Source: http://docplayer.com.br/9651987-Indice-introducao-sumaria-2.html
Timestamp: 2018-11-19 10:09:47+00:00

Document:
Índice. Introdução sumária - PDF
Índice. Introdução sumária
Download "Índice. Introdução sumária ----------------------------------------------------------------------------- 2"
Thereza Borja Pinhal
2 Índice Introdução sumária Procedimento geral da obra de construção / ampliação Objecto Definição Responsabilidade do operador dos equipamentos Fase de apreciação e aprovação da concepção equipamentos de elevadores Emissão da licença de obra Fase de execução da obra e vistoria equipamentos de elevadores Conservação dos equipamentos de elevadores Registo e declaração Medidas transtórias Anexos Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
3 Nota Introdutória Tendo em consideração o desenvolvimento económico rápido de Macau nos últimos anos, a quantidade dos equipamentos de elevadores aumentam rapidamente e também têm mais tipos dos equipamentos de elevadores, necessitando do tratamento técnico e do grau de segurança mais altos gradualmente. As instalações electromecânicas estão relacionadas com a vida dos cidadãos, para garantir a segurança pública e em articulação com a necessidade do desenvolvimento social, é necessário melhorar o regime de fiscalização dos equipamentos electromencânicos acima indicados e reforçar a fiscalização ao sector. As presentes Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares, adiante simplesmente designada por instruções têm como objectivo de esclarecer claramente o conteúdo do projecto dos elevadores referido no artigo 15º do Decreto-Lei nº 79/85/M e em articulação das respectivas disposições do Regulamento de Segurança contra Incêndios, estabelecendo as normas sobre a concepção, a execução da obra e a instalação, a vistoria da conclusão da obra, bem como a reparação e a conservação posteriores, incluindo os documentos necessários e a sua exigência do conteúdo, as observações dos projectos de várias fases, complementando em simultâneo a exigência da vistoria da conclusão da obra referida no artigo 47º do Decreto-Lei nº 79/85/M, para garantir a sua qualidade e segurança, a fim de garantir a segurança dos cidadãos em todos os termos. Os equipamentos electromecânicos incluem vários tipos, pelo que, o conteúdo das presentes instruções estão principalmente relacionadas com os equipamentos que merecem a maior atenção dos cidadãos, tais como as instalações de entretimento de grande dimensão, elevadores, escadas rolantes e tapetes autómáticos do passeio, etc. será acrescentado o respectivo conteúdo conforme a necessidade concreta. As presentes instruções serão actualizadas de vez em quando em conformidade com a necessidade do desenvolvimento social. Os cidadãos podem consultar e descarregar as presentes instruções na página electrónica da DSSOPT. ( 2 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
4 Procedimento geral da obra de construção /ampliação (Explicação sobre os equipamentos de elevadores ) Na altura de concepção, deve solicitar ao técnico da respectiva área a verificação a compatibilidade entre o projecto de arquitectura e os outros projectos de especialidade(por exemplo: o número de elevadores do edifício para evitar alterações grandes no futuro.) A fase da execução da obra implica os vários trâmites, tais como a licença de obra, início da obra, a revalidação / prorrogação da licença de obra, etc. Vide os Critérios de Apreciação de Projectos de Obras de Construção e de Apreciação de Projecto de Obras de Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimentos Administrativos. Anteprojecto Projecto Execução da obra Na entega do projecto, deve juntar os projectos da respectiva especialidade, tais como: Projecto de arquitectura Projecto de fundações e estruturas Projecto da rede de água Projecto de elevadores Projecto das escadas rolantes Projecto dos tapetes automáticos do passeio Artigo 4.º das presentes instruções Vistoria O pedido da vistoria da conclusão da obra de elevadores, escadas rolantes e tapetes automáticos do passeio deve juntar os documentos: Após a emissão da licença de utilização, os elevadores, escadas rolantes e os tapetes automáticos do passeio entram na fase de funcionamento e de conservação, devendo cumprir o seguinte: Fase de funcionamento Artigo 6.º das presentes instruções Artigo 7.º das presentes instruções 3 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
5 Artigo 1.º Objecto As presentes Instruções tem como objectivo de estabelecer normas sobre a concepção, a execução da obra e a instalação, vistoria da conclusão da obra, a conservação e a reparação posterior dos elevadores, escadas rolantes, tapetes automáticos do passeio, a fim de grantir a sua qualidade e segurança. Artigo 2.º Definição 1. Equipamentos: elevadores, escadas rolantes ou tapetes automáticos do passeio. 2. Operador dos equipamentos: Procurador constituído pelo documento particular ou operador previsto no contrato. Caso contrário, é o titular dos equipamentos, o requerente do projecto (dono da obra) é considerado como titular dos equipamentos no caso de não ter provas contrárias. 3. Operário qualificado: Indivíduo com formação. 4. Entidade instaladora: Entidade que se dedica aos trabalhos de instalação, com registo nos serviços competentes. 5. Entidade de reparação e conservação: Entidade que se dedica aos trabalhos de reparação e conservação, com registo nos serviços competentes. 6. Pessoal de inspecção e teste: Indivíduo com certas experiências de inspecção e teste ou com formação e qualificação de inspecção e teste. Artigo 3.º Responsabilidade do operador dos equipamentos 1. Nos termos do artigo 15º do Regulamento Geral da Construção Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei no.79/85/m, o operador dos equipamentos deve contratar um técnico inscrito para elaborar o projecto dos equipamentos electromecânicos (elevadores ou escada rolantes, etc). 2. O operador dos equipamentos deve contratar também um construtor e técnico inscritos que se responsabilizam pela instalação e alteração dos respectivos equipamentos electromecânicos e pela inspecção antes de os equipamentos voltarem a utilizar ou funcionar. O operador dos equipamentos assume a responsabilidade final sobre a segurança do bom funcionamento dos respectivos equipamentos electromencânicos. 4 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
