHADAS
34 Riesgo de propagación exterior horizontal del incendio No es de aplicación ya que, por la configuración del proyecto, no existe riesgo de propagación horizontal. Riesgo de propagación vertical del incendio por fachada No es de aplicación ya que, por la configuración del proyecto, no existe riesgo de propagación vertical del incendio por fachada. CUBIERTAS Riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta. No es de aplicación ya que, por la configuración del proyecto, no existe riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta DB-SI-3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN, Nº DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
35 Planta Inst. autm. Extinción Min. Proy. Ratio USO ADMINISTRATIVO OCUPACIÓN USO ADMINISTRATIVO Planta Zona Uso S. Útil Zona m2 Ocupación PLANTA BAJA Zona acondicionada PLANTA BAJA Zona acondicionada PLANTA BAJA Zona acondicionada PLANTA 1ª PLANTA 1ª PLANTA 1ª Zona acondicionada PLANTA BAJA Zona sobre la que no se actua PLANTA 1ª Zona acondicionada Zona acondicionada PLANTA BAJA Zona sobre la que no se actua PLANTA BAJA Zona sobre la que no se actua PLANTA BAJA Zona sobre la que no se actua PLANTA 1ª PLANTA 1ª Zona sobre la que no se actua Zona sobre la que no se actua Zona sobre la que no se actua Aseos de planta 3 2 OCUPACION TOTAL USO ADMINISTRATIVO OCUPACIÓN TOTAL APARCAMIENTO PLANTA DE SALIDA DEL EDIFICIO: PLANTA BAJA OCUPACIÓN P.B. Planta uso Administrativo general 69 NO D 28 25,00 15, P.1 Planta uso Administrativo general 37 NO D >28 50,00 10, Nº DE SALIDAS DEL EDIFICIO Vestíbulos generales y zonas de uso público Vestíbulos generales y zonas de uso público Aseos de planta Plantas o zonas de oficinas SALIDAS DE PLANTA/RECINTOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Observación USO USO ADMINISTRATIVO TOTALES Zona Archivos, almacenes Aseos de planta Plantas o zonas de oficinas Vestíbulos generales y zonas de uso público Archivos, almacenes Aseos de planta Vestíbulos generales y zonas de uso público Plantas o zonas de oficinas USO APARCAMIENTO DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. Ocupación RESUMEN DE OCUPACIONES USO ADMINISTRATIVO Altura de Evacuación EDIFICIO (sin aparcamiento) Máximo Recorrido evacuación (m) Proyecto Nº Salidas PLANTA DE SALIDA Criterio USO Por Nº Máximo de Salidas de Planta Por Ocupación Planta de salida (personas) Nº Mínimo de Salidas del Edificio por uso según Norma USO ADMINISTRATIVO 2 Nº MÍNIMO DE SALIDAS DEL EDIFICIO Nº DE SALIDAS DEL EDIFICIO PROYECTADAS DIMENSIONADO DE PUERTAS, PASOS, PASILLOS Y RAMPAS.(todos los usos) Salida Edificio Salida Edificio Zona Elemento Puerta Salida Edificio Puerta Salida Edificio P A calculo (m) 0,10 0,43 A min.(m) 0,80 0,80 A proy.(m) 1,48 1,20
36 La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio será 80% de la anchura de cálculo de la escalera. ESCALERAS A EFECTO DE EVACUACIÓN DESCENDENTE.(todos los usos) Escaleras de doble tramo, cuya anchura es constante en todas las plantas y cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias son las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura. Zona Uso Nº Plantas a evacuar Altura Evacuación (m) Protección Ancho Escalera (m) Sobre Rasante Administrativo 1 h 14 m No Protegida 1,3 Nº max Personas a evacuar. 208 Nº personas a evacuar Proyecto 37 ESCALERAS A EFECTO DE EVACUACIÓN ASCENDENTE.(todos los usos) (No se proyectan) Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que comuniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO, ZONAS DE REFUGIO. NO son necesarias medidas especiales para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, ya que no se superan las condiciones del punto 9 del DB SI 3.
