Source: http://docplayer.es/11143565-Procedimiento-de-mantenimiento-de-equipos-bajo-gestion-centralizada.html
Timestamp: 2018-06-21 05:28:08+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA - PDF
Download "PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA"
Rosa González Miranda
1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA INDICE: 1.- OBJETIVO 2.- REFERENCIAS LEGALES 3.- CAMPO DE APLICACIÓN 4.- RESPONSABILIDAD 5.- EJECUCIÓN 6.- CONTROL 7.- REGISTRO 8.- ACTUALIZACIÓN 9.- INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS Aparatos a presión Aparatos elevadores ascensores Almacenamiento de productos químicos Almacenamiento de gases combustibles Instalaciones Frigoríficas Instalación Eléctrica de Alta Tensión Instalación Eléctrica de Baja Tensión Instalaciones de Protección contra Incendios Instalaciones con riesgo de legionella 10.- REVISIÓN ANEXOS MODELO 0.- FICHA REGISTRO COMPLETA PARA LA VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS MODELO 1.- FICHA VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CAMPUS MODELO 2.- FICHA REGISTRO VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE EDIFICIO * Procedimiento redactado en colaboración por los Servicios de Prevención de ASEPEYO y de la UMH
2 1. OBJETIVO. Establecer un método sistemático para verificar y controlar el mantenimiento de las instalaciones bajo gestión centralizada por la propia Universidad, de forma que se garanticen las condiciones de seguridad e higiene, siguiendo las inspecciones periódicas reglamentarias a realizar en dichas instalaciones con responsabilidad de la propia Universidad Miguel Hernández. Además se debe dejar constancia de la existencia de otros aparatos o instalaciones propios de las diferentes Unidades de la Universidad Miguel Hernández, que deben ser mantenidos, revisados e inspeccionados legalmente, bajo el control de la Unidad responsable. En consecuencia, este procedimiento que, tal como se ha detallado es objeto de aplicación para las instalaciones bajo gestión centralizada, podría servir de guía en los periodos de inspección, mantenimiento y control de tales instalaciones bajo necesidad. inicio 2. REFERENCIAS LEGALES. - Ley 31/1995: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. - RD 2291/1985 Reglamento de aparatos elevadores y manutención y su ITC MIE AEM-1 de ascensores. - RD. 379/2001 de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITCs correspondientes. - REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. - RD2085/1994 y RD 1523/1999 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y su ITC-MI-IP03. - RD 3099/1977 Reglamento Plantas e Instalaciones Frigoríficas y sus ITCs correspondientes. - REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a RD 3275/1982 Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus ITCs correspondientes. - RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus ITCs correspondientes. - RD 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. - RD 865/2003 Criterios Higiénico-Sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
3 inicio - REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. - Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano Prevención de legionelosis. inicio 3. CAMPO DE APLICACIÓN Este procedimiento determina las inspecciones y mantenimiento necesario de las instalaciones bajo gestión centralizada referentes a: Aparatos a Presión Aparatos Elevadores - Ascensores Almacenamiento de Productos Químicos Almacenamiento de Gases Combustibles Instalaciones Frigoríficas Instalación Eléctrica de Alta Tensión Instalación Eléctrica de Baja Tensión Instalaciones de Protección contra Incendios Instalaciones con riesgo de Legionella. 4. RESPONSABILIDAD. La supervisión del mantenimiento de estas instalaciones centralizadas recae en la propia Universidad, en concreto en la Unidad de Mantenimiento y Servicios, pudiendo delegar la ejecución de algunas o gran parte de las actividades propias de mantenimiento en las empresas subcontratadas de mantenimiento general de Campus. Es responsabilidad del Servicio de Prevención de la Universidad Miguel Hernández la adecuación de este procedimiento a las variaciones técnicas legales que pudiesen surgir. inicio 5. EJECUCIÓN. Existen dos tipos de inspecciones periódicas: Externas, a contratar con Organismos de Control Autorizado (denominados OCAs, antiguamente ENICREs) o bien con instaladores o empresas de mantenimiento autorizadas. En ambos casos, las actividades de inspección periódica debe ser supervisada en su realización y cumplimiento de la periodicidad por parte de la Unidad de Mantenimiento y Servicios. Internas, también a supervisar por los propios técnicos de la Unidad de Mantenimiento y Servicios y a ejecutar, bien por sí mismos o por delegación en personal técnico de las empresas subcontratadas de mantenimiento