6 Artigo 4.º Fase de apreciação da concepção equipamentos de elevadores 1. Na entrega do anteprojecto de arquitectura, o Observação: dono da obra (operador dos equipamentos) deve No caso de verificar o número dos elevadores não coincidente com a respectiva nomra contratar um técnico da respectiva especialidade depois de o anteprojecto obter o parecer para elaborar e verificar se o projecto de favorável, o projecto de arquitectura poderá ficar sujeito à nova concepção e entrega. arquitectura apresentado está em conformidade com as respectivas normas dos equipamentos de elevadores. 2. Na entrega do projecto da obra de construção, o dono da obra (operador dos equipamentos) deve entregar à entidade competente (DSSOPT) os projectos de especialidade nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 79/85/M (RGCU), incluindo o projecto dos equipamentos de elevadores, elaborado e subscrito por um indivíduo qualificado (técnico inscrito) que assume a respectiva responsabilidade. Quando o projecto for aprovado, entrará na seguinte fase (fase da execução da obra e da vistoria). 3. O projecto dos equipamentos de elevadores é composto por: (1) No pedido de aprovação do projecto (de alteração) Observação: da obra de construção e de ampliação deve Os impressos referidos podem ser descarregados na página electrónica preencher a designação do projecto da respectiva da DSSOPT ( especialidade e referir o respectivo conteúdo no ìndice de documentos (impresso n.º U025C, U026C) (2) Declaração de responsabilidade do técnico pela elaboração do projecto (o técnico é da especialidade electromecânica); (3) A memória descritiva e justificativa da obra (com indicação dos pormenores da exigência técnica); (4) Folha de cálculo do fluxo do trânsito do local de instalação dos equipamentos (para confirmação do número dos elevadores, carga nominal, coeficiente básico da velocidade de movimento; pode consultar as instruções técnicas reconhecidas internacionalmente, tais como as instruções da Associação de Engenheiros dos Equipamentos Prediais do Reino Unido, CIBSE, critério internacioanl etc). (5) Especificação e registo do modelo dos equipamentos; (6) Respectivas peças desenhadas; 5 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
7 Artigo 5.º Emissão da licença de obra Após a aprovação do projecto e para efeitos de emissão da licença de obra, o dono da obra (operador dos equipamentos) deve entregar à entidade competente o pedido da emissão da licença de obra, juntando os seguintes documentos: 1. Impresso do pedido da emissão da licença de obra (Impresso n.º UO11C); 2. Declaração de responsabilidade do técnico pela direcção da obra; 3. Declaração de responsabilidade do construtor / da empresa construtora pela execução da obra; 4. Apólice de seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 40/95/M. Observação: No caso de apresentar o pedido de emissão da licença de obra de todo o projecto da obra de construção / ampliação, deve consultar o conteúdo sobre a emissão da licença de obra referido nos Critérios de Apreciação de Projecto de Obras de Construção e de Ampliação e Instruções de Procedimento Administrativo. Artigo 6.º Fase de execução da obra e vistoria-equipamentos de elevadores 1. Após a conclusão da obra, o dono da obra (operador dos equipamentos) deve entregar à entidade competente (DSSOPT) os seguintes documentos e o pedido da vistoria: (1) Pedido da vistoria à obra concluída projecto da Observação: obra de construção, ampliação (impresso n.º: A preparação da vistoria pode ser consultada nos Critérios de UO27C, UO28C), deve preencher a designação do Apreciação de Projecto de Obras de Construção e de Ampliação e projecto de especialidade nos referidos impressos e Instruções de Procedimento Administrativo. indicar o conteúdo dos respectivos documentos no índice de documentos. (2) Declaração da conclusão da obra do técnico pela Observação: elaboração do projecto; Os impressos referidos podem ser descarregados na página electrónica (3) Declaração da conclusão da obra do técnico pela da DSSOPT ( direcção da obra; (4) Declaração da conclusão da obra do construtor /empresa construtora pela execução da obra; (5) Telas finais; (6) Esquema eléctrica, de circuito eléctrico e de força motriz; (7) Registo da instalação dos equipamentos dos elevadores (boletim mensal do registo da instalação) subscrito pelo técnico inscrito pela direcção da obra; (8) Relatório da inspecção preliminar dos equipamentos de elevadores e Certificado 6 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
8 da segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção preliminar) subscritos pelo técnico inscrito e pela entidade instaladora de equipamentos, com o reconhecimento da qualidade de instalação. 2. Após a vistoria feita, o parecer favorável emitido pelo técnico da entidade competente, que será uma das condicões da emissão da licença de utilização dos edifícios. Artigo 7.º Conservação dos equipamentos de elevadores 1. Os trabalhos de conservação dos equipamentos devem ser executados pelo empreiteiro inscrito (empresa de conservação) e contratado pelo operador dos equipamentos ou seu procurador. 2. O âmbito dos trabalhos de conservação, inclui a inspecção ordinária e a inspecção anual. A inspecção anual não deve ser inferior à conservação básica. A empresa de reparação e conservação deve entregar o Relatório da inspecção anual dos equipamentos de elevadores e o Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) ao operador dos equipamentos após a conclusão de cada trabalho anual. O Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) deve ser subscrito e confirmado por técnico inscrito da respectiva área. Relatório da inspecção anual dos equipamentos de elevadores Técnico inscrito Empresa de reparação e conservação registada Consigna Certidão de inspecção anual dos equipamentos de elevadores Operador equipamentos dos Operário inscrito Boletim mensal de conservação e diário de reparação e conservação Mapa 1: Procedimento da conservação da operação dos elevadores, escadas rolantes e tapetes automáticos do passeio 3. De acordo com a necessidade concreta, o operador dos equipamentos pode consignar a também 3ª entidade de inspecção para realizar inspecção e teste individuais dos respectivos equipamentos, a fim de garantir o funcionamento normal dos equipamentos e satisfazer a exigência de segurança. 4. Relativamente ao estabelecimento ou aos edifícios sujeitos à licença administrativa, a 7 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
