Source: http://docplayer.es/1882418-Especificacion-especificaciones-particulares-para-instalaciones-de-conexion-consumidores-conectados-a-redes-de-alta-tension-de-un-20-kv.html
Timestamp: 2018-06-22 21:53:29+00:00

Document:
especificación Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un 20 kv - PDF
Download "especificación Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un 20 kv"
1 especificación Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores conectados a redes de Alta Tensión de Un 20 kv Código: (ES.0101.ES.RE.EIC) Edición: (5) Responsable Firma / Fecha Elaborado Revisado Aprobado Normativa y Diseño de Red Dª. Carmen María Roncero Crespo Normativa y Diseño de Red D. José Luis Vallejo Diez Normativa y Diseño de Red D. Julio Gonzalo García.
2 Histórico de Revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 1 28/05/2010 Documento presentado al Ministerio el 14/07/ /01/2011 Modificaciones tras información pública 3 06/07/2011 2º Modificación tras 1ª Revisión FFII 4 13/07/2011 3º Modificación tras 2ª Revisión FFII 5 02/12/2011 Comentarios adicionales UFD Edición: (5) Página: 2 de 38
3 Índice Página 1. Objeto 4 2. Alcance 4 3. Reglamentación y Normativa Aplicables Reglamentación Normativa de Obligado Cumplimiento Normativa de Referencia 6 4. Definiciones 6 5. Delimitación de propiedad y responsabilidades 7 6. Condiciones Técnicas Soluciones Eléctricas Instalaciones de Medida Protecciones eléctricas Procedimiento Solicitud de conexión a UFD Solución eléctrica aportada por UFD Proyecto Tramitaciones Equipos y materiales Ejecución de la Obra Pruebas en campo Recepción de la instalación Puesta en servicio de la instalación Procedimientos de operación de la instalación de conexión de consumo 30 Anexo 1. Documentos de referencia de UNION FENOSA Distribución 32 Anexo 2. Ejemplos de deficiencias técnicas de obligada resolución 33 Anexo 3. Metodología para la formalización del Procedimiento de Operación 35 Anexo 4. Coordinación de actividades necesarias y responsabilidades del Promotor. 37 Edición: (5) Página: 3 de 38
4 1. Objeto Las instalaciones de conexión de consumo se definen en este documento como aquellas instalaciones que sirven de enlace entre una instalación o centro de consumo y la red de transporte o distribución. Las instalaciones de nueva extensión de red constituyen aquella parte de la instalación de conexión de consumo que es utilizada por más de un consumidor, y, por tanto, cuando la responsabilidad de su ejecución es del solicitante, deben ser cedidas por éste a la empresa distribuidora Este documento tiene por objeto especificar las condiciones y características que han de cumplir tanto las instalaciones de nueva extensión de red conectadas a las redes de Alta Tensión de Un 20 kv de UNION FENOSA Distribución (UFD) como aquellas otras partes de la instalación de conexión de consumo que, por motivos de seguridad, fiabilidad o calidad de servicio, necesiten ser también definidas y reguladas. Las instalaciones de conexión deben ajustarse a la reglamentación y normativa vigentes aplicables. Además, sin perjuicio de lo anterior y tal y como se indica en la propia reglamentación, con objeto de conseguir una mayor homogeneidad y seguridad en el funcionamiento de dichas instalaciones que redunde en una mejora de la calidad de servicio, las instalaciones de conexión a la red de distribución tendrán que estar de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa distribuidora en sus Especificaciones Particulares. Este documento forma parte de las Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión (EIC) de UFD donde se definen específicamente los requisitos que han de cumplir los diferentes tipos de instalación de conexión de consumo a la red de distribución de UFD. 2. Alcance Esta EIC afecta a instalaciones de conexión conectadas o que se vayan a conectar a la red de Alta Tensión de Un 20 kv de UFD. Dentro de la instalación de conexión de consumo, esta EIC afecta específicamente a las siguientes instalaciones que forman parte de dicha instalación de conexión de consumo: Instalaciones de nueva extensión de red. Instalación o equipos que puedan ser cedidas en propiedad o en uso a UFD. Edición: (5) Página: 4 de 38