37 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDO DE EVACUACIÓN. Cumplirán con lo estipulado DB-SI3 punto 6 y en particular: Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1: SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo SALIDA, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. b) La señal con el rótulo Salida de emergencia debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo Sin salida en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo ZONA DE REFUGIO. h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo ZONA DE REFUGIO acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE :2003. DIMENSIONES
38 La dimensión en función de la distancia de observación d será la siguiente: distancia de observación d 10 m 10 < d 20m 20 < d 30m Dimensiones de la señales 210 x 210 mm 420 x 420 mm 594 x 594 mm PROTECCIÓN FRENTE AL HUMO DEL INCENDIO. VENTILACIÓN ESCALERAS Y PASILLOS PROTEGIDOS Y VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA. (NO se proyectan) CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO APARCAMIENTO El tipo de aparcamiento proyectado es: No se proyecta uso aparcamiento
39 3.2.4 DB SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. X X X X X Zona Salón de Plenos Pasillo P. Baja Cuarto Caldera Urbanismo Pasillo P. Primera Extintores* 21A-113B BIE (25 mm) Columna Seca Hidrantes Exteriores Sistema Alarma Sistema Detección y Alarma Inst. Autom. Extinción Ascensor Emerg. *Los Extintores de eficacia 21A -113B se colocaran cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. *Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE y de tamaño : a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE : DB SI-5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. Altura máxima de evacuación descendente: 3,32 m. La aproximación y el entorno del edificio NO forman parte del presente proyecto. Las condiciones de la Sección SI 5 son de obligada aplicación únicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que formen parte del proyecto de edificación, con independencia de que este esté ubicado en un ámbito urbano consolidado o no, como se expone en el apartado II Ámbito de aplicación de la introducción del DB SI.
40 3.2.6 DB SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en el edificio, se ha indicado en el apartado correspondiente al DB SI 1. Administrativo Determinación de la resistencia al fuego La determinación de la resistencia al fuego de los elementos se establece de la siguiente forma: X Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales planta sobre rasante altura evacuación Uso del sector de incendio considerado (1) planta sótano 15m 28 m >28 m (1)La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector. (2) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. (3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. (4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo R120 R60 R90 R120
41 3.3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB-SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 1.-RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS Zonas interiores secas Superficies con pendiente menor que el 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Tipo suelo 1 2 CUMPLE Resistencia Resbalamiento Rd 15 < Rd 35 35< Rd 45 Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. Tipo suelo Resistencia Resbalamiento Rd Superficies con pendiente menor que el 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Zonas exteriores. Piscinas. Duchas < Rd 45 35< Rd 45 35< Rd DISCONTINUIDADES DEL PAVIMENTO CUMPLE 1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes. a) en zonas de uso restringido. b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. c) en los accesos y en las salidas de los edificios. d) en el acceso a un estrado o escenario. En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 3.- DESNIVELES CUMPLE Protección de los desniveles 1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. Características de las barreras de protección Altura las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.
42 La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. Resistencia Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. Características constructivas En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: - En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. - En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. 4.- ESCALERAS Y RAMPAS ESCALERAS (NO se proyectan escaleras) RAMPAS (NO se proyectan rampas) PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERIOS Y TRIBUNAS 5.- LIMPIEZA DE LOS CRISTALES EXTERIORES No es de aplicación, no se proyecta uso Residencial Vivienda DB-SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 1.- IMPACTO Impacto con elementos fijos 1. La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. Impacto con elementos practicables (NO se proyectan) CUMPLE 1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 2. Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
43 3. Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN :2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 4. Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. Impacto con elementos frágiles 1. Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie Valor del parámetro acristalada X Y Mayor que 12 m cualquiera B o C Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C Z 1 1 ó 2 cualquiera 2. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto : a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta. b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 2.- ATRAPAMIENTO CUMPLE 1. Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 2. Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias DB-SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. APRISIONAMIENTO CUMPLE 1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 2. En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 3. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
44 4. Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN : DB-SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN CUMPLE 1. En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 2. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA CUMPLE Dotación 1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1. e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; g) Las señales de seguridad; h) Los itinerarios accesibles. Posición y características de las luminarias Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. - en cualquier otro cambio de nivel. - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. Características de la instalación 1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
45 a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. Iluminación de las señales de seguridad La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s DB-SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. No se proyectan zonas para más de 3000 espectadores de pie, con una densidad de ocupación de 4 persona / m DB-SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO AHOGAMIENTO. 1.- PISCINAS Tipo de piscina proyectada: 2.- POZOS Y DEPÓSITOS NO se proyecta piscina DB-SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. NO se proyectan zonas de uso aparcamiento DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. NO es de aplicación No se proyectan Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB-SUA 8 ACCIÓN DEL RAYO. Justificación: DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. TIPO DE EDIFICIO Usos: Administrativo Nº Plantas a salvar desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria. 1
46 USO DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA. 1.1 CONDICIONES FUNCIONALES CUMPLE Accesibilidad en el exterior del edificio La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. Accesibilidad entre plantas del edificio No es necesario ninguna medida de accsesibilidad entre plantas ya que solo se proyecta una planta. Accesibilidad en las plantas del edificio Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 1.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES, USOS DISTINTO A RESIDENCIAL VIVIENDA Piscinas Mobiliario fijo El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. Mecanismos Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Condiciones Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. Características (NO se proyectan piscinas) CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD. CUMPLE 1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
47 3.4 CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. Justificación:
48 CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Justificación:
49 3.4.3 DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. Se proyecta instalación de ventilación y climatización con recuperador de calor de doble flujo con recuperación de hasta el 60% de energía, con filtros G4, F7 y F9, con by-pass. DATOS PREVIOS Zona térmica: W Zona climática: E Nº Total plantas del edificio: 2 CARPINTERIAS Deslizantes Batientes, Oscilobatientes, Fijas CLASE Poyto. DB HS Permeabilidad al aire m3/h m2 l/s 27 7,50 9 2, VENTILACIÓN DE VIVIENDAS. (NO se proyectan viviendas.) Como aberturas de admisión, la carpinteria dispondrán de aireadores o aperturas fijas de la carpintería (microventilación). Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm VENTILACIÓN DE TRASTEROS. (NO se proyectan trasteros) CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN (Aseos, Baños, Cocinas y Trasteros) Conducto COCINA VAPORES (individual) WC-C,S WC-M Tipo Caudal Ventilación Conducto Extracción Ventilación l/s m3/hora Discurre por Sec. (cm2) (L / Ø) Nº Pltas. Mecánica Local habitable 125 (12x12 / Ø14) Hibrida Local habitable 1x625 1 Hibrida Local habitable 1x VENTILACIÓN DEL ALMACÉN DE RESIDUOS. (No se proyecta Almacén de residuos) Tiro T3 T2
50 VENTILACIÓN APARCAMIENTOS. (NO se proyectan Aparcamientos) CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS DE VENTILACIÓN. Aberturas y bocas de ventilación 1 En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores y los patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de admisión, aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m. 2 Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo. 3 Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin. 4 Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. 5 En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes alturas en función de su emplazamiento : a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m. b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m. c) 2 m en cubiertas transitables. Conductos de admisión 1 Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 2 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. Conductos de extracción para ventilación híbrida 1 Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador híbrido situado después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire. 2 Los conductos deben ser verticales. 3 Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos últimas plantas deben ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción con los conductos colectivos debe hacerse a través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inmediatamente por debajo del ramal siguiente 4 Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido. 5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 6 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza en la coronación. 7 Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.
51 Conductos de extracción para ventilación mecánica 1 Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador, excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red. 2 La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con aporte o salida de aire debe ser uniforme. 3 Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza en la coronación. 4 Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan condensaciones. 5 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 6 Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 7 Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 1 Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 2 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 3 Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. Ventanas y puertas exteriores 1 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria deben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión.
52 CUMPLIMIENTO DEL DB HS SALUBRIDAD DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. Justificación:
53 3.4.5 DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN. DERIVACIONES INDIVIDUALES Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios Inodoros Urinario Fregadero Tipo de aparato sanitario Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé) Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) Lavabo Bidé Ducha Bañera (con o sin ducha) Con cisterna Con fluxómetro Pedestal Suspendido En batería De cocina De laboratorio, restaurante, e Lavadero Vertedero Fuente para beber Sumidero sifónico Lavavajillas Lavadora Inodoro con cisterna Inodoro con fluxómetro Inodoro con cisterna Inodoro con fluxómetro Unidades de Diámetro mínimo sifón y desagüe Uds derivación individual [mm] Uso Uso Uso Uso público RAMALES COLECTORES ENTRE APARATOS SANITARIOS Y BAJANTE. Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. Tabla 4.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante Máximo número de UDs Diámetro mm Pendiente 1% 2% 4%
54 BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES Como el edificio tiene menos de 7 plantas basta con sistema de ventilación primario. 1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de Uds Máximo número de UDs, para Máximo número de UDs, en cada ramal Diámetro, mm una altura de bajante de: para una altura de bajante de: Hasta 3 Más de 3 Hasta 3 Más de 3 plantas Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general; ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. Si los ramales de desagüe son > 5 m. se habrá de colocar sistema de ventilación terciaria. Diámetros de las ventilaciones: de acuerdo con las Tablas 4.10, 4.11 y 4.12 del DB HS-4. COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Mediante la utilización de la Tabla 4.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada Máximo número de UDs Diámetro mm Pendiente 1% 2% 4%
55 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES El área de la superficie de paso de elementos filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que conecta. El nº mínimo de sumideros que deben disponerse en función de la superficie proyectada horizontalmente se obtendrá de la tabla 4,6 Tabla 4.6 Numero de sumideros en función de la superficie de cubierta Superficie de cubierta proyectada horizontalmente S < S < S < 500 s > 500 Nº de sumideros cada 150 m SISTEMA DE BOMBEO Y ELEVACIÓN DE LAS EVACUACIONES. (4.6 del DB HS-5) (No se proyecta)
56 3.5 DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HR. La justificación se realiza mediante la OPCIÓN SIMPLIFICADA. Objeto El objetivo del requisito básico Protección frente el ruido consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1; b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2; c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. Método de cálculo de aislamiento acústico Para cada uno de los elementos constructivos se establecen en tablas los valores mínimos de los parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de aislamiento establecidos en el apartado 2.1..La opción simplificada es válida para edificios de uso residencial. Esta opción puede aplicarse a edificios de otros usos teniendo en cuenta que, en algunos recintos de estos edificios, el aislamiento que se obtenga puede ser mayor. La opción simplificada es válida para edificios con una estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigón macizos o con elementos aligerantes o forjados mixtos de hormigón y chapa de acero. Para satisfacer la justificación documental del proyecto, se cumplimentan las fichas justificativas K1 y K4 del Anejo K.En el caso de vivienda unifamiliar adosada, se aplica el Anejo I. Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entiende que el edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. DATOS PREVIOS Uso del edificio Administrativo Zona donde se ubica el edificio Zona de uso residencial,sanitario,docente cultural El edificio es una ud de uso en si mismo. Justificación de aislamiento Ruido Exterior acústico. SI Ruido exterior dominante Índice ruido día Ld( dba) 60 Tipo de Edificio Ruido Aéreo NO Ruido Impacto NO NORMAL D2m,nT,Atr 30 Ruido de otros edificios (medianeras) NO
57 3.6 CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGÍA DATOS PREVIOS Datos de la Localidad Altitud (m) Zona climática Invierno 840 E1 E Verano 1 Tipo de Intervención: Edificio Existente Intervención NO Importante (Se renueva menos del 25% de la sup. Envolvente) Tipo de uso: EDIFICIO COMPLETO USO TERCIARIO Pefil de uso: 8h-Acondicionado Procedimiento de calculo empleado: Ampliación Vivienda Superf. Util Espacios Habitables m2 219, DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. Justificación:
58 3.6.2 DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA. Dcal,base [kw h/m2 año] Fcal,sup Deman. max.refrig. [kw h/m2 año] INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO INTERVENCIÓN NO IMPORTANTE, CON RENOVACIÓN 25% DE LA ENVOLVENTE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL PRIVADO LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES. NO Transmitancia térmica máxima en edificios de uso residencial privado (tabla 2.3) Elemento de la envolvente térmica U máx. Proy. U máx. CTE. W/m2K W/mK Muros y elementos en contacto con el terreno 0,290 0,550 Cubiertas y suelos en contacto con el aire 0,280 0,350 Huecos 1,300 2,500 LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES (No se proyecta uso Resindencial Privado). se proyectan espacios no habitables en los que se prevea gran producción de humedad. Todos los cerramientos se proyectan con barrera de vapor por el lado caliente de los mismos....no es necesaria la comprobación de aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los cerramientos que dispongan de barrera contra el vapor de agua en la parte caliente del cerramiento...(da DB-HE / 2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos, punto Método de comprobación de condensaciones intersticiales)