9 entidade emissora da licença administrativa deve ter em consideração o Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) dos equipamentos electromecânicos acima referidos como um dos requisitos da renovação da licença administrativa. 5. O operador dos equipamentos ou seu procurador ou a entidade de administração deve entregar anualmente a Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) dos equipamentos à Adminstração ou à entidade designada que pode realizar fiscalização não periódica sem aviso. 6. A empresa de reparação e conservação deve entregar ao operador dos equipamentos ou à empresa de gestão predial os seguintes dados: 6.1. O registo de reparação e conservação subscrito por operário qualificado e confirmado pelo carimbo da empresa de conservação (por exemplo, o boletim mensal de conservação e o diário de conservação e reparação), cujo original é entregue ao operador dos equipamentos ou à empresa de gestão predial para arquivar O Relatório da inspecção anual dos equipamentos de elevadores e o Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) dos equipamentos de elevadores, subscritos por técnico inscrito da respectiva especialidade. 7. Depois de concluir a inspecção e o teste no prazo de 8 dias, a Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) por triplicado cuja 1.ª cópia é entregue ao operador dos equipamentos ou a empresa de gestão predial, a 2.ª cópia é entregue à Administração ou entidade designada, e a 3.ª cópia é arquivada na entidade de reparação e conservação, bem como é afixado no local bem visível dos equipamentos de elevadores. Artigo 8.º Registo e declaração 1. Após 45 dias da publicação das presentes instruções, a empresa de reparação e conservação dos equipamentos de elevadores deve entregar o pedido de inscrição na DSSOPT, apresentando a declaração dos equipamentos de elevadores com a sua responsabilidade de reparação e conservação no prazo de 60 dias contados a partir da data de recepção da resposta. 2. Caso haja substituição da empresa de conservação dos equipamentos, a empresa de conservação anterior e a empresa de conservação actual devem apresentar no prazo de 30 dias a declaração na DSSOPT. 8 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
10 Artigo 9.º Medidas transitórias 1. Os projectos apresentados na DSSOPT no prazo de 30 dias após a publicação das presentes instruções não ficarão sujeitos às presentes instruções, excepto a estipulação do artigo 7.º das presentes instruções. 2. Depois de 60 dias da publicação das presentes instruções, a inspecção anual dos equipamentos de elevador com o prazo de reparação e conservação expirado deve ser realizada conforme as presentes instruções. Anexos Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Certificado da segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção preliminar) Relatório da inspecção preliminar dos elevadores Relatório da inspecção preliminar das escadas rolantes Relatório da inspecção preliminar dos tapetes automáticos do passeio Certificado de segurança de funcionamento dos equipamentos de elevadores (inspecção anual) Relatório da inspecção anual dos elevadores Relatório da inspecção anual das escadas rolantes Relatório da inspecção anual dos tapetes automáticos do passeio 9 Instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores das obras particulares
11 Anexo 1 Certificado n.º *: Certificado de segurança de funcionamento da inspecção preliminar dos equipamentos de elevadores Inspecção preliminar Designação da empresa instaladora dos equipamentos:: Tipo dos equipamentos: Elevador Escada rolante Tapete automatic do passeio N.º de equipamento exclusivo no relatório de fabrico: N.º de equipamento emitido pela DSSOPT #: Local de instalação dos equipamentos: Nº do registo da empresa emitido pela DSSOPT**: N.º de identificação de equipamento ## : Foi concluída em (dia)/ (mês)/ (ano)a inspecção preliminar do equipamento acima referido, confirmando a boa eficácia e funcionamento seguro do elevador acima referido e do seu equipamento de segurança. (Em anexo o relatório da inspecção preliminar dos equipamentos de elevadores) Relatório da inpecção preliminar n.º: A inspecção anual do elevador e do seu equipamento de segurança deve ser realizada em ou antes de (dia)/ (mês)/ (ano). Assinatura e carimbo da empresa instaladora *N.º de telefone de contacto de emergência: Certifico que os equipamentos de elevadores referidos neste certificado foram inspeccionados por mim em (dia)/ (mês)/ (ano) e o conteúdo das alíneas acima mencionadas é verdadeiro. Técnico profissional inscrito Inscrição n.º: /. (dia)/ (mês)/ (ano) * A forma do número do certificado deve ser o seguinte: (nº de equipamento emitido pela DSSOPT)-(nº de identificação de equipamento)-(ano e mês de emissão da cetidão, modelo:yymm) ** Este número será emitido pela DSSOPT após a aprovação do registo da empresa instaladora. # Se a declaração de primeira vez do respectivo equipamento tenha sido feita na DSSOPT, será emitido este número de equipamento. ## O número de identificação de equipamento é composto por 3 letras do alfabeto e/ou 3 dígitos no máximo, sendo elaborado por entidade instaladora, mas devendo ser coincidente com o número afixado no local bem visível do equipamento para efeitos de identificação ap púnlico. Nota(1): O formato do certificado entregue à Administração deve ser A4. A assinatura no certificado deve ser reconhecida notarialmente, bem como comprovar a qualidade em que actua. Nota(2): O certificado deve ser afixado no local bem visível do equipamento. O seu formato deve ser A5 e plastificado ou com protecção do mesmo nível. 1/1
12 Anexo 2 Relatório n.º: Relatório da inspecção preliminar dos elevadores (Modelo) Entidade utilizadora : N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico): Tipo de equipamentos: Entidade instaladora : Inspector : Data de inspecção : (Imprimir a designação da entidade inspectora) 1/7