5 Los sistemas de medida de energía eléctrica y las funciones de las protecciones y su regulación de las instalaciones de conexión. Esta especificación abarca aspectos de Diseño, Ingeniería, Suministros, Montaje, Puesta en servicio y otros requisitos adicionales complementarios. 3. Reglamentación y Normativa Aplicables 3.1. Reglamentación Las instalaciones de distribución a las que se refiere este documento deberán cumplir, como mínimo, lo que se establece en la reglamentación vigente: Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre: Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación Real Decreto 223/2008 de 15 de Febrero BOE : Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. Real Decreto 222/2008 de 15 de febrero por el que se establece el régimen retributivo de la activad de distribución eléctrica. Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales vigentes y aplicables Normativa de Obligado Cumplimiento La normativa de aplicación es la siguiente: Normas UNE establecidas como Obligado Cumplimiento en la Reglamentación Vigente y sus actualizaciones. Edición: (5) Página: 5 de 38
6 Especificaciones Particulares de UFD aprobadas por la Administración competente Normativa de Referencia Normas UNE, EN e IEC que sirvan de referencia para la definición de equipos o de métodos de actuación. Otras especificaciones particulares de UFD para instalaciones de conexión a la red de distribución que le sean de aplicación. 4. Definiciones PROVISIÓN DE SERVICIO DE CONSUMO: Actividades necesarias para posibilitar al cliente la conexión a la red de distribución eléctrica con la finalidad de demandar energía. PROMOTOR o SOLICITANTE: persona o empresa que impulsa, programa y/o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de la instalación de conexión de consumo. Es la persona física o jurídica que solicita el suministro, sin que necesariamente tenga que contratar el mismo CLIENTE o CONSUMIDOR FINAL: persona o empresa propietaria final de la instalación conexión de consumo y de la parte de la instalación de conexión de consumo correspondiente. PUNTO DE CONEXION: punto de entronque donde la instalación de conexión de consumo se une a la red de distribución. PROYECTO TIPO: Son manuales técnicos que establecen y justifican datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y valoración de instalaciones. El proyecto de ejecución se basa y complementa al proyecto tipo en todos los aspectos particulares de la instalación a construir. (ITCLAT 09 del RD 223/2008) INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE CONSUMO: instalación que sirve de enlace entre una instalación o centro de consumo y la red de distribución (Art. 1.1 de RD 1955/2000) INSTALACIÓN DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED: las instalaciones o infraestructuras de red que sea necesario realizar para la atención de solicitudes de nuevos suministros o ampliación de los existentes, que no respondan a crecimientos vegetativos de la demanda, Edición: (5) Página: 6 de 38
7 desde la red de distribución existente hasta el primer elemento propiedad del solicitante, en las condiciones reglamentarias de seguridad, fiabilidad y calidad de servicio (Art. 9 del RD 222/2008). Es la parte de la instalación de conexión de consumo que es utilizada por más de un consumidor y, por tanto deben ser cedidas a la empresa distribuidora 5. Delimitación de propiedad y responsabilidades Para cada solución de conexión entre la red existente y la instalación de conexión de consumo debe quedar definido entre UFD y el promotor/ cliente el límite de propiedad y la responsabilidad de la operación y el mantenimiento. El límite de propiedad y la responsabilidad de la operación y el mantenimiento dependerán del tipo de solución eléctrica de conexión. La parte de las instalaciones de conexión que alimentan a más de un consumidor (instalaciones de nueva extensión de red) deberán ser cedidas a UFD. Con objeto de atender necesidades de la red de distribución, UFD podrá solicitar un dimensionamiento superior al mínimo normalizado necesario para atender la demanda solicitada, costeando UFD el sobredimensionamiento correspondiente. Aunque la solicitud de un nuevo suministro sea realizada para alimentar a un solo consumidor, UFD justificará en la definición de la solución eléctrica la parte de la instalación de conexión de consumo que podría ir destinada en un futuro a alimentar a otros consumidores y que podrá ser tratada como instalación de nueva extensión de red y podrá ser cedida a UFD cuando finalice su puesta en servicio. El responsable del punto de medida propondrá la ubicación del punto de medida principal que con carácter general coincidirá con el punto frontera, aplicando los criterios establecidos en las instrucciones técnicas complementarias, sin perjuicio de su posterior verificación. La ubicación del punto requerirá en cualquier caso la autorización del encargado de la lectura. Excepcionalmente, previo acuerdo de los participantes en una medida y autorización del encargado de la lectura, se podrá establecer otro punto de medida principal cuya ubicación difiera del punto frontera, siempre que sea equivalente a dicho punto frontera y resulte imposible o excepcionalmente costosa su normal ubicación. En el apartado siguiente de esta especificación se describen las diferentes soluciones eléctricas y los límites de propiedad y responsabilidad correspondientes. Edición: (5) Página: 7 de 38
8 6. Condiciones Técnicas Las EIC de UFD reflejan las especificaciones particulares de UFD relativas a aspectos de Diseño, Ingeniería. Suministro, Montaje, Puesta en Servicio y otros requisitos adicionales complementarios que deben cumplir ciertas partes de las instalaciones de conexión a la red de distribución de UFD. Los tipos principales de documentación que conforman las EIC son: Los documentos definidos como Proyectos tipo Especificaciones particulares para cada instalación de conexión de consumo según el tipo de cliente (consumidor o generador) y el nivel de tensión (BT, MT o AT) Instrucciones técnicas. En el anexo 1 de este documento se relacionan aquellos documentos de UFD de obligado cumplimiento que se aplican junto con el presente documento a las Instalaciones de Conexión. Toda la documentación técnica aplicable se encuentra disponible en la Oficina Técnica Virtual de la Web de UFD Soluciones Eléctricas La arquitectura de red establecida por UFD define las posibles soluciones eléctricas de conexión en función de la red existente, ubicación y características técnicas de la provisión de servicio de consumo. Cada provisión de servicio es estudiada de forma individualizada por UFD para definir la solución correspondiente, es decir, las condiciones técnico-económicas relativas al nivel de tensión, el punto de conexión y la solución de alimentación eléctrica para los nuevos suministros. La solución de conexión elegida para cada caso, los tipos concretos de elementos que la forman y las responsabilidades de operación y mantenimiento serán el resultado del análisis técnico individualizado que tendrá en cuenta criterios de desarrollo y operación al mínimo coste de las redes de distribución, garantizando la calidad de suministro y la seguridad de las instalaciones (Art 9.3 RD 222/2008) En los siguientes apartados se describen a modo de referencia diferentes tipos de solución de conexión con posibles tipos de elementos que la forman así como límites Edición: (5) Página: 8 de 38
9 de propiedad y responsabilidades de operación y mantenimiento entre UFD y el cliente. En todos los casos, los trabajos de entronque y conexión de las nuevas instalaciones a la red de distribución existente de UFD para la puesta en servicio de la instalación de conexión de consumo serán realizados por UFD. Cuando UFD haya de atender un nuevo suministro o la ampliación de uno ya existente, ubicado en suelo urbanizado, que tenga la condición de solar, hasta una potencia máxima solicitada de 250kW, UFD realizará por su cuenta las estructuras eléctricas necesarias para ejecutar la instalación de conexión. En el resto de los casos se adoptarán las soluciones eléctricas indicadas a continuación Conexión en barras de subestación La instalación de conexión de consumo será la formada por: Nueva posición de línea en la subestación Línea hasta la instalación de consumo. Por motivos de seguridad, los trabajos dentro del recinto de la subestación serán ejecutados por UFD a costa del promotor. La propiedad de toda la instalación de conexión de consumo será del cliente no obstante, con objeto de garantizar la seguridad dentro de la subestación, la operación y mantenimiento de la parte ubicada dentro de la subestación será responsabilidad de UFD. Para tal fin se firmarán los acuerdos correspondientes, en los que se incluirán las actividades y costes de operación y mantenimiento que serán realizadas por UFD y sufragadas por el cliente. Las actividades de mantenimiento serán tales que aseguren un nivel de calidad homogéneo en toda la subestación, de manera eficiente y siguiendo los criterios de mínimo coste. En caso de discrepancia entre UFD y el promotor, se pondrá el caso en conocimiento del órgano competente de la Administración para que resuelva. La parte de la instalación de conexión ubicada dentro de la subestación se tratará como una instalación privada integrada en una instalación de distribución. Edición: (5) Página: 9 de 38
10 El punto de medida se ubicará en la subestación. Figura 1.- Instalación de conexión de consumo en Barras de subestación Conexión a Línea Aérea Conexión mediante derivación en T La instalación de conexión de consumo estará formada por: Vano de derivación de apoyo existente a nuevo apoyo Elemento de seccionamiento ubicado en nuevo apoyo Línea desde el nuevo apoyo hasta instalación de consumo La ejecución de la instalación será responsabilidad del promotor pudiendo ser realizada por UFD en caso de acuerdo. La propiedad final de la instalación será del cliente, incluyendo el elemento de seccionamiento. Si la distancia entre el apoyo nuevo y el existente es mayor de 15 m, se deberá realizar el cálculo mecánico del apoyo existente, para verificar si es capaz de soportar las cargas previstas. Los diferentes tipos posibles de elementos de seccionamiento son seccionadores, seccionadores-fusibles (por ejemplo tipo XS, interruptores- Edición: (5) Página: 10 de 38
11 seccionadores o autoseccionadores. Podrán tener además la funcionalidad añadida de detección de paso de falta y operación remota. El cliente será responsable de la operación y mantenimiento de toda la instalación de conexión de consumo excepto en el caso del elemento de seccionamiento que será operado por UFD, excepto cuando el cliente requiera el seccionamiento de su instalación con fines de mantenimiento, en cuyo caso lo podrá realizar previa comunicación a UFD. Figura 2.- Conexión mediante derivación en T Conexión mediante entrada y salida La instalación de conexión de consumo estará formada por: Apoyo de paso aéreo a subterráneo y autoválvulas correspondientes. Centro de seccionamiento con cables asociados Línea desde centro de seccionamiento hasta instalación de consumo Si el apoyo existente no permite el paso aéreo-subterráneo será sustituido por UFD a costa del promotor, conservando UFD su propiedad. Igualmente, si se requiere realizar un nuevo apoyo intercalado en la línea aéreas entre dos existentes, la obra necesaria será realizada por UFD a costa del promotor, conservando UFD su propiedad. El importe de estas obras será acordado entre UFD y el promotor. En caso de desacuerdo o discrepancia, resolverá la Administración competente El centro de seccionamiento deberá estar ubicado en la base del apoyo de paso aéreo a subterráneo. Edición: (5) Página: 11 de 38
12 Los diferentes tipos posibles de elementos de seccionamiento son seccionadores, seccionadores-fusibles (por ejemplo tipo XS, interruptoresseccionadores o autoseccionadores. Podrán tener además la funcionalidad añadida de detección de paso de falta y operación remota Si la ejecución del resto de la instalación es responsabilidad del promotor podrá ser realizada por UFD total o parcialmente en caso de acuerdo. La propiedad final de la instalación será del cliente, incluyendo el centro de seccionamiento, excepto los cables de entrada/salida para alimentar el centro que serán propiedad de UFD. Cada parte será responsable de la operación y mantenimiento de los elementos de su propiedad excepto en el caso del centro de seccionamiento que se tratará como una instalación privada conectada a una Instalación de distribución por lo que podrá haber partes que se cedan en explotación, uso u otros sistemas de funcionamiento compartido a la empresa eléctrica distribuidora. Cuando esto ocurra, se establecerá un acuerdo escrito en el que se fijen las responsabilidades de explotación y mantenimiento, remitiendo copia del mismo al Órgano competente de la Comunidad Autónoma. Figura 3. Conexión Mediante Entrada y Salida Conexión a Línea Subterránea Centro de seccionamiento intercalado en línea existente La instalación de conexión de consumo estará formada por: Edición: (5) Página: 12 de 38
13 Líneas de entrada y salida desde la red existente al centro de seccionamiento Centro de seccionamiento Red desde la salida del centro de seccionamiento a la instalación de consumo Si la ejecución de la instalación es responsabilidad del promotor podrá ser realizada por UFD total o parcialmente en caso de acuerdo. La propiedad final de la instalación será del cliente, incluyendo el centro de seccionamiento, excepto los cables de entrada/salida para alimentar el centro que serán propiedad de UFD. El centro de seccionamiento deberá estar ubicado en un local independiente, o en uno compartido con una separación física que impida el acceso desde el centro de transformación por parte del cliente. En cualquier caso, el acceso al centro de seccionamiento será libre, fácil y directo desde la vía pública, o bien desde una vía privada de libre acceso. Las celdas de seccionamiento podrán ir equipadas, en función de la solución definida por UFD en cada caso, por seccionadores, interruptores (en sus diferentes tipos) o autoseccionadores. Podrán tener además la funcionalidad añadida de detección de paso de falta y operación remota. La instalación de conexión se tratará como una instalación privada conectada a una Instalación de distribución por lo que podrá haber partes que se cedan en explotación, uso u otros sistemas de funcionamiento compartido a la empresa eléctrica distribuidora. Cuando esto ocurra, se establecerá un acuerdo escrito en el que se fijen las responsabilidades de explotación y mantenimiento, remitiendo copia del mismo al Órgano competente de la Comunidad Autónoma. La instalación de consumo del cliente deberá de disponer de un elemento de seccionamiento en cabecera de uso exclusivo del cliente para aislar la instalación del centro de seccionamiento. Edición: (5) Página: 13 de 38
14 Figura 4.- Centro de seccionamiento intercalado en línea existente Alimentación desde centro de transformación de UFD La instalación de conexión de consumo estará formada por: Celda de ampliación en centro de transformación existente Línea subterránea desde celda de ampliación hasta instalación de consumo. El resto de la instalación será responsabilidad del promotor pudiendo ser realizada por UFD total o parcialmente en caso de acuerdo. La celda de ampliación podrá ir equipada, en función de la solución definida por UFD en cada caso, por seccionadores, interruptores (en sus diferentes tipos) o autoseccionadores. Podrá tener además la funcionalidad añadida de detección de paso de falta y operación remota. La propiedad de toda la instalación de conexión de consumo será del cliente pero, con objeto de garantizar la seguridad dentro del centro de transformación de UFD, la operación y mantenimiento de la parte ubicada dentro de este centro será responsabilidad de UFD. Para tal fin se firmarán los acuerdos correspondientes. Edición: (5) Página: 14 de 38
15 La instalación de consumo del cliente deberá de disponer de un elemento de seccionamiento en cabecera de uso exclusivo del cliente para aislar la instalación del centro de seccionamiento. Figura 5.-Alimentación desde un Centro de Transformación UFD Instalación de conexión de consumo para alimentación a más de un consumidor Cuando la instalación de conexión de consumo alimente a más de un consumidor, las instalaciones de nueva extensión de red (es decir, aquellas partes de la instalación de conexión de consumo que vayan ser utilizadas por más de un consumidor) cuya ejecución sea responsabilidad del promotor deberán cederse a UFD, la cual asumirá la propiedad y las responsabilidades de operación y mantenimiento de las mismas. El promotor podrá llegar a acuerdos con UFD para que la ejecución de dichas instalaciones sea realizada por UFD, firmándose los documentos que correspondan al citado acuerdo. Las instalaciones cedidas (formadas por líneas, centros de seccionamiento, centros de transformación, ) deberán cumplir lo indicado en los apartados anteriores en cuanto a condiciones de ubicación y tipos de equipamiento y, en general, deberán cumplir las EIC de UFD aprobadas por la administración. Para los consumidores finales que se alimenten en Alta Tensión, las soluciones eléctricas descritas en los apartados anteriores aplicarán a cada punto de conexión del consumidor a las instalaciones de nueva extensión de red. Cuando en un centro de seccionamiento existan varias celdas de alimentación y cada una de las cuales alimente a un consumidor diferente, todas las celdas del centro de seccionamiento deberán ser cedidas a UFD. Edición: (5) Página: 15 de 38
16 Para los consumidores finales que se alimenten en Baja Tensión, las soluciones eléctricas a aplicar en la red de Baja Tensión se describen en los documentos de UFD asociados a la Baja Tensión (principalmente en el documento ES.0100.ES.RE.EIC Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalación de enlace en Baja Tensión ) Instalaciones de Medida El documento ES.0130.ES.RE.EMA Especificaciones Particulares para Instalaciones de Medida de Energía en redes con Un<=20kV describe de forma amplia los requisitos establecidos para la instalación de medida. Según lo que establece el artículo 6 del RD 1110/2007, el responsable del punto de medida propondrá la ubicación del punto de medida principal que con carácter general coincidirá con el punto frontera, aplicando los criterios establecidos en las instrucciones técnicas complementarias, sin perjuicio de su posterior verificación. La ubicación del punto requerirá en cualquier caso la autorización del encargado de la lectura. Excepcionalmente, previo acuerdo de los participantes en una medida y autorización del encargado de la lectura, se podrá establecer otro punto de medida principal cuya ubicación difiera del punto frontera, siempre que sea equivalente a dicho punto frontera y resulte imposible o excepcionalmente costosa su normal ubicación. Las instrucciones técnicas complementarias establecerán los procedimientos para la fijación de puntos de medida alternativos y las correcciones a efectuar en las medidas de forma que la medida corregida pueda considerarse igual a la energía circulada por el punto frontera. Los conflictos que se susciten en estos casos, se resolverán por la Comisión Nacional de Energía 6.3. Protecciones eléctricas Protección contra sobretensiones Los elementos de protección contra sobretensiones en el punto de conexión serán definidas por UFD según su normalización. Para el resto de elementos, el cliente deberá proteger adecuadamente sus equipos, especialmente en el caso de transformadores de intemperie y apoyos de Edición: (5) Página: 16 de 38
17 paso aéreo a subterráneo. Para ello utilizará los pararrayos adecuados; en la Tabla se indican sus características más significativas: Tabla 1 Características de los Pararrayos de Óxidos Metálicos de MT Características POME 17,5/10 POME 24/10 Tensión asignada 15 kv 20 kv Corriente nominal de descarga 10 ka cresta 10 ka cresta Clase de descarga de la línea 1 1 Tensión residual (onda 8/20 µs a 10 ka) Tipo de aislamiento Nivel aislamiento envolvente A impulso tipo rayo A frec.industrial 1min.bajo lluvia 60 kv cresta Polimérico 78 kv cresta 73,5 kv cresta 95,55 kv cresta 50,35 kv 66,26 kv Línea de fuga 440 mm 600 mm Protección contra cortocircuitos Las protecciones eléctricas de las instalaciones del cliente deben de asegurar la correcta selectividad con las protecciones situadas aguas arriba con objeto de que un cortocircuito sea eliminado por el elemento de protección más cercano. Para ello, UFD indicará la protección a instalar en el punto de conexión. Para el resto de protecciones situadas aguas abajo (cortacircuitos fusibles o interruptores automáticos) el cliente aportará a UFD las características o ajustes de los equipos con objeto de que UFD compruebe la selectividad. UFD podrá requerir las modificaciones necesarias en los equipos de protección del cliente en el caso en que dicha selectividad no esté asegurada. 7. Procedimiento La ejecución de una instalación de conexión describe a continuación: de consumo seguirá el proceso que se Petición del solicitante de la conexión a la red de distribución de UFD. Edición: (5) Página: 17 de 38
18 Respuesta de UFD que aporta la solución eléctrica de conexión Proyecto de la instalación Tramitaciones Selección de Equipos y materiales Ejecución de la obra Realización de Pruebas en campo Recepción de la obra Puesta en servicio de la instalación El procedimiento indicado en este apartado afecta a aquella parte de la instalación de conexión de consumo que vaya a ser cedida (en uso o en propiedad) a UFD. De toda documentación que el promotor deba enviar a UFD a lo largo del proceso, se entregará, salvo que se especifique lo contrario, una copia en papel y una copia en formato electrónico. Los planos de ubicación y de planta de las instalaciones deberán estar siempre georreferenciados Solicitud de conexión a UFD. El promotor, cliente o representante debidamente autorizado, se pondrá en contacto con UFD y facilitará, junto con la solicitud de conexión, las características de la instalación de conexión de consumo que necesita ejecutar. UFD podrá solicitar cuantos datos y documentos considere necesarios para definir adecuadamente la instalación de conexión de consumo. Para iniciar el expediente, deben facilitarse, como mínimo, los siguientes datos generales: Dirección de la solicitud del consumo, incluyendo la referencia catastral. En caso de no disponer de ella se enviará un croquis de ubicación de la parcela. Datos del peticionario, del propietario de la instalación, datos de la facturación que proceda con cargo al cliente y datos de contacto. Edición: (5) Página: 18 de 38
19 Además es imprescindible aportar los datos técnicos que se indiquen en cada caso: Para el caso de nuevos desarrollos urbanísticos: tabla con desglose de parcelas y potencia solicitada (kw) en cada una, indicando superficie y uso de la parcela (en caso de ser residencial indicar el número de viviendas previsto y su grado de electrificación). Para nuevos suministros de uso industrial o terciario, ya sea un suministro o varios: potencia solicitada (kw) y superficie total y útil del local/parcela, indicando el uso que se le dará (dotacional público o privado, comercial, industrial de baja o alta densidad, oficinas, ). Para nuevos suministros de uso público o uso agrícola: potencia solicitada (kw) Solución eléctrica aportada por UFD Según se establece en el Articulo 9.3 del RD 222 las condiciones técnico-económicas sobre el nivel de tensión, el punto de conexión y la solución de alimentación eléctrica para los nuevos suministros serán determinadas por el Gestor de la Red de distribución, que deberá tener en cuenta criterios de desarrollo y de operación al mínimo coste de las redes de distribución garantizando la calidad de suministro. El solicitante del nuevo suministro tendrá derecho a que la empresa distribuidora le justifique las causas de elección del punto y de la tensión de conexión. En caso de discrepancia entre el solicitante del suministro y el Gestor de la Red de distribución, resolverá el órgano correspondiente de la Administración competente UFD realizará el estudio individualizado de cada solicitud de conexión. Como consecuencia del mismo, establecerá las condiciones de conexión así como el diseño de la solución técnica para la instalación de conexión de consumo Proyecto Para facilitar la aplicación de las condiciones técnicas de la instalación de conexión, su proyecto podrá ser realizado directamente por UFD. No obstante, si el promotor asume la responsabilidad de la realización del proyecto, UFD, según lo establecido el artículo 32 del RD 1955/2000, realizará las labores de Edición: (5) Página: 19 de 38
20 supervisión correspondientes hasta la aceptación definitiva del proyecto por parte de UFD con objeto de asegurar que se adecúa a sus especificaciones particulares. Con tal fin, y de forma previa a la redacción del proyecto, se enviará para supervisión por parte de de UFD la siguiente información. Número de expediente, solicitud o acuerdo firmado con UFD. Objeto de la instalación. Resumen previo de instalaciones del Proyecto: Ayuntamiento, Provincia, Subestación alimentadora y Organismos afectados. Características Técnicas de la instalación. Plano de situación de la línea o del centro de transformación/seccionamiento, proyectado con accesos y delimitación de fronteras entre propiedades con escala 1:25000 y con base al mapa topográfico nacional. En caso de líneas aéreas: o Perfil longitudinal, o alzado y planta preliminar de la instalación de conexión de consumo. Escala horizontal 1:2000 y vertical 1: 500, o Plano de traza de la línea sobre parcelario catastral representando la servidumbre de la línea, si procede. o Borrador de la futura Relación de Bienes y Derechos, si procede. En caso de líneas subterráneas, plano de planta indicando el trazado y tipo de las canalizaciones. En el caso de centros de transformación/seccionamiento plano firmado por el promotor para la tramitación de la cesión, en uso o en propiedad, indicando dimensiones y cotas. Solicitud de datos requeridos por el Promotor a UFD para la elaboración del proyecto. Una vez recibida toda la documentación anterior, UFD la revisará y enviará sus comentarios al promotor, quien los tendrá en cuenta para elaborar la versión modificada. La nueva versión se revisará por UFD para comprobar que se han incluido las modificaciones y comentarios necesarios. Una vez aceptada por UFD la documentación anterior, se procederá a la elaboración del proyecto. Si el promotor ha decidido asumir la responsabilidad de la elaboración del proyecto, deberá seguir lo establecido en los proyectos tipo de UFD. En este caso UFD no es Edición: (5) Página: 20 de 38

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 32