Source: http://docplayer.fr/9433141-1-informations-de-securite-2-informations-generales-du-produit-3-installation-4-mise-en-service-5-entretien-6-pieces-de-rechange.html
Timestamp: 2018-09-21 10:28:36+00:00

Document:
1. Informations de sécurité. 2. Informations générales du produit. 3. Installation. 4. Mise en service. 5. Entretien. 6. Pièces de rechange - PDF
1. Informations de sécurité. 2. Informations générales du produit. 3. Installation. 4. Mise en service. 5. Entretien. 6. Pièces de rechange
Download "1. Informations de sécurité. 2. Informations générales du produit. 3. Installation. 4. Mise en service. 5. Entretien. 6. Pièces de rechange"
Olivier Alarie
1 IM-P CH-BEf PF5 / PF6 Vanne pneumatique à siège incliné Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Installation 4. Mise en service 5. Entretien 6. Pièces de rechange Modifications réservées Copyright 2014
2 2 IM-P CH-BEf-12
3 1. Informations de sécurité Le fonctionnement en toute sécurité de ces appareils ne peut être garanti que s ils ont été convenablement installés, mis en service, utilisés et entretenus par du personnel qualifié (voir paragraphe 1.11) et cela en accord avec les instructions d utilisation. Les instructions générales d installation et de sécurité concernant vos tuyauteries ou la construction de votre unité ainsi que celles relatives à un bon usage des outils et des systèmes de sécurité doivent également s appliquer. 1.1 Intentions d utilisation En se référant à la notice de montage et d entretien, à la plaque-firme et au feuillet technique, s assurer que l appareil est conforme à l application et à vos intentions d utilisation. Ces appareils sont conformes aux réquisitions de la Directive Européenne 97/23/CE sur les équipements à pression (PED - Pressure Equipement Directive) et doivent porter le marquage, sauf s ils sont soumis à l Art Ces appareils tombent dans les catégories de la PED suivantes : Produit PF51G PF6_G Groupe 1 Gaz Groupe 2 Gaz Groupe 1 Liquides Groupe 2 Liquides DN15 - DN25 (PN25) Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 DN32 - DN40 (PN25) - Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 DN50 (PN16) - Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 DN15 - DN25 (PN40) Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 DN32 - DN40 (PN25) 1 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 DN50 (PN16) 1 Art. 3.3 Art. 3.3 Art. 3.3 i) Ces appareils ont été spécialement conçus pour une utilisation sur de la vapeur, de l'eau, de l'air comprimé, des gaz industriels inertes et certaines huiles. Ces fluides appartiennent au Groupe 2 de la Directive sur les appareils à pression mentionnée ci-dessus. La PF5G et la PF6G (DN15 au DN25 uniquement) peuvent être également utilisées sur des gaz propane ou méthane qui appartiennent au groupe 1 de la Directive sur les appareils à pression mentionnée ci-dessus. Ces appareils peuvent être utilisés sur d'autres fluides, mais dans ce cas là, Spirax Sarco doit être contacté pour confirmer l'aptitude de ces appareils pour l'application considérée. ii) Vérifier la compatibilité de la matière, la pression et la température ainsi que leurs valeurs maximales et minimales. Si les limites maximales de fonctionnement de l'appareil sont inférieures aux limites de l'installation sur laquelle il est monté, ou si un dysfonctionnement de l'appareil peut entraîner une surpression ou une surchauffe dangereuse, s'assurer que le système possède les équipements de sécurité nécessaires pour prévenir ces dépassements de limites. iii) Déterminer la bonne implantation de l'appareil et le sens d'écoulement du fluide. iv) Les produits Spirax Sarco ne sont pas conçus pour résister aux contraintes extérieures générées par les systèmes quelconques auxquels ils sont reliés directement ou indirectement. Il est de la responsabilité de l'installateur de considérer ces contraintes et de prendre les mesures adéquates de protection afin de les minimiser. v) Ôter les couvercles de protection sur tous les raccordements et le film de protection de toutes les plaques-firmes avant l'installlation sur des circuits de vapeur ou autres applications à hautes températures. 