Source: https://es.scribd.com/doc/169939972/NORMA-TECNICA-I
Timestamp: 2016-02-14 06:30:51+00:00

Document:
NORMA TÉCNICA I
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1NORMA TÉCNICA INORMA TÉCNICA I|Views: 2|Likes: 0Publicado porGloria Maria Maldonado EchegarayMore info:Published by: Gloria Maria Maldonado Echegaray on Sep 22, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/169939972/NORMA-TECNICA-I01/05/2015pdftextoriginalNORMA TÉCNICA I.S. 010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES CAPITULO I GENERALIDADES Artículo 1°.- ALCANCE Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las instalaciones sanitarias para edificaciones en general. Para los casos no contemplados en la presente Norma, el ingeniero sanitario, fijará los requisitos necesarios para el proyecto específico, incluyendo en la memoria descriptiva la justificación y fundamentación correspondiente. Artículo 2°.- SIMBOLOGÍA La simbología a utilizarse será lo indicado en las Láminas N°1 y N° 2. Los símbolos gráficos, no incluidos en la lámina N° 2, deben indicarse en los planos del proyecto Artículo 3°.- DEFINICIONES Alimentación (tubería de.).- Tubería comprendida entre el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o el inicio de la red de distribución, en el caso de no existir depósito. Alimentador.- Tubería que abastece a los ramales. Agua servida o desagüe.Agua que carece de potabilidad, proveniente del uso doméstico, industrial o similar. Baño público.- Establecimiento para el servicio de higiene personal. Cisterna.- Depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificación. Colector.- Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes. Conexión cruzada.- Conexión física entre dos sistemas de tuberías, uno de los cuales contiene agua potable y el otro agua de calidad desconocida, donde el agua puede fluir de un sistema a otro. Diámetro nominal.- Medida que corresponde al diámetro exterior, mínimo de una tubería. Gabinete contra incendio.- Salida del sistema contra incendio, que consta de manguera, válvula y pitón. Hidrante.- Grifo contra incendio. Impulsión (tubería.).- Tubería de descarga del equipo de bombeo. Instalación exterior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües e instalaciones sanitarias especiales, ubicadas fuera de la edificación y que no pertenecen al sistema público. Instalación interior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües, su ventilación, e instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro de la edificación. Montante.- Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales. Ramal de agua.- Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a los servicios. Ramal de desagüe.- Tubería comprendida entre la salida del servicio y el montante o colector. Red de distribución.- Sistema de tuberías compuesto por alimentadores y ramales. Servicio sanitario.- Ambiente que alberga uno o más aparatos sanitarios. Sifonaje.- Es la rotura o pérdida del sello hidráulico de la trampa (sifón), de un aparato sanitario, como resultado de la pérdida de agua contenida en ella. Succión (tubería de.).- Tubería de ingreso al equipo de bombeo. Tanque elevado.- Depósito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad. Artículo 4°.- CONDICIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES a) El diseño de las instalaciones sanitarias de una edificación debe ser realizado y autorizada por un ingeniero sanitario en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinan el recorrido de las tuberías, así como el dimensionamiento y ubicación de tanques de almacenamiento de agua, entre otros. b) Las instalaciones sanitarias deben ubicarse en coordinación con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida útil. c) Los aparatos sanitarios deberán instalarse considerando los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, mantenimiento e inspección. d) Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de aparatos sanitarios que se establecen en cada una de las Normas del presente Reglamento. e) En los servicios sanitarios para uso público, los inodoros deberán instalarse en espacios independientes de carácter privado. CAPITULO II AGUA FRIA Artículo 5°.- INSTALACIONES a) El sistema de abastecimiento de agua de una edificación comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta cada uno de los puntos de consumo. b) El sistema de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público preste servicio. c) Las instalaciones de agua fría deben ser diseñadas y construidas de modo que preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los puntos de consumo. d) Todo sistema de alimentación y distribución de agua no se permitirán conexiones cruzadas. e) En toda nueva edificación de uso múltiple o mixto: viviendas, oficinas, comercio u otros similares, la instalación sanitaria para agua fría se diseñará obligatoriamente para posibilitar la colocación de medidores internos de consumo para cada unidad de uso independiente, además del medidor general de consumo de la conexión domiciliaria, ubicado en el interior del predio. f) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de manera tal que estén adecuadamente protegidos, en un espacio impermeable de dimensiones suficientes para su instalación o remoción en caso de ser necesario. De fácil acceso para eventuales labores de verificación, mantenimiento y lectura. g) En caso que exista suficiente presión en la red pública externa dependiendo del número de niveles de la edificación, los medidores de consumo podrán ser instalados en un banco de medidores, preferentemente al ingreso de la edificación, desde el cual se instalarán las tuberías de alimentación para unidad de uso. h) En caso de que el diseño de la instalación sanitaria interior del edificio se realice con un sistema de presión con cisterna y tanque elevado o se use un sistema de presión con tanque hidroneumático, los medidores de consumo podrán ser ubicados en espacios especiales diseñados para tal fin dentro de la edificación. i) Se podrá considerar la lectura centralizada remota, desde un panel ubicado convenientemente y de fácil acceso en el primer piso. En este caso además lo indicado en el inciso f) del presente artículo, deberá preverse un espacio para el panel de lectura remota y ductos para la instalación de cables de transmisión desde los registros de lectura de los medidores. j) Las instalaciones de lectura remota se ciñeran a las exigencias de las normas internacionales en tanto se emitan normas nacionales correspondientes, o en su defecto, siguiendo las especificaciones técnicas de los proveedores. k) Las edificaciones destinadas a la industria, en caso de que la entidad prestadora de servicio no disponga de infraestructura local, podrán disponer de un abastecimientode agua para fines industriales exclusivamente, siempre que: - Dicho abastecimiento tenga redes separadas sin conexión alguna con el sistema de agua para consumo humano, debidamente diferenciadas; y - Se advierta a los usuarios mediante avisos claramente marcados y distribuidos en lugares visibles y adecuados. Los letreros legibles dirán: Peligro agua no apta para consumo humano. l) No se permitirá la conexión directa desde la red pública de agua, a través de bombas u otros aparatos mecánicos de elevación. m) El sistema de alimentación y distribución de agua de una edificación estará dotado de válvulas de interrupción, como mínimo en los siguientes puntos: - Inmediatamente después de la caja del medidor de la conexión domiciliaria y del medidor general. - En cada piso, alimentador o sección de la red de distribución interior. - En cada servicio sanitario, con mas de tres aparatos.