59 CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGÍA DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE 2 TÉRMICAS. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Según el Artículo 2. del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), "A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas." CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS PROYECTADAS. Instalación Uds Descripción Pot. (kw) Rendim. Tipo de Energía ACS 1 Termo eléctrico para A.C.S. 75 l 2,00 Electr. Peninsular Las instalaciones térmicas cumplirán con todas las exigencias del RITE y en particular con las siguientes: EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT ) Uso distinto a Residencial Vivienda. Calidad del aire interior : IDA 2 Aire de BUENA CALIDAD. Tipo de local Locales con personas con actividad metabólica +/- 1,2 met., Baja producción de sustancias contaminantes con fuente distinta de las personas y no esta permitido fumar. Caudal mínimo de aire exterior de ventilación : 12,5 dm3/s por persona. Calidad del aire exterior : ODA 2 Aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. La clase de filtración mínima a emplear será : F6 + F8 Calidad del aire de extracción : AE 1 Bajo nivel de contaminación. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/m2 de superficie de planta. El aire puede ser retornado a los locales. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. (IT 1.1) 1) EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. (IT ) Estación Temperatura Operativa ºC Humedad relativa interior % Verano Invierno 26ºC 21ºC Entre Entre 30% 30% y y 70% 70% Temperatura seca del aire de las zonas ocupadas = 22ºC Difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por corriente de aire del <10% Velocidad media admisible del aire, en las zonas ocupadas = 0,12 m/s 2) EXIGENCIA DE HIGIENE. (IT ) En la instalación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitara para la prevención de la legionelosis. En los casos no regulados por la legislación vigente, el agua caliente sanitaria se prepara a la temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las perdidas en la red de tuberías. Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos. Los materiales empleados en el circuito resistirá la acción agresiva de del agua sometida a tratamiento de choque químico. No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas.
60 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (IT 1.2) La instalaciones térmicas cumplirán con las siguiente condiciones de eficiencia energética: Exigencia de Eficiencia energética en la generación de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de Eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de Eficiencia energética de control: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de contabilización de consumos: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de recuperación de energía: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de aprovechamiento de energías renovables: con lo dispuesto en el apartado del IT1.2. Exigencia de limitación de la utilización de la energía convencional: según lo dispuesto en el apartado del IT1.2. cumplirán con el DB-HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" que se ha calculado en el apartado de la memoria. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. (IT 1.3) La instalaciones térmicas cumplirán con las siguiente condiciones de seguridad: Exigencia de seguridad en la generación de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado del IT1.3. Exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frio: con lo dispuesto en el apartado del IT1.3. Exigencia de seguridad de utilización: con lo dispuesto en el apartado del IT DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. En las áreas privativas de viviendas queda la instalación y elección de sus luminarias a cargo de los usuarios. El Procedimiento de verificación es el que se indica en el punto 3,1 del DB HE-3: a) Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI = P 100/S E m en cada zona, constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1. del DB HE-3 b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2 del DB HE-3 c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimi-ce el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3 del DB HE-3 d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado JUSTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DEL EDIFICIO JUSTIFICACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO. Superficie y potencia total instalada en el edificio en iluminación por zonas. Zonas Superficie Iluminada m2 Potencia total Instalada W Uso Resumen potencia de iluminación Instalada en el edificio por usos. Uso Pot. Máxima W/m2 Pot. Proyecto W/m SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. Sistemas de aprovechamiento de la luz natural
61 Por las caracteristicas del proyecto, NO es necesario considerar sistemas de aprovechamiento de la luz natural PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. Reposición de lámparas : Sustitución al final de la vida útil marcada por el fabricante Sustitución al final de la vida útil marcada por el fabricante Limpieza de luminarias: Limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; eliminar el polvo superficial una vez al mes Sistemas de control y regulación : Revisión cada 6 meses. Sustitución individual en caso de rotura Procedimiento de limpieza : El sistema o lámpara debe estar en posición de apagado y desconectado de la red eléctrica Conservación de superficies. : Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, serán conservados para mantener sus características de reflexión. En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo mediante trapos secos. Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación. Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundará en un ahorro de energía.