4 general de Campus, el cual puede estar autorizado para muchas de estas inspecciones y actuar en las inspecciones periódicas externas reglamentarias. En muchas de las instalaciones reseñadas es legalmente obligatoria la existencia de registros o libros de mantenimiento, donde se debe dejar constancia escrita de las inspecciones periódicas realizadas además de las acciones de mantenimiento realizadas en dicha instalación. Este procedimiento no sustituye a estos registros, sino que sirve para la verificación y control de la realización de las inspecciones periódicas reglamentarias, sin pretender sustituir la existencia de los registros necesarios en el mantenimiento de las instalaciones y la correspondiente gestión del mantenimiento. Así mismo en muchas instalaciones reseñadas existe la obligación legal de su declaración y registro en los organismos competentes, la necesidad de que el mantenimiento sea realizado por personal sujeto a autorización y/o registro (con las correspondientes exigencias reglamentarias respectivas) y la imposición legal de contratar con empresas de mantenimiento específico. Obviamente, todos estos condicionantes no se incluyen en este procedimiento, al basarse únicamente en la verificación y control de la realización de las inspecciones periódicas reglamentarias. inicio 6. CONTROL. Se supervisará por parte de la Unidad de Mantenimiento y Servicios mediante los modelos de registro incluidos en los anexos. Estos modelos se dan como sugerencia, pudiendo estar relacionado con otras bases de datos, así como disponerse en soporte informático. El modelo general de partida es el denominado modelo 0, pudiendo particularizarse o mejorarse de forma abierta, siguiendo otros modelos que puedan ya existir. En consecuencia, el modelo de ficha propuesto en este procedimiento para detallar la verificación y control de las inspecciones reglamentarias por Campus es el denominado modelo 1 y el modelo para detallar la verificación y control de las inspecciones reglamentarias por edificio es el denominado modelo 2.
5 inicio 7. REGISTRO. El registro de dichos modelos 1 y 2, para cada uno de los Campus y para cada uno de los edificios, se mantendrá actualizado a disposición de las unidades competentes del mantenimiento y de la gestión preventiva de la Universidad Miguel Hernández. Todo el resto de registros de mantenimiento, documentación, certificaciones de entidades tales como OCAS o laboratorios, etcétera, que la reglamentación referenciada y las inspecciones periódicas provocan y que no son objeto de registro según este procedimiento (tal como se ha destacado en el punto quinto - ejecución-) deberán ser recopilados y archivados donde corresponda, siguiendo las obligaciones legales establecidas en las correspondientes reglamentos referenciados. inicio 8. ACTUALIZACIÓN. El Servicio de Prevención, a petición de la Unidad de Mantenimiento y Servicios, revisará y actualizará el presente procedimiento. 9. INSPECCIONES PERIÓDICAS REGLAMENTARIAS. Para determinar las inspecciones periódicas reglamentarias a realizar en las distintas instalaciones que pudiesen existir en la Universidad Miguel Hernández, se han detallado las tablas siguientes, encabezadas por la reglamentación en la que se basan, donde se especifica la instalación, el periodo de inspección, la ubicación legal de las actividades a realizar (donde se detalla el contenido y las actividades concretas de mantenimiento a realizar en esa inspección) y la entidad que puede realizarla.
6 9.1.- APARATOS A PRESIÓN Última actualización: mayo 2009 Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo II de mismo. Tabla 2. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en el cuadro 5 del anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada.
7 INSTALACIÓN Calderas INSTALACIÓN Centrales generadoras de energía eléctrica INSTALACIÓN Depósitos criogénicos (a partir de 1000 litros) NIVEL PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD INSPECCION A Anexo I. ITC-EP1-CALDERAS Empresa Instaladora o fabricante B Cada 3 años. Anexo I. ITC-EP1-CALDERAS OCA C Cada 6 años. Anexo I. ITC-EP1-CALDERAS OCA NIVEL PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD INSPECCION A Artículo 7 y anexo. ITC-EP2 Usuario/ Empresa Instaladora o fabricante B Cada 3 años. Artículo 7 y anexo. ITC-EP2 OCA C Cada 6 años. Artículo 7 y anexo. ITC-EP2 OCA NIVEL PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD INSPECCION A Según tabla 1 del Artículo 7 y anexo. ITC-EP4 Empresa Instaladora B reglamento de aparatos a Artículo 7 y anexo. ITC-EP4 OCA C presión. (depende de Artículo 7 y anexo. ITC-EP4 OCA categoría de la instalación y peligrosidad del fluido)
8 INSTALACIÓN NIVEL PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD INSPECCION Botellas de equipos respiradores A Inspección periódica Artículo 7. ITC-EP5 Centros de inspección periódica de botellas autónomos Visual A partir del año siguiente a Artículo 9. ITC-EP5 Centros de inspección visual de la realización de la primera prueba de presión estampada por el fabricante. botellas inicio
9 9.2.- APARATOS ELEVADORES Ascensores instalados en Lugares de Pública Concurrencia Cada dos años Artículo 16 ITC MIE- AEMI OCA
10 9.3.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles Artículo 56 ITC-MIE- APQ-001 Artículo 4 Reglamento APQ ITC-MIE-APQ-001 Usuario / Mto. interno u OCA OCA Almacenamiento de Oxido de Etileno Artículo 26 ITC-MIE- APQ-002 Artículo 4 Reglamento APQ ITC-MIE-APQ-002 Usuario / Mto. interno u OCA OCA Almacenamiento de Cloro Cada dos años Artículo 34 ITC-MIE- APQ-003 Artículo 4 Reglamento APQ y Artículo 33 ITC-MIE- APQ-003 OCA OCA
11 Almacenamiento de Amoníaco Anhidro OCA. Inspecciones y pruebas cada 10 años Artículo 4 Reglamento APQ y Artículo 13 ITC-MIE- APQ-004 Almacenamiento de Botellas y Botellones Gases Comprimidos Licuados y Disueltos Presión Artículo 4 Reglamento APQ OCA Almacenamiento de Líquidos Artículo 30 ITC-MIE- APQ-006 Usuario / Mto. interno u OCA Corrosivos Artículo 30 ITC-MIE- APQ-006 Usuario / Mto. interno u OCA Artículo 4 Reglamento APQ OCA Almacenamiento de Líquidos Tóxicos revisión exterior y cada diez años revisión interior Artículo 34 y 35 ITC- MIE-APQ-007 inicio Artículo 4 Reglamento APQ Usuario / Mto. interno u OCA OCA
12 9.4.- ALMACENAMIENTO DE GASES COMBUSTIBLES Instalaciones de Instalaciones de almacenamiento que ITC-ICG 03. Artículo 6. Empresa instaladora alimentan a redes de distribución: revisión cada dos años. almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión coincidirá con la de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debiéndose realizar ambas revisiones de forma conjunta. ITC-ICG 07 Empresa instaladora ITC-ICG 06 Coincidiendo con la revisión periódica ITC-ICG 07 Empresa instaladora Instalaciones de de la instalación receptora a la que envases de gases alimentan. licuados del (exentas las que cuentan con un único petróleo (GLP) para envase de menos de 15 kg). uso propio
13 INSTALACIÓN TIPO PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD ITC-ICG 07 Inspección periódica de Cada 5 años ITC-ICG 07. Empresa distribuidora. Instalaciones las instalaciones Artículo 4.1. receptoras alimentadas receptoras de desde redes de combustibles distribución gaseosos Revisión periódica de las Cada 5 años ITC-ICG 07. Empresa instaladora instalaciones receptoras no alimentadas desde Artículo 4.2. redes de distribución
14 Depósitos instalaciones almacenamiento para consumo Cada diez años (en instalaciones que Sí han requerido proyecto) Artículo 39 ITC-MI- IP03 OCA propio en instalaciones que sí han requerido proyecto) Cada diez años (en instalaciones que NO han requerido proyecto) Artículo 38.1 ITC- MI-IP03 Artículo 38.1 ITC- MI-IP03 Cada uno, dos, cinco o diez años, según la capacidad Artículo 38.2 a) b) c) OCA ó d) de la ITC-MI- IP03 de los tanques Instalaciones enterradas para el almacenamiento y consumo propio de líquidos combustibles (No necesaria en tanques enterrados de fuelóleos) inicio en las tuberías enterradas (prueba estanqueidad) Artículo 38.2 e) ITC- MI-IP03 Usuario / Mto. interno Usuario / Mto. interno OCA
15 9.5.- INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Instalaciones correspondientes a locales institucionales o de pública concurrencia Cada diez años ITC-MI-IF015 ITC-MI-IF015 Mto. autorizado (instaladores frigoristas) Mto. autorizado (instaladores frigoristas) inicio