- En edificaciones de uso público masivo, se colocará una llave de ángulo en la tubería de abasto de cada inodoro o lavatorio. Artículo 6°.- DOTACIONES Las dotaciones diarias mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego de jardines u otros fines, serán los que se indican a continuación: a) La dotación de agua para viviendas estarán de acuerdo con el número de habitantes a razón de 150 litros por habitante por día. b) La dotación de agua para riego de jardines será de 5 litros por m2 de jardín por día. c) La dotación de agua para estacionamientos será de 2 litros por m2 por día. d) La dotación de agua para oficinas será de 20 litros por habitante por día. e) La dotación de agua para tiendas será de 6 litros por habitante por día. f) La dotación de agua para hospitales y centros de salud será de 800 litros por cama por día. g) La dotación de agua para asilos y orfanatos será de 300 litros por huésped por día. h) La dotación de agua para educación primaria será de 20 litros por alumno por día. i) La dotación de agua para educación secundaria y superior será de 25 litros por alumno por día. j) La dotación de agua para salas de exposiciones será de 10 litros por asistente por día. k) La dotación de agua para restaurantes estará en función al número de asientos, siendo que será de 50 litros por día por asiento. l) En establecimientos donde también se elaboren alimentos para ser consumidos fuera el local, se calculará para ese fin una dotación de 10 litros por cubierto preparado. m) La dotación de agua para locales de entretenimiento será de 6 litros por asiento por día. n) La dotación de agua para estadios será de 15 litros por asiento por día. o) Los establecimientos de hospedaje deberán tener una dotación de agua de 300 litros por huésped por día p) La dotación de agua para cárceles y cuarteles será de 150 litros por interno por día. q) La dotación de agua para industrias con necesidades de aseo será de 100 litros por trabajador por día. r) La dotación de agua para otras industrias será de 30 litros por trabajador por día. s) Las dotaciones de agua para piscinas y natatorios de recirculación y de flujo constante o continuo, según la siguiente Tabla:
El agua requerida para servicios especiales, tales como riego de áreas verdes, viviendas anexas, servicios de cocina y lavandería se calcularán adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma. ee) La dotación de agua para lavanderías, lavanderías al seco, tintorerías y similares, según la siguiente Tabla:
ff) La dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d por m2. No se requerirá incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta dotación. Artículo 7°.- RED DE DISTRIBUCIÓN a) Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán con el método Hunter (Método de Gastos Probables), salvo aquellos establecimientos en donde se demande un uso simultáneo, que se determinará por el método de consumo poraparato sanitario. Para dispositivos, aparatos o equipos especiales, se seguirá la recomendación de los fabricantes. b) Podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular tuberías de distribución, siempre que sea debidamente fundamentado. c) La presión estática máxima no debe ser superior a 50 m (0.490 MPa) de columna de agua. d) La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios será de 2 m (0,020 MPa) salvo aquellos equipados con válvulas semiautomáticas, automáticas o equipos especiales en los que la presión estará dada por las recomendaciones de los fabricantes. e) Cuando las tuberías de distribución de agua para consumo humano, vayan enterradas deberán alejarse lo más posible de los desagües; por ningún motivo esta distancia será menor de 0,50 m medida horizontal, ni menos de 0,15 m por encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua para consumo humano crucen redes de aguas residuales, deberán colocarse siempre por encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m. Las medidas se tomarán entre tangentes exteriores más próximas. f) Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0,60 m/s y la velocidad máxima según la siguiente Tabla:
La dotación de agua requerida para los aparatos sanitarios en los vestuarios y cuartos de aseo anexos a la piscina, se calculará adicionalmente a razón de 30 L/d por m2 de proyección horizontal de la piscina. En aquellos casos que contemplen otras actividades recreacionales, se aumentará proporcionalmente esta dotación. t) La dotación de agua para depósitos de materiales, equipos y artículos manufacturados, se calculará a razón de 0,50 L/d por m2 de área útil del local y por cada turno de trabajo de 8 horas o fracción. u) Para oficinas anexas, el consumo de las mismas se calculará adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en esta Norma para cada caso, considerándose una dotación mínima de 500 L/d. v) La dotación de agua para locales comerciales dedicados a comercio de mercancías secas, será de 6 L/d por m2 de área útil del local, considerándose una dotación mínima de 500 L /d. w) La dotación de agua para mercados y establecimientos, para la venta de carnes, pescados y similares serán de 15 L/d por m2 de área del local. La dotación de agua para locales anexos al mercado, con instalaciones sanitarias separadas, tales como restaurantes y comercios, se calculará adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso. x) El agua para consumo industrial deberá calcularse de acuerdo con la naturaleza de la industria y su proceso de manufactura. En los locales industriales la dotación de agua para consumo humano en cualquier tipo de industria, será de 80 litros por trabajador o empleado, por cada turno de trabajo de 8 horas o fracción. La dotación de agua para las oficinas y depósitos propios de la industria, servicios anexos, tales como comercios, restaurantes, y riego de áreas verdes, etc. Se calculará adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso. y) La dotación de agua para plantas de producción, e industrialización de leche será según la siguiente Tabla:
z) La dotación de agua para las estaciones de servicio, estaciones de gasolina, garajes y parques de estacionamiento de vehículos, según la siguiente Tabla:
El agua necesaria para oficinas y venta de repuestos, riego de áreas verdes y servicios anexos, tales como restaurantes y fuentes de soda, se calculará adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso. aa) Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas al alojamiento de animales, tales como caballerizas, establos, porquerizas, granjas y similares, según la siguiente Tabla:
g) Las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta el aspecto estructural y constructivo de la edificación, debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos estructurales. h) Las tuberías verticales deberán ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos deberán ser tales que permitan su instalación, revisión, reparación, remoción y mantenimiento. i) Se podrá ubicar en el mismo ducto la tubería de agua fría y agua caliente siempre que exista una separación mínima de 0,15 m entre sus generatrices más próximas. j) Se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y montantes de aguas residuales o de lluvia, en un mismo ducto vertical o espacios, siempre que exista una separación mínima de 0,20 m entre sus generatrices más próximas. k) Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a la estructura evitando que se produzcan esfuerzos secundarios en las tuberías. l) Las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de dimensiones tales que permitan su protección y fácil instalación. Artículo 8°.- ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN a) Los depósitos de agua deberán ser diseñados y construidos en forma tal que preserven la calidad del agua. b) Toda edificación ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de presión suficiente, deberá estar provisto de depósitos de almacenamiento que permitan el suministro de agua en forma adecuada a todos los aparatos sanitarios e instalaciones previstas. Tales depósitos podrán instalarse en la parte baja (cisternas) en pisos intermedios o sobre la edificación (tanque elevado) siempre que cumplan con lo estipulado en el presente artículo. c) Cuando sólo exista tanque elevado, su capacidad será cuando menos igual al consumo diario, con un mínimo de 1000 L. d) Cuando sólo exista cisterna, su capacidad será cuando menos igual al consumo diario, con un mínimo de 1000 L. e) Cuando fuere necesario emplear una combinación de cisterna, bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las ¾ partes del consumo diario y la del segundo no menor de 1/3 de dicho consumo; cada uno de ellos con un mínimo de 1000 L. f) En caso de utilizar sistemas hidroneumáticos, el volumen mínimo de la cisterna será igual al consumo diario con un volumen mínimo de 1000L g) Los depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente e impermeable y estarán dotados de los dispositivos necesarios para su correcta operación y mantenimiento. h) Las cisternas deberán ubicarse a una distancia mínima de 2m de muros medianeros y desagües. En caso de no poder cumplir con la distancia mínima, se diseñará un sistema de protección que evite la posible contaminación del agua de la cisterna. i) La distancia vertical entre el techo del depósito y el eje del tubo de entrada de agua, dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor de 0,20 m. j) La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor de 0,15 m. k) La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0,10 m. l) El agua proveniente del rebose de los depósitos, deberá disponerse en forma indirecta, mediante brecha de aire de 0,05 m de altura mínima sobre el piso, techo u otro sitio de descarga. m) EL diámetro del tubo de rebose, se calculará hidráulicamente, no debiendo ser menor que lo indicado en la siguiente Tabla:
Las cifras anteriores no incluyen las dotaciones de agua para riego de áreas verdes y otras instalaciones. bb) La dotación de agua para mataderos públicos o privados estará de acuerdo con el número y clase de animales a beneficiar, según la siguiente Tabla: n) El diámetro de la tubería de alimentación se calculará para garantizar el volumen mínimo de almacenamiento diario. o) El control de los niveles de agua en los depósitos, se hará por medio de interruptores automáticos que permitan: - Arrancar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, descienda hasta la mitad de la altura útil. - Parar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, ascienda hasta el nivel máximo previsto. - Parar la bomba cuando el nivel de agua en la cisterna descienda hasta 0,05 m por encima de la parte superior de la canastilla de succión. - En los depósitos que se alimentan directamente de la red publica, el control del nivel máximo del agua se hará mediante válvula de llenado, flotador o similar. p) La capacidad adicional de los depósitos de almacenamiento para los fines de control de incendios, deberá estar de acuerdo con lo previsto en 3.4. Artículo 9°.- ELEVACIÓN a) Los equipo de bombeo de los sistemas de abastecimiento de agua que se instalen dentro de las edificaciones deberán ubicarse en ambientes que satisfagan, entre otros los siguientes requisitos: - Altura mínima: 1,60 m. - Espacio libre alrededor del equipo suficiente para su fácil operación, reparación y mantenimiento. - Piso impermeable con pendiente no menor del 2% hacia desagües previstos. - Ventilación adecuada.
cc) La dotación de agua para bares, fuentes de soda, cafeterías y similares, según la siguiente Tabla:
dd) La dotación de agua para locales de salud como: hospitales, clínicas dehospitalización, clínicas dentales, consultorios médicos y similares, según la siguiente Tabla:
. se puede realizar con o sin retorno de agua caliente.DISPOSICIONES GENERALES a) El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario. c) Los alimentadores deben calcularse para el caudal de dos salidas y una presión mínima de 45 m en el punto de conexión de mangueras más desfavorables. . salvo que se hagan en un buzón o caja de registro. Se colocará registros por lo menos en: . f) Las instalaciones de riego podrán ser operadas por secciones.. i) La alimentación eléctrica a las bombas de agua contra incendio. en forma tal.. forme un ángulo de menos de 45° con la horizontal. podrán también determinarse en base a los gastos por aparatos sanitarios. Esta cifra no incluye las dotaciones para otros servicios anexos. con puntos de agua para mangueras. deberá instalarse a la salida de este último desde el tanque. d) Edificaciones de altura mayor de 10 m. material o diámetro y cada 15 m de largo como máximo. en las plantas industriales. o en las tuberías de agua fría o caliente próximas a él. Artículo 21°. sumidero u otro punto de colección. deberán estar ubicados. no controlada por el interruptor general del edificio. siempre que garantice el almacenamiento previsto en el sistema.5% para diámetros de 75 mm (3”) o inferiores. c) Edificaciones de altura mayor de 15 m. en caso de tenerlo. preferentemente en los corredores de acceso a las escaleras. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. techo o cualquier otro elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema.Los cambios de dirección por encima del más alto ramal horizontal de desagüe. pendiente. c) Deberá instalarse una válvula de retención en la tubería de abastecimiento de agua fría. Las mangueras tendrán una longitud de hasta 60 m y 65 mm (2 ½”) de diámetro.20 m de alto cuando menos.Si la parte inclinada forma un ángulo menor de 45° con la horizontal. Dicha válvula no podrá ser colocada entre el equipo de producción de agua caliente y el dispositivo para controlar el exceso de presión. Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas.SISTEMA DE DRENAJE En todos los casos deberán preverse un sistema de drenaje para la evacuación del agua utilizada en el combate del incendio.Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 20 m (0.INSTALACIONES a) Las instalaciones de agua caliente de una edificación. que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua. Se deberá considerar un espacio independiente y seguro para el equipo de producción de agua caliente. . 150 L por dormitorio. edificios de más de 50 m de altura y toda otra edificación que por sus características especiales. El cálculo de los ramales. que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de las mangueras. adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones.15 m sobre el nivel del piso. Las cantidades que sefijan son parte de las dotaciones de agua establecidos en el artículo 5° de la presente Norma. c) Alimentadores y mangueras para uso combinado de los ocupantes del edificio y del Cuerpo de Bomberos.DISPOSICIONES GENERALES a) Las instalaciones para riego podrán ser diseñadas formando parte del sistema de distribución de agua de la edificación. antes de su descarga a la red pública.11. k) Playas de estacionamiento subterráneas debajo de otras ocupancias con área mayor a los 500 m2. e) Otros sistemas. hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión. d) Las tuberías de alimentación de agua caliente se calcularán de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la presente norma. En el caso que la tubería de succión no trabaje bajo carga positiva. Cuando un colector enterrado cruce una tubería de agua deberá pasar por debajo de ella y la distancia vertical entre la parte inferior de la tubería de agua y la clave del colector. apart-hoteles. con puntos de conexión para mangueras dotadas de sus
La distancia entre los puntos de conexión de manguera será de 1.Compresor o un dispositivo automático cargador de aire de capacidad adecuada. g) Playas de estacionamiento abiertas con altura mayor a 18 m y excediendo 1500 m2 de área. se calculará una dotación complementaria a razón de 3 litros por cubierto preparado para este fin. . j) Sótanos que tengan un área mayor a 250 m2 usados para la manufactura. venta o almacenaje de materiales o mercadería combustible y con área superior a los 1000 m2 de construcción resistente al fuego. en todo aquel que sea de más de 15 metros de altura o cuando las condiciones de riesgo lo ameritan. g) EL sistema hidroneumático deberá estar dotado de los dispositivos mínimos adecuados para su correcto funcionamiento: . bares.20 m entre sus generatrices más próximas. Artículo 16°. . no será menor de 0. venta o almacenaje de materiales o mercaderías combustibles. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí. e) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios. peluquerías y lavanderías. h) Se permitirá el uso de colectores existentes para servir a nuevas construcciones. Hoteles.Electrobombas .118 MPa). Se considerará un caudal mínimo de 10 L/s y deberán alojarse en gabinetes adecuados en cada piso. f) Los diámetros de las tuberías de impulsión.Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva válvula. 800 m2 de construcción incombustible con protección. d) Locales educacionales y residencias estudiantiles..
Artículo 12°.Por debajo de la parte inclinada. f) Playas de estacionamiento cerradas y techadas de mas de 18 m de altura y de área mayor a los 1000m2 de construcción resistente al fuego. i) Talleres de reparación automotriz de una planta que exceda 1500 m2 de construcción resistente al fuego. Las dimensiones de las cajas se determinarán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad.
correspondientes válvulas. d) Rociadores automáticos. d) Al calcular el diámetro de los conductos de desagüe se tendrá en cuenta lo siguiente: . no puedan ser descargadas por gravedad a la red pública. b) Edificaciones del párrafo anterior y con un área superior a 800 m2 de construcción incombustible con o sin protección. El diámetro mínimo será 100 mm (4”) d) La salida de los alimentadores deberá ser espaciados en forma tal. siempre que exista una separación mínima de 0.En la parte superior de cada ramal de las trampas “U” k) Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección. h) Talleres de reparación automotriz de mas de un piso o ubicados bajo pisos de otra ocupación que exceda 1000 m2 de construcción resistente al fuego.196 MPa) . 1200 m2 de construcción incombustible con protección. Podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular los ramales. hasta terminar a ras con la pared o piso acabado. deberán llevar control de arranque para funcionamiento automático. Artículo 11°. una válvula de retención del tipo especial para incendios. que se calculará adicionalmente de acuerdo con lo establecido en esta Norma para cada caso c) Restaurantes. . e) Cuando se requiera dar un cambio de dirección a una montante. b) Se instalarán alimentadores espaciados en forma tal.SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS Se instalarán sistemas de rociadores automáticos en los siguientes casos: a) Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura. La pendiente de los colectores y de los ramales de desagüe interiores será uniforme y no menor de 1% para diámetros de 100 mm (4”) y mayores. se adoptarán los valores según la siguiente Tabla:
Las capacidades del equipo de producción de agua caliente y del tanque de almacenamiento. b) El riego de las áreas verdes correspondientes a la edificación podrá hacerse por inundación. aprobado por Decreto Supremo N° 28-60-S.EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Para el cálculo de la capacidad del equipo de producción de agua caliente. por aspersión y por otros sistemas. revisión o remoción. Artículo 13°.15m. La conexión para dichas mangueras será de rosca macho con el diámetro correspondiente.
CAPITULO IV AGUA PARA RIEGO Artículo 19°. La distancia mínima entre la tangente del tapón de cualquier registro y una pared. para prevenir posibles conexiones cruzadas por efecto de la existencia de presiones negativas en la red de alimentación.Gasto mínimo de cada rociador: 0. usadas para depósito de materiales o mercaderías combustibles de construcción semi-resistente al fuego con protección.P.. según la siguiente Tabla:
b) El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser por lo menos de 25 m3.
e) Gimnasios. o combustible de construcción pesada. entramos rectos. 900 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.. CAPITULO II AGUA CALIENTE Artículo 10°. a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento. f) Cada bocatoma para mangueras interiores. Al pie de cada alimentador se instalará una de purga con válvula de control.Cada 15 m en los conductos horizontales de desagüe . los diámetros de la parte inclinada y del tramo inferior de la montante se calcularán de la siguiente manera: . clínicas y similares. . a) Residencias unifamiliares y multifamiliares.. g) Se permitirá utilizar un mismo ducto o espacio para la colocación de las tuberías de desagüe y agua. e) Los escapes de vapor o agua caliente. . deberán satisfacer las necesidades de consumo y seguridad contra accidentes. que el plano formado por el borde inferior de la cimentación y el colector. a razón de 80 L/d. Si el equipo es doble cada bomba podrá tener la mitad de la capacidad necesaria. hostales.60.SISTEMAS Los sistemas a emplearse para combatir incendios serán: a) Alimentadores y mangueras para uso de los ocupantes de la edificación. deberán sobresalir no menos de 0.Cada dos cambios de direcciones en los conductos horizontales de desagüe.. h) El volumen del tanque de presión se calculará en función del caudal. .RED DE COLECCIÓN a) Los colectores se colocarán en tramos rectos. deberá instalarse la salida del agua para consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para combatir el incendio. g) Los sistemas de riego deberán estar provistos de dispositivos adecuados. contenido en un dispositivo apropiado (trampa o sifón). montantes y colectores de desagüe se determinará por el método de unidades de descarga. d) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de temperatura en los sistemas de producción de agua caliente. f) Las montantes deberán ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación. para su descarga automática a dicha red.Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 15 mm (1/2”). se instalará un registro de 100mm(4”) como mínimo. CAPITULO V DESAGÜE Y VENTILACIÓN Artículo 20°. según la siguiente Tabla:
. En la tubería de succión con presión positiva se instalará una válvula de interrupción.El diámetro de una montante no podrá ser menor que el de cualquiera de los ramales horizontales que en él descarguen. b) El sistema sin retorno se permitirá solamente en instalaciones con calentadores individuales. La conexión para manguera será de rosca macho. c) Los empalmes entre colectores y los ramales de desagüe. e) Cuando el almacenamiento sea común para el agua para consumo y la reserva para el sistema contra incendios. será de 0. debiendo cumplir los siguientes requisitos: a) La fuente de agua podrá ser la red de abastecimiento público o fuente propia del edificio. c) El sistema con retorno deberá utilizarse en aquellos edificios donde se instalen equipos centrales de producción de agua caliente. se utilizarán las relaciones que se indican a continuación. deberán sujetarse estrictamente a lo que se establece en el Reglamento de Desagües Industriales vigente. b) Se deberá prever diferentes puntos de ventilación. . se harán a un ángulo no mayor de 45°. e interconectada al grupo electrógeno de emergencia del edificio. Artículo 18°. según el Gráfico para Agua Contra Incendio de Sólidos. . con una presión mínima de 45m (0. j) Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a la que sirve. Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles.05 m. provenientes de los dispositivos de seguridad y control. d) Salvo en el caso de viviendas unifamiliares. para combatir incendios. b) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de presión de los sistemas de producción de agua caliente. estará dotada de llave de compuerta o de ángulo. deberá instalarse un sistema adecuado de elevación. . Dichos dispositivos se ubicarán en los equipos de producción. g) Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este. Cuando sea posible se permitirá el almacenamiento conjunto entre uno o más locales que en caso de siniestro puedan ser usados por los bomberos. ubicando los sitios de descarga en lugares que no causen accidentes. c) Las edificaciones situadas donde exista un colector público de desagüe.Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador: 20 mm (3/4”) . se adoptará lo siguiente: . . usadas para almacenaje de materiales y mercaderías combustibles de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada e) Edificaciones mayores de 2 pisos o mayores 200 m2 en cada piso encima del primero que no tienen acceso aceptable. que pudieran hacer descargar las trampas. deberán extenderse utilizando conexiones de 45°. de acuerdo a lo especificado en esta Norma.
Más de 5. c) En la tubería de impulsión. del 29. d) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se adoptará lo siguiente: . Al pie de cada alimentador. ni mayor de 0. cuyas características físicas y químicas difieran de los del tipo doméstico.Gasto mínimo de cada rociador: 0. deberá instalarse una válvula de retención. se calculará como si fuera una montante.10 L/s.Cisterna . el sistema de bombeo deberá contar como mínimo con dos equipos de bombeo de funcionamiento alternado.441 MPa) en el punto de conexión de manguera más desfavorable. deberán disponerse en forma indirecta al sistema de drenaje.Válvula de seguridad. d) El almacenamiento de agua en los tanques. u 800 m2 de construcción incombustible con protección o 600m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. b) Los equipos de bombeo deberán ubicarse sobre estructuras de concreto. b) Alimentadores y mangueras para uso del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. deberá ser independiente. Dotación diaria. e) La capacidad de cada equipo de bombeo debe ser equivalente a la máxima demanda simultánea de la edificación y en ningún caso inferior a la necesaria para llenar el tanque elevado en dos horas. lo requiera. Artículo 17°..Los equipos que se instalen en el exterior. c) En el diseño de las instalaciones de riego. Albergues. c) Los alimentadores deben calcularse para obtener el caudal que permita el funcionamiento simultaneo de dos mangueras. se calculará tomando en cuenta el número de unidades de descarga que pasa por el tramo inclinado como si fuera un colector con pendiente de 4% . Las dimensiones de los ramales de desagüe. i) Todo punto de contacto entre el sistema de desagüe y los ambientes (punto de colección abierto). no requieren aumento de diámetro. deberán ser protegidos adecuadamente contra la intemperie. 100 L por m2. .10 m. g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. inmediatamente después de la bomba deberá instalarse una válvula de retención y una válvula de interrupción.Válvulas de interrupción que permitan la operación y mantenimiento del equipo.Al pie de cada montante. mediante la adecuada instalación de válvulas. se instalará una purga con válvula de control.Tanque de presión . cuando lo exija la demanda..Manómetro.4 de la longitud de la manguera. Artículo 15°.DISTRIBUCIÓN a) La distribución de agua caliente desde el equipo de producción a los aparatos sanitarios o puntos requeridos. b) Los colectores enterrados situados en el nivel inferior y paralelos a las cimentaciones. la montante en ningún caso tendrá un diámetro menor que el tramo inclinado. en base a la dotación de agua caliente diaria asignada.
En aquellos restaurantes donde se elaboran alimentos para ser consumidos fuera del local. de las presiones máxima y mínima y las características de funcionamiento.Interruptor de presión para arranque y parada a presión mínima y máxima.06 L/s. 10 L/m2 área útil f) Hospitales. o 600 m2 de construcción combustible ordinaria. CAPITULO III AGUA CONTRA INCENDIO Artículo 14°. siempre que puedan funcionar ambas bombas simultáneamente en forma automática. distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión. 600 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. siempre que no existan válvulas entre los dispositivos y el equipo. Se reputará acceso aceptable una abertura a nivel de cada piso de 80cm de ancho y 1.10 m.L. o en forma independiente del mismo. . d) El diámetro del colector principal de desagües de una edificación. h) Las válvulas o grifos para conectar mangueras. y se graduarán dé tal modo que puedan operar a una presión de 10% mayor que la requerida para el normal funcionamiento del sistema. mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. debe ser por lo menos de 40 m3 adecuándose al caudal y tamaño posible del incendio. Tales sistemas deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Se instalarán “siameses inyección” con rosca macho y válvula de retención en sitio accesible de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba. Al pie de cada uno se instalará una purga con válvula de control... y no menor de 1. evitando obstrucciones y depósitos de materiales.Presión mínima en el punto de alimentación de cada rociador: 12 m (0.Si la parte inclinada forma un ángulo de 45° o más con la horizontal. montantes y colectores se calcularán tomando como base el gasto relativo que pueda descargar cada aparato. por dormitorio adicional b) Establecimientos de hospedaje. En caso de tuberías de diámetro mayor de 100 mm (4”). montantes y colectores.SISTEMA DE TUBERÍAS Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS Se instalarán sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. tales como restaurantes. solamente cuando su inspección demuestre que estén en buenas condiciones y cumplan lo establecido en esta Norma.DOTACIONES La dotación de agua caliente será la que se establece a continuación. f) Cuando el almacenamiento sea común para agua de consumo y la reserva para el sistema contra incendios. deberá estar protegido por un sello de agua con una altura no inferior de 0. debe calcularse para las condiciones de máxima descarga. e) La longitud de la manguera será de 30m con un diámetro de 40 mm(1 ½”) f) Antes de cada conexión para manguera se instalará una válvula de globo recta o de ángulo. e) Todo sistema de desagüe deberá estar dotado de suficiente número de elementos de registro. l) En lugares de congregación que tengan un estrado aprobado en todos los lugares al lado del estrado del proscenio. reparación.SISTEMA DE TUBERÍAS Y DISPOSITIVOS PARA SER USADOS POR LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos para ser usado por los ocupantes del edificio. salvo cuando ella descargue a una caja de registro o buzón distante no más de 10 m. deberán tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho colector.El diámetro mínimo que reciba la descarga de un inodoro será de 100 mm (4”).A. f) Para desagües provenientes de locales industriales u otros. los registros. se determinarán en función del caudal de bombeo. salones de baile. Esta conexión de desagüe a la red pública se realizará mediante caja de registro o buzón de dimensiones y de profundidad apropiadas.El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que en él descarguen. h) Las bombas de agua contra incendio. así como para el cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento. siempre que sea debidamente fundamentado.Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o colector.
cocinas de hoteles. f) Los diámetros de las canaletas semicirculares se calcularán tomando en cuenta el área servida. depósitos o partes del sistema de agua. lavaderos de cocina o de ropa instaladas en el mismo piso y conectados al ramal de desagüe a un mismo nivel. q) El diámetro del tubo de ventilación en circuito se calculará en función de su longitud y sobre la base del diámetro del ramal horizontal de desagüe.No contaminen las aguas subterráneas o superficiales que puedan servir de fuente de agua potable para uso doméstico o riego de plantas de tallo corto.Distancias mínimas: De letrina a pozo de agua: 15 m De letrina a vivienda: 5 m En el diseño de la letrina se deberá considerar el hoyo. . CAPITULO V AGUA DE LLUVIA Artículo 26°. será necesario la instalación de interceptores o separadores u otro sistema de tratamiento.Las conexiones a la montante de aguas residuales se harán por debajo del ramal horizontal proveniente del piso correspondiente. caja u otro dispositivo apropiadamente ventilado. talleres de mecánica de vehículos motorizados y otros edificios. las aguas de lluvia del edificio podrán conducirse mediante colector común a dicho sistema. Cuando el suministro normal de energía no garantice un servicio continuo a los equipos de bombeo deberán proveerse fuentes de energía independientes. se prolongará por encima del piso hasta una altura no menor de 1. j) El diámetro del tubo auxiliar de ventilación a que se refiere el numeral anterior. a) Su capacidad no será mayor que el volumen equivalente a 12 horas de gasto medio diario. Cuando ello no se logre. d) Cuando se proyecten cámara húmeda y cámara seca. el extremo superior de la montante deberá quedar como mínimo a 0. deberá proveerse un sistema de bombeo para su descarga automática. e) La tubería de descarga estará dotada de una válvula de interrupción y una válvula de retención. mediante el uso adecuado de ramales de ventilación.En todos aquellos otros casos en que sea necesario asegurar el buen funcionamiento del sistema. asiento con tapa y caseta. p) Para el caso de ventilación común. El extremo superior del tubo de ventilación se podrá conectar a la montante principal. . aceite. El tubo de ventilación tendrá un diámetro mínimo de 50mm(2”) Los interceptores se ubicarán en sitios donde puedan ser inspeccionados y limpiados con facilidad.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más alto. Cuando la cubierta del edificio sea un techo o terraza inaccesible. puerta u otra entrada de aire al edificio sea menor de 3 m horizontalmente. Artículo 25°. patios. según la siguiente Tabla:
a) El agua de lluvia proveniente de techos. donde exista el peligro de introducir en el sistema de desagüe. La capacidad del hoyo deberá calcularse para períodos variables (3 años aproximadamente) que deberá indicarse en el proyecto y deberá asimismo preverse la sustitución del hoyo por otro. .El diámetro mínimo del tubo auxiliar de ventilación será la mitad del diámetro del ramal de desagüe a que está conectado. desde la salida del sello de agua hasta la entrada del tubo de ventilación. siempre que el diámetro de dicho ramal o montante sea de un tamaño mayor que el requerido por el aparato superior y no menor que el requerido por el aparato inferior. por debajo del nivel de conexión del ramal de desagüe más bajo. s) No se permitirá descargar los aparatos sanitarios dotados de descarga de desagüe indirecto en ningún otro aparato sanitario t) Los desagües provenientes de los siguientes equipos. tales como lavaderos y otros similares. recipientes y equipos similares de los laboratorios. La unión entre la montante y la cubierta del techo o terraza deberá ser a prueba de filtraciones. Estos dispositivos estarán dotados de rejillas o tapas removibles cuando ello sea requerido para seguridad de las personas.No contaminen la superficie del suelo.
n) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación para servir dos aparatos sanitarios.0 m por encima del piso correspondiente. . etc. Los motores de los equipos de elevación deberán tener controles automáticos accionados por los niveles en la cámara de bombeo.070 “Redes de Aguas Residuales” del presente Reglamento l) Cuando las aguas residuales contengan grasa. basura y similares. azoteas y áreas expuestas. Estos tramos podrán ventilarse separadamente según lo especificado en el inciso i) del presente artículo o bien se podrá ventilar por medio de tubos auxiliares de ventilación. en los casos que se señalan a continuación. . su diámetro y longitud se determinarán según la siguiente Tabla:
Esta distancia se medirá a lo largo del conducto de desagüe. b) Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales no haya sido diseñada para recibir aguas de lluvias. donde exista el peligro de introducir aceite y otros lubricantes al sistema a la red de aguas residuales. vidrio. 0. en aquellos casos en que por su profundidad y características. con dispositivos que descarguen al sistema de desagüe de la edificación. . sumideros. siempre que cumpla con los requisitos mínimos siguientes: . embudos y otros dispositivos deberán instalarse en lugares bien ventilados y de fácil acceso.Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso. m) La capacidad.. . Artículo 23°. e) La distancia máxima entre la salida de un sello de agua y el tubo de ventilación correspondiente. h) El extremo inferior del tubo principal de ventilación deberá ser conectado mediante un tubo auxiliar de ventilación a la montante de aguas residuales. c) Los tubos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1% en forma tal que el agua que pudiere condensarse en ellos. no se permitirá descargar este tipo de aguas a la red de aguas residuales. cada periodo calculado.En la ventilación en circuito. En tales casos el sistema de ventilación deberá proveer seis cambios de aire por hora bajo operación continua o un cambio en dos minutos bajo operación intermitente. embudo y otro dispositivo adecuado. . c) Deberá estar dotada de una boca de inspección provista de tapa. escurra a un conducto de desagüe o montante. pero conectados a la montante o ramal vertical de desagüe a diferentes niveles.. El área total libre de las rejillas. provisto de sello de agua y su correspondiente ventilación. b) El sello de agua deberá ser protegido contra sifonaje. lo harán en forma indirecta. la montante será prolongada por encima de éste. de tal manera que sean estables. . El sistema de elevación deberá considerar lo señalado en los artículos 21° y 22° de la presente norma. como letrinas modificadas con ventilación. por encima de la entrada del aire.Todos aquellos que se considere inconvenientes en resguardo de la salud pública. .. La descarga de desagüe indirecto se hará de acuerdo con los siguientes requisitos: . siempre que el sistema lo ermita.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más alto al cual ventilan. tipo. d) Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán quedar a una altura no menor de 0.ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES La cámara húmeda del Sistema de Bombeo de aguas residuales.SISTEMA DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETA a) Letrina sanitaria Podrá utilizarse letrinas sanitarias en las habilitaciones urbanas que no cuenten con sistemas de eliminación de excretas con arrastre de agua (sistemas de alcantarillado).En la ventilación de la montante. s) Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de acuerdo a las distancias máximas establecidas en el inciso e) del presente artículo. i) La capacidad de las bombas a que se refiere el numeral anterior se calculará teniendo en cuenta la máxima intensidad de lluvia registrada.15 m como mínimo. . . hospitales y similares. b) Deberá estar prevista de un sistema de ventilación que evite la acumulación de gases. n) Se instalarán separadores de grasa en los conductos de desagüe de lavaderos. losa. deberá cumplir con los siguientes requisitos. de conformidad con los numerales siguientes..
l) Cuando una montante tenga en su recorrido un cambio de dirección de 45° o más con la vertical. Estas deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas verdes existentes. según la Tabla del inciso m) del presente artículo. deberán descargar en forma indirecta a un sumidero de piso. uno para el tramo superior inmediatamente antes del cambio y otro para el tramo inferior. equipos provistos de válvula de alivio o seguridad. o) Se instalarán separadores de aceite en el sistema de desagüe de estaciones de servicio. material inflamable. Artículo 27°. d) Los receptores de agua de lluvia estarán provistos de rejillas de protección contra el arrastre de hojas. c) Cuando el sistema de redes de aguas residuales sea del tipo unitario o mixto... Artículo 24°. m) Para la ventilación individual de aparatos sanitarios. yeso u otros sólidos o líquidos objetables que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema de evacuación del edificio u otro sistema público. grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de éste. Dicho diámetro no podrá ser menor que la mitad del diámetro del ramal horizontal de desagüe correspondiente y en ningún caso menor de 50 mm ( 2"). ventilación húmeda o una combinación de estos métodos. En el caso de que termine en una terraza accesible o utilizada para cualquier fin.Refrigeradoras comerciales. f) Toda montante de desagüe deberá prolongarse al exterior. a intervalos de 5 pisos. lavanderías y otros establecimientos sujetos a la descarga voluntaria o accidental de sólidos objetables. no se requerirá la ventilación auxiliar. hilos u otros sólidos en el sistema de desagüe de embotelladores. papeles. el diámetro de la montante correspondiente y el total de unidades de descarga ventilada.VENTILACIÓN a) El sistema de desagüe debe ser adecuadamente ventilado. lavaplatos u otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes. estará de acuerdo con el uso respectivo. se deberá proveer ventilación forzada para la cámara seca. . experiencias realizadas y la evaluación de aplicaciones y resultados. el diámetro de la tubería de ventilación será igual a la mitad del diámetro del conducto de desagüe al cual ventila y no menor de 50 mm ("2”) Cuando la ventilación individual va conectada a un ramal horizontal común de ventilación. sumidero. siempre que siempre que se incluya el principio de funcionamiento. r) Los aparatos sanitarios. cámaras de digestión. tierra. Cuando el cambio de dirección de la montante sea menor de 45° con la vertical. será igual al del tubo principal de ventilación.ALMACENAMIENTO Y ELEVACIÓN El volumen de almacenamiento estará de acuerdo a la intensidad y frecuencia de lluvias. centrífugo u otro tipo adecuado. e) Deberán proveerse facilidades para eliminar las aguas que puedan acumularse en la cámara seca.Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según la Norma OS. arena. tuberías de rebose de tanques y similares. Se proveerán además controles manuales y dispositivos de alarma para sobrenivel.Esterilizadores. Las conexiones a éste y la montante de aguas residuales deberán hacerse por medio de accesorio tipo “Y” en la forma siguiente: .Las canaletas. cajas. b) La capacidad total de bombeo deberá ser por lo menos el 125% del gasto máximo que recibe la cámara de bombeo. será necesario ventilar los tramos de la montante que queden por encima y por debajo de dicho cambio.ELEVACIÓN El equipo de bombeo será neumático. a una altura no menor de 0. para mas de dos aparatos podrá usarse la ventilación en circuito. La boca de inspección será de dimensiones adecuadas. contados a partir del último piso hacia abajo. . caja. . p) Se instalarán interceptores de arena.Tenga una buena orientación con respecto a la dirección del viento. h) En aquellos casos en los cuales los colectores de aguas de lluvia no pudieran descargar por gravedad.No se produzcan malos olores. tubos auxiliares de ventilación. Los equipos de bombeo deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Que garantice protección adecuada contra obstrucciones. hospitales y clínicas. sin disminuir su diámetro. r) Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilación en los siguientes casos: . No se permitirá el uso de bombas de pistones o de cualquier otro tipo de desplazamiento positivo El equipo de bombeo deberán instalarse en lugar de fácil acceso y ventilación adecuada. ya sea en forma accidental o voluntaria. será por lo menos dos veces el área del conducto de elevación.La excreta no sea accesible a moscas o animales. intensidad de lluvia y pendiente de la canaleta. pelos. resistentes a la acción del sol. a fin de mantener la presión atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua de cada una de las unidades del sistema.Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios. de funcionamiento alternado. pueda presentar problemas de acumulación de gases.Deberá dejarse una brecha o interruptor de aire entre la salida de la tubería de descarga y el dispositivo receptor. i) En los edificios de gran altura se requerirá conectar la montante al tubo principal de ventilación por medio de tubos auxiliares de ventilación.Las conexiones al tubo de ventilación principal se harán a no menos de 1. k) El diámetro del tubo de ventilación principal se determinará tomando en cuenta su longitud total.RECOLECCIÓN
. g) La influencia que puedan tener las aguas de lluvias en las cimentaciones deberán preverse realizando las obras de drenaje necesarias. siempre que cumpla los requisitos establecidos en el presente artículo.80 m. según la siguiente Tabla:
En caso de que la distancia entre la boca de una montante y una ventana. dimensiones y ubicación de los interceptores y separadores. Artículo 22°. las instalaciones eléctricas del ambiente deberán ser a prueba de explosión. siempre que el diámetro del tubo de ventilación y la distancia máxima cumplan con lo establecido en el inciso e) del presente artículo. q) Los interceptores y separadores deberán estar provistos de ventilación en forma similar a otros aparatos sanitarios. deberán descargar en los conductos de desagüe en forma indirecta: . podrá servir como único medio de ventilación para lavatorios y lavaderos siempre que cumpla con las distancias máximas establecidas en el inciso e) del presente artículo. ni menor que el equivalente a media hora.La tubería de descarga se llevará hasta una canaleta. o) La prolongación de la montante o tubería de desagüe por encima del último ramal. d) El gasto se determinará utilizando el método de unidades de descarga o cualquier otro método. el que no podrá ser menor de dos veces el diámetro de la tubería de descarga. a fin de evitar conexiones cruzadas o interferencias entre los sistemas de distribución de agua para consumo humano y de redes de aguas residuales. No se permitirá colocar encima o inmediato a ellos maquinarias o equipos que pudiera impedir su adecuado mantenimiento. viento o lluvia y que garantice los requisitos anteriores. c) El número mínimo de equipos será de dos. g) La tubería principal de ventilación se instalará vertical. odrá ser conectada a la red de aguas residuales. sin quiebres en lo posible y sin disminuir su diámetro. ventilación en conjunto.60 m. b) Otros dispositivos Podrá utilizarse otros dispositivos de eliminación de excretas sin arrastre de agua. e) Los diámetros de las montantes y los ramales de colectores para aguas de lluvia estarán en función del área servida y de la intensidad de la lluvia.
Más de este usuarioManual Del SoldadorManual Del SoldadorDecreto Supremo 055-2010 CompletoDecreto Supremo 055-2010 CompletoTrabajos en CalienteTrabajos en Caliente04 Planteamiento Del Problema de Investigacion04 Planteamiento Del Problema de Investigacioncontaminacion luminicacontaminacion luminica06 Trabajos de Alto Riesgo06 Trabajos de Alto RiesgoEL EPICARDIO Es Una Membrana ViscosaEL EPICARDIO Es Una Membrana ViscosaTabla PeriodicaTabla PeriodicaPLANIFICACIÓN DEL TRABAJO FINAL.2PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO FINAL.2Libro1 (1)Libro1 (1)SILABO QUIMICASILABO QUIMICA47335722-Cerro-Verde-Comprometido-Con-AQP47335722-Cerro-Verde-Comprometido-Con-AQP06_fenologia06_fenologia

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 21
 artículo 5
 artículo 6
 Artículo 16

Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 19
 Artículo 10
 Artículo 20
 Artículo 18
 Artículo 17
 Artículo 15
 Artículo 14
 Artículo 26
 Artículo 25
 Artículo 23
 Artículo 27
 Artículo 24
 Artículo 22