Source: http://www.slideshare.net/zdavidzxcamachox/cne-utilizacion
Timestamp: 2015-11-27 14:53:52+00:00

Document:
Codigo nacional de electricidad de ...
by campean18
2 nuevo codigo nacional de electric...
by 29722252
by José Pinto Carpio
todo sobre lo que son instalaciones electricas
Inkarri Ng
CONDUCTORES ELÉCTRICOSQUE GARANTIZAN CALIDADY SEGURIDAD ISO 9001 FILE Nº A6506 UL ® INDECO S.A.Av. Universitaria Sur 583, Lima 1 Central / (511) 464-2570Telf: Ventas / (511) 561-2533 / 561-2544 Fax / (511) 452-1266ventas@indeco.com.pe / www.indeco.com.pe
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónCÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACIÓN Enero 2006 http://www.minem.gob.pe/ 1
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización2 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 037-2006-MEM/DM Publicada en el Diario oficial El Peruano el 30 de enero de 2006 Lima, 17 de enero de 2006 CONSIDERANDO:Que, por Resolución Ministerial Nº 0285-78-EM/DGE, de fecha 19 de mayo de 1978, se aprobó el Tomo I“Prescripciones Generales” del Código Nacional de Electricidad, del cual continúa vigente únicamente el Capítulo3 “Requisitos Mínimos de Seguridad contra Accidentes Eléctricos“;Que, por Resolución Ministerial Nº 139-82-EM/DGE, de fecha 2 de junio de 1982, se aprobó el Tomo V “Sistemade Utilización” del Código Nacional de Electricidad, cuyos nueve (09) capítulos han continuado utilizándosehasta la fecha;Que, es necesario actualizar dichas normas acorde a las disposiciones legales vigentes, al Código Nacional deElectricidad - Suministro, aprobado por Resolución Ministerial Nº 366-2001-EM/VME, a los cambios tecnológicosdesarrollados desde entonces, y a los aspectos de bienestar y seguridad requeridos para el desarrollo de laactividad eléctrica;Que, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 162-2001-EM/SG, el proyecto del CódigoNacional de Electricidad - Utilización fue prepublicado en la Página Web del Ministerio de Energía y Minas;De conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 6º del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica delSector Energía y Minas;Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y del Viceministro de Energía;SE RESUELVE:Artículo 1º.- Aprobar el Código Nacional de Electricidad - Utilización, que consta de cuarenta y cuatro (44)Secciones, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.Artículo 2º.- El Código Nacional de Electricidad - Utilización, entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2006.Los proyectos que sean aprobados a partir de dicha fecha, deberán sujetarse a las reglas del mencionadoCódigo.Artículo 3º.- Al entrar en vigencia el Código Nacional de Electricidad - Utilización, quedará sin efecto el Capítulo3 del Tomo I del Código Nacional de Electricidad aprobado por Resolución Ministerial Nº 0285-78-EM-DGE, y elTomo V del Código Nacional de Electricidad aprobado por Resolución Ministerial Nº 139-82-EM-DGE.Artículo 4º.- El Código Nacional de Electricidad - Utilización deberá ser actualizado en un periodo no mayor decuatro años.Regístrese, comuníquese y publíquese. GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA Ministro de Energía y Minas http://www.minem.gob.pe/ 3
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónEL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD – UTILIZACIÓN,fue elaborado por la Dirección de Normas Eléctricas de laDirección General de Electricidad durante la gestión de lassiguientes autoridades: Ing. Glodomiro Sánchez Mejía Ministro de Energía y Minas Eco. Juan Miguel Cayo Viceministro de Energía Ing. Jorge Aguinaga Díaz Director General de Electricidad Ing. Orlando Chávez Chacaltana Director de Normas Eléctricas4 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización PresentaciónEl Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General deElectricidad presenta la nueva edición del CODIGO NACIONAL DEELECTRICIDAD – UTILIZACIÓN, con el propósito de poner a sudisposición una norma de alcance nacional.Se ha considerado de suma importancia la revisión y actualización delCódigo Nacional de Electricidad - Utilización, puesto que era necesarioactualizar dicha normativa acorde a las disposiciones legales vigentes,cambios tecnológicos desarrollados, nueva estructura del subsectorelectricidad y la nueva edición del Código Nacional de Electricidad –Suministro.En tal sentido el Código Nacional de Electricidad queda estructuradocomo sigue:• Código Nacional de Electricidad – Suministro• Código Nacional de Electricidad - UtilizaciónEl Código Nacional de Electricidad - Suministro fue aprobado el2001.07.27 mediante R.M. N° 366-2001-EM/VME y entró en vigencia el2002.07.01.El Código Nacional de Electricidad – Utilización fue aprobado el2006.01.30 mediante R.M. N° 037-2006-MEM/DM y entrará en vigenciael 2006.07.01.El Código Nacional de Electricidad – Utilización fue prepublicado en lapagina web del Ministerio de Energía y Minas, producto de la cual serecibió aportes importantes para la elaboración de la norma e incentivarsu utilización permanente. Se ha previsto además que, deberá seractualizado en un periodo no mayor de cuatro años.Finalmente, esta Dirección General hace extensivo el agradecimiento atodas las personas e instituciones relacionadas con el subsectorelectricidad que con sus opiniones y aportes han permitido enriquecerel presente documento.DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD http://www.minem.gob.pe/ 5
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD - UTILIZACIÓN Contenido SECCIÓN TÍTULO PÁGINA 010 INTRODUCCIÓN 8 020 PRESCRIPCIONES GENERALES 14 030 CONDUCTORES 17 040 CONEXIONES Y EQUIPO DE CONEXIÓN 21 050 CARGAS DE CIRCUITOS Y FACTORES DE DEMANDA 24 060 PUESTA A TIERRA Y ENLACE EQUIPOTENCIAL 27 070 MÉTODOS DE ALAMBRADO 37 080 PROTECCIÓN Y CONTROL 56 090 CIRCUITOS CLASE 1 Y CLASE 2 62 100 EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES 65 110 LUGARES PELIGROSOS 65 120 LUGARES DE MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES 77 130 LUGARES CON LÍQUIDOS O VAPORES CORROSIVOS O MUY HÚMEDOS 84 140 HOSPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES 86 150 INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO 89 160 MOTORES Y GENERADORES 101 170 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO 108 180 AVISOS LUMINOSOS 116 190 INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 118 200 ASCENSORES, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS SIMILARES 123 210 GRÚAS Y POLIPASTOS ELÉCTRICOS 126 220 SOLDADORAS ELÉCTRICAS 127 230 INSTALACIONES EN TEATROS 128 240 SISTEMAS DE EMERGENCIA, EQUIPOS INDIVIDUALES, SEÑALES DE SALIDA Y 131 SISTEMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL - CERCOS ELÉCTRICOS 250 ESTUDIOS DE CINE, SALAS DE PROYECCIÓN DE PELÍCULAS, INTERCAMBIO DE 133 PELÍCULAS - INCLUYENDO DEPÓSITOS DE PELÍCULAS Y LOCALES DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICOS DE PIROXILINA Y PELÍCULAS DE NITRATO DE CELULOSA PARA RAYOS X Y PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS 260 INSTALACIONES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 134 270 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 135 280 PARQUES DE DIVERSIONES Y SIMILARES 139 290 PISCINAS, BAÑERAS Y FUENTES 140 300 INSTALACIONES PREFABRICADAS 143 310 AEROPUERTOS 146 320 INSTALACIONES TEMPORALES 147 330 EMBARCADEROS 148 340 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIONES 149 350 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 153 360 SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE E INSTALACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN. 1546 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización ContenidoSECCIÓN TÍTULO PÁGINA 370 SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y BOMBAS CONTRA INCENDIO 158 380 INSTALACIONES EN TÚNELES 159 390 CABLES DE FIBRA ÓPTICA 160 400 PARQUES PARA CASAS MÓVILES Y VEHÍCULOS RECREACIONALES 161 410 PROTECCIÓN CATÓDICA 162 420 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN LAZO CERRADO Y LAZO PRE CERRADO 163 430 INTERCONEXIÓN DE FUENTES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 163 440 SISTEMA PARA CARGAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 164 TABLAS 168DIAGRAMAS 209ANEXOS Anexo A 215Anexo A-1 Unidades de Medida 215Anexo A-2 Prevención de los Peligros de la Electricidad 215Anexo A-3 Tipos de Esquemas de Puesta a Tierra 225 Anexo B Notas para las Reglas del Código 227 Anexo C Protección Ambiental 245 Anexo D Tablas de Información General 248 Anexo E Ambientes Libres de Polvo 250 Anexo F Prácticas de Instalaciones Recomendadas para Equipo Eléctrico y Alambrado 251 Intrínsecamente Seguro y Anti-Ignición Anexo G Conexiones Eléctricas en Baja Tensión 255 Anexo H Instrumentos Detectores de Gases Combustibles para Uso en Lugares Peligrosos Clase I 263 Anexo I No está considerado en esta edición 264 Anexo J Reglas y Notas para Instalaciones que Utilizan el Sistema de División para la 264 Clasificación de Lugares Clase I http://www.minem.gob.pe/ 7