16 9.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN INSTALACIÓN TIPO PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD Línea eléctrica de alta tensión Líneas propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica. Líneas que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica y tensión superior a 30 KV. Líneas que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica, y tensión inferior a 30 KV. Cada tres años ITC LAT 05 Empresa de distribución y transporte. Cada tres años ITC LAT 05 Empresa instaladora autorizada Cada tres años (puede realizarse verificación) ITC LAT 05 Empresa instaladora autorizada Centros de Cada tres años Artículo 13 RCE OCA Transformación (Alta Tensión)
17 9.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DOCUMENTACION Instalación de toma de tierra ITC-BT-18 Mantenimiento interno (personal técnico competente) General en Baja Tensión para Locales de Pública Concurrencia Comprobación General en Baja Tensión para Locales de Pública Concurrencia, Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios con una potencia instalada superior a 100 Kw Revisión General en Baja Tensión para Locales de Pública Concurrencia, Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios con una potencia instalada superior a 100 Kw Inspección General en Baja Tensión para Locales de Pública Concurrencia (si superficie superior a 150 m 2 ), Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios inicio Cada cinco años Cada tres meses Cada cuatro años ITC-BT-05 ITC-BT-28 Orden de 31 de enero de 1990, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo Orden de 31 de enero de 1990, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo ORDEN de 9 de mayo de 2002, de la Conselleria de Innovación y Competitividad OCA dbeberán realizarse por empresas instaladoras autorizadas que dispongan de personal con título facultativo dbeberán realizarse por empresas instaladoras autorizadas que dispongan de personal con título facultativo OCA en presencia de empresa activa de la empresa instaladora encargada del mantenimiento o revisión Se deberá registrar en el Boletín Boletín anual a entregar por la empresa instaladora mantenedora acta según modelo aprobado por la Dirección General de Industria y Energía, con expresión de plazo para realizarlas y medidas tomadas en su caso
18 9.8.- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Extintores Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado Apéndice 2, RIPCI - ITC MIE AP5 Instalador / Mto. autorizado / OCA BIE s Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios UNE Usuario / Mto. interno Sistemas Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno automáticos de Detección y Alarma Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado
19 Sistemas Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno manuales de alarma Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado Sistemas fijos de Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno extinción de incendios Apéndice 2, RIPCI Instalador / Mto. autorizado Hidrantes Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno Cada seis meses Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno Columnas secas Cada seis meses Apéndice 2, RIPCI Usuario / Mto. interno inicio
20 9.9.- INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA Instalaciones Cada mes ITC-ITE Mto. autorizado térmicas de Cada seis meses ITC-ITE Mto. autorizado calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de potencia superior a 100 KW ITC-ITE Mto. autorizado Fuentes Artículo 8.2 RD Mto. autorizado ornamentales 865/2003 Sistema de riego Artículo 8.2 RD Mto. autorizado por aspersión 865/2003 Sistemas de agua contra incendios (coincidente con periodo de retimbre) Artículo 8.2 RD 865/2003 Mto. autorizado
21 Sistema de agua Semanalmente Anexo 3. A. a) RD Mto. autorizado caliente sanitaria (diariamente control Tª en depósitos finales) 865/2003 Cada mes Anexo 3. A. a) RD Mto. autorizado 865/2003 Anexo 3. A. a) RD Mto. autorizado 865/2003 Anexo 3. A. a) RD 865/2003 Anexo 3. B. a) y c) RD 865/2003 Mto. autorizado Anexo 3. A. a) RD 865/2003 y Anexo 6 RD 865/2003 Mto. autorizado y Laboratorio registrado Agua fría de Cada mes Anexo 3. A. b) RD Mto. autorizado consumo humano 865/2003 Anexo 3. A. b) RD 865/2003 Mto. autorizado Anexo 3. A. b) RD 865/2003 Anexo 3. B. b) y c) RD 865/2003 Mto. autorizado
22 Torres de Diariamente Anexo 4.A RD Mto. autorizado refrigeración y 865/2003 equipos o Cada mes Anexo 4.A RD Mto. autorizado condensadores 865/2003 evaporativos Anexo 4.A RD 865/2003 y Anexo 6 RD 865/2003 inicio Cada seis meses (Programación) Anexo 4.A RD 865/2003 Anexo 4.B RD 865/2003 Artículo 8 RD 865/2003 Mto. autorizado y Laboratorio registrado Mto. autorizado Mto. autorizado
23 9.10 REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. INSTALACIÓN POTENCIA (KW) TIPO DE PERIODO ACTUACIÓN ENTIDAD COMBUSTIBLE Generadores de 20 P 70 5 años PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 P > 70 Gases y otros combustibles renovables Otros combustibles 4 años 2 años IT 4.3 PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. Generadores de calor puestos en servicio con anterioridad a RITE 2007 Generadores de frío con potencia superior a 12 Kw. PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. IT 4.3 IT 4.3 PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA. PENDIENTE DE DEFINIR POR CONSELLERÍA.
24 10- REVISIÓN En la siguiente tabla se estructura la edición, fecha y motivos que han producido variaciones significativas de este procedimiento. EDICIÓN FECHA MOTIVO /01/2003 Elaboración inicial del procedimiento /01/2003 Presentación al Servicio de Prevención de la Universidad Miguel Hernández /03/2003 Presentación a la Unidad de Mantenimiento y Servicios de la Universidad Miguel Hernández /07/2003 Ampliación del punto 9.7 y aclaraciones y correcciones del punto /09/2003 Modificación legislación referente a legionella por aplicación del R.D. 865/2003 que sustituye al R.D. 909/ /12/2003 Aprobación comité de Seguridad y Salud /06/2009 Actualización de requerimientos legales /09/2009 Instrucción Vicerrector de Publicación inicio
25 ANEXOS MODELO 0.- FICHA REGISTRO COMPLETA PARA LA VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS MODELO 1.- FICHA REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CAMPUS MODELO 2.- FICHA VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE EDIFICIO
26 MODELO 0.- FICHA REGISTRO COMPLETA PARA LA VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS En caso de no existir en dotación dicha instalación, se señalizará con una raya la celda correspondiente de fecha última revisión CÓDIGO GIS: DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN TIPO INSPECCION PERIODO Fecha última revisión Firma APARATOS A PRESION Calderas Centrales generadoras de energía eléctrica Depósitos criogénicos (a partir de 1000 litros) Botellas de equipos respiradores A B C A B C A B C A Cada 3 años. Cada 6 años. Cada 3 años. Cada 6 años. Según tabla 1 del reglamento de aparatos a presión. (depende de categoría de la instalación y peligrosidad del fluido) Inspección periódica autónomos Visual A partir del año siguiente a la realización de la primera 26
27 prueba de presión estampada por el fabricante. APARATOS ELEVADORES INSTALACIÓN PERIODO Fecha última revisión Firma Ascensores instalados en Lugares de Pública Concurrencia Cada dos años ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSTALACIÓN Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles Almacenamiento de Oxido de Etileno Almacenamiento de Cloro Almacenamiento Amoníaco Anhidro de Almacenamiento de Botellas y Botellones Gases Comprimidos Licuados y Disueltos Presión Almacenamiento Líquidos Corrosivos de PERIODO Cada dos años. Inspecciones y pruebas cada 10 años Fecha última revisión Firma 27
28 Almacenamiento Líquidos Tóxicos de revisión exterior y cada diez años revisión interior ALMACENAMIENTO DE GASES COMBUSTIBLES INSTALACIÓN Instalaciones almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos PERIODO de Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: revisión cada dos años. Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión coincidirá con la de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debiéndose realizar ambas revisiones de forma conjunta. Coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora a la que alimentan. (exentas las que cuentan con un único envase de menos de 15 kg). Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución Fecha última revisión Firma 28
29 Depósitos instalaciones almacenamiento para consumo propio Instalaciones enterradas para el almacenamiento y consumo propio de líquidos combustibles (No necesaria en tanques enterrados de fuelóleos) Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución Cada diez años (en instalaciones que Sí han requerido proyecto) en instalaciones que sí han requerido proyecto) Cada diez años (en instalaciones que NO han requerido proyecto) Cada uno, dos, cinco o diez años, según la capacidad de los tanques en las tuberías enterradas (prueba estanqueidad) 29
