Source: http://docplayer.it/40150016-Catalogo-tecnico-collettori-di-distribuzione-ricavati-da-barra-d-ottone-ed-in-acciaio-inox.html
Timestamp: 2018-11-15 03:26:06+00:00

Document:
CATALOGO TECNICO COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE RICAVATI DA BARRA D OTTONE ED IN ACCIAIO INOX - PDF
Download "CATALOGO TECNICO COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE RICAVATI DA BARRA D OTTONE ED IN ACCIAIO INOX"
Annalisa Moro
1 CATALOGO TECNICO COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE RICAVATI DA BARRA D OTTONE ED IN ACCIAIO INOX
3 TEC ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di valvole, raccordi e collettori di distribuzione per sistemi sanitari e di riscaldamento. Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 72 macchine utensili e 5 linee di assemblaggio, è in grado di produrre pezzi al giorno. L innata vocazione all innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un organizzazione aziendale certificata ISO 900: L orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo. L AZIENDA
4 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
5 TEC COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE RICAVATI DA BARRA D OTTONE ED IN ACCIAIO INOX I COLLETTORI DI ITAP SONO UTILIZZATI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE ALL INTERNO DI UN IMPIANTO. COLLETTORI
6 852 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX, INTERASSE MM.50 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO x 2 0bar/45psi /96 x 3 0bar/45psi /72 x 4 0bar/45psi /24 x 5 0bar/45psi /24 x 6 0bar/45psi /24 x 7 0bar/45psi /36 x 8 0bar/45psi /2 x 9 0bar/45psi /2 x 0 0bar/45psi /2 x 0bar/45psi /2 x 2 0bar/45psi /2 x 3 0bar/45psi /2 VOCI DI CAPITOLATO Collettori in acciaio inox AISI 304L con derivazioni femmina, adatti per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura massima di esercizio: 0 C. Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Misura delle derivazioni: /2 F. SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Corpo Acciaio inox AISI 304 L COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE INGOMBRI CERTIFICAZIONI B A C l L I=50 L-2 43 L-3 93 L L L L L L L L- 593 L L A 45 B 39,5 C 36 Kg/cm 2 bar 0 LBS - psi 45
7 862 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX, DERIVAZIONI BILATERALI INTERASSE MM.50 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO x 2 0bar/45psi /96 x 3 0bar/45psi /72 x 4 0bar/45psi /24 x 5 0bar/45psi /24 x 6 0bar/45psi /24 x 7 0bar/45psi /36 x 8 0bar/45psi /2 x 9 0bar/45psi /2 x 0 0bar/45psi /2 x 0bar/45psi /2 x 2 0bar/45psi /2 x 3 0bar/45psi /2 TEC VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Collettori in acciaio inox AISI 304L con derivazioni femmina, adatti per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura massima di esercizio: 0 C. Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Misura delle derivazioni: /2 F. INGOMBRI CERTIFICAZIONI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Corpo Acciaio inox AISI 304 L B C A l L I=50 L L L L L L L L L L L L A 45 B 39,5 C 36 Kg/cm 2 bar 0 LBS - psi 45 ACCIAIO INOX
8 850/38 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RICAVATO DA BARRA D OTTONE MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO 3/4 x 2 0bar/45psi /90 3/4 x 3 0bar/45psi /60 3/4 x 4 0bar/45psi /42 3/4 x 5 0bar/45psi /36 3/4 x 6 0bar/45psi /30 3/4 x 7 0bar/45psi /27 3/4 x 8 0bar/45psi /2 3/4 x 9 0bar/45psi /2 3/4 x 0 0bar/45psi /2 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO x 2 0bar/45psi /60 x 3 0bar/45psi /48 x 4 0bar/45psi /30 x 5 0bar/45psi /30 x 6 0bar/45psi /30 x 7 0bar/45psi /24 x 8 0bar/45psi /5 x 9 0bar/45psi /5 x 0 0bar/45psi /5 x 0bar/45psi /5 x 2 0bar/45psi /5 VOCI DI CAPITOLATO Collettore in ottone da barra profilata con derivazioni femmina,adatto per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Attacchi filettati: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Misura delle derivazioni: /2 F. Interasse mm. 38. SCHEDA MATERIALI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Corpo Ottone CW603N M-S
9 INGOMBRI A l G /2 TEC L 3/4 l=38 l=38 L L B L L CERTIFICAZIONI C L L L L L L- 440 L A B 3 37,5 C Kg/cm 2 bar 0 0 LBS - psi BARRA D OTTONE
10 850/50 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RICAVATO DA BARRA D OTTONE MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO 3/4 x 2 0bar/45psi /78 3/4 x 3 0bar/45psi /42 3/4 x 4 0bar/45psi /36 3/4 x 5 0bar/45psi /30 3/4 x 6 0bar/45psi /24 3/4 x 7 0bar/45psi /2 3/4 x 8 0bar/45psi /8 3/4 x 9 0bar/45psi /8 3/4 x 0 0bar/45psi /5 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO x 2 0bar/45psi /60 x 3 0bar/45psi /30 x 4 0bar/45psi /30 x 5 0bar/45psi /30 x 6 0bar/45psi /24 x 7 0bar/45psi /5 x 8 0bar/45psi /5 x 9 0bar/45psi /5 x 0 0bar/45psi /5 x 0bar/45psi /2 x 2 0bar/45psi /2 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO /4 x 2 0bar/45psi /48 /4 x 3 0bar/45psi /24 /4 x 4 0bar/45psi /24 /4 x 5 0bar/45psi /8 /4 x 6 0bar/45psi /8 /4 x 7 0bar/45psi /2 /4 x 8 0bar/45psi /2 /4 x 9 0bar/45psi /9 /4 x 0 0bar/45psi /9 /4 x 0bar/45psi /9 /4 x 2 0bar/45psi /9 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE VOCI DI CAPITOLATO Collettore in ottone da barra profilata con derivazioni femmina,adatto per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Attacchi filettati: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Misura delle derivazioni: /2 F. Interasse mm. 50.
11 SCHEDA MATERIALI TEC INGOMBRI CERTIFICAZIONI POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Corpo Ottone CW603N M-S A l G /2 L 3/4 /4 l=50 l=50 l=50 L L L B L L L L C L L L L A B 3 37,5 47 C Kg/cm 2 bar LBS - psi BARRA D OTTONE
12 860 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RICAVATO DA BARRA D OTTONE MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO x 2 0bar/45psi /60 x 3 0bar/45psi /30 x 4 0bar/45psi /30 x 5 0bar/45psi /30 x 6 0bar/45psi /24 x 7 0bar/45psi /5 x 8 0bar/45psi /5 x 9 0bar/45psi /5 x 0 0bar/45psi /5 x 0bar/45psi /5 x 2 0bar/45psi /2 MISURA PRESSIONE CODICE IMBALLO /4 x 2 0bar/45psi /48 /4 x 3 0bar/45psi /30 /4 x 4 0bar/45psi /30 /4 x 5 0bar/45psi /8 /4 x 6 0bar/45psi /8 /4 x 7 0bar/45psi /2 /4 x 8 0bar/45psi /2 /4 x 9 0bar/45psi /2 /4 x 0 0bar/45psi /9 /4 x 0bar/45psi /9 /4 x 2 0bar/45psi /9 VOCI DI CAPITOLATO Collettore in ottone da barra profilata con derivazioni femmina,adatto per raccordi per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Attacchi filettati: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Misura delle derivazioni: /2 F. Derivazioni bilaterali. Interasse mm. 50. SCHEDA MATERIALI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Corpo Ottone CW603N M-S
13 INGOMBRI A l TEC L /4 l=50 l=50 L B L L L L L L CERTIFICAZIONI C L L L L A B 37,5 47 C Kg/cm 2 bar 0 0 LBS - psi BARRA D OTTONE
14 499 CASSETTA UNIVERSALE IN PLASTICA PER COLLETTORI MISURA CODICE IMBALLO 350x350x /0 500x350x /0 650x350x /0 800x400x /0 VOCI DI CAPITOLATO La cassetta in plastica ITAP, con i kit art. 499CS e 499CC, è adatta all uso con i collettori di qualsiasi produttore. Portello di chiusura provvisto di fori di ventilazione. Fornita di una pellicola asportabile per la protezione dei collettori dalle opere di intonacatura. Misure disponibili: mm.350xmm mm.500xmm.350 mm.650xmm mm.800xmm.400 Profondità utile: mm.90, mm.95. SCHEDA MATERIALI 2 3 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Cassetta Polistirolo PS 2 Vite 4 Nylon 3 Coperchio Polistirolo PS INGOMBRI 350 x 350 x x 350 x x 350 x x 400 x 95 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE D A A B C D E F G H I E H B G I F C
15 499CS KIT DI FISSAGGIO COLLETTORI SEMPLICI ALLA CASSETTA DI PLASTICA MISURA CODICE IMBALLO - 499CS /50 TEC VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Composto da: 2 supporti lunghi, 2 supporti corti, 4 fascette. Adatto a collettori semplici stampati o fusi e a collettori da barra. 2 3 POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Staffa 2 Polipropilene 2 Staffa 2 Polipropilene 3 Fascetta 2 Nylon 499CC KIT DI FISSAGGIO COLLETTORI COMPLANARI ALLA CASSETTA DI PLASTICA VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI Composto da: 2 supporti per collettori complanari, 2 fascette. Adatto a collettori complanari. POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Staffa 2 Polipropilene 2 Fascetta 2 Nylon 2 MISURA CODICE IMBALLO - 499CC /50 CASSETTE
16 POSIZIONAMENTO DEL COLLETTORE ART.852 NELLE CASSETTE UNIVERSALI IN PLASTICA H 20 L L CODICE LxH (mm) 350x x x x400 N vie COLLETTORE L SCHEMA ACCESSORI ART. 852 PER CASSETTA IN PLASTICA COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE 4 5 POS ART DESCRIZIONE 489AR Gruppo terminale orientabile di scarico e sfiato automatico Tappo cieco maschio 3 499CS Kit di fissaggio collettori semplici alla cassetta in plastica 4 58 Raccordo per collettore Collettore in acciaio inox 6 098S Valvola a sfera con bocchettone e o-ring per collettore Valvola a sfera con bocchettone per collettore Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettore S Valvola a sfera ad angolo con bocchettone e o-ring per collettore
17 POSIZIONAMENTO DEL COLLETTORE ART. 850 NELLE CASSETTE UNIVERSALI IN PLASTICA H TEC CODICE LxH (mm) 350x x x x400 N vie COLLETTORE 3/4 L L L CODICE LxH (mm) 350x x x x N vie COLLETTORE L H 20 CODICE LxH (mm) 350x x x x400 N vie COLLETTORE /4 L L L SCHEMA ACCESSORI ART. 852 PER CASSETTA IN PLASTICA POS ART DESCRIZIONE 362/362R Valvola di sfogo aria Raccordo terminale maschio 3 39 Rubinetto scarico caldaia a sfera 4 489SO Rubinetto per scarico orientabile 5 489AR Gruppo terminale orientabile di scarico e sfiato automatico Tappo cieco maschio 7 499CS Kit di fissaggio collettore semplice alla cassetta in plastica 8 58 Raccordo per collettore Collettore in ottone 0 098S Valvola a sfera con bocchettone e o-ring per collettore 098 Valvola a sfera con bocchettone per collettore 2 298S Valvola a sfera ad angolo con bocchettone e o-ring per collettore Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettore INSTALLAZIONE
18 498 CASSETTA METALLICA PER COLLETTORI ( ) MISURA CODICE IMBALLO 500x600x(80-30) / 600x600x(80-30) / 700x600x(80-30) / 800x600x(80-30) / 000x600x(80-30) / 00x600x(80-30) / VOCI DI CAPITOLATO Completa di base e appoggio per installazione a pavimento. Fornita di coperchio di protezione dalle opere di intonacatura. Telaio e portello di chiusura in acciaio zincato. Portello e cornice verniciati. Profondità regolabile da mm. 80 a mm. 30. Profondità minima per l installazione dei collettori Itap: mm. 90. Altezza regolabile da mm. 700 a mm SCHEDA MATERIALI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
19 SCHEDA MATERIALI POS. DESCRIPTION N. MATERIAL Outside framework Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 2 Bottom framework Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 3 Inside framework Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 4 Frame Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 5 Cover Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 6 Bracket 2 Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 7 Sleeve 2 Polymer 8 Lever 2 Polymer 9 Lever locker 2 Polymer 0 Pin 8 Steel 8.8 Guide 4 Zinc-plated steel EN 0346 DX5+Z40 2 Stick 2 EN AW Screw 8 Steel Daubing mesh Polypropylene TEC INGOMBRI B C 700/800 A 500 x 600 x (80-30) 600 x 600 x (80-30) 700 x 600 x (80-30) 800 x 600 x (80-30) 000 x 600 x (80-30) 00 x 600 x (80-30) A B C CASSETTE
20 498ST STAFFE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER CASSETTE METALLICHE ART. 498 Interasse mm Eccentricità mm. 2. MISURA CODICE IMBALLO 3/4 498ST034K /40 498ST00K /40 /4 498ST4K /40 Interasse mm Eccentricità mm. 30. MISURA CODICE IMBALLO 498ST00KM /40 /4 498ST4KM /40 Interasse mm. 2. Eccentricità mm. 30. MISURA CODICE IMBALLO 498ST00KMB /40 VOCI DI CAPITOLATO SCHEDA MATERIALI 498STK Il kit comprende una coppia di supporti completi di viti e di tasselli. Per installazione in cassetta art. 498: - 489STK: Versione standard: eccentricità: 2mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 20 mm STKM: Versione maggiorata: eccentricità: 30mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 25 mm STKMB: Versione maggiorata: eccentricità 30mm. Adatta per derivazioni con tubi fino a 25 mm a COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Staffa Acciaio P 2 Tassello EPDM 2a Tassello ( solo per 498STK ) MARFRAN E FG3 75A 3 Collare Acciaio P 4 Vite Acciaio zincato Fe 5 Guarnizione NBR
21 SCHEDA MATERIALI 498STKM POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Staffa Acciaio P 2 Tassello EPDM 2a Tassello ( solo per 498STKM ) Polietilene PE 3 Collare Acciaio P 4 Vite Acciaio zincato Fe 5 Guarnizione NBR TEC SCHEDA MATERIALI 498STKMB a POS. DESCRIZIONE Q.tà MATERIALE Staffa Acciaio P 2 Tassello Polietilene PE 3 Collare Acciaio P 4 Vite Acciaio zincato Fe 5 Guarnizione NBR STAFFE DI FISSAGGIO
22 INGOMBRI 498STK B A 2 D C 3/4 /4 A B C D INGOMBRI 498STKM B COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE A D /4 A B C 84 9 D C
23 INGOMBRI 498STKMB B TEC A 30 D A 330 B 20 C 87 D 2 C STAFFE DI FISSAGGIO
24 POSIZIONAMENTO DEL COLLETTORE ART. 862 NELLE CASSETTE IN METALLO CODICE LxH (mm) 500x x x x x600 N vie COLLETTORE L SCHEMA ACCESSORI ART. 852 PER CASSETTA IN METALLO 7A 7A B COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE 5 0 POS ART DESCRIZIONE 860BY Kit by-pass eccentrico 2 489AR Gruppo terminale orientabile di scarico e sfiato automatico Tappo cieco maschio 4 498ST Coppia di staffe complete Collettore in acciaio inox 6 58 Raccordo intermedio 7A Servomotore senza sblocco-servomotore con sblocco- Servomotore senza sblocco per valvole di zona a due vie 7B Servomotore senza sblocco - Servomotore con sblocco Valvola a sfera a due vie - Valvola a sfera a due vie M/M Valvola a sfera a tre vie by-pass By-pass di collegamento con Tee 092 Valvola a sfera F/F Valvola a sfera con bocchettone per collettore Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettore 4 098S Valvola a sfera con bocchettone e o-ring per collettore 5 298S Valvola a sfera ad angolo con bocchettone e o-ring per collettore 6 2
25 POSIZIONAMENTO DEL COLLETTORE ART. 850 CON VALVOLE DI ZONA NELLE CASSETTE IN METALLO TEC CODICE LxH (mm) 500x x x x600 N vie COLLETTORE 3/4 L CODICE LxH (mm) 600x x x x600 00x600 N vie COLLETTORE - /4 L SCHEMA ACCESSORI ART. 850 PER CASSETTA IN METALLO POS ART DESCRIZIONE 860BY Kit by-pass eccentrico R Valvola di sfogo aria Raccordo terminale maschio 4 39 Rubinetto scarico caldaia a sfera 5 489SO Rubinetto per scarico orientabile 6 489AR Gruppo terminale orientabile di scarico e sfiato automatico Tappo cieco maschio 8 498ST Coppia di staffe complete 9 58 Raccordo intermedio Collettore in ottone Servomotore senza sblocco - Servomotore con sblocco Srvomotore senza sblocco per valvole a sfera a 2 vie Servomotore senza sblocco - Servomotore con sblocco Valvola a sfera a due vie - Valvola a sfera a due vie M/M Valvola a sfera a tre vie by-pass By-pass di collegamento con Tee Valvola a sfera F/F Valvola a sfera con bocchettone per collettore Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettore 9 098S Valvola a sfera con bocchettone e o-ring per collettore S Valvola a sfera ad angolo con bocchettone e o-ring per collettore INSTALLAZIONE
26 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
27 NOTE TEC Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.
28 ITAP S.p.A. Via Ruca Lumezzane Brescia (ITALIA) Tel Fax /206

References: art. 499
 ART.852
 ART. 852
 ART. 850
 ART. 852
 ART. 498
 art. 498
 ART. 862
 ART. 852
 ART. 850
 ART. 850