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónSección 10 SECCIÓN 010 instalaciones eléctricas de sistemas de utilización, definitivas, de emergencia, así como las de carácter temporal. INTRODUCCIÓN (2) El Código es de cumplimiento obligatorio en todos los proyectos y ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, modificaciones, renovaciones y ampliaciones, que se efectúen a partir de su entrada en vigencia.010-000 Objetivo (3) El Código es de cumplimiento obligatorio en la industria enEl Código Nacional de Electricidad - Utilización, llamado en general, sin distinguir el nivel de potencia de las instalacionesadelante Código, tiene como objetivo establecer las reglas eléctricas; complementándose con las Normas emitidas porpreventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad de las el Ministerio de Energía y Minas, con las Normas Técnicaspersonas, de la vida animal y vegetal, y de la propiedad, frente a Peruanas y con las Normas emitidas por otras Autoridadeslos peligros derivados del uso de la electricidad; así como la competentes en asuntos complementarios a este tema.preservación del ambiente y la protección del Patrimonio Culturalde la Nación. (4) El Código comprende las instalaciones y equipos eléctricos en edificios, estructuras, predios y en general toda edificaciónEl Código también contempla las medidas de prevención c o n t r a destinada a vivienda, comercio, industria, recreación ochoques eléctricos e incendios, así como las medidas apropiadas servicios, que operan o puedan operar en el rango de bajapara la instalación, operación y mantenimiento de instalacioneseléctricas. tensión hasta 1 000 V, y en alta tensión desde más de 1 000 V hasta 36 000 V.El Código no está destinado a ser un compendio de especificaciones (5) Para casos de instalaciones eléctricas en edificios, estructuraspara proyectos, ni un manual de instrucciones. y predios de la naturaleza de los indicados en el Subpárrafo anterior, con tensiones superiores a 36 000 V, el Código debeCumpliendo con las reglas del Código, utilizando materiales yequipos eléctricos aprobados o certificados y efectuando la instalación, ser complementado con el Código Nacional de Electricidad -operación y mantenimiento apropiados, con personal calificado y Suministro (CNE-Suministro).autorizado, se logrará una instalación esencialmente segura. (6) Dentro de los alcances del Código están incluidas las estructuras prefabricadas, desmontables o no, y las010-002 Generalidades instalaciones para suministro en tierra a embarcaciones acuáticas autopropulsadas.(1) La numeración de las reglas del Código no es consecutiva deliberadamente. En algunas de las reglas se ha indicado (7) Las reglas del Código se complementan con las Normas de que han sido expresamente dejadas en blanco, para la la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía incorporación de futuras reglas. y Minas (Normas DGE), con las Normas Técnicas Peruanas y con las emitidas por otras Autoridades competentes en(2) En toda nueva instalación debe preverse, tanto el crecimiento asuntos complementarios a este tema, y cuyo cumplimiento de la demanda como la posibilidad de efectuar cambios futuros sea necesario para lograr lo indicado en la Regla 010-000. en las instalaciones en condiciones seguras de trabajo. (8) Se excluyen del Código:(3) Los proyectos de sistemas eléctricos de utilización deben tener en cuenta los aspectos de la Norma Técnica de Calidad de (a) Aeronaves. los Servicios Eléctricos, de modo que su operación y mantenimiento no causen desmejora de la calidad del servicio (b) Ferrocarriles eléctricos. de las instalaciones de suministro eléctrico, sobretodo en lo referente a la calidad producto. (c) Embarcaciones acuáticas.(4) Los documentos y planos de proyectos eléctricos en su (d) Vehículos en general. concepción general (proyectos, estudios, obras, inspecciones, etc.), de cualquier naturaleza, deben ser elaborados y firmados (9) Las instalaciones existentes, incluyendo reemplazos por por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado. mantenimiento, que cumplen con los Códigos previos, no Tratándose de instalaciones eléctricas para viviendas necesitan ser modificadas, excepto cuando sea exigido por unifamiliares cuya potencia instalada no supere los 3 kW, la Autoridad competente, por razones de seguridad, con el localizadas en centros poblados rurales donde no haya presencia adecuado sustento técnico, y bajo responsabilidad del de un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado, el obligado. plano de instalaciones eléctricas interiores puede ser visada por un técnico electricista con certificación oficial, especializado en (10) La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía instalaciones eléctricas domiciliarias. De no contar con ninguno y Minas podrá autorizar de manera expresa, previa y con de los especialistas antes mencionados, dicho plano puede ser carácter particular, el uso experimental de formas de visado por un ingeniero electricista o mecánico electricista, o construcción o métodos de instalación no previstos en el técnico electricista del concesionario o entidad suministradora Código. El autorizado presentará informes a la Dirección de energía, y autorizado por éstos. General de Electricidad en las condiciones que se señalen en la autorización, con el fin evaluar su desarrollo y resultados.(5) Los proyectos de nuevas instalaciones, modificaciones o ampliaciones que, antes de la vigencia del Código, hayan sido (11) Con respecto a aspectos no incluidos en el Código, el diseño, aprobados o que tengan la conformidad de acuerdo con el la construcción, operación y el mantenimiento de las Código Nacional de Electricidad - Tomo V - “Sistema de instalaciones eléctricas deben ser efectuados de conformidad Utilización” - 1982, deben ser ejecutados dentro del plazo con métodos aprobados y reconocidos, apropiados a las otorgado. condiciones locales. Estos aspectos deben ser informados con la debida anticipación a los responsables de la aprobación,(6) El personal a cargo de la ejecución de las instalaciones supervisión, construcción o mantenimiento de las instalaciones eléctricas, debe ser calificado y acreditado. El responsable y de los equipos. de la supervisión, fiscalización, construcción, operación o mantenimiento, debe verificar la calidad de la mano de obra. 010-006 Autoridad(7) Los materiales y productos utilizados en las instalaciones eléctricas, deben cumplir con las Normas Técnicas Peruanas, (1) Toda Autoridad competente para aprobar proyectos, autorizar salvo que éstas no los contemple, en cuyo caso deben cumplir la construcción y/o recepción de obras e/o instalaciones con las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica eléctricas, así como la fiscalización respectiva, es responsable Internacional (IEC) u otras que sean reconocidas y respondan del cumplimiento del Código. Durante la supervisión o a exigencias internacionales. fiscalización, la Autoridad competente, podrá ordenar la(8) Las instalaciones eléctricas existentes, deben sujetarse al sustitución de equipos o materiales no aprobados o que no Código Nacional de Electricidad -Tomo V -“Sistema de garanticen la seguridad, con el adecuado sustento técnico y, Utilización” - 1982, o al Código Eléctrico Nacional (Código bajo responsabilidad del obligado. Eléctrico del Perú)-1955, según corresponda. (2) El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electricidad, es la autoridad normativa con010-004 Alcances y Obligatoriedad de Uso competencia nacional en todo lo concerniente al Código.(1) El Código es de cumplimiento obligatorio por toda persona (3) La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía natural o jurídica, nacional o extranjera, que realiza trabajos y Minas podrá exonerar de manera expresa y previa, el o actividades en general, que estén relacionadas con las cumplimiento de alguna regla del Código, en una nueva8 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización Sección 10 instalación eléctrica o ampliación, siempre que la seguridad eléctricas, así como la fiscalización respectiva, las sea garantizada por otros medios. Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a su ámbito de competencia, cada año, deben informar a la(4) Corresponde a las Municipalidades Provinciales y Distritales, Dirección General de Electricidad, las situaciones o casos de acuerdo a su ámbito de responsabilidad, la fiscalización que consideren especiales, con el objeto de recopilar de la estricta observancia del Código. información respecto a la aplicación del Código y proponer las mejoras que sean necesarias.010-008 Información a los usuarios 010-014 Reporte de Accidentes EléctricosToda instalación eléctrica debe contar con un esquema unifilaractualizado cumpliendo con la Norma DGE “Terminología en Para fines estadísticos, de evaluación y mejora del ámbitoElectricidad” y la Norma DGE “Símbolos Gráficos en Electricidad”, normativo, en caso de ocurrencia de accidente eléctrico, ely normas complementarias; precisando las características técnicas propietario, el representante legal o el responsable de lafundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, edificación donde se ubican las instalaciones eléctricas, debeasí como su plano de emplazamiento y trazado. El esquema unifilar dar aviso según lo especificado por el procedimiento respectivoy el plano de emplazamiento y trazado deben ser permanentemente dado por la Autoridad competente. El responsable de laactualizados con las modificaciones o ampliaciones que se edificación debe dar aviso por escrito a dicha Autoridadefectúen. competente sobre lo sucedido y debe desenergizar la instalación eléctrica involucrada hasta que se subsanen los defectos que han causado dicho accidente, e informar a la010-010 Inspecciones Iniciales y Periódicas de las Autoridad competente las medidas o acciones correctivas que Instalaciones Eléctricas el caso haya requerido.(1) Las inspecciones iniciales o periódicas deberán ser efectuadas por la Autoridad competente, siendo ésta, cualquier órgano 010-016 Sanciones designado por ley, responsable respecto al Código, de su aplicación y cumplimiento. Tales inspecciones deben ser La Autoridad competente sancionará las infracciones al Código, efectuadas por personal calificado, debidamente registrado y de acuerdo a su legislación. acreditado por la respectiva Autoridad competente.(2) Todas las instalaciones eléctricas deben ser objeto de Definiciones inspección inicial por parte de la respectiva Autoridad competente. Accesible (aplicado a equipo): Que permite la aproximación de personas debido a que no está resguardado por puerta con(3) Todas las instalaciones eléctricas deben ser objeto de cerraduras, o no está ubicado en partes elevadas, o no está dotado mantenimiento oportuno y apropiado, por personal calificado de otro medio que impida dicha aproximación. y acreditado por la respectiva Autoridad competente, con la finalidad que se garantice el buen estado, el funcionamiento Accesible, fácilmente: Condición en la que un equipo puede ser adecuado y seguro de todas las partes de la instalación alcanzado con facilidad para fines de operación, mantenimiento, eléctrica, tales como las protecciones, los aislamientos, los reparación o inspección, sin que se requiera remover obstáculos o sistemas de puesta a tierra, etc. trepar sobre ellos, o recurrir a escaleras portátiles, sillas, etc.(4) Las instalaciones eléctricas de los siguientes establecimientos Accesible (relativo a métodos de alambrado): No encerrado deben ser inspeccionadas por parte de la respectiva Autoridad permanentemente en la estructura o acabados de la edificación; y competente, como mínimo una (01) vez al año: que es posible de ser desmontado sin dañar la estructura o acabados de la edificación. - Locales de pública concurrencia para espectáculos y actividades recreativas, tales como por ejemplo: cines, Aceptable: Lo que cumple los requisitos exigidos por la autoridad teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, o ente encargado de supervisar el cumplimiento del Código. hipódromos, parques de atracciones y ferias, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar y similares; Acometida: Es la parte de la instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución (incluye el empalme) y la caja de - Locales de pública concurrencia para reuniones y trabajo, conexión o la caja de toma. como por ejemplo: templos, museos, salas de conferencias y congresos, bares, cafeterías, restaurantes, Aislado: Separado de otras superficies conductoras por un material establecimientos comerciales, centros comerciales, dieléctrico o espacio de aire que tiene un grado de resistencia al mercados, etc.; paso de la corriente y a la descarga disruptiva, suficientemente elevado para las condiciones de uso. - Establecimientos industriales en general; Aislante (aplicado a substancias no conductoras): Substancias - Hoteles, hostales y similares; capaces de lograr la condición definida como aislado. - Hospitales, clínicas y similares; Alambrado: Conductores instalados de acuerdo con cualquiera de los métodos aprobados en el Código. - Bibliotecas, colegios, universidades, locales institucionales y similares; Alimentador: Es la porción de un circuito eléctrico entre la caja de - Locales con riesgo de incendio o explosión; conexión o caja de toma, u otra fuente de alimentación, y los dispositivos de sobrecorriente del circuito o circuitos derivados. - Locales mojados, piscinas y similares; Alumbrado de emergencia: Alumbrado requerido, según el - Otros que la Autoridad competente, considere necesarios. Reglamento Nacional de Construcciones, con el propósito de facilitar la salida segura de personas y el acceso a las salidas en(5) Las instalaciones eléctricas de locales comerciales, de oficinas casos de incendio, sismo y otros casos de emergencia. y otros similares, que no son de pública concurrencia, incluyendo las instalaciones de servicios generales, deben Alumbrado de realce: Disposición de lámparas incandescentes o ser inspeccionadas cada dos (02) años, por la respectiva lámparas de descarga para realzar o Ilamar la atención hacia ciertas Autoridad competente. características, tales como contorno de un edificio o la decoración de una ventana.(6) Las instalaciones eléctricas en edificaciones para vivienda unifamiliares o multifamiliares y los equipos eléctricos de Aprobado (aplicado a materiales y equipos eléctricos): Que servicios generales, tales como ascensores, electrobombas, ha sido examinado y probado por una entidad de certificación iluminación de pasillos, corredores y escaleras, iluminación autorizada y cumple con las normas de fabricación establecidas de emergencia y otros, deben ser inspeccionadas cada cinco por la autoridad competente. (05) años, por la respectiva Autoridad competente. A prueba de choque eléctrico - shock (aplicado a equipos de010-012 Reporte de Inspecciones e Informe rayos X y equipos de alta frecuencia): Equipo resguardado por metal conectado a tierra de modo que ninguna persona pueda entrar(1) Las inspecciones, las pruebas eléctricas a realizarse, así como en contacto con alguna parte energizada (con tensión). el informe respectivo, deben sujetarse a las Normas Técnicas Peruanas respectivas y a las directivas de la Autoridad A prueba de explosión: Alude a aquello alojado en una caja o competente, la cual debe mantener un archivo con dichos recinto capaz de soportar la explosión interna de un gas o vapor informes. específico sin sufrir daño, y a su vez capaz de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodea la cubierta, por chispas,(2) Toda Autoridad competente para aprobar proyectos, autorizar flameos o explosiones producidos dentro de la misma. la construcción y/o recepción de obras e/o instalaciones http://www.minem.gob.pe/ 9
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónSección 10Área para equipos de conexión: Espacio o ambiente previsto en cerrada, que consiste en un montaje de largueros y herrajesun edificio para acondicionar los equipos de conexión. dispuestos y construidos de tal forma que los conductores aislados puedan ser colocados y retirados fácilmente, sin dañar suA prueba de polvo: Cubierta construida de tal forma que el polvo aislamiento o cubierta.no pueda entrar en la misma. Canalización: Canal cerrado diseñado para portar alambres,Arrancador (aplicado a motores): Dispositivo de control para cables o sistemas de barras, y a menos que se indique lo contrarioacelerar el motor desde su posición de reposo hasta su velocidad en el Código, este término incluye tuberías pesadas (rígidas ynormal, y para detener el motor; generalmente incluye protección flexibles, metálicas y no metálicas), tuberías livianas (metálicascontra sobrecargas. y no metálicas), canalizaciones bajo el piso, pisos celulares, canalizaciones de superficie, ductos de cables, bandejas deAscensor: Mecanismo de elevación y descenso equipado con una cables, ductos de barras y canaletas auxiliares.cabina o plataforma que se mueve sobre guías en una direcciónvertical, pero no incluye máquinas para apilado que operan en un Canalización bajo piso: Canalización adecuada para utilizarsesolo piso, ni cables sin fin, fajas transportadoras, cadenas, cubetas embutida en el piso.y mecanismos similares para acarreo de materiales. Capacidad de corriente: La corriente que un conductor puedeAscensor eléctrico: Ascensor en el cual