30 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Instalaciones correspondientes a locales institucionales o de pública concurrencia Cada diez años ALTA TENSIÓN Línea eléctrica de alta tensión propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica y tensión superior a 30 KV. Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica, y tensión inferior a 30 KV. Centros de Transformación Cada tres años Cada tres años Cada tres años (puede realizarse verificación) Cada tres años BAJA TENSIÓN Instalación de toma de tierra Locales de Pública Concurrencia Locales de Pública Concurrencia, Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios con una potencia instalada superior a 100 Kw Inspección General cada cinco años Comprobación General cada tres meses Revisión General cada año 30
31 Locales de Pública Concurrencia (si superficie superior a 150 m 2 ), Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios Inspección General cada cuatro años INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Extintores BIE s Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Sistemas automáticos de Detección y Alarma Sistemas manuales de alarma Sistemas fijos de extinción de incendios Hidrantes Columnas secas Cada seis meses Cada seis meses INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA Instalaciones térmicas Cada mes de calefacción, Cada seis meses climatización y agua caliente sanitaria de potencia superior a 100 KW Fuentes ornamentales 31
32 Sistema de riego por aspersión Sistemas de agua contra incendios Sistema de agua caliente sanitaria Agua fría de consumo humano Torres de refrigeración y equipos o condensadores evaporativos (coincidente con periodo de retimbre) Semanalmente (diariamente control Tª en depósitos finales) Cada mes (análisis) Cada mes Diariamente Cada mes Cada seis meses (Programación) INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia 20 Kw P 70 Kw Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 Kw. De Otros combustibles Cada dos años 32
33 Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 kw. De Gases y otros combustibles renovables Generadores de calor puestos en servicio con anterioridad a RITE 2007 Generadores de frío con potencia superior a 12 Kw. Cada cuatro años A determinar por CCAA A determinar por CCAA inicio 33
34 MODELO 1.- FICHA REGISTRO VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CAMPUS En caso de no existir en dotación dicha instalación, se señalizará con una raya la celda correspondiente de fecha última revisión CÓDIGO GIS: DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN TIPO INSPECCION PERIODO Fecha última revisión Firma APARATOS A PRESION Calderas Centrales generadoras de energía eléctrica Depósitos criogénicos (a partir de 1000 litros) Botellas de equipos respiradores A B C A B C A B C A Cada 3 años. Cada 6 años. Cada 3 años. Cada 6 años. Según tabla 1 del reglamento de aparatos a presión. (depende de categoría de la instalación y peligrosidad del fluido) Inspección periódica autónomos Visual A partir del año siguiente a la realización de la primera 34
35 prueba de presión estampada por el fabricante. APARATOS ELEVADORES INSTALACIÓN PERIODO Fecha última revisión Firma Ascensores instalados en Lugares de Pública Concurrencia Cada dos años ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSTALACIÓN Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles Almacenamiento de Oxido de Etileno Almacenamiento de Cloro Almacenamiento Amoníaco Anhidro de Almacenamiento de Botellas y Botellones Gases Comprimidos Licuados y Disueltos Presión Almacenamiento Líquidos Corrosivos de PERIODO Cada dos años. Inspecciones y pruebas cada 10 años Fecha última revisión Firma 35
36 Almacenamiento Líquidos Tóxicos de revisión exterior y cada diez años revisión interior ALMACENAMIENTO DE GASES COMBUSTIBLES INSTALACIÓN Instalaciones almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos PERIODO de Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: revisión cada dos años. Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión coincidirá con la de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debiéndose realizar ambas revisiones de forma conjunta. Coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora a la que alimentan. (exentas las que cuentan con un único envase de menos de 15 kg). Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución Fecha última revisión Firma 36
37 Depósitos instalaciones almacenamiento para consumo propio Instalaciones enterradas para el almacenamiento y consumo propio de líquidos combustibles (No necesaria en tanques enterrados de fuelóleos) Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución Cada diez años (en instalaciones que Sí han requerido proyecto) en instalaciones que sí han requerido proyecto) Cada diez años (en instalaciones que NO han requerido proyecto) Cada uno, dos, cinco o diez años, según la capacidad de los tanques en las tuberías enterradas (prueba estanqueidad) 37
38 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Instalaciones correspondientes a locales institucionales o de pública concurrencia Cada diez años ALTA TENSIÓN Línea eléctrica de alta tensión propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica y tensión superior a 30 KV. Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica, y tensión inferior a 30 KV. Centros de Transformación Cada tres años Cada tres años Cada tres años (puede realizarse verificación) Cada tres años BAJA TENSIÓN Instalación de toma de tierra Locales de Pública Concurrencia Locales de Pública Concurrencia, Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios con una potencia instalada superior a 100 Kw Inspección General cada cinco años Comprobación General cada tres meses Revisión General cada año 38
39 Locales de Pública Concurrencia (si superficie superior a 150 m 2 ), Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios Inspección General cada cuatro años INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Extintores BIE s Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Sistemas automáticos de Detección y Alarma Sistemas manuales de alarma Sistemas fijos de extinción de incendios Hidrantes Columnas secas Cada seis meses Cada seis meses INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA Instalaciones térmicas Cada mes de calefacción, Cada seis meses climatización y agua caliente sanitaria de potencia superior a 100 KW Fuentes ornamentales 39
40 Sistema de riego por aspersión Sistemas de agua contra incendios Sistema de agua caliente sanitaria Agua fría de consumo humano Torres de refrigeración y equipos o condensadores evaporativos (coincidente con periodo de retimbre) Semanalmente (diariamente control Tª en depósitos finales) Cada mes (análisis) Cada mes Diariamente Cada mes Cada seis meses (Programación) INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia 20 Kw P 70 Kw Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 Kw. De Otros combustibles Cada dos años 40
41 Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 kw. De Gases y otros combustibles renovables Generadores de calor puestos en servicio con anterioridad a RITE 2007 Generadores de frío con potencia superior a 12 Kw. Cada cuatro años A determinar por CCAA A determinar por CCAA inicio 41
42 MODELO 2.- FICHA REGISTRO VERIFICACIÓN Y CONTROL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE EDIFICIO En caso de no existir en dotación dicha instalación, se señalizará con una raya la celda correspondiente de fecha última revisión CÓDIGO GIS: DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN TIPO INSPECCION PERIODO Fecha última revisión Firma APARATOS A PRESION Calderas Centrales generadoras de energía eléctrica Depósitos criogénicos (a partir de 1000 litros) Botellas de equipos respiradores A B C A B C A B C A Cada 3 años. Cada 6 años. Cada 3 años. Cada 6 años. Según tabla 1 del reglamento de aparatos a presión. (depende de categoría de la instalación y peligrosidad del fluido) Inspección periódica autónomos Visual A partir del año siguiente a la realización de la primera 42
43 prueba de presión estampada por el fabricante. APARATOS ELEVADORES INSTALACIÓN PERIODO Fecha última revisión Firma Ascensores instalados en Lugares de Pública Concurrencia Cada dos años ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSTALACIÓN Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles Almacenamiento de Oxido de Etileno Almacenamiento de Cloro Almacenamiento Amoníaco Anhidro de Almacenamiento de Botellas y Botellones Gases Comprimidos Licuados y Disueltos Presión Almacenamiento Líquidos Corrosivos de PERIODO Cada dos años. Inspecciones y pruebas cada 10 años Fecha última revisión Firma 43
44 Almacenamiento Líquidos Tóxicos de revisión exterior y cada diez años revisión interior ALMACENAMIENTO DE GASES COMBUSTIBLES INSTALACIÓN Instalaciones almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos ITC-ICG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos PERIODO de Instalaciones de almacenamiento que alimentan a redes de distribución: revisión cada dos años. Resto de instalaciones de almacenamiento: la periodicidad de su revisión coincidirá con la de la instalación receptora, establecida en la ITC-ICG 07, debiéndose realizar ambas revisiones de forma conjunta. Coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora a la que alimentan. (exentas las que cuentan con un único envase de menos de 15 kg). Inspección periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución Fecha última revisión Firma 44
45 Depósitos instalaciones almacenamiento para consumo propio Instalaciones enterradas para el almacenamiento y consumo propio de líquidos combustibles (No necesaria en tanques enterrados de fuelóleos) Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución Cada diez años (en instalaciones que Sí han requerido proyecto) en instalaciones que sí han requerido proyecto) Cada diez años (en instalaciones que NO han requerido proyecto) Cada uno, dos, cinco o diez años, según la capacidad de los tanques en las tuberías enterradas (prueba estanqueidad) 45
46 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Instalaciones correspondientes a locales institucionales o de pública concurrencia Cada diez años ALTA TENSIÓN Línea eléctrica de alta tensión propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica y tensión superior a 30 KV. Línea eléctrica de alta tensión que no son propiedad de empresas de transporte de energía eléctrica, y tensión inferior a 30 KV. Centros de Transformación Cada tres años Cada tres años Cada tres años (puede realizarse verificación) Cada tres años BAJA TENSIÓN Instalación de toma de tierra Locales de Pública Concurrencia Locales de Pública Concurrencia, Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios con una potencia instalada superior a 100 Kw Inspección General cada cinco años Comprobación General cada tres meses Revisión General cada año 46
47 Locales de Pública Concurrencia (si superficie superior a 150 m 2 ), Locales de Reunión o Establecimientos sanitarios Inspección General cada cuatro años INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Extintores BIE s Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios Sistemas automáticos de Detección y Alarma Sistemas manuales de alarma Sistemas fijos de extinción de incendios Hidrantes Columnas secas Cada seis meses Cada seis meses INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA Instalaciones térmicas Cada mes de calefacción, Cada seis meses climatización y agua caliente sanitaria de potencia superior a 100 KW Fuentes ornamentales 47
48 Sistema de riego por aspersión Sistemas de agua contra incendios Sistema de agua caliente sanitaria Agua fría de consumo humano Torres de refrigeración y equipos o condensadores evaporativos (coincidente con periodo de retimbre) Semanalmente (diariamente control Tª en depósitos finales) Cada mes (análisis) Cada mes Diariamente Cada mes Cada seis meses (Programación) INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia 20 Kw P 70 Kw Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 Kw. De Otros combustibles Cada dos años 48
49 Generadores de calor puestos en servicio con posterioridad a RITE 2007 con Potencia P > 70 kw. De Gases y otros combustibles renovables Generadores de calor puestos en servicio con anterioridad a RITE 2007 Generadores de frío con potencia superior a 12 Kw. Cada cuatro años A determinar por CCAA A determinar por CCAA inicio 49
ATISAE. Organismo de Control Autorizado
ATISAE Organismo de Control Autorizado ATISAE Calendari ATISAE es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de Evaluación de la Conformidad, entre los que se encuentran la verificación
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE UNIDAD DE MERCADO Y APROBADOS POR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y PYME.
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE UNIDAD DE MERCADO Y APROBADOS POR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y PYME. (SEGURIDAD INDUSTRIAL, REGISTRO INDUSTRIAL Y CONTROL DE MERCADO)
ATISAE. Organismo de Control
ATISAE Organismo de Control ATISAE Calendari ATISAE es un grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de Evaluación de la Conformidad, entre los que se encuentran la verificación del cumplimiento
CALDEIRAS E INSTALACIÓNS Condicións de seguridade enfoque preventivo
CALDEIRAS E INSTALACIÓNS Condicións de seguridade enfoque preventivo FERNANDO BARRERA NADELA Técnico de prevención de FREMAP fernando_barrera@fremap.es 27 de octubre 2011 Calderas. Introducción. Definición

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 16
 Artículo 56
 Artículo 4
 Artículo 26
 Artículo 4
 Artículo 34
 Artículo 4
 Artículo 33
 Artículo 4
 Artículo 13
 Artículo 4
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 4
 Artículo 34
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 39
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 38
 Artículo 13
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8