62 CUMPLIMIENTO DEL DB HE AHORRO DE ENERGÍA DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS. Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS. Justificación:
63 3.6.6 DB-HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el presente proyecto NO ES DE APLICACIÓN la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, ya que no se superen los límites de aplicación establecidos en el punto 1.1 del DB HE-5. AMBITO DE APLICACIÓN DB H5 Tabla 1.1 Uso Limite de Aplicación Proyecto Hipermercado Multitienda y centros de ocio Nave de almacenamiento m2 construidos m2 construidos m2 construidos m2 construidos m2 construidos m2 construidos Administrativos m2 construidos m2 construidos Hoteles y hostales 100 plazas 100 plazas Hospitales y clínicas 100 camas 100 camas Pabellones de recintos feriales m2 construidos m2 construidos
64 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICONES
65 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 4.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. REBT OBJETO Se redacta proyecto parcial especifico de la Instalación electrica, en el cual se definien todos los parámetros de diseño. Es objeto de este apartado es el definir las características de la Instalación eléctrica proyectada, ajustada al vigente Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementaria (ITC), cuyo alcance y contenido es de obligado cumplimiento y al que se remite, en cualquier caso, al Contratista para su cumplimiento PROTECCIONES. 1. TIPO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (ITC-BT-8) La instalación se alimentara: Directamente de una red de distribución pública de baja tensión. Esquema de distribución : características: Esquema TT El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra. Las Masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. 2. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La instalación de puesta a tierra cumplirá con las condiciones del ITC-BT-18 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor 50 V en los demás casos. En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas. Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC-BT-18.
66 Elementos a conectar a tierra. A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. Puntos de puesta a tierra. Los puntos de puesta a tierra se situarán: a. En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes. b. En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. c. En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. d. En el punto de ubicación de la caja general de protección. e. En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra. Líneas principales de tierra. Derivaciones. Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. Conductores de protección. Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización.
67 4.1.2 INSTALACIÓN PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. (ITC BT 52) Por las características del proyecto, NO ES DE APLICACIÓN, el especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, Instalaciones con fines INSTALACIONES DE ENLACE. 1. PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN TENSIÓN BAJA ( ITC-BT-10) Se obtendrá de la siguiente suma: P T = P V + P SG + P LC + P otros + P RVE siendo: P T :Potencia total del edificio P V :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas P SG :Potencia de los Servicios Generales P LC :Potencia de los Locales Comerciales P otros : Potencia otros usos P RVE : Potencia para la recarga de vehículos eléctricos SERVICIOS GENERALES Zona Ascensores Accesibles (ud) NECESIDAD DE TRANSFORMADOR Potencia Total Proyecto (Kw) Potencia Mínma para Transformador (Kw) 2. ACOMETIDAS. (ITC-BT-11) Tipo de acometida y sistema de instalación: Uds. 1 7, Sup. (m2) NO Ratio ( W/m2) o (W/ud ) ES NECESARIO LA PREVISIÓN DE ESPACIO PARA TRANSFORMADOR Subterránea con entrada y salida Potencia ( W m2) o (W ud) Potencia total del edificio P T (kw)= Potencia total K(W) 7,50 En cuanto a su instalación y características de los cables y conductores cumplira con las condiciones de los ITC-BT-11 y ITC- BT-7 Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más cortos, realizando conexiones cuando éstas sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la CGP. Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las correspondientes servidumbres de paso. 7,50 Se evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de conjuntos privados cerrados, etc.. En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrán establecerse acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) así lo aconsejen. 3. INSTALACIONES DE ENLACE ESQUEMAS (ITC-BT-12) Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección,
68 incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. Partes que constituyen las instalaciones de enlace : Caja General de Protección (CGP) Línea General de Alimentación (LGA) Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) Derivación Individual (DI) Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) Tipo de instalación : Para un solo usuario. ESQUEMA

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 18
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Real Decreto