el movimiento de la cabina Ilevar en forma continua bajo las condiciones de utilización, sinse obtiene mediante un motor eléctrico que actúa directamente exceder su temperatura nominal.sobre el mecanismo de elevación. Casa móvil (prefabricada): Unidad de vivienda transportable construida para ser remolcada sobre su propio chasis.Autoridad competente: Cualquier órgano designado por ley,responsable respecto al Código, en su aplicación y cumplimiento. Celda de piso celular: Espacio hueco, adecuado para ser usadoBandeja de cables: Canalización que consiste en largueros y como una canalización de pisos celulares metálicos o de concreto,planchas unidas entre sí, construida de tal forma que cuando ha con el eje de la celda paralelo al eje longitudinal del piso.sido completamente instalada, los conductores y cables aisladospueden ser fácilmente instalados o retirados sin dañar su Circuito no incendiario (circuito anti-ignición): Circuito en elaislamiento. que cualquier chispa o efecto térmico producido, bajo condiciones de operación preestablecidas o debido a apertura, cortocircuito oBandeja de cables en escalera: Estructura prefabricada que falla a tierra de un alambrado preparado en obra, no debe ser capazconsiste de dos largueros laterales unidos por piezas transversales de provocar la ignición de gases o vapores inflamables prescritos.separadas con aberturas mayores que 50 mm entre sí en dirección Circuito de comunicación: Circuito que es parte de un sistemalongitudinal. de comunicaciones.Bandeja de cables no ventilada: Estructura prefabricada sin Circuito de control: Circuito que Ileva señales eléctricas que danaberturas entre los rieles laterales longitudinales, que consiste de mando a los dispositivos de control, pero no Ileva la corriente odos largueros laterales unidos por piezas transversales sin potencia que el dispositivo controla.aberturas entre sí. Circuito derivado: Porción de un alambrado que se extiende entre el último dispositivo de sobrecorriente que protege el circuito y laBandeja de cables ventilada: Estructura prefabricada que consisteen dos largueros laterales unidos por piezas transversales con o las salidas.aberturas hasta de 50 mm entre sí, en dirección longitudinal. Circuito derivado de conductores múltiples: Consiste en dos oBarras: Conductor que se utiliza como una conexión común para más conductores no conectados a tierra que tienen una diferencialos conductores correspondientes a dos o más circuitos. de tensión entre ellos y un conductor de tierra que tiene igual diferencia de potencial entre él y cada conductor no conectado aBarras, Ducto de: Canalización que consiste en un conducto tierra del sistema, con este conductor de tierra conectado al neutro.metálico (incluyendo codos, uniones, en adición de tramos rectos)que contiene barras que son soportadas sobre aisladores. Circuito de potencia de baja energía: Circuito diferente a los de control remoto y a los de señal, que tiene el suministro de potenciaCabezal de acceso: Canalización para conductores eléctricos limitado de acuerdo con lo establecido para los circuitos de controlasociada con una canalización subterránea o sistema de pisos remoto Clase 2.celulares que posibilita el acceso a una determinada canalizacióno celda. Circuito de potencia de tensión extra-baja (o de muy baja tensión): Circuito, tal como un operador de válvulas o circuitosCable con aislante mineral: Cable que tiene uno o más similares, que no es un circuito de control remoto ni de señal,conductores sólidos desnudos soportados y aislados por un pero que opera a no más de 30 V, y que es alimentado por unmaterial refractario altamente comprimido, encerrado en una transformador u otro dispositivo limitado en su potencia decubierta metálica tubular hermética a líquidos y a gases. salida a 1000 VA, y aprobado para este propósito, pero en el cual la corriente no está limitada de acuerdo con losCable con cubierta de aluminio: Cable que consiste en uno o requerimientos para circuitos de Clase 2.más conductores que tienen una cubierta exterior de aluminio oaleación de aluminio hermética a los líquidos y a los gases. Circuito de señal: Circuito eléctrico diferente al de comunicaciones que suministra energía a un dispositivo que da señalesCaja de conexión: Caja de toma que adicionalmente alberga el reconocibles, tal como los circuitos de timbre de puerta,equipo de medición. También podrá albergar los dispositivos de zumbadores, sistema de Ilamadas por código, señales luminosasprotección y maniobra de la conexión. y otras similares.Caja de cortacircuitos: Un recinto de resistencia mecánica Combustión lenta - retardante a la llama (aplicado aladecuada construida de material incombustible y resistente a la aislamiento de conductores): Aislamiento que tiene propiedadesabsorción de humedad, diseñado para montaje sobre superficies de retardo de llama.o empotrados con puertas batientes o cubiertas aseguradas a suestructura. Conducto: Parte de un sistema de canalización eléctrica cerradaCaja de toma: Conjunto normalizado que comprende una caja de sección transversal circular, diferente de la tubería eléctricametálica o un gabinete construido de modo que pueda ser metálica o tubería eléctrica no metálica, en la cual se tiendenefectivamente bloqueado o sellado, que contiene fusibles o un conductores.interruptor. Debe estar provista de medios para el accionamientomanual rápido del dispositivo de desconexión en casos de Conducto metálico flexible: conducto de metal que puedeemergencia, y que eviten el acceso a su interior de personas no doblarse fácilmente sin el uso de herramientas.autorizadas. Conducto flexible a prueba de líquidos: hace referencia a:Cámara o bóveda (para transformador o equipo eléctrico):Recinto apartado, construido encima o bajo tierra, con paredes, (a) un conducto metálico que tiene una cubierta exteriorpiso y techo resistentes al fuego, con el fin de que se instalen en él hermética a los líquidos; otransformadores y otros equipos eléctricos. (b) un conducto no metálico flexible hermético a los líquidos.Canaleta auxiliar: Consiste en una canalización preparada conplanchas metálicas con el fin de incrementar el espacio de Conducto metálico rígido: conducto metálico de sección circularalambrado de equipos eléctricos y encerrar los conductores de de las mismas dimensiones de una tubería estándar, roscada parainterconexión. poder unirse con otras similares, y diseñada para ubicar en ella conductores, que obedece a la norma técnica para tubería metálicaCanaleta con tapa para cables: Canalización completamente pesada rígida.10 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización Sección 10Conducto rígido: significa un conducto rígido de metal o un Dispositivo de corriente residual - Interruptor Diferencial (ID)material no metálico; o Interruptor de falla a tierra (GFCI “Ground Fault Circuit Interrupter”): Dispositivo para la protección de personas, cuyaConducto rígido no metálico: conducto rígido de material no función es interrumpir automáticamente la corriente de un circuito,metálico que no se permite ser roscado. en un tiempo predeterminado, cuando la corriente a tierra excede un valor predeterminado. El proyectista debe verificar que existaConducto rígido no metálico liviano (PVC): conducto no metálico una adecuada coordinación entre los interruptores de falla a tierrarígido de cloruro de polivinilo que puede ser instalado en paredes de una instalación. (Ver Anexo B).o en el piso, o empotrada en el techo, que obedece a la normatécnica para tubería rígida liviana de PVC. Puede trabajar con Dispositivo de sobrecarga: Dispositivo que brinda proteccióntemperaturas de hasta 75°C, que obedece a la norma técnica para contra corrientes excesivas, pero no necesariamente protege contratubería rígida pesada de cloruro de polivinilo (PVC). cortocircuitos, y es capaz de interrumpir un circuito, bien sea por la fusión de un metal o por medios electromecánicos.Conducto rígido de termoplástico libre de halógenos (HFT): Dispositivo de sobrecorriente: Dispositivo capaz de interrumpirconducto rígido no metálico, fabricado con materiales libres de automáticamente un circuito eléctrico, tanto en condicioneshalógenos, que puede unirse con otras mediante acoples. Puede predeterminadas de sobrecarga como en condiciones desoportar temperaturas de hasta 125°C, que obedece a la norma cortocircuito, bien sea por fusión de un metal o por mediostécnica para tubería rígida pesada de termoplástico libre de electromecánicos.halógenos (HFT). Ducto derivador de barras: Cubierta que contiene placasConductor: Alambre, cable u otra forma de metal, instalado con la terminales o barras que tienen conectores principales y derivados.finalidad de transportar corriente eléctrica desde una pieza o equipoeléctrico hacia otro o hacia tierra. Edificación, para propósitos eléctricos: Estructura sola o queConductor neutro: Conductor conectado a un punto neutro de un está aislada de las estructuras adyacentes por paredessistema y capaz de contribuir con la transmisión de la energía cortafuegos, con todas las aberturas existentes protegidas poreléctrica. (Ver Anexo B). puertas cortafuegos de diseño normalizado.Conductor de enlace equipotencial: Conductor que conecta las Electrodo de puesta a tierra: Sistema de tuberías metálicas departes metálicas no conductoras de corriente de los equipos agua u objeto metálico o dispositivo enterrado o embutido dentroeléctricos, de las canalizaciones y de las cajas, con el conductor de la tierra, de manera tal que se tenga un buen contacto entrede tierra del sistema. ambos, al cual se conecta eléctrica y mecánicamente el conductor de puesta a tierra.Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectarel equipo de conexión o el sistema, al electrodo de puesta a tierra. Empotrado: Inaccesible por la estructura o los acabados del edificio.Conectado (puesto) a tierra: Significa conectado efectivamentecon tierra, de manera tal que el camino a tierra tenga la capacidad Enlace equipotencial: Conexión de baja impedancia permanentenecesaria y la impedancia suficientemente baja como para que en de partes metálicas normalmente no energizadas, para formar unatodo momento, y bajo las condiciones probables más severas, la vía eléctricamente conductiva que asegure continuidad eléctrica ycorriente a través del conductor de conexión a tierra no provoque descargue cualquier corriente que sea aplicada.tensiones dañinas: Entidad suministradora: Compañía, empresa u otra organización que suministra energía eléctrica a los usuarios.(a) Entre los conductores de conexión a tierra y las superficies conductoras expuestas vecinas que están en buen contacto Equipo de utilización: Equipo que utiliza energía eléctrica para con tierra; aplicaciones en electromecánica, calefacción, iluminación, química y propósitos similares.(b) Entre los conductores de conexión a tierra y superficies vecinas de la tierra misma. Equipo eléctrico: Término que incluye aparatos, artefactos, dispositivos, instrumentos, maquinaria, materiales, etc., que sonConector: Dispositivo que conecta dos o más conductores entre usados como partes en la generación, transformación, transmisión,sí o uno o más conductores a un punto terminal, con el propósito distribución o utilización de un sistema de energía eléctrica; y, sinde conectar circuitos eléctricos. ninguna restricción en general; lo precedente incluye cualquier ensamble o combinación de materiales o cosas que puedan serConector de caja: Dispositivo para asegurar un cable, a través de utilizadas o adaptadas para cumplir o ejecutar algún propósitosu cubierta o armadura, en el punto en que éste entra a una caja. particular o función, cuando se emplean en una instalación eléctrica.Conjunto de salidas múltiples: Caja de montaje embutida o sobrela superficie, que Ileva circuitos derivados de dos alambres o de Establecimiento industrial: Edificación o parte de una edificaciónalambrado múltiple para alimentar dos o más tomacorrientes del (que no son oficinas o espacio de exhibición), o una parte de untipo con conexión a tierra que están fijados en la caja. predio fuera de la edificación, en el cual laboran personas en procesos de manufactura o en manipuleo de materiales,Contratista eléctrico: Persona, compañía, corporación o sociedad distinguiéndose de las viviendas, oficinas y otros tipos decontratada para ejecutar, para su propio uso o para uso por otros, ocupación.cualquier trabajo relacionado con una instalación eléctrica, ocualquier otro trabajo en el que requieran aplicarse las normas Estructura comercial o industrial móvil: Estructura transportable,establecidas en el Código. diferente de una casa móvil, construida para ser remolcada sobre su propio chasis.Construcción no combustible: Construcción en la cual el gradode seguridad contra fuego es obtenido por el uso de materiales no Estructura no reubicable: Unidad prefabricada para utilizarse concombustibles para los elementos estructurales y otros componentes una cimentación permanente.de la edificación. Estructura reubicable: Unidad prefabricada para utilizarse sin unaControlador: Dispositivo o grupo de dispositivos para controlar de cimentación permanente.alguna manera predeterminada la potencia eléctrica suministradaa los aparatos a los cuales está conectado. Expuesto, aplicable a partes vivas: Capaz de ser tocado en forma inadvertida o aproximarse al mismo a distancia menor que la deCordón de extensión: Conjunto que consiste en un cordón flexible seguridad; esto es aplicable a partes que no han sidoo cable de alimentación de longitud adecuada, provisto con un adecuadamente cubiertas, separadas o aisladas.enchufe en un extremo y de un tomacorriente en el otro. Expuesto, aplicable a método de alambrado: Significa noCortacircuito térmico: Dispositivo que brinda protección contra embutido o no oculto.corriente excesiva, pero no necesariamente contra cortocircuito, ycontiene adicionalmente un elemento de calefacción, y que afecta Frente muerto: Sin partes expuestas a personas por el lado quea un fusible que abre el circuito. se opera el equipo.Desenganche (Relé) de mínima tensión: Dispositivo que opera Gabinete: Caja de cubierta de resistencia mecánica adecuada,con la reducción o falla de tensión para interrumpir la alimentación compuesta de material no combustible y resistente a la absorciónen el circuito principal, pero no impide su restablecimiento con el de humedad, diseñada para montaje superficial o empotrado,retorno de tensión, a un valor seguro de operación. provista de una armadura, guarnición o contramarco, que soporta puertas abisagradas u otros tipos de puertas. http://www.minem.gob.pe/ 11
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónSección 10Hermético al polvo: Construido de tal forma que no entre polvo Lugares peligrosos: Son predios, edificaciones o partes de ellaspor la cubierta que lo encierra. en las cuales existe peligro de incendio o de explosión debido a que:Identificado: (a) Se fabrican, utilizan o almacenan gases altamente(a) Cuando se refiere a conductores, quiere decir que el conductor inflamables u otras substancias inflamables. tiene: (i) Una cubierta de color blanco o gris natural. (b) Existen polvos combustibles o partículas en suspensión, en cantidades suficientes para producir una mezcla explosiva; o (ii) Una o varias nervaduras longitudinales en relieve sobre aquellos en que sea impracticable evitar que tales polvos o la superficie de la cubierta de los cordones flexibles, para partículas en suspensión se depositen en o sobre motores, u indicar que es un conductor conectado a tierra o el otros equipos eléctricos, en cantidades tales que provoquen conductor neutro. sobrecalentamientos por obstrucción de la irradiación normal, o que se depositen sobre lámparas.(b) Cuando se refiere a equipos eléctricos, tiene el sentido de que los terminales para conexión del conductor de puesta a (c) Se usa, manipula o fabrica fibras fácilmente inflamables o tierra o el conductor neutro deben ser identificables por estar materiales que producen partículas volátiles combustibles. estañados, niquelados o con otro tipo de marca adecuada. (d) Se almacena en fardos o contenedores, pero no se manipulaInaccesible: o fabrica fibras fácilmente inflamables o materiales que producen partículas volátiles combustibles.(a) Cuando se refiere a una edificación o compartimento, indica que está suficientemente apartado (remoto), ubicado o Lugar húmedo: Lugar interior o exterior donde normal o resguardado de tal forma que no permite el ingreso inadvertido periódicamente se produce la condensación de la humedad dentro, de personas no autorizadas. fuera o en lugares adyacentes a equipos eléctricos, e incluye lugares parcialmente protegidos bajo campanas, marquesinas,(b) Cuando se refiere a un equipo eléctrico, indica que está porches abiertos con techo y lugares similares. cubierto por la estructura o acabados de la edificación en que se encuentra, o localizado de tal forma que no permite Lugar mojado: Local en el cual líquidos sin control pueden gotear, que personas no autorizadas puedan tocar o interferir salpicar o fluir sobre o contra equipos eléctricos. inadvertidamente el equipo. Lugar normal: Local seco en el cual, a presión atmosférica normalInspector o fiscalizador: Persona natural o jurídica delegada por y bajo condiciones de uso normales, el equipo eléctrico no estála respectiva Autoridad competente, para efectuar la supervisión o demasiado expuesto a daños por causas mecánicas, polvofiscalización del cumplimiento del Código en las instalaciones excesivo, humedad o temperaturas extremas, y en el cual el equipoeléctricas. eléctrico está completamente libre de la posibilidad de daño debido a atmósferas corrosivas, inflamables o explosivas.Inspecciones: Las inspecciones pueden ser: iniciales, antes dela puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, o periódicas. Lugar seco: Lugar en el que normalmente no existe humedad, pero puede incluir lugares que temporalmente están expuestos aInstalación eléctrica: lnstalación de alambrado y accesorios en humedad, como es el caso de edificios en construcción, en laun terreno, edificación o predio, desde el punto o puntos donde el medida que se provea de ventilación adecuada para prevenir laconcesionario u otra entidad suministra la energía eléctrica hasta acumulación de humedad.los puntos donde esta energía pueda ser utilizada por algún equipo;también incluye la conexión del alambrado a los mencionados Luminaria: Unidad de alumbrado completa, diseñada para contenerequipos, así como la modificación, ampliación y reparación del la Iámpara y los dispositivos necesarios para conectarla alalambrado. suministro eléctrico.Interruptor automático: Dispositivo diseñado para abrir o cerrar Máquinas herramientas de corte de metal: Dispositivos deun circuito de manera no automática, y para abrir el circuito accionamiento mecánico, no portátiles, utilizados con la finalidadautomáticamente, cuando se produce una sobrecorriente de quitar o eliminar metales en forma de viruta.predeterminada, sin sufrir daño cuando es utilizado dentro de susvalores nominales. Máquinas herramientas para trabajar metales: Dispositivos de accionamiento mecánico, no portátiles, utilizados para prensar,Interruptor automático de disparo instantáneo: Interruptor forjar, estampar, martillar, perforar o cortar metales.automático diseñado para abrir solamente bajo condiciones decortocircuito. Mecanismo de elevación: Maquinaria y equipos utilizados para la elevación y descenso de la cabina o plataforma del ascensor.Interruptor diferencial (ID) o Interruptor de falla a tierra (GFCI):Ver Dispositivo de corriente residual. Medio de desconexión: Dispositivo o grupo de dispositivos u otros medios, mediante los cuales un circuito puede ser desconectadoInterruptor portátil de falla a tierra: Interruptor de falla a tierra de su fuente de alimentación.que es del tipo de enchufe directo o específicamente diseñadopara recibir corriente por medio de un cordón flexible o cable. Motor de arranque por devanado partido: Motor acondicionado para arrancar energizando primero una parte de su devanado y,Intrínsecamente seguro: Significa que cualquier chispa o efecto subsecuentemente, energizar el resto de sus devanados en una otérmico que pueda ocurrir durante el uso normal o alguna condición más etapas.de falla probable de ocurrir, debe ser incapaz de ocasionar lainflamación de un determinado gas, vapor o polvo inflamables. Motor de devanados múltiples: Motor que tiene devanados múltiples y/o tomas en el devanado que permiten conectarlo oInterruptor: Interruptor, seccionador de potencia, seccionador u reconectarlo en dos o más configuraciones para funcionar a una ootro dispositivo diseñado para establecer, interrumpir o cambiar la más velocidades y/o tensiones.conexión de un circuito. Muerto, referido a equipo eléctrico: Significa que las partesInterruptor de aislamiento (seccionador): Interruptor destinado conductoras de los equipos eléctricos están libres de toda conexiónpara aislar un circuito eléctrico o un equipo de su fuente de eléctrica a una fuente de tensión, y no tienen una tensión diferentealimentación. No tiene capacidad nominal de interrupción (no está de tensión de tierra.diseñada para establecer o interrumpir el paso de corriente) y estádiseñado para ser operado únicamente después de que el circuito Nave: Denominación dada a barcos, botes o cualquier otro nombrese ha abierto con otros medios. usado para designar medios de navegación. Neutro: Designación de cualquier conductor, terminal o cualquierInterruptor de circuito de motores: Interruptor del tipo cuchilla otro elemento conectado al punto neutro de una red polifásica.manualmente operable o interruptor de acción rápida normalizado, (ver Anexo B).con fusibles o sin ellos. Capaz de interrumpir la máxima corrientede sobrecarga de un motor del mismo valor nominal en caballos Organización o ente de certificación acreditada: Organizaciónde fuerza que el interruptor a la tensión nominal. que ha sido acreditada por la autoridad competente para certificar la calidad de los equipos, accesorios y materiales de acuerdo conInterruptor de indicación: Interruptor de un diseño tal o marcado parámetros establecidos en las normas.de tal forma que el hecho de que se encuentre en posición “cerrado”o “abierto” puede ser fácilmente determinado por inspección. Parque para vehículos recreativos: Área o terreno destinado al emplazamiento de vehículos recreativos o traileres.Interruptor de uso general: Interruptor diseñado para usarse encircuitos de distribución general y en circuitos derivados. Está Permiso: Autorización escrita oficial otorgada por la autoridadnormalizada en amperes y es capaz de interrumpir un circuito con responsable de la inspección, en un formato establecido para talsu corriente nominal a su tensión nominal.12 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización Sección 10fin, que permite el inicio de los trabajos relacionados con una telégrafo, comunicación de datos, intercomunicaciones, sistemasinstalación eléctrica. de llamadas, sistema de música por cable y otros sistemas de naturaleza similar, pero excluye sistemas de alarma tales como dePermiso especial: Permiso especial otorgado por la autoridad incendios, de humo, de intrusión; equipo de estaciones de radio yresponsable de la inspección. televisión, circuitos cerrados de televisión y sistemas de televisión por cable.Persona autorizada: Persona calificada que por la naturaleza desus obligaciones u ocupaciones debe aproximarse o manipular Sistema de puesta a tierra: Comprende todos los conductores,equipos eléctricos, o persona que habiendo sido advertida de los conectores, abrazaderas, placas de conexión a tierra o tuberías, ypeligros involucrados, ha sido instruida o autorizada por alguien electrodos de puesta a tierra por medio de los cuales una instalaciónque tiene autoridad para dar instrucciones o autorización. eléctrica es conectada a tierra .Persona calificada: Persona con los conocimientos necesarios y Sistema de televisión por cable: Es un sistema de distribuciónque está familiarizada con la construcción (características) de los mediante cable coaxial o fibra óptica junto con amplificadores uequipos, su operación, mantenimiento y los peligros involucrados. otros equipos necesarios para transmitir señales de frecuencia de radio o televisión.Piso celular: Conjunto de elementos de piso de forma celular,metálicos o de concreto, consistente en unidades con espacios Sistema de utilización: Es un conjunto de instalaciones destinadohuecos (celdas), adecuados para utilizarse como canalizaciones. a llevar energía eléctrica suministrada a cada usuario, desde el punto de entrega hasta los diversos artefactos eléctricos en losPortalámparas: Dispositivo construido para el soporte mecánico que se produzca su transformación en otras formas de energía.de lámparas, y para conectar a ella los conductores de alimentación. Sistemas diferentes: Aquellos cuya energía proviene dePortátil (aplicado a un equipo eléctrico): Significa que el equipo transformadores diferentes o de distintos bancos deestá especialmente diseñado para no ser utilizado en instalación transformadores, o de diferentes generadores u otras fuentes.fija, y es alimentado a través de un cordón flexible o cable y unenchufe de conexión. Soldado: Significa la unión de superficies metálicas por la fusión entre ellas de una aleación metálica, por lo general de plomo yPozo de ascensor: Ducto, escotilla u otro tipo de abertura vertical estaño, o por proceso exotérmico.o espacio en el cual opera o está diseñado para operar un ascensor,una escalera eléctrica o un montacargas. Suministrador: Se entiende por suministrador a la entidad que provee un servicio o un suministro de energía a otra entidad o a unPuesta a tierra: Camino conductivo permanente y continuo con usuario final del mercado libre o regulado.capacidad suficiente para conducir a tierra cualquier corriente defalla probable que le sea impuesta por diseño, de impedancia Tablero o Panel de Distribución: Panel o conjunto de panelessuficientemente baja para limitar la elevación de tensión sobre el diseñados para constituir un solo panel; incluye barras, dispositivosterreno y facilitar la operación de los dispositivos de protección en automáticos de sobrecorriente, y con o sin interruptores para elel circuito. control de circuitos de alumbrado y fuerza; construidos para su colocación en un gabinete adosado o