13 Relatório da inspecção preliminar Relatório n.º: Designação dos equipamentos N.º do modelo do elevador Fabricante N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico) Empresa instaladora Data de colocação Empresa utilizadora N.º da licença de obra Tipo da execução da obra (Nova Colocação) N.º do equipamento emitido pela DSSOPT (se tiver) Local de colocação Capacidade nominal kg Velocidade nominal m/s Coeficiente técnico dos equipamentos Número de pisos Piso Altura da cobertura mm Profundidade da caixa mm mm Forma de controle base do elevador Forma de abertura Coeficiente de tracção Potência Mudança de velocidade Corrente nominal eléctrica N.º do modelo da máquina de tracção Diâmetro do cabo de tracção Diâmetro do tractor N.º do modelo de limitador de velocidade Limitação da velocidade Aparelho de inspecção principal 2/7
14 Relatório n.º : Conclusão da inspecção Número Alíneas de inspecção Aprovado Não aprovado Não aplicável Observação 1 Licença de obra Informações técnicas Certificado do teste (do fabricante) da montagem de equipamentos e das peças de segurança Certificado / relatório do teste da montagem de equipamentos e das peças de segurança Mapa de disposição da casa de máquinas e da caixa de conduta 5 Diagrama esquemático de electricidade 6 Descrição de conservação e reparação sobre a colocação e a utilização 7 Relatório da auto-inspecção Casa de máquina e respectivos equipamentos Instalação de via de acesso Janela, equipamentos de prevenção contra incêndio, iluminação fixa e tomada eléctrica Distância de segurança a) Espaço livre em frente do painel de controlo b) Espaço livre da reparação e da manipulação c) Instalação da escada (degraus) e guardas Intervalo entre o cabo de aço e a laje, o vão à volta dos degraus 12 Protecção contra falta e inversão de fases 13 Interruptor da fonte eléctrica principal Estado de funcionamento do equipamento principal do elevador Diferença, condição e protecção do tractor e do direccionador 16 Estado de funcionamento do travão 17 Controlo eléctrico do travão Manipulação emergente a) Dispositivo da manipulação emergente manual 18 b) Dispositivo de funcionamento eléctrico emergente c) Procedimento de socorro 3/7
15 Limitador de velocidade a) Marca do limitador de velocidade 19 b) Instalação eléctrica de segurança c) Ajustamento e inspecção de velocidade de accionamento 20 Inspecção da forma de ligação à terra e da continuidade da ligação 21 Inspecção de isolamento eléctrico Caixa e respectivos equipamentos Dispositivo de protecção do excesso da velocidade na subida do elevador Espaço da cobertura da caixa: a) Comprimento da viagem guiada b) Distância vertical (livre) c) Mínima distância entre o equipamento mais alto e o nível superior da caixa do elevador d) Espaço sobrejacente à cobertura da cabina Porta de segurança da caixa: a) Colocação da porta de segurança b) Sentido de abertura c) Fechadura d) Dispositivo de segurança eléctrica Porta para inspecção da caixa: a) Dimensão b) Sentido de abertura c) Fechadura d) Dispositivo de segurança eléctrica Trilho: a) Distância entre os elementos de suportes b) Fixação dos elementos de suportes c) Diferença da distância da cobertura d) Junta de ligação do trilho de guia Situação lubrificante do trilho de guia (aplicável ao tipo deslizante) 28 Distância entre a cabina e as paredes da caixa do elevador 29 Barreira de protecção da caixa 30 Interruptor do limite 31 Iluminação da caixa e interruptor 32 Cabo de corrida 4/7
16 33 Instalação do cabo eléctrico 34 Protecção sobressaída da caixa do elevador Instalação eléctrica da cobertura da cabina do elevador: Cabina do elevador e contrapeso Cabina do elevador e contrapeso a) Inspecção e reparação de interruptor b) Interruptor emergente c) Tomada da fonte eléctrica Guardas da cobertura da cabina: a) Altura do corrimão b) Local de colocação Janela de segurança (salvamento): a) Situação de abertura b) Instalação eléctrica de segurança Situação e protecção da polia do desviador e do direccionador Distância entre a cabina e o contrapeso 40 Fixação do contrapeso 41 Fixação da cabina e do contrapeso metálico 42 Colocação de botão de segurança e interruptor eléctrico 43 Marca da cabina 44 Botão de manipulação 45 Iluminação de emergência, dispositivo do alarme e interlocutor 46 Peitoril do elevador 47 Disposição de protecção de sobrecarga da cabina 48 compensação Disposição de suspensão e Situação da danificação do cabo de tracção 49 Combinação da cabeça do cabo de tracção e a diferença da força de dilatação 50 Fixação da cadeia de compensação (protecção secundária) 51 Situação da danificação e fixação do cabo de compensação 52 Interruptor eléctrico e protecção do dispositivo de aperto do cabo de compensação Porta de vidro: 53 a) Descrição b) Elemento fixo c) Medida contra tracção 54 Distância entre o piso e o peitoril do elevador 55 A junta entre o piso, porta e moldura da porta 56 so e Distância entre a superfície da caixa, o peitoril da cabina, a Piso e a porta da cabina 5/7
17 porta da cabina e a caixilharia da porta Intervalo entre a saliência da porta, a soleira do piso, a 57 roldana da fechadura da porta, o peitoril da porta da cabina 58 Situação de funcionamento sobre o piso e a porta da cabina Situação da fechadura da porta e a condição de 59 funcionamento Protecção da fechadura de segurança eléctrica do piso e da porta da cabina: a) A porta do piso em funcionamento normal não pode ser 60 aberta b) O elevador não pode funcionar na altura da abertura do piso e da porta da cabina c) Dispositivo eléctrico de inspecção do fechamento Dispositivo de controlo da porta (manter fechado) para 61 caso de corte eléctrico (zona de porta fechada) 62 Dispositivo do fechamento automático da porta do piso Dispositivo de protecção contra entalamento das portas do 63 elevador 64 Dispositivo emergente de abertura da fechadura Caixa base do elevador e respectivos equipamentos Sistema de sinalização sobre a chamada da cabina do elevador e do número do piso Dispositivo de abertura e fechamento para serviço de incêndio Função do dispositivo de abertura e fechamento para serviço de incêndio O ambiente da caixa base do elevador e a instalação da escada Abertura e fechamento emergente da caixa base do elevador Botão de paragem emergente para a entrada no piso inferior 71 Iluminação e tomada eléctrica da caixa base do elevador 72 Guardas de protecção do contrapeso 73 A cabina fica completamente em cima do amortecedor: a) Dimensão do espaço da caixa base do elevador b) Distância entre a parte inferior e a parte superior da caixa base do elevador e as peças da cabina c) Distância entre a peça mínima da cabina e a peça máximao da caixa base do elevador 74 Distância entre a cabina, a placa de choque do contrapeso e 6/7
18 o amortecedor 75 Dispositivo de aperto de limitador de velocidade e interruptor de protecção eléctrico 76 Escolha do modelo do amortecedor da cabina e a sua colocação 77 Escolha do modelo do amortecedor do contrapeso e a sua colocação 78 Interruptor de segurança eléctrica do amortecedor hidraúlico de pressão líquida 79 Limitador de velocidade da cabina teste do accionamento conjunto do botão de segurança 80 Limitador de velocidade do contrapeso teste do accionamento conjunto do botão de segurança 81 Teste do amortecedor hidraúlico da pressão líquida Função do teste 82 Teste do coeficiente do equilíbrio 83 Teste de tracção 84 Teste de paragem de subida e descida 85 Teste da precisão no piso 86 Teste da velocidade do elevador 87 Conclusão da inspecção Observação e parecer Data da inspecção Inspector Teste de retorno do funcionamento do elevador contra incêndio Elaborado: Data: Verificado: Data: (Carimbo da entidade de inspecção ou carimbo do uso Autorizado: Data: exclusivo de inspecção) (técnico inscrito) ano mês dia Nota: O Modelo do presente relatório é apenas para referência. A 3.ª entidade de inspecção tem o modelo próprio do relatório. Os modelos do relatório são diferentes, mas o conteúdo das alíneas da inspecção é quase igual. 7/7
19 Anexo 3 Relatório n.º: Relatório da inspecção preliminar das escadas rolantes (Modelo) Entidade utilizadora : N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico): Tipo dos equipamentos: Entidade instaladora: Inspector : Data de inspecção : (Imprimir a designação da entidade inspectora) 1/6
20 Relatório da inspecção preliminar das escadas rolantes Relatório n.º: Designação dos equipamentos Fabricante Empresa instaladora N.º do modelo da escada rolante N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico) Data de colocação Local de colocação N.º da licença de obra Empresa utilizadora N.º do equipamento emitido pela DSSOPT (se tiver) Ambiente trabalho do Interior Exterior equipamentos técnicos Coeficiência dos Altura elevatória Ângulo inclinado Número do degraus m Velocidade nominal Largura dos degraus da escada Capacidade de transporte m/s mm Pessoa/hora Aparelho de inspecção principal 2/6
21 Relatório n.º : Número Alíneas de inspecção Conclusão inspecção Não aprovado Aprovado da Não aplicável Observação 1 Licença de obra 2 3 Informações técnicas Certificados do teste (do fabricante) da montagem de equipamentos Certificado / relatório do teste da montagem de equipamentos e das peças de segurança 4 Planta de configuração de obras civis 5 Esquema eléctrico 6 Descrição de conservação e reparação sobre a colocação e a utilização 7 Relatório da auto-inspecção 8 Posto da puxada e da viragem Área da casa de máquinas e da estação de retorno 9 Área da plataforma de pé 10 Espaço do balcão do controlo 11 Espaço para reparação e inspecção 12 Dispositivo de protecção das peças rotativas 13 Iluminação fixa 14 Tomada eléctrica 15 Interruptor geral 16 Estado de funcionamento do equipamento principal do elevador 17 Estado de verifcação da corrente de puxada 18 Estado de verificação dos degraus da escada e da cadeia de corrimão 19 Suspensão do interruptor 20 Isolamento eléctrico 21 Protecção da ligação à terra 22 Protecção contra falta e inversão de fases 23 Protecção da fonte eléctrica 24 Controlo eléctrico do travão 25 Estado de funcionamento do travão 26 Dispositivo de libertação 27 Dispositivo de arranque manual 3/6
22 28 Interruptor de arranque 29 Separador de óleo-água 30 Interruptor flutuante / sensor de água 31 Iluminação do corrimão / painel de soleira e do intervalo dos degraus da escada condução Ângulo inclinado e Ângulo inclinado da escada rolante Troço direccionador da escada rolante (número de degraus horizontais) Grau de iluminação do ambiente 35 Área da entrada e saída Àrea adjacente 36 Pé direito livre vertical 37 Deflector vertical 38 Distância da fita do corrimão e da parede 39 Dimensão da fita do corrimão e da fita do corrimão adjacente 40 Distância entre a abertura da fita do corrimão e do elemento de suporte de corrimão 41 Dispositivo de remoção da electricidade estática 42 Corrimão com dispositivo contra trepar 43 Intervalo de paineis interiores 44 Paineis interiores de vidro 45 Junta de paineis de peitoril 46 Intervalo de paineis de peitoril 47 de soleira Dispositivo do corrimão e paineis Pente dentada e placa da pente dentada Entronsamento entre pente dentada e perfil dentada 48 Estrutura da placa de pente dentada 49 Protecção da entrada da fita do corrimão 50 Protecção da placa da pente dentada 51 Protecção de excesso da velocidade 52 Protecção de retorno 53 Protecção contra quebra ou extensão excessiva da cadeia principal 54 Protecção contra extensão ou recolhimento (roda dentada do degrau) Teste de segurança 4/6
23 55 Protecção contra queda do degrau da escada 56 Protecção contra falta do degrau da escada 57 Dispositivo de protecção contra deflecção da faixa do degrau 58 Protecção da velocidade da fita do corrimão 59 Protecção contra quebra da corrimão 60 Protecção contra o apartamento de painel de soleira 61 Protecção do travão das escadas rolantes colocadas em conjunto sem saída no meio 62 Protecção da tampa para inspecção e da tampa inferior e superior 63 Paragem emergente (entrada e saída) 64 Protecção da avaria da falha de levantamento do travão 65 Travão adicional / emergente (H>6m) 66 Colocação do dispositivo do controlo da inspecção e reparação Manipulação do dispositivo do controlo da inspecção e 67 reparação 68 Interruptor do travão 69 Sinalização do sentido 70 Controlo eléctrico da inspecção e reparação 71 reparação Dispositivo da inspecção e Accionamento e travão automático Accionamento automático 72 Controlo do funcionamento na direcção oposta 73 Controlo do travão automático 74 Número do componente eléctrico e do terminal de cabo 75 Informações sobre a utilização 76 Designação da fábrica e modelo 77 Sistema da sinalização Sinalização 78 Dispositivo de diagnóstico de falhas 79 Velocidade do funcionamento 80 Em simultâneo com a fita do corrimão funcionamento Inspecção do 81 Teste da distância do travão Conclusão da inspecção Observaçã o e parecer 5/6
24 Data da inspecção Inspector Elaborado: Data: Verificado: Data: (Carimbo da entidade de inspecção ou carimbo do uso exclusivo de inspecção) Autorizado: Data: (técnico inscrito) ano mês dia Nota: O Modelo do presente relatório é apenas para referência. A 3.ª entidade de inspecção tem o modelo próprio do relatório. Os modelos do relatório são diferentes, mas o conteúdo das alíneas da inspecção é quase igual. 6/6
25 Anexo 4 Relatório n.º: Relatório da inspecção preliminar dos tapetes automáticos do passeio (Modelo) Entidade utilizadora : N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico): Tipo dos equipamentos: Entidade instaladora: Inspector : Data de inspecção : (Imprimir a designação da entidade inspectora) 1/6
26 Relatório da inspecção preliminar dos tapetes automáticos do passeio (modelo) Relatório n.º: N.º do modelo do Designação dos equipamentos tapete automático do passeio N.º de equipamento (N.º Fabricante exclusivo no relatório de fabrico) Empresa instaladora Data de colocação Local de colocação N.º da licença de obra Empresa utilizadora N.º equipamento emitido DSSOPT tiver) Ambiente trabalho do pela (se do Interior Exterior Coeficiência dos equipamentos técnicos Comprimento de fucionamento Ângulo inclinado Capacidade de transporte m Pessoa/hora Velocidade nominal Largura dos degraus da escada Capacidade de transporte m/s mm Aparelho inspecção principal de 2/6
27 Relatório n.º : Númer o Alíneas de inspecção Conclusão inspecção Não aprovado Aprovado da Não aplicável Observação 1 Licença de obra 2 3 Informações técnicas Certificados do teste (do fabricante) da montagem de equipamentos Certificado / relatório do teste da montagem de equipamentos e das peças de segurança 4 Planta de configuração de obras civis 5 Esquema eléctrico 6 Descrição de conservação e reparação sobre a colocação e a utilização 7 Relatório da auto-inspecção 8 Posto da puxada e da viragem Área da casa de máquinas e da estação de retorno 9 Área da plataforma de pé 10 Espaço do balcão do controlo 11 Espaço para reparação e inspecção 12 Dispositivo de protecção dos acessórios de peças rotativas 13 Iluminação fixa 14 Tomada eléctrica 15 Interruptor geral 16 Estado de funcionamento do equipamento principal do elevador 17 Estado de verifcação da corrente de puxada 18 Estado de verificação dos degraus da escada e da cadeia de corrimão 19 Suspensão do interruptor 20 Isolamento eléctrico 21 Protecção da ligação à terra 22 Protecção contra falta e inversão de fases 23 Protecção da fonte eléctrica 24 Controlo eléctrico do travão 25 Estado de funcionamento do travão 26 Dispositivo de libertação 3/6
28 27 Dispositivo de arranque manual 28 Interruptor de arranque 29 Separador de óleo-água 30 Interruptor flutuante / sensor de água condução Ângulo inclinado e Iluminação do corrimão / painel de peitoril e do intervalo dos degraus da escada Ângulo inclinado do tapete automático do passeio 33 Troço conductor do tapete automático do passeio 34 Grau de iluminação do ambiente 35 Área da entrada e saída Àrea adjacente 36 Pé direito livre vertical 37 Deflector vertical 38 Distância da fita do corrimão e da parde páineis de soleira Dispositivo do corrimão e Dimensão da fita do corrimão e da fita do corrimão adjacente Distância entre a abertura da fita do corrimão e do elemento de suporte de corrimão 41 Dispositivo de remoção da electricidade estática 42 Corrimão com dispositivo contra trepar 43 Intervalo de paineis interiores 44 Paineis interiores de vidro 45 Junta de paineis de peitoril 46 Intervalo de paineis de peitoril 47 da pente dentada Pente dentada e placa Entronsamento entre pente dentada e perfil dentada 48 Estrutura da placa de pente dentada 49 Protecção da entrada da fita do corrimão 50 Protecção da placa dos dentes de pente Teste de segurança 51 Protecção de excesso da velocidade 52 Protecção de retorno 53 Protecção contra quebra ou extensão excessiva da cadeia principal 54 Protecção contra extensão ou recolhimento (roda 4/6
29 dentada do degrau) 55 Protecção contra queda do degrau da escada 56 Protecção contra falta do degrau da escada 57 Protecção da velocidade da fita do corrimão 58 Protecção contra quebra da corrimão 59 Protecção contra o apartamento de painel de peitoril 60 Protecção do travão das escadas rolantes colocadas em conjunto sem saída no meio 61 Protecção da tampa para inspecção e da tampa inferior e superior 62 Paragem emergente (entrada e saída) e reparação Dispositivo da inspecção Protecção da avaria da falha de levantamento do travão Travão adicional / emergente ( é aplicável ao tapete automático do passeio inclinado) Colocação do dispositivo do controlo da inspecção e reparação Manipulação do dispositivo do controlo da inspecção e reparação 67 Interruptor do travão 68 Sinalização do sentido 69 Controlo eléctrico da inspecção e reparação 70 travão automático Accionamento e Accionamento automático 71 Controlo do funcionamento na direcção oposta 72 Controlo do travão automático 73 Sinalização Número do componente eléctrico e do terminal de cabo 74 Informações sobre a utilização 75 Designação da fábrica e modelo 76 Sistema da sinalização 77 Dispositivo de diagnóstico de falhas 78 funcionamento Inspecção do Velocidade do funcionamento 79 Em simultâneo com a fita do corrimão 80 Teste da distância do travão 5/6
30 Conclusão da inspecção Observação e parecer Data da inspecção Inspector Elaborado: Data: Verificado: Data: (Carimbo da entidade de inspecção ou carimbo do uso exclusivo de inspecção) Autorizado: Data: (técnico inscrito) ano mês dia Nota: O Modelo do presente relatório é apenas para referência. A 3.ª entidade de inspecção tem o modelo próprio do relatório. Os modelos do relatório são diferentes, mas o conteúdo das alíneas da inspecção é quase igual. 6/6
31 Anexo 5 Certificado n.º *: Inspecção anual Certificado de segurança de funcionamento da inspecção preliminar dos equipamentos de elevadores Designação da empresa de reparação e conservação dos equipamentos: Tipo dos equipamentos: Elevador Escada rolante Tapete automatic do passeio N.º de equipamento exclusivo no relatório de fabrico: N.º de equipamento emitido pela DSSOPT #: Local de instalação dos equipamentos: Nº do registo da empresa emitido pela DSSOPT**: N.º de identificação de equipamento ## : Foi concluída em (dia)/ (mês)/ (ano)a inspecção anual do equipamento acima referido, confirmando a boa eficácia e funcionamento seguro do elevador acima referido e do seu equipamento de segurança. (Em anexo o relatório da inspecção anual dos equipamentos de elevadores) Relatório da inpecção anual n.º: A inspecção anual do elevador e do seu equipamento de segurança deve ser realizada em ou antes de (dia)/ (mês)/ (ano). Assinatura e carimbo da empresa de reparação e conservação *N.º de telefone de contacto de emergência: Certifico que os equipamentos de elevadores referidos neste certificado foram inspeccionados por mim em (dia)/ (mês)/ (ano) e o conteúdo das alíneas acima mencionadas é verdadeiro. Técnico profissional inscrito Inscrição n.º: /. (dia)/ (mês)/ (ano) * A forma do número do certificado deve ser o seguinte: (nº de equipamento emitido pela DSSOPT)-(nº de identificação de equipamento)-(ano e mês de emissão da cetidão, modelo:yymm) ** Este número será emitido pela DSSOPT após a aprovação do registo da empresa de reparação e conservação. # Se a declaração de primeira vez do respectivo equipamento tenha sido feita na DSSOPT, será emitido este número de equipamento. ## O número de identificação de equipamento é composto por 3 letras do alfabeto e/ou 3 dígitos no máximo, sendo elaborado por empresa de reparação e conservação, mas devendo ser coincidente com o número afixado no local bem visível do equipamento para efeitos de identificação ap púnlico. Nota(1): O formato do certificado entregue à Administração deve ser A4. A assinatura no certificado deve ser reconhecida notarialmente, bem como comprovar a qualidade em que actua. Nota(2): O certificado deve ser afixado no local bem visível do equipamento. O seu formato deve ser A5 e plastificado ou com protecção do mesmo nível. 1/1
32 Anexo 6 Relatório nº: Relatório da inspecção anual dos elevadores (Modelo) Entidade utilizadora: N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico): Tipo dos equipamentos: Entidade reparadora e conservadora: Inspector: Data de inspecção: (Imprimir a designação da entidade inspectora) 1/7
33 Relatório da inspecção anual dos elevadores Designação dos equipamentos Fabricante Entidade reparadora e conservadora Empresa utilizadora Local de colocação Relatório n.º : N.º do modelo do elevador N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico) Data do início de conservação N.º do equipamento emitido pela DSSOPT (se tiver) Coeficiência técnica dos equipamentos Capacidade nominal kg Velocidade nominal m/s Número de pisos Piso Forma de controlo Forma de abertura da porta N.º do modelo da máquina de tracção Coeficiente de tracção Diâmetro do cabo de tracção Aparelho de inspecção principal 2/7
34 Relatório n.º : Número Alíneas de inspecção Conclusão inspecção Não aprovado Aprovado da Não aplicável Observação 1 Contrato de conservação e reparação 2 3 Informações técnicas Registo da inscrição da entidade reparadora e conservadora Registo da inscrição do(s) operário(s) qualificado(s) 4 Livro do registo de reparação e conservação Casa de máquinas e respectivos equipamentos Relatório de auto-inspecção trimestral/de cada cinco anos Instalação de via de acesso Janela, equipamentos de ventilação, equipamentos de prevenção contra incêndio e estado de iluminação fixa 8 Instalação da escada (degraus) e guardas 9 Protecção contra falta e inversão de fases 10 Interruptor da fonte eléctrica principal Estado de funcionamento do equipamento principal do elevador Diferença, condição e protecção do tractor e do direccionador 13 Estado de funcionamento do travão 14 Controlo eléctrico do travão Manipulação emergente a) Dispositivo da manipulação emergente manual b) Dispositivo de funcionamento eléctrico emergente c) Procedimento de socorro Aparelho de limitação de velocidade a) Instalação eléctrica de segurança b) Ajustamento e inspecção de velocidade de accionamento 17 Inspecção da forma de ligação à terra e da 3/7
35 continuidade da ligação 18 Inspecção de isolamento eléctrico Porta de segurança da caixa: 19 a) Fechadura b) Dispositivo de segurança eléctrica Porta para inspecção da caixa: 20 a) Fechadura b) Dispositivo de segurança eléctrica Situação lubrificante do trilho de guia (aplicável ao 21 tipo deslizante) 22 Interruptor do limite 23 Iluminação da caixa e interruptor 24 Cabo de corrida Instalação eléctrica da cobertura da cabina do 25 contrapeso Cabina do elevador e elevador: a) Inspecção e reparação de interruptor b) Interruptor emergente 26 Estado das guardas da cobertura da cabina 27 Janela de segurança (salvamento): a) Situação de abertura b) Instalação eléctrica de segurança 28 Protecção da polia do desviador e do direccionador 29 Cabina do elevador e contrapeso Fixação do contrapeso 30 Fixação da cabina e do peso metálico 31 Colocação de botão de segurança e interruptor eléctrico 32 Botão de manipulação 33 Iluminação de emergência, dispositivo do alarme e interlocutor 34 Dispositivo de protecção de sobrecarga da cabina Dispositivo de suspensão e compensação Situação da danificação do cabo de tracção Combinação da cabeça do cabo de tracção e a diferença da força de dilatação Fixação da cadeia de compensação (protecção secundária) Situação da danificação e fixação do cabo de compensação 4/7
36 39 40 porta da cabina Porta do piso e Interruptor eléctrico e protecção do dispositivo de aperto do cabo de compensação Porta de vidro: a) Descrição b) Elemento fixo c) Medida contra tracção 41 A junta entre o piso, porta e moldura da porta Intervalo entre a saliência da porta, a soleira do 42 piso, a roldana da fechadura da porta, a soleira da porta da cabina Piso, porta do piso e porta da cabina Situação de funcionamento sobre o piso e a porta da cabina Situação da fechadura da porta e a condição de funcionamento Protecção da fechadura de segurança eléctrica do piso e da porta da cabina: a) A porta do piso em funcionamento normal não pode ser aberta b) O elevador não pode funcionar na altura da abertura do piso e da porta da cabina c) Dispositivo eléctrico de inspecção do fechamento Dispositivo do fechamento automático da porta do piso Dispositivo de controlo da porta (manter fechado) para caso de corte eléctrico (zona de porta fechada) 48 Dispositivo de protecção de chocar na porta 49 Dispositivo emergente de abertura da fechadura Sistema da sinalização sobre a indicação do dispositivo de chamada e do número do piso Função do dispositivo de abertura e fechamento para serviço de incêndio 5/7
37 52 O ambiente da caixa base do elevador e a instalação da escada Parte inferior da trincheira e respectivos equipamentos Abertura e fechamento emergente da caixa base do elevador Botão de paragem emergente para a entrada no piso inferior Iluminação e tomada eléctrica da caixa base do elevador 56 Guardas de protecção do contrapeso Distância entre a placa de choque do contrapeso e o amortecedor Dispositivo de aperto de limitador de velocidade e interruptor de protecção eléctrico 59 Amortecedor da cabina e a sua colocação 60 Amortecedor do contrapeso e a sua colocação Função do teste Interruptor de segurança eléctrica do amortecedor hidraúlico de pressão líquida Limitador de velocidade da cabina teste do accionamento conjunto do botão de segurança Limitador de velocidade do contrapeso teste do accionamento conjunto do botão de segurança 64 Teste do amortecedor hidraúlico da pressão líquida 65 Teste de tracção 66 Teste do travão do andamento para acima 67 Teste da precisão no piso Teste de retorno do funcionamento do elevador 68 contra incêndio 69 Teste de carga Limitador de velocidade de carga - teste de 70 movimento conjunto do botão de segurança (cabina de elevador) 71 Teste do travão de carga Conclusão da inspecção Observçaõ e parecer Data da inspecção 6/7
38 Inspector Elaborado: Data: (Carimbo da entidade de inspecção ou carimbo do Verificado: Data: uso exclusive de inspecção) Autorizado: (técnico inscrito) Data: ano mês dia Nota: O Modelo do presente relatório é apenas para referência. A 3.ª entidade de inspecção tem o modelo próprio do relatório. Os medelos do relatório são diferentes, mas o conteúdo das alíneas da inspecção é quase igual. 7/7
39 Anexo 7 Relatório n.º: Relatório da inspecção anual das escadas rolantes (Modelo) Entidade utilizadora : N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico): Tipo dos equipamentos: Entidade reparadora e conservadora: Inspector : Data de inspecção : (Imprimir a designação da entidade inspectora) 1/5
40 Relatório da inspecção anual das escadas rolantes Designação dos equipamentos Fabricante Entidade reparadora e conservadora Entidade utilizadora Local de utilização Relatório n.º: N.º do modelo da escada rolante N.º de equipamento (N.º exclusivo no relatório de fabrico) Data do início de conservação N.º do equipamento emitido pela DSSOPT (se tiver) Ambiente do trabalho Interior Exterior Altura elevatória m Velocidade nominal m/s equipamentos técnicos Coeficiência dos Ângulo inclinado Número dos degraus Largura dos degraus da escada N.º da escada rolante mm Aparelho de inspecção principal 2/5
41 Relatório n.º: Número Alíneas de inspecção Conclusão inspecção Não aprovado Aprovado da Não aplicável Observação 1 2 Informações técnicas Contrato de conservação e reparação Registo da inscrição da entidade reparadora e conservadora 3 Registo da inscrição do(s) operário(s) qualificado(s) 4 Livro do registo de reparação e conservação 5 Relatório de auto-inspecção trimes tral/anual 6 Dispositivo de protecção das peças rotativas 7 Iluminação fixa 8 Tomada eléctrica 9 Interruptor geral 10 Posto da puxada e da viragem Estado de funcionamento do equipamento principal do elevador 11 Estado de verificações da corrente de puxada 12 Estado de verificação dos degraus da escada e da cadeia de corrimão 13 Suspensão do interruptor 14 Isolamento eléctrico 15 Protecção da ligação à terra 16 Protecção contra falta e inversão de fases 17 Protecção da fonte eléctrica 18 Controlo eléctrico do travão 19 Estado de funcionamento do travão 20 Dispositivo de libertação 21 Dispositivo de arranque manual 22 Interruptor de arranque 23 Separador de óleo-água 24 Interruptor flutuante / sensor de água adjacente Área Iluminação do corrimão / painel de peitoril e do intervalo dos degraus da escada Grau de iluminação do ambiente 27 Deflector vertical 3/5
42 28 peitoril Dispositivo do corrimão e paineis de Distância entre a abertura da fita do corrimão e do elemento de suporte de corrimão 29 Dispositivo de remoção da electricidade estática 30 Corrimão com dispositivo contra trepar 31 Intervalo de paineis interiores 32 Paineis interiores de vidro 33 Junta de paineis de soleira 34 Intervalo de paineis de soleira 35 da pente dentada Pente dentada e placa Intervalo da placa do avental Entronsamento entre pente dentada e perfil dentada 36 Estrutura da placa de pente dentada 37 Protecção da entrada da fita do corrimão 38 Protecção da placa da pente dentada 39 Protecção de excesso da velocidade 40 Protecção da viragem 41 Protecção contra quebra ou extensão excessiva da cadeia principal 42 Protecção contra extensão ou recolhimento (roda dentada do degrau) 43 Protecção contra queda do degrau da escada 44 Protecção contra falta do degrau da escada 45 Teste de segurança Dispositivo de protecção contra deflecção da faixa do degrau 46 Protecção da velocidade da fita do corrimão 47 Protecção contra quebra da corrimão 48 Protecção contra o apartamento de painel de soleira 49 Protecção do travão das escadas rolantes colocadas em conjunto sem saída no meio 50 Protecção da tampa para inspecção e da tampa inferior e superior 51 Paragem emergente (entrada e saída) 52 Protecção da avaria da falha de levantamento do travão 53 Travão adicional / emergente (H>6m) 54 pec ins Colocação do dispositivo do controlo da inspecção e 4/5
Estes instruções serão actualizados periodicamente e a versão actualizada encontra-se disponível no website da DSSOPT DSSOPT INSTRUÇÕES PARA AS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE FURTOS NOS EDIFÍCIOS

References: artigo 15
 artigo 47
 Artigo 4
 Artigo 6
 Artigo 7
 Artigo 1
 Artigo 2
 Artigo 3
 artigo 15
 Artigo 4
 artigo 15
 Artigo 5
 Artigo 6
 Artigo 7
 Artigo 8
 Artigo 9
 artigo 7