1.2 Accès S assurer d un accès sans risque et prévoir, si nécessaire, une plate-forme de travail correctement sécurisée, avant de commencer à travailler sur l appareil. Si nécessaire, prévoir un appareil de levage adéquat. 1.3 Eclairage Prévoir un éclairage approprié et cela plus particulièrement lorsqu un travail complexe ou minutieux doit être effectué. 1.4 Canalisation avec présence de liquides ou de gaz dangereux Toujours tenir compte de ce qui se trouve, ou de ce qui s est trouvé dans la conduite : matières inflammables, matières dangereuses pour la santé, températures extrêmes. 1.5 Ambiance dangereuse autour de l appareil Toujours tenir compte des risques éventuels d explosion, de manque d oxygène (dans un réservoir ou un puits), de présence de gaz dangereux, de températures extrêmes, de surfaces brûlantes, de risque d incendie (lors, par exemple, de travail de soudure), de bruit excessif, de machineries en mouvement. IM-P CH-BEf-12 3
4 1.6 Le système Prévoir les conséquences d une intervention sur le système complet. Une action entreprise (par exemple, la fermeture d une vanne d arrêt ou l interruption de l électricité) ne constitue-t-elle pas un risque pour une autre partie de l installation ou pour le personnel? Liste non exhaustive des types de risque possible : fermeture des évents, mise hors service d alarmes ou d appareils de sécurité ou de régulation. Eviter la génération de chocs thermiques ou de coups de bélier par la manipulation lente et progressive des vannes d arrêt. 1.7 Système sous pression S assurer de l isolement de l appareil et le dépressuriser en sécurité vers l atmosphère. Prévoir si possible un double isolement et munir les vannes d arrêt en position fermée d un système de verrouillage ou d un étiquetage spécifique. Ne jamais supposer que le système est dépressurisé sur la seule indication du manomètre. 1.8 Température Attendre que l appareil se refroidisse avant toute intervention, afin d éviter tout risque de brûlures. 1.9 Outillage et pièces de rechange S assurer de la disponibilité des outils et pièces de rechange nécessaires avant de commencer l intervention. N utiliser que des pièces de rechange d origine Spirax Sarco Equipements de protection Vérifier s il n y a pas d exigences de port d équipements de protection contre les risques liés par exemple : aux produits chimiques, aux températures élevées ou basses, au niveau sonore, à la chute d objets, ainsi que contre les blessures aux yeux ou autres Autorisation d intervention Tout travail doit être effectué par, ou sous la surveillance, d un responsable qualifié. Le personnel en charge de l installation et l utilisation de l appareil doit être formé pour cela en accord avec la notice de montage et d entretien. Toujours se conformer au règlement formel d accès et de travail en vigueur. Sans règlement formel, il est conseillé que l autorité, responsable du travail, soit informée afin qu elle puisse juger de la nécessité ou non de la présence d une personne responsable pour la sécurité. Afficher «les notices de sécurité» si nécessaire Manutention La manutention des pièces encombrantes ou lourdes peut être la cause d accident. Soulever, pousser, porter ou déplacer des pièces lourdes par la seule force physique peut être dangereuse pour le dos. Vous devez évaluer les risques propres à certaines tâches en fonction des individus, de la charge de travail et l environnement et utiliser les méthodes de manutention appropriées en fonction de ces critères PTFE - Précautions de manipulation Si le PTFE est chauffé à des températures de frittage, en se décomposant, il produira une décomposition gazeuse ou des fumées qui si inhalées, peuvent provoquer des effets néfastes. Il est interdit de fumer dans les ateliers où le PTFE est manipulé et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le personnel soit contaminé par des particules de PTFE Résidus dangereux En général, la surface externe des appareils est très chaude. Si vous les utilisez aux conditions maximales de fonctionnement, la température en surface peut atteindre 180 C. Certains appareils ne sont pas équipés de purge automatique. En conséquence, toutes les précautions doivent être prises lors du démontage ou du remplacement de ces appareils (se référer à la notice de montage et d entretien). 4 IM-P CH-BEf-12
5 1.15 Risque de gel Des précautions doivent être prises contre les dommages occasionnés par le gel, afin de protéger les appareils qui ne sont pas équipés de purge automatique Recyclage Sauf indication contraire mentionnée dans la notice de montage et d entretien, ces appareils sont recyclables sans danger écologique. Cependant, si cet appareil possède des composants en PTFE ou en FKM, une attention toute particulière doit être prise, afin d'éviter tous problèmes de santé, lors de la décomposition/destruction de cette matière. FKM : - Il peut être enterré, en accord avec les règlementations nationales ou locales. - Il peut être incinéré uniquement dans un incinérateur avec épurateur conforme aux règlementations nationales ou locales en vigueur et capable d'éviter le rejet de fluorure d'hydrogène qui se dégage lors de la combustion de ce produit. - Il est insoluble dans un environnement aquatique. PTFE : - Doit être recyclé uniquement par des méthodes approuvées, pas d'incinération. - Conserver les déchets de PTFE dans un container séparé, ne jamais les mélanger avec d'autres déchets, et les confiner sur un site d'enfouissement des déchets Retour de l appareil Pour des raisons de santé, de sécurité et de protection de l environnement, les clients et les dépositaires doivent fournir toutes les informations nécessaires, lors du retour de l appareil, cela concerne les précautions à suivre au cas où celui-ci aurait été contaminé par des résidus ou endommagé mécaniquement. Ces informations doivent être fournies par écrit en incluant les risques pour la santé et en mentionnant les caractéristiques techniques pour chaque substance identifiée comme dangereuse ou potentiellement dangereuse. IM-P CH-BEf-12 5
6 2. Informations générales du produit 2.1 Description PF51G La vanne 2 voies Tout ou Rien à commande par piston pour une utilisation sur de l'eau, de l'air, de l'huile et des gaz. Elle peut également être utilisée sur des applications de vapeur à faible spécification. Nota : ces vannes ne conviennent pas pour des applications sous-vide. PF6_G Vannes 2 voies Tout ou Rien à commande par piston pour une utilisation sur la vapeur, l'eau, l'air, l'huile et les gaz. Fonctionnement PF51G et PF6_G Un signal pneumatique agit sur le piston du servomoteur pour ouvrir ou fermer la vanne avec une action du ressort de rappel. Les joints à portée souple sont en PTFE. Un indicateur de position du clapet est inclus en standard et un limiteur de débit. Prise d'air 2.2 Détails techniques Etanchéité Portée souple PTFE ASME Classe VI Caractéristique de débit Ouverture rapide Tout ou Rien NC - Vanne normalement fermée Sur le siège De 1 à 2 NO - Vanne normalement ouverte Sous le siège De 2 à 1 Sens du fluide Sur le siège De 1 à 2 BD - Vanne bi-directionnelle Sous le siège De 2 à 1 Air d'instrumentation ou gaz inertes Media pilote 60 C maximum Pour utiliser d'autres fluides, contacter Spirax Sarco Rotation du servomoteur 360 Raccordement Pression maximale de pilote du pilote Type et taille Type 1 = Ø 45 mm (1¾") 1/ 8 " BSP 10 bar eff. du servomoteur Type 2 = Ø 63 mm (2½") ¼" BSP 10 bar eff. Type 3 = Ø 90 mm (3½") ¼" BSP 8 bar eff. 2.3 Valeurs de KVS DN DN15 ½" DN20 ¾" DN25 1" DN32 1¼" DN40 1½" DN50 2" Kvs PF51G 4,5 8,0 15,6 24,6 42,0 57,0 PF6_G 4,5 8,0 15,6 24,6 42,0 57,0 Pour conversion : Cv (UK) = Kv x 0,963 Cv (US) = Kv x 1,156 Chapeau Corps Fig. 1 - Vanne 2 voies Tout ou Rien à commande pneumatique 6 IM-P CH-BEf-12
7 2.4 Diamètres, raccordements et combinaisons de servomoteur Type de Type de DN15 DN20 Raccordements vanne servomoteur ½" ¾" DN25 1" DN32 1¼" DN40 1½" DN50 2" PF51G PF60G PF61G PF62G F64G PF65G Taraudés BSP ou NPT Filetés suivant ISO 228/1 - DN50 ISO 338 Taraudés BSP ou NPT Butt weld suivant tube DIN 11850, ASME B / tube ISO 65 ou tube ISO 4200 Socket weld suivant ASME B36.10 / tube ISO 65 Clamp sanitaire 1-2 suivant ISO 2852 ou ASME BPE* 1 PTFE 2 3 PF51G uniquement PTFE H PTFE H Disponible sur demande PF65G uniquement Pression maximum sur la vapeur = 9 bar eff. PF63G A brides suivant EN 1092 ou ASME Classe 150 (brides à souder) 2 3 PTFE H PTFE H Disponible sur demande 1 Le DN32 n'est pas disponible avec des raccordements ASME BPE 2 Clamp et joint de clamp non inclus 2.5 Gamme disponible NC - NO - BD - Action de la vanne Normalement fermée (fluide entrant sur le siège) Normalement ouverte (fluide entrant sous le siège) Bi-Directionnelle normalement fermée (fluide entrant sur ou sous le siège) Taraudé (BSP ou NPT) Butt weld PF51G-1NC PF61G-1NC PF62G-1NC PF51G-2NC PF61G-2NC PF51G-3NC PF61G-3NC PF51G-1NO PF61G-1NO PF62G-1NO PF51G-2NO PF61G-2NO PF51G-3NO PF61G-3NO PF51G-1BD PF61G-1BD PF62G-1BD PF51G-2BD PF61G-2BD PF51G-3BD PF61G-3BD Brides (EN 1092 ou ASME) Options : - Contact de position (I) = PF61G-2BD-I - Limiteur de débit (R) = PF61G-2BD-R - Contact mécanique de module de position (A) = PF60G-1NC-A - Contact inductif de module de position (B) = PF60G-1NC-B Socket weld Clamp sanitaire Filetés PF64G-1NC PF65G-1NC PF60G-1NC PF62G-2NC PF63G-2NC PF64G-2NC PF65G-2NC PF60G-2NC PF62G-3NC PF63G-3NC PF64G-3NC PF65G-3NC PF60G-3NC PF64G-1NO PF65G-1NO PF60G-1NO PF62G-2NO PF63G-2NO PF64G-2NO PF65G-2NO PF60G-2NO PF62G-3NO PF63G-3NO PF64G-3NO PF65G-3NO PF60G-3NO PF64G-1BD PF65G-1BD PF60G-1BD PF62G-2BD PF63G-2BD PF64G-2BD PF65G-2BD PF60G-2BD PF62G-3BD PF63G-3BD PF64G-3BD PF65G-3BD PF60G-3BD IM-P CH-BEf-12 7
8 2.6 Limites de pression/température Pression en psi eff. Température en C Courbe vapeur saturée Température en F Pression en bar eff. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans cette zone ou au-dessus des conditions de calcul du corps données dans le tableau ci-dessous sans risquer d'endommager les pièces internes. Les joints de tige haute température (option H) sont nécessaires dans cette zone. A - A PN10 B - B PN16 et ASME 150 C - C PN25 D - D PN40 Conditions de calcul du corps PF51 - Taraudés - Bronze DN15 - DN25 (½" - 1") PN25 DN15 - DN25 (½" - 1") PN40 Taraudés, butt weld, socket weld, DN32 et DN40 (1¼" et 1½") PN25 filetés et à brides EN 1092 DN50 (2") PN16 Brides ASME DN15 - DN50 (½" - 2") Classe 150 Raccordements compatibles avec clamp sanitaire DN15 - DN50 PN10 Se référer au schéma ci-dessus Pression maximale admissible Température maximale admissible 200 C Température minimale admissible -10 C Pression maximale Etanchéité standard 9 bar eff. à 180 C de fonctionnement sur de la vapeur saturée Etanchéité haute température - Option H 14,5 bar eff. à 200 C Température maximale Etanchéité standard 180 C à 9 bar eff. de fonctionnement Etanchéité haute température - Option H 200 C à 14,5 bar eff. Température minimale de fonctionnement -10 C Nota : Pour des température plus basses, nous contacter Limites de température ambiante -10 C à +60 C Pression maximale d'épreuve hydraulique 1,5 x PMA Nota : Les vannes qui sont soumises à un test hydaulique ne doivent pas être complètement ouvertes. 8 IM-P CH-BEf-12
9 3. Installation Nota : avant toute action d'installation, observer "les informations de sécurité" au chapitre 1. En se référant aux instructions d'installation et d'entretien, à la plaque-firme et au feuillet technique, vérifier que l'appareil est conforme à l'application d'utilisation. 3.1 Vérifier la compatibilité de la matière, la pression et la température ainsi que leurs valeurs maximales et minimales. Ne jamais dépasser les performances de la vanne. Vérifier les limites d'emploi et les détails inscrits sur la plaque-firme pour les limites de fonctionnement en pression du pilote. Si les limites maximales de fonctionnement sont inférieures aux limites de l'installation sur laquelle il est monté, ou si un dysfonctionnement de l'appareil peut entraîner une surpression ou une surchauffe dangereuse, s'assurer que le système possède les équipements de sécurité nécessaires pour prévenir ces dépassements de limites. 3.2 Déterminer la bonne implantation de l'appareil et le sens d'écoulement du fluide. ATTENTION! Nous recommandons de sélectionner et d'utiliser un vanne bi-directionnelle de type BD pour prévenir des coups de bélier pour la fermeture de la vanne pour les applications d'écoulement de liquide audessus de 2 bar. 3.3 Ôter les couvercles de protection sur tous les raccordements et le film de protection sur toutes les plaquesfirmes avant l installation sur des circuits vapeur ou autres applications à hautes températures. 3.4 Attention : pour les versions butt weld et socket weld, le servomoteur et la tige de vanne doivent être retirés avant de souder le corps sur la tuyauterie (excepté pour les versions normalement ouverte). Ceci peut être fait de deux manières : i - Tout en retenant le corps de la vanne, déposer le couvercle du servomoteur pour relâcher le ressort. ii - Appliquer une pression d'air comprimé à l'entrée du servomoteur pour comprimer son ressort et relâcher le ressort de la tige de clapet. 3.5 Afin d'éviter tous risques de distorsion due au poids de la vanne, la tuyauterie doit être convenablement supportée. 3.6 Ces vannes peuvent être montées dans n'importe quel sens. Le boîtier du servomoteur peut également pivoter de 360 dans le sens indiqué sur la plaque de l'appareil pour faciliter le montage et le raccordement du pilote. 3.7 Laisser suffisamment d'espace autour du servomoteur pour pouvoir le retirer du corps de la vanne : Type 1 (NC/NO/BD) = 52 mm Type 2 (NC//NO/BD) = 68 mm Type 3 (NC/NO/BD) = 92 mm 3.8 Isoler la tuyauterie. S'assurer qu'elle est libre de toutes impuretés. Tous débris entrant dans le corps de la vanne peut endommager le joint en PTFE et gêner de ce fait la fermeture étanche. 3.9 Un indicateur de position rouge apparaît sur le dessus du couvercle du servomoteur lorsque la vanne est à pleine ouverture. Nota : Cet indicateur est monté sur tous les modèles sauf pour ceux qui ont en option un contact de position Vérifier l'étanchéité. IM-P CH-BEf-12 9
10 4. Mise en service 4.1 Limiteur de débit Cette option permet de régler le débit maximum sur les vannes NC (normalement fermées) ou NO (normalement ouvertes). Le limiteur de débit peut aussi être utilisé comme une commande manuelle sur des vannes normalement ouvertes. Bouton d'ajustement Indicateur de course rouge Ecrou de blocage Fig. 2 - Limiteur de débit Régulation du débit - Vannes NC (normalement fermées) : 1. Isoler la vanne en fermant les robinets primaires amont et aval. 2. Dévisser l'écrou de blocage du limiteur de débit. 3. Tourner le bouton d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fermeture de la vanne. Un indicateur de position rouge apparaît sur le dessus du volant. 4. Appliquer une pression suffisante au pilote pour vaincre les conditions de pression différentielle maximale. 5. Ouvrir les robinets primaires amont et aval. 6. Ouvrir graduellement la vanne jusqu'à l'obtention du débit maximum désiré. 7. Serrer l'écrou de blocage du limiteur de débit. 8. Evacuer le fluide moteur pour vérifier l'étanchéité de la vanne. 9. Appliquer de nouveau une pression sur le pilote pour vérifier la condition maximale de débit. Régulation du débit - Vannes NO (normalement ouvertes) : 1. S'assurer que le limiteur de débit est complètement ouvert. Devisser l'écrou de blocage du limiteur. 2. Avec un débit primaire moyen, fermer graduellement la vanne en utilisant le limiteur de débit jusqu'à l'obtention du débit désiré. 3. Serrer l'écrou de blocage du limiteur de débit. 4. Appliquer une pression moyenne suffisante sur le pilote pour vérifier l'étanchéité de la vanne. 5. Evacuer la pression du pilote pour vérifier encore le débit maximum - ajuster si nécessaire. 4.2 Contact de position Le contact de position fournit un signal électrique pour indiquer la position d'ouverture ou de fermeture de la vanne. Le signal est fourni par une sonde magnétique et un switch sans contact. Plage maximale : Tension (V) = 500 V Intensité (I) = 0,5 A Puissance (P) = 30 W / VA Fig. 3 - Contact de position 10 IM-P CH-BEf-12
11 4.3 Raccordements de câblage Connecteurs Vanne ouverte Vanne fermée Fig. 4 - Raccordements de câblage 4.4 Module de position avec contact mécanique ou inductif Les modules de position permettent l'identification de la position d'ouverture ou de fermeture par l'intermédiaire d'un signal électrique. La détection est réalisée par un micro-commutateur mécanique ou inductif. Le micro-commutateur mécanique ou les commutateurs inductifs peuvent être montés sur toutes les vannes à commande par piston. Données techniques pour contacts mécaniques Nombre de contacts 2 Type de contact Contacts commutable (NC et/ou NO) - en argent Tension maximum 230 Vac avec niveau Vac avec niveau 3 Courant maximum 6 A avec une charge résistive 2 A avec une charge inductive Données techniques pour contacts inductifs Nombre de contacts 2 Version de sortie Contact normalement ouvert (PNP) Alimentation Vdc Tension maximum 50 ma par sortie Consommation 13 ma max. à 24 Vdc sans charge Fig. 5 - Module de position IM-P CH-BEf-12 11
12 4.5 Schémas de câblage pour du module de position Connecteur Contact pour position ouverte Contact pour position fermée Vue de face du connecteur Commun Commun Fig. 6 - Illustration schématique du câblage électrique pour les contacts mécaniques Contact pour position ouverte Contact pour position fermée Vue de face du connecteur Sortie Sortie Fig. 7a - Illustration schématique du câblage électrique pour les contacts inductifs 12 IM-P CH-BEf-12
13 Circuit principal Sortie Fig. 7b - Schéma électrique pour le module de position inductif 4.6 Electrovannes (type DM - si montées) Les électrovannes type DM doivent être installées sur le servomoteur comme indiqué ci-dessous. Pour fixer l'électrovanne sur une vanne normalement fermée, utiliser le raccordement de pilote marqué 'NC', pour une vanne normalement ouverte, utiliser le raccordement marqué 'NO'. Contacter Spirax Sarco avant l'utilisation de l'eau comme fluide moteur - Lorsque vous utiliser de l'eau comme fluide moteur, ôter le bouchon de l'évacuation et raccorder une ligne de purge. Nota : Le couple de serrage maximum est de 5 N m. Choix de fonctionnement auto/manuel Fonctionnement normal (automatique) Fonctionnement manuel (évacuation) Prise de terre Fig. 8 - Montage de l'électrovanne type DM (vannes normalement fermées) IM-P CH-BEf-12 13
14 5. Entretien Nota : avant d'effectuer tout entretien sur la vanne, observer "les informations de sécurité" au chapitre Information générale Lors du démontage du servomoteur et de la tige de vanne, utiliser une des deux méthodes données ci-dessous (excepté pour la version normalement ouverte) : i - Tout en retenant le corps de la vanne, déposer le couvercle du servomoteur pour relâcher le ressort. ii - Appliquer une pression d'air comprimé à l'entrée du servomoteur pour comprimer son ressort et relâcher le ressort de la tige de clapet. 5.2 Installation d'un nouvel ensemble d'étanchéité Un ensemble d'étanchéité est disponible comprenant : un joint de clapet (PTFE), un joint torique de tige, une lèvre d'étanchéité du piston, un joint de corps (et un joint torique de corps pour le PF6_G). Pour remplacer ces pièces, procéder comme suit : - Isoler la vanne en fermant les robinets amont et aval. - Déconnecter la pression du pilote du servomoteur et débrancher le pilote de l'électrovanne. - Ôter la vanne de la tuyauterie. - Démonter le corps de la vanne et vérifier le joint en PTFE. Remplacer si nécessaire. Attention : Avant de remonter le corps de la vanne normalement fermée (type NC et BD), la pression du ressort agissant sur le clapet doit être relâchée pour prévenir tout endommagement du clapet. Ceci peut être effectué de deux manières, voir paragraphe 5.1. Si un remplacement du joint est nécessaire, ôter l'écrou de bouchon tout en maintenant fermement le clapet (deux plats sont prévus à cet effet). Monter le nouveau joint de clapet en PTFE et remettre l'écrou de bouchon (faire attention de garder le profil denté en contact avec le joint en PTFE) en appliquant sur les filets de la tige, de la Loctite 620. Serrer l'écrou de bouchon à 13 N m. Replacer le corps de la vanne et serrer suivant le couple de serrage recommandé (voir Tableau 1). - Pour vérifier ou changer le joint torique de la tige ou la lèvre d'étanchéité du piston, retirer le carter du servomoteur tout en maintenant fermement le corps de la vanne. Attention : Le ressort interne est sous pression. Retirer le corps de la vanne comme décrit au paragraphe Tout en maintenant le clapet, dévisser l'indicateur de position rouge et l'écrou de blocage de la tige. Retirer l'ensemble avec les deux rondelles. - Enlever le piston, le joint torique de la tige et la rondelle. Inspecter la lèvre d'étanchéité du piston et le joint torique, et remplacer si nécessaire. - Nettoyer les impuretés et la graisse du piston/servomoteur des parties glissantes et appliquer une nouvelle graisse compatible avec les joints Viton. - Remonter dans l'ordre inverse en se référant aux dessins qui indiquent la bonne position des pièces. Tout en maintenant le clapet, serrer l'écrou de blocage de la tige. Replacer l'indicateur de position rouge et serrer à la main. - Remonter le couvercle du servomoteur et serrer avec un couple de : Type 1 NC = 18 à 22 N m Type 1 NO = 10 N m Type 2 et Type 3 = 56 à 60 N m - Remonter le corps de la vanne avec le joint (et joint torique de corps pour le PF61G) et serrer suivant le couple de serrage recommandé (voir Tableau 1). Tableau 1 - Couples de serrage recommandés pour le corps/couvercle (N m) DN de la vanne Couple de serrage DN de la vanne Couple de serrage DN15 - ½" 55 DN32-1¼" 80 DN20 - ¾" 55 DN40-1½" 110 DN25-1" 80 DN50-2" IM-P CH-BEf-12
15 Fig. 9 - Vannes NC (normalement fermées) et BD (vannes bi-directionnelles normalement fermées) Indicateur de position rouge Ecrou de blocage de la tige Rondelle Piston Joint torique de tige Rondelle de ressort Ressort Lèvre d'étanchéité du piston Rondelle Tige de clapet Fig Vannes NO (normalement ouvertes) Indicateur de position rouge Ecrou de blocage de la tige Piston Rondelle Rondelle de ressort Joint torique de tige Ressort Lèvre d'étanchéité du piston Rondelle Tige de clapet Fig Disposition du bouchon et clapet pour la version standard Fig Disposition du bouchon et clapet pour la version haute température - Option H Tige de clapet Clapet (PTFE) Clapet (PTFE) Rondelle de maintien Ecrou Type PF6_G Siège Joint torique de corps Type PF51G Siège Corps de vanne Corps de vanne Ecrou de maintien du bouchon IM-P CH-BEf-12 15
16 6. Pièces de rechange Pièces de rechange disponibles Un ensemble d'étanchéité est disponible comprenant : un joint de clapet (PTFE), un joint torique de tige, une lèvre d'étanchéité du piston, un joint de corps (et un joint torique de corps pour le PF6_G). Voir figures 10 et 11 pour plus de clarté Joint à lèvres de piston Joint torique vapeur Vue éclatée montrant le kit d'étanchéité de tige en chevron Nota : Le kit d'étanchéité de tige en chevron n'est pas inclus dans le kit principal d'étanchéité, il doit être commandé séparément. Kit d'étanchéité de tige en chevron Joint torique chapeau/actionneur Étanchéité de tête de vanne Joint torique de corps Joint de corps de vanne En cas de commande Toujours spécifier le DN de la vanne, le type et le code date (mois et année) donnés sur la plaque du servomoteur, par ex. : 04/14 (Avril 2014). Exemple : 1 - Ensemble d'étanchéité pour PF51G-2NO DN1", code date 04/14. Fig Pièces de rechange disponibles Nota : Le kit d'étanchéité de tige pour la version haute température est différent de la version standard. SPIRAX SARCO BENELUX Industriepark 5, 9052 Zwijnaarde Tél. : / / / IM-P / CH-BEf-12
Séparateur en acier inox CS10 pour la vapeur propre Notice de montage et d'entretien
IM-P023-60 ST Indice 1a 12.08 Séparateur en acier inox CS10 pour la vapeur propre Notice de montage et d'entretien 1. Information de sécurité 2. Informations générales 3. Installation 4. Mise en service
Sondes de température EL2270 et EL2271
3221250/10 IM-P322-05 MI Indice 10 12.08 Sondes de température EL2270 et EL2271 Notice de montage et entretien 1. Information de sécurité 2. Information générale du produit 3. Installation mécanique 4.
Sonde de niveau LP 31. Notice de montage et d'entretien
IM-P402-80 AB-BEf-08 1.2.3.050 Sonde de niveau LP 31 Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Installation 4. Câblage 5. Entretien Modifications
Sonde de niveau LP20. Notice de montage et d'entretien
4024650/9 IM-P402-37 AB Indice 9 07.12 Sonde de niveau LP20 Notice de montage et d'entretien 1. Information de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Comment fonctionne la sonde LP20 4. Installation
TW Vanne de régulation à 3 voies
IM-P047-04 CH-BEf-07 3.4.1.070 TW Vanne de régulation à 3 voies 2.2. Diamètres et raccordements Bronze ¾", 1" et 1 ½" taraudées BSP (BS 21 //) ou NPT DN50 à brides suivant EN 1092 PN25 Fonte DN50, 80 et
CP32 Sonde de conductivité Notice de montage et d'entretien
IM-P403-58 AB-BEf-12 1.3.3.011 CP32 Sonde de conductivité Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Installation 4. Schémas de câblage 5. Entretien
CAS14 Purgeur pour air et gaz - Inox
IM-P148-39 ST-BEf-01 8.2.1.050 Purgeur pour air et gaz - Inox 1. Information générale sur la sécurité Un fonctionnement sûr de ces appareils ne peut être garanti en condition qu'ils sont installés, mis
Vanne pneumatique à siège incliné, série PF 60G
Page 1 de 8 TI-P373-13 CHf 05.04 Vanne pneumatique à siège incliné, série PF 60G Acier inoxydable 316L, PN 16 / 40 pour liquides, gaz et vapeur Description Vanne pneumatique à siège incliné à 2 voies à
PF51G Vanne pneum. à siège incliné - Bronze
TI-P373-14 CH-BEf-04 3.1.3.026 Vanne pneum. à siège incliné - Bronze Description Vanne pneumatique à siège incliné à 2 voies à commande pneumatique, corps en bronze, pour eau, air comprimé, huile, gaz
Purgeurs à flotteur inversé ouvert SIB30 / SIB30H / SIB45 Notice de montage et d'entretien
1100050/2 IM-P110-05 ST-BEf-02 Purgeurs à flotteur inversé ouvert SIB30 / SIB30H / SIB45 Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service SIB
LP30 Sonde de niveau autocontrôlante
IM-P402-44 AB-BEf-14 1.2.3.040 Sonde de niveau autocontrôlante 1. Information générale sur la sécurité Un fonctionnement sûr de ces appareils ne peut être garanti qu'à condition qu'ils soient installés,
AE36 / AE36A Eliminateurs d'air pour circuits liquides Notice de montage et d entretien
IM-P017-03 ST-BEf-05 6.8.2.040 AE36 / AE36A Eliminateurs d'air pour circuits liquides Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement
Soupape SV74 Notice de montage et d'entretien. 1. Informations de sécurité. 2. Informations produit. 3. Fourniture. 4. Avant d'installer la soupape
8500050/3 Soupape SV74 Notice de montage et d'entretien IM-S13-33 CH Indice 3 03.04 1. Informations de sécurité 2. Informations produit 3. Fourniture 4. Avant d'installer la soupape 5. Installation 6.
Purgeur pour circuits d air et de gaz CA44, CA44S, CA46 et CA46S. Notice de montage et d'entretien
Purgeur pour circuits d air et de gaz CA44, CA44S, CA46 et CA46S Notice de montage et d'entretien IM-P148-37 ST-BEf-2 8.2.1.3 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service
Détendeur de pression autonome SRV66 Notice de montage et d entretien
IM-P186-09 CH-BEf-04 3.5.1.130 Détendeur de pression autonome SRV66 Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Informations générales du produit 3. Installation 4. Fonctionnement 5.
Purgeur thermostatique N8 à dilatation de liquide à température déterminée. Notice de montage et d entretien
IM-P018-02 ST-BEf-04 4.4.1.010 Purgeur thermostatique N8 à dilatation de liquide à température déterminée Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Information du produit 3. Installation
Robinets à piston RP31 et RP32 Notice de montage et d'entretien
1180650/1 IM-P118-03 ST Indice 1 02.02 Robinets à piston RP31 et RP32 Notice de montage et d'entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6.

References: Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3
 Art. 3