empotrado en la pared yResguardado: Cubierto, blindado, encerrado o protegido mediante accesible solo por un frente.cubiertas o cajas, barreras, cercas o pantallas, o alfombrasaislantes, a fin de eliminar la posibilidad de un contacto peligroso Tablero de distribución o de control: Panel sencillo, bastidor oo aproximación de personas u objetos. conjunto de paneles de gran tamaño, en el que se montan, por delante o por la parte posterior, o por ambos, interruptores,Régimen de carga: Requerimiento de servicio que demanda el dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivosgrado de regularidad de una carga, se clasifica en: de protección, barras y conexiones diseñadas para transporta e interrumpir las máximas corrientes de falla que puedan ocurrir en Régimen continuo: Requerimiento de servicio que demanda los alimentadores de ingreso o de salida, e instrumentos en general. la operación a una carga substancialmente constante por un Los tableros de distribución son accesibles generalmente por período de tiempo indefinidamente largo. Carga continua - delante y por la parte posterior; y no están destinados para ser Ver la Regla 050-104. instalados dentro de gabinetes. Régimen de corta duración: Requerimiento de servicio que Teatro: Edificación o una parte de la misma para presentación al demanda operación a una carga substancialmente constante público de obras teatrales, óperas, películas cinematográficas y durante períodos de tiempo cortos y de duración definida. otras actuaciones. Régimen intermitente: Requerimiento de servicio que demanda la operación durante intervalos alternos Tensión a tierra: En circuitos conectados a tierra, es la tensión específicamente definidos de: entre una parte viva no puesta a tierra y una parte conectada a tierra, o en circuitos no conectados a tierra, es la mayor tensión (a) Carga y en vacío; existente en el circuito. (b) Carga y reposo; Tensión de un circuito: Es la mayor tensión efectiva (valor medio cuadrático) entre dos conductores de un circuito dado. (c) Carga, vacío y reposo. Tensión: Régimen periódico: Requerimiento de servicio de carga - Alta tensión: Cualquier tensión nominal mayor que 1000 V. intermitente en el cual las condiciones de carga son - Baja tensión: Cualquier tensión nominal comprendida desde regularmente recurrentes. 31 V hasta 1000 V. - Extra-baja Tensión (Muy baja tensión): Cualquier valor de Régimen variable: Requerimiento de servicio que demanda tensión inferior a 31 V. la operación para cargas variables en intervalos de tiempo variables en amplio grado. Tierra: Conexión a tierra obtenida a través de un electrodo de puesta a tierra.Resistente al fuego (aplicado a una edificación): Edificioconstruido con mampostería, concreto reforzado o materiales Tomacorriente con toma de tierra: Tomacorriente de tresequivalentes. contactos hembra, uno de los cuales está conectado al sistema de puesta a tierra.Riesgo eléctrico: Es la probabilidad de ocurrencia de un contactodirecto o indirecto con una instalación eléctrica, que pueda Tomacorriente doble: Dos dispositivos de contactos hembra, sobreocasionar daño personal o material, y/o interrupción de procesos. un mismo yugo, instalados en una salida para la conexión de dosSalida: Punto de la instalación de un alambrado de donde se toma enchufes.energía para alimentar un equipo de utilización o artefacto. Tomacorriente simple: Un dispositivo de contacto hembra en unSeccionador: (Ver interruptor de aislamiento). yugo instalado en una salida para la conexión de un enchufe.Sistema de alambrado prefabricado: Sistema de alambrado que Tubería eléctrica metálica: tubería de metal que tiene seccióncontiene partes que son ensambladas en el proceso de transversal circular en la que se tienden conductores y que tienemanufactura, y no pueden ser desarmadas en el lugar de la obra paredes más delgadas que el conducto metálico rígido y unsin dañar o destruir el ensamble. diámetro exterior diferente que el conducto rígido, a fin de evitar que puedan ser confundidos o empalmadas con otros deSistema de comunicación: Sistema eléctrico por el cual se pueden características estándar; que obedece a la norma técnica pararecibir o transmitir voces, sonidos o datos; incluyendo teléfono, tubería metálica liviana. http://www.minem.gob.pe/ 13
Codigo Nacional de Electricidad - UtilizaciónSección 20Tubería eléctrica no metálica: tubería liviana fabricada de un de obtención de permisos y aprobaciones de ejecución, o cualquiercompuesto termoplástico, que puede ser fácilmente curvada y otro relacionado, son los correspondientes a la normatividadacoplada mediante uniones y pegamento apropiado. Esta tubería vigente.puede soportar una temperatura de operación continua de 75°C,que obedece a la norma técnica para tubería no metálica corrugada. 020-006 Unidades y Símbolos (ver Anexo A-1)Unidad de cocina fija: Artefacto para cocinar que incluye sus Todas las unidades de medida, sus nombres y símbolos, que sealambres de conexión o terminales, y consiste en una o más utilicen en cualquier documento relacionado con la aplicación delhornillas u hornos, o una combinación de ellos, construida de Código, deben estar de acuerdo con el Sistema Legal de Unidadesmanera que la unidad está permanentemente empotrada en un de Medida del Perú (SLUMP) y las Normas DGE “Terminología enmostrador o una pared. Electricidad” y “Símbolos Gráficos en Electricidad”.Unidad de vivienda: Vivienda consistente en una casa separada, 020-008 Requerimientos Especialesuna unidad de una hilera de casas, o una unidad de una casasemiseparada, dúplex, tríplex. etc. Las reglas correspondientes a instalaciones eléctricas ordinarias, también son de aplicación a las instalaciones especiales o deUnidad móvil de sección múltiple: Estructura compuesta por carácter particular, salvo los aspectos expresamente señaladosunidades móviles, cada una remolcable en su propio chasis; una en las Secciones pertinentes del Código.vez remolcadas hasta su emplazamiento son acopladas entre símecánica y eléctricamente, para formar una estructura única. 020-010 Prevención de los Peligros de la Electricidad (ver Anexo A-2)Unión: Accesorios de acoplamiento, tales como tuercas,contratuercas, manguitos u otras partes de un sistema de Sobre prevención de accidentes derivados del uso de laalambrado que están diseñados principalmente para trabajar electricidad, son de aplicación otras normas, tales como las quemecánicamente antes que para cumplir una función eléctrica. rigen a los equipos de detección, equipos e implementos de seguridad, letreros de advertencia, entrenamiento del personal enUso residencial: Utilización de una edificación o parte de ella por los procedimientos de trabajo, identificación de riesgos, primerospersonas para alojarse y pernoctar, pero no para albergue o para auxilios, utilización de equipos para combate de amagos derecibir cuidado o tratamiento médico. incendio, etc., en tanto no se opongan al Código.Usuario: Es la persona natural o jurídica que ocupa un predio y 020-012 Protección Ambiental (ver Anexo C)está en posibilidad de hacer uso legal del suministro eléctricocorrespondiente; es el responsable de cumplir con las obligaciones Durante el diseño, construcción, operación y mantenimiento detécnicas y/o económicas que se derivan de la utilización de la las instalaciones de utilización de la energía eléctrica, se debenelectricidad. adoptar las medidas necesarias para la preservación del ambiente. Son de aplicación obligatoria las prescripciones sobre impacto ambiental y programas de adecuación y manejo ambientalVehículo recreacional: Estructura portátil destinada a brindar aprobados por la Autoridad competente en materia ambiental delalojamiento temporal durante viajes, vacaciones o actividades Ministerio de Energía y Minas.recreacionales. 020-014 InspeccionesVivo (sinónimos: energizado, con tensión): Eléctricamenteconectado a una fuente de tensión o eléctricamente cargado de Toda instalación eléctrica, durante su ejecución y operación debemodo que tenga una diferencia de potencial respecto a tierra. ser inspeccionada por la Autoridad competente, de acuerdo a los procedimientos establecidos.Para mayor información relacionada con las Definiciones, ver laNorma DGE “Terminología en Electricidad” y para temas específicos 020-016 Reinspeccioneslas Normas DGE y las Normas Técnicas Peruanascorrespondientes. Si se considera necesario, toda instalación puede ser reinspeccionada, para lo cual el usuario debe dar las facilidades, tal como en las inspecciones. SECCIÓN 020 020-018 a 020-022 Estas reglas han sido dejadas expresamente en blanco. PRESCRIPCIONES GENERALES 020-024 Uso de Materiales y Equipos Aprobados Administrativas Los materiales y equipos usados en las instalaciones eléctricas, deben contar con la aprobación por parte de la Autoridad020-000 Autoridad competente, y ser de la clase, tipo y valor nominal que corresponda al propósito específico para el que debe ser empleado. Ver la ReglaLa Autoridad a la cual se refiere la Regla 010-006, en el ámbito de 010-006.su competencia, está facultada para ejercer las siguientesfunciones: 020-026 Rechazo de Materiales y Equipos (ver Anexo B)(a) Expedición de permisos especiales, en aplicación de la Regla Los materiales o equipos pueden ser rechazados por la Autoridad 020-030; o competente, si se verifica cualquiera de las siguientes condiciones:(b) Aprobación de proyectos antes del inicio de trabajos de nuevas (a) Si el material o el equipo no cuenta con la aprobación de la instalaciones, alteraciones o modificaciones de las existentes; Autoridad competente, o no cumple con los estándares, en o lo que concierne a la muestra, sobre la que se concedió la aprobación; o(c) Inspección de obra; o (b) Si las condiciones de empleo indican que el material o equipo(d) Aprobación de equipos y materiales para instalaciones no es el adecuado; o eléctricas, o 020-028 Inspección de los Trabajos Eléctricos(e) Inspección, revisión, pruebas periódicas de las instalaciones eléctricas en operación, informe correspondiente y sanción cuando corresponda según lo indicado en el Código. Toda instalación eléctrica debe ser accesible para efectos de inspección por parte de la Autoridad competente, antes de culminar020-002 Responsabilidades de los Proyectistas los trabajos de acabado, entablado, u otra construcción similar de la edificación.Es responsabilidad de los proyectistas de instalaciones eléctricasla conformidad del diseño, expresado en cualquier documento 020-030 Excepciones y Postergacionesrelacionado con las reglas del Código. La Dirección General de Electricidad podrá otorgar excepcionesAsí mismo, los diseños deben tomar en cuenta los aspectos de la para la aplicación de cualquier regla del Código. La excepción seráNorma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. válida únicamente para la instalación para la que haya sido solicitada. La excepción deberá ser solicitada previamente a la020-004 Procedimientos realización de los trabajos correspondientes, y será procedente sólo si está acompañada del sustento técnico que acredite queLos procedimientos a seguir en aplicación del Código, sean éstos no se transgreden aspectos de seguridad.14 Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Electricidad
Codigo Nacional de Electricidad - Utilización Sección 20020-032 Daños e Interferencias (2) La nueva placa debe contener el nombre del fabricante e información original de identificación, tal como el número de(1) Ninguna persona debe dañar una instalación eléctrica o sus serie. componentes. 020-104 Sustitución(2) Ninguna persona debe interferir o intervenir instalaciones eléctricas salvo que, en el curso de cambio o reparación de Cuando no se dispone de equipo con dimensiones y características equipos o estructuras no eléctricas, sea necesario desconectar nominales requeridas para un propósito dado, se puede utilizar o desplazar componentes de una instalación eléctrica. Debe equipo de dimensiones y características nominales inmediatas ser responsabilidad de quienes efectúen dichas cambios o superiores, a menos que se disponga una excepción en aplicación reparaciones, dar aviso oportuno al propietario o responsable de la Regla 020-030. de dicha instalación, obtener su autorización (salvo caso de urgencia que comprometa la vida o la integridad de la 020-106 Tensión Contra Tierra en Unidades de Vivienda instalación) y restituir a sus condiciones originales las instalaciones eléctricas afectadas, tan pronto como el progreso Los circuitos derivados, en unidades de vivienda, no deben tener de los trabajos lo permita. una tensión contra tierra que exceda los 250 V. 020-108 Calidad de Ejecución de las Instalaciones020-034 Compatibilidad entre Instalaciones de Suministro y de Utilización La ejecución de cualquier trabajo de instalación eléctrica debe ser realizada por personal calificado y autorizado, utilizando productos(1) Los sistemas eléctricos de suministro y de utilización deben certificados y aplicando las reglas del Código, de tal manera que ser compatibles, en lo que se refiere al valor nominal de la la calidad sea aceptable. tensión, configuración de los sistemas, máxima tensión a tierra, conexión a tierra, neutro flotante, etc. 020-110 Material para Anclajes en Mampostería o Concreto(2) Las instalaciones de suministro en los aspectos referidos en No se permite el empleo de madera u otro material similar como la Subregla (1), deben cumplir con el Código Nacional de anclaje en la mampostería o concreto, para el apoyo de cualquier Electricidad - Suministro. equipo eléctrico.(3) Las instalaciones eléctricas de utilización, en los aspectos 020-112 Protección Contra la Corrosión de Materiales en referidos en la Subregla (1), deben tomar en cuenta los tipos Trabajos de Alambrado de esquemas de puesta a tierra del Anexo A-3 del Código. (1) Los materiales utilizados en sistemas de alambrado, tales como canalizaciones, cubiertas o blindaje de cables, cajas y Generalidades Técnicas accesorios, deben ser adecuadamente protegidos contra los efectos corrosivos del medio en que son instalados, o deben ser de materiales resistentes a tales efectos.020-100 Marcado de Equipos (2) Se debe evitar en lo posible, el empleo de metales diferentes(1) Cada pieza del equipo eléctrico debe llevar el marcado que cuando exista la posibilidad de corrosión galvánica. sea necesario, para identificar el equipo y asegurar que sea conveniente para la instalación particular: 020-114 Pastas de Soldadura (a) Nombre del fabricante, marca de fábrica y otro símbolo En la soldadura de cobre y sus aleaciones se debe utilizar pasta reconocido de identificación; no corrosiva de estos materiales. (b) Número de catálogo o tipo; 020-116 Sección de Conductores (c) Tensión; Cada vez que se mencione la sección de un conductor en el Código sin especificar el material, se refiere a conductores de cobre. (d) Corriente nominal; 020-118 Instalación de Equipo Eléctrico (e) Potencia nominal; El equipo eléctrico se debe instalar de tal manera que haya acceso (f) Naturaleza de la corriente alterna o continua, o ambas; directo a la placa de características y a las partes del mismo que requieran mantenimiento. (g) Cantidad de fases; 020-120 Instalación de Equipo No Eléctrico (h) Frecuencia en Hz; El equipo no eléctrico no debe instalarse tan cerca del equipo (i) Velocidad nominal en RPM; eléctrico como para crear condiciones peligrosas. (j) Designación de terminales; 020-122 Empleo de Aislamiento Térmico (k) Régimen continuo o intermitente; (1) Cuando el espacio vacío en el entramado estructural de un (l) Aprobación; edificio, tal como viguetas, montantes, travesaños, etc., deba ser llenado con material aislante térmico; con relación a la (m) Otras, según sea necesario. instalación del alambrado eléctrico, según sea el caso, se deben aplicar las siguientes restricciones:(2) Cada caja de conexión o de toma debe ser marcada de manera visible, legible y permanente, con el máximo valor (a) Se debe poner especial cuidado en no exceder las del dispositivo de sobrecorriente con el que puede ser temperaturas en el aislamiento eléctrico de los instalada. conductores por contacto mutuo entre ellos, o en no reducir la disipación del calor a través del aislamiento(3) En cada tablero de distribución se debe indicar de manera térmico; y visible y clara, respecto de cada interruptor automático, interruptor o fusible: (b) Si los espacios vacíos son rellenados con material suelto no corrosivo, no combustible y no conductivo, se puede (a) La porción de la instalación que controla; y utilizar cualquier método de alambrado previsto en el Código, pero se debe cuidar que no haya esfuerzos sobre (b) La capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente los conductores, por peso o presión del material de permitido. relleno; y(4) No debe añadirse ni cambiarse la información para indicar (c) Si se emplea material aislante térmico en forma de usos del equipo no permitidos por el Código. planchas rígidas, sujeto en un sitio de modo que no sea posible que ejerza presión sobre los conductores que se020-102 Equipo Reconstruido instalen después, no se requiere precauciones especiales; y(1) Cuando una máquina o equipo eléctrico es reconstruido o rebobinado con variación de sus características nominales, (d) Si se emplea aislante térmico fabricado con metal o con debe ser provisto de una nueva placa con las nuevas superficies metálicas, los cables con cubierta no metálica características y marca o nombre de la persona o firma pueden instalarse en contacto con el aislamiento térmico; responsable. y http://www.minem.gob.pe/ 15

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución