Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/BF0A3FD2D566D1DC03257C6200487084
Timestamp: 2020-04-08 01:12:03+00:00

Document:
Resolución ENRE 0014/2014. Boletín Oficial nº 32.812, jueves 23 de enero de 2014, p. 16.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Informe técnico DSP 2506/2013, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.587, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a) y k), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Memorándum D.AMB. 0091/2013, Memorándum DSP 0745/2013, Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0171/1995, Resolución ENRE 0190/2012, Resolución ENRE 0257/2011, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución ENRE 0467/2009, Resolución ENRE 0467/2009 - anexo - punto 4., Resolución ENRE 0467/2009 - artículo 1, Resolución ENRE 0546/1999, Resolución ENRE 1832/1998
Expediente Citado : ENRE 38459/2013
(Nota: ratificada por Acta de Directorio N° 1292, de fecha 23/01/2014 )
VISTO: El Expediente ENRE N° 38.459/2013 y
Que en el Expediente del Visto, la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA.” (“EDESUR S.A.”) ha presentado una solicitud de ampliación -repotenciación- de la SE 083 ECHEVERRÍA, para instalar un cuarto transformador 132/13.2 kV de 40 MVA.
Que los estudios efectuados indican un crecimiento de la demanda, en el corto y mediano plazo, en la zona actualmente abastecida por la SE 083 ECHEVERRÍA.
Que a fin de afrontar este incremento de demanda futura con la calidad de servicio requerida en el pliego de concesión, es que se pretende la ampliación solicitada.
Que esta SE posee una tensión de servicio de 132/13.2 kV y una potencia instalada de 3 x 40 MVA y se encuentra instalada en el predio ubicado en la calle Perú entre Ruta 205 y Paraguay, en el partido de ESTEBAN ECHEVERRÍA.
Que en el terreno libre de la misma se instalará UN (1) nuevo transformador de 132/13.2 kV - 40 MVA con una sección de celdas de MT con un banco de capacitores de 4,8 MVAR para compensación reactiva
Que esta ampliación se desarrollará con la subestación en servicio, es decir, que las obras civiles y electromecánicas no afectarán su normal funcionamiento.
Que la alimentación en alta tensión (132 kV) se realizará a través de la doble terna de las líneas N° 585 y 586 desde la SE ALMIRANTE BROWN.
Que las construcciones civiles a realizar son: i) UNA (1) base para el transformador de 132/13.2 kV - 40 MVA con muro parallamas; ii) Edificio para albergar la sección IV de celdas de 13,2 kV; iii) Sala para el banco de capacitores de 4.8 MVAR
Que el nuevo equipamiento eléctrico a instalar comprende: UN (1) transformador de 132/13.2 kV - 40 MVA, en baño de aceite, refrigeración ONAN-ONAF, con conmutador bajo carga, transformadores de corriente montados en los bushings de 132 kV., con protecciones internas (Buchholz - temperatura - nivel de aceite - imagen térmica) y con DOS (2) gabinetes de control (Regulador bajo carga, protecciones y ventilación)
Que se instalará UN (1) circuit switches de 132 kV con cuchillas de PaT, tripolar con una corriente nominal In = 1200 A, con unidad de ruptura en SF6, seccionador de corte en aire, cuchillas de puesta a tierra, mando tripolar local y a distancia, mando manual local para cuchillas de tierra y estructura soporte de hierro galvanizado.
Que se instalará UNA (1) nueva sección -denominada “IV”- de celdas de 13,2 kV tipo Metal- Clad, que estará formada por UNA (1) celda de entrada al transformador, OCHO (8) celdas de cable saliente, UNA (1) celda de medición de tensión y puesta a tierra de barras, UNA (1) celda para alimentación de los bancos de capacitores y UNA (1) celda para conexión de barras con la sección III.
Que las celdas de cable saliente tendrán interruptores extraíbles en SF6 o en vacio, protección con relé maximal de 13,2 kV y apertura de interruptor por detección de arco interno y frecuencia
Que el banco de capacitores de 4,8 MVAR en 13,2 kV. a instalar estará conformado por DOCE (12) capacitores de 400 KVAr y reactancia de choque del tipo interior y se alimentará desde las celdas de MT con cables de CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) mm2 de sección.
Que todos los equipamientos y materiales responderán a las normas IRAM o IEC.
Que el Departamento Ambiental mediante Memorándum D.AMB N° 91/2013 informa que para el proyecto de referencia, conforme al punto IV Impacto Ambiental de la Resolución ENRE N° 467/2009 y su modificatoria la Resolución N° 257/2011, resulta de afectación “BAJA”.
Que dado que la Distribuidora ha remitido, mediante nota con registro de entrada al ENRE N° 199.939, ingresada el 16 de abril ppdo., el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) correspondiente al proyecto de la referencia, se procedió al análisis del mismo, no advirtiéndose cuestiones que deban ser observadas, y que se satisfacen los requerimientos del Departamento Ambiental.
Que se entiende que no habrá cambios estructurales en la SE ECHEVERRÍA que afecten la disposición de los campos electromagnéticos, habida cuenta que las mediciones de los mismos datan del año 2005, “EDESUR S.A.” se compromete a que, una vez ampliada la SE, se realicen nuevas mediciones para constatar que no se vulneren los estándares permisibles de CEM.
Que respecto al punto 5. Plan de Gestión Ambiental, éste deberá servir de base para el PGA de la etapa constructiva a elaborar según Resolución ENRE N° 546/1999, el que será evaluado en su oportunidad, antes del inicio de la construcción.
Que el Departamento de Seguridad Pública, mediante el Memorándum DSP 745/2013, informa que teniendo en cuenta el informe Técnico N° 2.506/2013 respecto del análisis de la documentación presentada y la inspección realizada, surge que la Distribuidora, en la ampliación de la SE ECHEVERRÍA deberá cumplir con las Resoluciones ENRE N° 163/2013 “Reglamentación para Estaciones Transformadoras de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 95.402 Edición 2011” y Resolución ENRE N° 400/2011 “Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública - AEA 95.704 - Edición 2010”
Que de realizar obras en la vía pública debe respetar la Resolución ENRE N° 190/2012 “Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública” y las normas municipales al respecto.
Que las líneas aéreas de alta tensión que acceden a la SE, deben cumplir con la Resolución ENRE 37/2010 y las subterráneas con la Resolución ENRE 129/2009.
Que ese departamento concluye, que de la documentación presentada por la Distribuidora y la inspección realizada no tiene objeciones que realizar desde el punto de vista de Seguridad Pública.
Que realizada la evaluación dispuesta en el ARTÍCULO 1 de la Resolución ENRE N° 467/2009, y su modificatoria Resolución ENRE N° 257/2011, surge como conclusión que no corresponde convocar a Audiencia Pública para otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la presente Ampliación.
Que “EDESUR S.A.” deberán dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1.600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que la ampliación deberá cumplir con las Normas Ambientales vigentes y las normas emitidas a tal efecto como la Resolución ENRE N° 546/1999 “Procedimientos Ambientales”.
Que en todos los casos se cumplirá con la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y serán de aplicación todas las normas emanadas por el ENRE tales como la Resolución ENRE N° 1.832/1998 “Normas de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en la Vía Pública” y Resolución ENRE N° 171/1995 “Trabajos en la Vía Pública” si correspondiese.
Que se ha emitido el Dictamen Jurídico previo que prevé el Artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en los Artículos 56 incisos a), y k) y 63 inciso g) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Aprobar la Ampliación Menor presentada por “EDESUR S.A.” consistente en la repotenciación de la SE 083 ECHEVERRÍA, para instalar un cuarto transformador 132/13.2 kV de 40 MVA y obras asociadas.
ARTÍCULO 2.- Notificar a la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA”, y a CAMMESA.
ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 14/2014
ACTA N° 1290
Resolución ENRE 0257/2011
Acta ENRE 1290/2014

References: artículo 07
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 7
 Resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

RESOLUCIÓN 

Resolución