Source: http://docplayer.es/11518282-Cumplimiento-db-hr-ensayos-acusticos.html
Timestamp: 2018-10-19 06:07:00+00:00

Document:
CUMPLIMIENTO DB-HR ENSAYOS ACUSTICOS - PDF
Download "CUMPLIMIENTO DB-HR ENSAYOS ACUSTICOS"
Joaquín Aguilar Mendoza
1 CUMPLIMIENTO DB-HR ENSAYOS ACUSTICOS Astrid Casanova Tormo
2 CUMPLIMIENTO DEL DB-HR. ENSAYOS ACÚSTICOS Normativa y aspectos legales Exigencias del DB-HR Mediciones in situ Otros campos de actuación
3 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES
4 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 1371/2007 (DB-HR) Las prestaciones acústicas se exigen al edificio en su conjunto y no a cada uno de sus elementos constructivos, como lo hacía la NBE CA-88. Las exigencias de aislamiento se establecen para cada par de recintos Los índices de aislamiento consideran tanto las transmisiones por vía directa como indirecta.
5 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 1371/2007 (DB-HR)
6 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 1371/2007 (DB-HR) Control de obra terminada: mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios acreditados y conforme a lo establecido en las normas UNE EN ISO y UNE EN ISO para ruido aéreo, en la UNE EN ISO para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
7 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 410/2010 Establece los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación (Ecce) y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación (LEcce), para el ejercicio de su actividad. Se modifica la Parte I del CTE para incluir en el Registro General el listado de Ecce y LEcce acreditados.
8 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Normas UNE UNE EN ISO Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre locales. UNE EN ISO Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Medición in situ del aislamiento a ruido aéreo de elementos de fachada y de fachadas. UNE EN ISO Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. UNE EN ISO 717. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos constructivos Parte 1. Aislamiento a ruido aéreo Parte 2. Aislamiento a ruido de impactos UNE EN ISO Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios
9 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 1367/2007 Desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, extractores, etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido
10 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Real Decreto 1367/2007
11 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Castellón Art. 15. Certificados de aislamiento acústico Licencia primera ocupación. Certificados, realizados a partir de mediciones experimentales in situ en condiciones normalizadas, acreditativos del aislamiento acústico de: Cerramientos verticales de fachadas y medianeras Cerramientos de cubiertas Cerramientos horizontales incluidos los forjados que separen viviendas de otros usos Elementos de separación con salas que contengan fuentes de ruido o vibración (cajas de ascensores, calderas, y cualquier otra máquina). Nº ensayos sobre cada elemento constructivo 10% viviendas
12 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Castellón Art. 15. Certificados de aislamiento acústico A igualdad de elemento constructivo, en aquellos que separen los usos cuyo nivel de recepción tenga los límites permitidos más bajos. Las mediciones in situ y los certificados de verificación del cumplimiento de los aislamientos mínimos exigibles, serán realizados por Laboratorios Acreditados de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1371/2007 (DB-HR) Certificado visado por técnico competente. Certificado visado por la dirección facultativa, donde se reflejen todos los elementos constructivos que conforman el edificio y de qué materiales están compuestos.
13 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Peñí ñíscola Art. 12. Certificados de aislamiento acústico Licencia primera ocupación. Certificados, realizados por técnico competente y visado, con los resultados de un ensayo realizado in situ en condiciones normalizadas sobre los aislamientos acústicos. Un 10% de los elementos, como mínimo una prueba de: Aislamiento de ruido aéreo de fachada Aislamiento de ruido aéreo de medianera entre viviendas Aislamiento de ruido aéreo de forjado Aislamiento a ruido de impactos Si hay bajos comerciales o locales de uso diferente a vivienda: aislamiento a ruido aéreo del forjado entre locales y viviendas. Normas UNE 140 y 717
14 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Benicarló Art. 11. Certificados de aislamiento acústico Licencia primera ocupación. Certificado, realizado por técnico competente y visado, del aislamiento acústico de: Cerramientos verticales de fachadas y medianeras Cerramiento horizontal Elementos de separación con salas que contengan fuentes de ruido. Ensayos realizados in situ en condiciones normalizadas
15 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Segorbe Art. 17. Comprobaciones. Para la obtención de la licencia de ocupación de los edificios, se exigirán los certificados de aislamiento acústico, realizados en condiciones normalizadas, de los elementos que constituyen: Cerramientos verticales de fachada y medianeras Cerramiento horizontal (forjado con la primera planta) Elementos de separación con salas que contengan focos de ruido (caja de ascensores, calderas,...)
16 NORMATIVA Y ASPECTOS LEGALES Ordenanzas Municipales Benicasim Art. 10. Certificado de aislamiento acústico Para la obtención de la licencia de ocupación de los edificios, se exigirán los certificados acreditativos del aislamiento acústico de los elementos que constituyen los cerramientos verticales de fachada y medianeras, el cerramiento horizontal y los elementos de separación con salas que contengan focos de ruido Solicitud licencia primera ocupación Certificación expedida por la dirección facultativa y promotor donde se acredite que el diseño, los materiales empleados y la ejecución de la obra se ajustan a la legislación vigente en materia de condiciones acústicas en edificación, de conformidad con el Decreto 266/04, Disposición adicional 3ª
17 EXIGENCIAS DEL DB-HR
18 EXIGENCIAS DEL DB-HR
19 EXIGENCIAS DEL DB-HR
20 EXIGENCIAS DEL DB-HR
21 EXIGENCIAS DEL DB-HR
22 EXIGENCIAS DEL DB-HR Cuando en la zona donde se ubica el edificio el ruido exterior dominante es de aeronaves el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D 2m,nT,Atr, se incrementa en 4 dba.
23 EXIGENCIAS DEL DB-HR Los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial público, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m 2 por cada m 3 del recinto.
24 MEDICIONES IN SITU
25 MEDICIONES IN SITU Equipos de medida Sonómetro integrador con micrófono Tipo 1 Calibrador Generador de ruido rosa y amplificador Altavoz omnidireccional Máquina de impactos Equipo medida condiciones ambientales (Tª, velocidad del viento)
26 MEDICIONES IN SITU
27 MEDICIONES IN SITU Muestreo Nº de muestras (%, raíz (n)) Selección de muestras Recintos con mayores exigencias Situaciones más desfavorables Mayor exposición al ruido exterior Mayor % huecos Superficie del elemento separador Volumen del recinto receptor
28 MEDICIONES IN SITU Aislamiento a ruido aéreo a entre recintos Norma UNE-EN EN ISO Se emite ruido rosa en el recinto emisor (E) y se mide Se mide el ruido que se recibe en el recinto receptor (R) Se mide ruido de fondo en el recinto R para corrección Se mide el Tr del recinto R para corrección DnT,A (dba): Diferencia de niveles estandarizada ponderada A
29 MEDICIONES IN SITU Aislamiento a ruido aéreo a entre recintos. Norma UNE-EN EN ISO DnT,A (dba) = ruido emitido ruido recibido (corregido por fondo y Tr)
30 MEDICIONES IN SITU Aislamiento a ruido aéreo a de fachadas Norma UNE-EN EN ISO Se emite ruido en el exterior (calle) y se mide a 2 m de la fachada Se mide ruido que se recibe en el recinto Se mide ruido de fondo para corrección Se mide el Tr del recinto Rx para corrección D2mnT,Atr (dba): Diferencia de niveles estandarizada ponderada A
31 MEDICIONES IN SITU Aislamiento a ruido de impactos Norma UNE-EN EN ISO Se genera ruido de impactos con máquina normalizada en recinto E Se mide ruido que se recibe en el recinto R Se mide ruido de fondo en el recinto R para corrección Se mide el Tr del recinto R para corrección LnT,w (db): Nivel global de presión de ruido de impactos
32 MEDICIONES IN SITU Aislamiento a ruido de impactos Norma UNE-EN EN ISO LnT,w (db) = ruido recibido (corregido por fondo y Tr)
33 MEDICIONES IN SITU Tiempo de Reverberación Norma UNE-EN EN ISO Método de ruido interrumpido Se genera un campo sonoro estacionario en el recinto Se para la fuente de ruido Se evalúa el tiempo que tarda en decrecer 60 db Tr (s): Promedio Tr (500, 1000, 2000 Hz)
34 MEDICIONES IN SITU Niveles de ruido de maquinaria Real Decreto 1367/2007 (Anexo IV) Muestreo temporal en el periodo de evaluación (d, e, n) Correcciones Componentes tonales (Kt) Componentes impulsivas (Ki) Bajas frecuencias (Kf) Ruido de fondo LKeqT (dba) (Promediado) Ld, Le, Ln
35 MEDICIONES IN SITU Informe
36 MEDICIONES IN SITU Informe
37 MEDICIONES IN SITU Informe * Incertidumbre del ensayo Tolerancias entre valores de mediciones in situ y límites DB-HR Aislamiento a ruido aéreo: 3 dba Aislamiento a ruido de impacto: 3 db Tiempo de reverberación: 0,1 s
38 OTROS CAMPOS DE ACTUACIÓN
39 OTROS CAMPOS DE ACTUACIÓN Ensayos para informes de deficiencias en la construcción Ensayos para actividades Ensayos previos a reforma del local Certificado de aislamiento acústico Certificado de ruido transmitido (exterior, interior) Ensayos Tr y acondicionamiento Estudios acústicos y diseño de aislamientos Mapas de ruido Instalación de limitadores sonoros (discotecas, pubs) Instalaciones: sonorización, montajes audiovisuales, iluminación de leds, videomappings, etc.
GUÍA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS RESPECTO A LA GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES
GUÍA TECNICA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS RESPECTO A LA GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES Fecha: Enero de 2010 ÍNDICE 1. Introducción... 1 2. Herramientas para la gestión de actividades...
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
BUTLLETÍ OFICIAL 1 SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL Y DEL MEDIO AMBIENTE PRESENTACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES El ruido ambiental producido por las actividades humanas ha aumentado
CENTRAL MURCIA ALICANTE MADRID BARCELONA SEVILLA P.I.Benieto C/ del Transport 12 46702 Gandia (Valencia)
Acústica y Telecomunicaciones S.L. - Registro Mercantil de Valencia, Tomo: 5868, Folio: 122, Hoja: V-55949, Inscripción 1ª. C.I.F.: B-96677315 PRESENTACION PONENCIA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto