Source: http://docplayer.it/1012951-Impianti-antintrusione.html
Timestamp: 2016-12-08 07:10:35+00:00

Document:
⭐Impianti antintrusione
Download "Impianti antintrusione"
1 Impianti antintrusione Guida alle normative vigenti Edizione A cura di2 3 4 45 INDICE 1 Introduzione 1.1 Obiettivo della guida Tecnoalarm 1.2 Presentazione aziendale 2 Le principali linee guida per la realizzazione di un sistema antintrusione 2.1 Analisi del rischio 2.2 Procedura da seguire 2.3 Grado di sicurezza 2.4 Livello di protezione 2.5 Classificazione ambientale 2.6 Ubicazione dell edificio 2.7 Diagramma di flusso 3 I componenti di un sistema antintrusione 3.1 I principali componenti di un sistema antintrusione 3.2 Esempio di protezione del primo livello concentrico 3.3 Esempio di protezione del secondo livello concentrico 3.4 Esempio di protezione del terzo livello concentrico 4 Sistema Video 4.1 Videoalarm 5 Tipologie di impianti di allarme antintrusione 5.1 Impianti filari 5.2 Impianti misti 5.3 CEI EN (sistemi wireless) Numero di codici Perdita di collegamento periodico Comunicazioni e programmazioni radio nelle centrali Tecnoalarm Rilevazione di interferenza Rilevazione anomalia 6 Realizzazione di un sistema antintrusione 6.1 Progettazione 6.2 Installazione 6.3 Rivelatori antintrusione 6.4 Requisiti e prestazioni centrali 7 Requisiti e prestazioni dei rivelatori 7.1 Schede di qualificazione 7.2 Sirene 7.3 Sistemi di trasmissione allarmi 7.4 Alimentatori 7.5 Cavi elettrici 8 Formazione Tecnoalarm 8.1 Corsi tecnici per installatori professionisti 8.2 Attestato di partecipazione 56 9 Identikit dell installatore professionale 9.1 Qualificazione professionale 9.2 Teleassistenza tecnica e telegestione 9.3 Un prezioso partner: Eurocontrol Gestione Sicurezza 10 Cavi di interconnessione 10.1 Norme CEI e UNI 10.2 Norma CEI UNEL Messa in servizio, collaudo e consegna dell impianto 11.1 Periodo di prova impianto 11.2 Fase di collaudo 11.3 Fase di consegna 12 Mantenimento in efficienza del sistema 12.1 Programma di manutenzione 12.2 Garanzia 13 I sistemi di telesegnalazione remota 13.1 Telesorveglianza e videosorveglianza 14 D.M. 37/08 (ex 46/90) i punti di maggiore interesse 14.1 Destinazione d uso 14.2 Impresa e personale tecnico 14.3 Lettera B 14.4 Abilitazione aziendale 14.5 Personale tecnico 14.6 Progettazione impianti 14.7 Dichiarazione di conformità 14.8 Obblighi del committente 14.9 Sportello unico per l edilizia 15 Le norme tecniche più importanti nel settore antintrusione 15.1 Normative nazionali ed europee 16. CEI 792 (norme particolari per le apparecchiature antintrusione) 16.1 Norme ad uso dei costruttori 17 CEI 793 (norme per gli impianti antintrusione) 17.1 Norme per progettisti ed installatori 18 CEI EN (prescrizione di sistema antintrusione) 18.1 Descrizione 19 TS (guide di applicazione sistema antintrusione) 19.1 Guide di applicazione 20 CEI EN (requisiti sistema antintrusione apparati senza fili) 20.1 Normativa 21 Elenco normative di settore 22 Definizioni 22.1 Vocabolario della sicurezza 23 Bibliografia 67 24 Allegati A B C D E F Calcolo dell autonomia di un impianto Dimensionamento della batteria Scelta dell alimentatore Dimensionamento dei cavi di collegamento Dichiarazione di conformità dell impianto Esempio di protezione di un abitazione al primo livello F/1 Particolari del calcolo automatico primo livello G Esempio protezione abitazione al secondo livello G/1 Secondo esempio protezione abitazione al secondo livello G/2 Particolari del calcolo automatico protezione al secondo livello H I L M N O P Q R Esempio di un registro eventi Normative d obbligo al rispetto della regola d arte Modulo di verbale di collaudo Proposta di manutenzione programmata (esempio) Modalità di manutenzione da remoto Verifica funzionale dell impianto di allarme Intrusione e Rapina Modalità di consegna impianto Informazioni da includere nell offerta Interconnessioni 78 1 INTRODUZIONE 1.1 Obiettivi della guida La guida alle normative vigenti Tecnoalarm ha come obiettivo quello di spiegare in forma semplice e comprensibile come identificare gli elementi principali che costituiscono un impianto antintrusione. Essa si rivolge ai committenti, progettisti ed installatori, evidenziando il quadro normativo di settore sia a livello Italiano (CEI) che Europeo (EN). 1.2 Presentazione aziendale Tecnoalarm, da oltre 30 anni presente nel comparto della sicurezza e dell antintrusione, è oggi considerata un marchio di riferimento internazionale del settore. Tecnologia e design totalmente italiani contraddistinguono da sempre l attività aziendale. Ricerca, progettazione e produzione hanno infatti il loro centro nella nuova sede di San Mauro Torinese, mentre il design dei prodotti è affidato alla prestigiosa matita di Pininfarina. Tecnoalarm può contare in Italia su una rete di distribuzione che, attraverso le varie Filiali, copre in modo capillare le esigenze delle aziende specializzate e degli installatori autorizzati. All estero è presente con sedi proprie in Spagna e Francia ed una vasta rete di distributori in Europa, Nord Africa e Medio Oriente che le hanno consentito di divenire, nel tempo, uno dei maggiori player internazionali della sicurezza. 89 2 LE PRINCIPALI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE 2.1 Analisi del rischio Nella fondamentale fase di sopralluogo ci si deve approcciare all edificio o all area da proteggere con l obiettivo di effettuare un attenta analisi del rischio, mediante la valutazione delle probabili vie e metodi di intrusione che potrebbero essere utilizzati da intrusi con diversi livelli di capacità. 2.2 Procedura da seguire La procedura da seguire per ottenere questo obiettivo è la seguente: Determinare il grado di sicurezza in conformità con i valori contenuti nell edificio. Evidenziare la classificazione ambientale delle aree da proteggere. Identificare il livello di protezione in relazione ai valori contenuti e alla classificazione ambientale. 2.3 Grado di sicurezza Grado di sicurezza, viene definito dalle norme Europee EN ed è suddiviso in 4 gradi di sicurezza che ne definiscono le prestazioni: il grado 1 è il più basso e il grado 4 è il più alto. PS: Le norme CEI prevedono 3 livelli di sicurezza, mentre le nuove norme europee delle serie EN50131 sostituiscono il termine livelli con gradi ed ampliano la suddivisione da 3 livelli a 4 gradi. Grado 1 Rischio basso Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di sicurezza e dispongano di una limitata gamma di attrezzi facilmente reperibili. Grado 2 Rischio mediobasso Si prevede che gli intrusi abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di sicurezza ma utilizzino una gamma generica di utensili e strumenti portatili (es. tester, grimaldelli ) Grado 1 Rischio basso Grado2: Rischio medio basso 910 Grado 3 Rischio medioalto Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano una discreta conoscenza degli impianti di sicurezza e dispongano di una gamma completa di strumenti e di apparecchi elettronici portatili. Grado 4 Rischio alto Viene attribuito quando la sicurezza ha la precedenza su tutti gli altri fattori. Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano le capacità e le risorse per pianificare in dettaglio un intrusione o una rapina e che dispongano di una gamma completa di attrezzature, compresi i mezzi di sostituzione dei componenti di un impianto antintrusione. Grado 3 Rischio medio alto Grado 4 Rischio alto 1011 2.4 Livelli di protezione Si riportano di seguito tre esempi estratti dalla nuova edizione 2012 della norma CEI 793. Porte e accessi perimetrali Finestre Pareti Soffitti e tetti Pavimenti Locali Oggetto (alto rischio) Fonte: CEI 793 Unità abitativa non isolata (accessi praticabili con h > 4m ) Sottosistema Rivelatori Da considerare Livello di prestazione 1 Livello di prestazione 2 Livello di prestazione 3 o 4 O T C O + P T Legenda O = Apertura (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di intrusione attraverso tutti gli accessi praticabili) T = Trappola (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di effrazione portati a danno delle superfici di tutti gli accessi praticabili) P = Penetrazione (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori in genere volumetrici, secondo la metodologia a trappola a protezione dei corridoi e dei locali dove sono contenuti i beni di maggior valore) C = Completa (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori a protezione dei volumi di tutti gli ambienti dell unità abitativa) S = Oggetto che richiede considerazioni particolari O C O C S Nella tabella emerge che: il primo livello è soddisfatto con il controllo delle porte perimetrali ed almeno 1 rivelatore volumetrico in una zona trappola ; il secondo livello aggiunge il controllo di tutte le finestre ed aperture; il terzo e quarto livello richiedono una protezione completa dei volumi e delle porte ed accessi perimetrali; in più devono essere presi in considerazione particolari obbiettivi ad alto rischio quali cassaforti, armadi corazzati, ecc. ed essere quindi adeguatamente protetti con rivelatori dedicati. Unità abitativa non isolata (accessi praticabili con h < 4m o ultimo piano) Sottosistema Rivelatori Da considerare Livello di prestazione 1 Livello di prestazione 2 Livello di prestazione 3 o 4 Porte perimetrali Finestre Altre aperture Pareti Soffitti e tetti Pavimenti Locali Oggetto (alto rischio) O O O T C O + P O + P O + P T O O O C O O O C S O O O C S Legenda O = Apertura (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di intrusione attraverso tutti gli accessi praticabili) T = Trappola (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori, in genere volumetrici, secondo la metodologia a trappola, a protezione dei corridoi e dei locali dove sono contenuti i beni di maggior valore) P = Penetrazione (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di effrazione portati a danno delle superfici di tutti gli accessi praticabili) C = Completa (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori a protezione dei volumi di tutti gli ambienti dell unità abitativa) S = Oggetto che richiede considerazioni particolari Fonte: CEI12 Da considerare Unità abitativa isolata Sottosistema rivelatori Livello di Livello di prestazione 1 prestazione 2 Livello di prestazione 3 Livello di prestazione 4 Area esterna (volumi) Porte perimetrali Finestre Altre aperture Pareti Soffitti e tetti Pavimenti Locali Oggetto (alto rischio) C T C O O O O O C O+P O+P O+P T C O O C C O+P O O+P T O+P O+P O+P C C O+P O+P O+P T S C O O C S C O+P O+P O+P P P C S Legenda O = Apertura (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di intrusione attraverso tutte le porte e le finestre, indipendentemente dallo loro ubicazione) T = Trappola (Protezione realizzata tramite uno o più rivelatori (in genere volumetrici) secondo la metologia a trappola, a protezione dei corridoi ed i locali dove sono contenuti i beni di maggior valore P = Penetrazione (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori in grado di rilevare tentativi di effrazione portati su tutte le porte e le finestre, indipendentemente dalla loro ubicazione) C = (area esterna) Completa (Protezione realizzata attraverso rivelatori in grado di rilevare i tentativi di intrusione a danno dell area esterna compresa tra il perimetro esterno e l edificio) C = (locali) Completa (Protezione realizzata attraverso uno o più rivelatori a protezione dei volumi interni al luogo da proteggere, esclusi gli ambienti destinati ai servizi quali, per esempio, bagni, cucine, rispostigli, soffitti) S = Oggetto che richiede considerazioni particolari Fonte: CEI Classificazione ambientale Classe ambientale I Interno In ambienti chiusi, quando la temperatura è ben controllata, con limite a locali residenziali /uffici (es. proprietà residenziali o commerciali). Classe ambientale II Interno Generale Influenze ambientali normalmente presenti in ambienti chiusi, quando la temperatura non è ben controllata (es. corridoi, atri o scale, aree non riscaldate adibite a deposito o nei magazzini nei quali il riscaldamento è intermittente, negozi, ristoranti ). 1213 Classe ambientale III Esterno Riparato o interno in condizioni estreme Influenze ambientali normalmente presenti all aperto, quando gli impianti antintrusione non sono completamente esposti agli agenti atmosferici o, all interno, in condizioni ambientali estreme. (es. rimesse, fienili, zone di carico, ) Classe ambientale IV Esterno Generale Influenze ambientali normalmente presenti all aperto, quando i componenti degli impianti antintrusione sono completamente esposti alle intemperie (es. prati, giardini, aree industriali esterne). 2.6 Ubicazione dell edificio Nell ambito dell analisi del rischio bisogna tenere conto dell ubicazione dell area da proteggere. In particolare si deve valutare: se l abitazione è isolata o vicina ad altre se l abitazione è posizionata in una via privata distante da strade ad alto scorrimento se l esterno dell abitazione, villa o condominio, è ben illuminato se l area è soggetta a lunghi periodi di nebbia il tipo di porte di accesso e serrature installate il numero e la tipologia di finestre, balconi, terrazzi e tipo di tapparelle o gelosie utilizzate il piano in cui è ubicata l abitazione da proteggere 2.7 Diagramma di flusso Centro Progettazione del sistema Centro Pianificazione del sistema Centro Installazione del sistema Centro Sopraluogo del sito Centro Sopraluogo tecnico Centro Procedura di installazione Centro Sopraluogo dell area Centro Aggiornamento offerta Centro Verifica messa in servizio Offerta di Centro progettazione Piano di Centro installazione Documento Centro di descrizione 1314 3 I COMPONENTI DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE 3.1 I principali componenti di un sistema antintrusione I componenti principali di un sistema antintrusione sono: Centrale antintrusione Rivelatori per interni Rivelatori per esterni Dispositivi di comando Dispositivi di allarme Dispositivi wireless Centrali di controllo Protezione volumetrica per interno Rivelatori doppia tecnologia Rivelatori infrarosso 1415 Rivelatori perimetrali per esterno Barriere infrarosso Barriere microonde Rivelatore infrarosso Dispositivi di comando Transponder Lettori di prossimità Tastiere Lettori di impronta Touchscreen 1516 Dispositivi di allarme Sirene per esterno Comunicatore telefonico Sirene per interno Dispositivi wireless Sirene Ricevitori radio Sensori volumetrici Sensori perimetrali Tastiere Radiocomandi Contatti perimetrali 1617 Per meglio illustrare l applicazione dei vari elementi che costituiscono un sistema di allarme antintrusione ipotizziamo l installazione di un sistema di sicurezza di una villa per evidenziare i tre livelli di protezione concentriche: Primo livello: protezione interna delle aree sensibili (camera letto, soggiorno, ecc.) Secondo livello: protezione periferica esterna dell edificio (porte e finestre) Terzo livello: protezione perimetrale esterna del giardino (a livello muro di cinta oppure di cancellata) Terzo livello Secondo livello Primo livello Area interna edificio Area perimetro edificio Area perimetro esterno 1718 3.2 Esempio di protezione del PRIMO livello concentrico Per proteggere queste zone sono disponibili sul mercato diverse tipologie di prodotti. Tecnoalarm, propone due tecnologie con svariate soluzioni applicabili. a) Rivelatori ad infrarossi passivi IR 2005 IR Mask 05 per la protezione interna di stanze, uffici,ecc. Sono disponibili diversi modelli per coprire tutte le esigenze del cliente. Portata massima di ogni rivelatore da 8 a 22 m. con differenti tipologie di copertura e relativa compensazione dinamica della temperatura. Rivelatore ad infrarossi passivi 1819 b) Rivelatori doppia tecnologia Twintec per la protezione interna di stanze, uffici, ecc. Sono sensori a doppia tecnologia con antimascheramento, disponibili in diversi modelli per coprire tutte le esigenze del cliente. Con la Tecnologia RDV e RSC (Remote Digital Verification brevetto internazionale per la verifica dell attendibilità del segnale di allarme ricevuto sulla reale presenza di un intruso), in caso di allarme il rivelatore, oltre ad inviare all utente via cellulare uno specifico segnale sonoro di rilevamento, permette alla centrale di salvare sulla propria memoria sino a 128 eventi e 6 tracciati grafici che ne rappresentano lo stato di funzionamento istantaneo, per una completa e precisa analisi dell accaduto. Esempio di protezione al primo livello concentrico con rivelatori volumetrici 1920 EsempiO di protezione al primo livello concentrico con rivelatori Volumetrici 2021 2122 Videata programmazione Twintec Mask Bus da PC Videata Log eventi Twintec Mask Bus Videata tracciato allarme rilevatore Twintec Mask Bus 2223 3.3 Esempio di protezione del SECONDO livello concentrico Per realizzare questo livello di protezione sono disponibili sul mercato diverse tipologie di prodotti. Tecnoalarm, propone due tecnologie con numerose soluzioni applicabili. a) Barriera ad infrarossi attivi Doorbeam e Winbeam per la protezione di porte e finestre. Sono disponibili diversi modelli da 2 a 8 fasci per coprire tutte le esigenze del cliente. La portata massima di ogni barriera è 16 m e, grazie alla tecnologia RSC, è possibile programmare da remoto i vari parametri e verificarne la coerenza hardware. 2324 Esempi di protezione con barriera ad infrarossi attivi Winbeam e Doorbeam seriali 2425 Videata programmazione Doorbeam seriale da PC Videata tracciato allarme Doorbeam seriale 2526 b) Rivelatori Infrarossi passivi Trired e Trired/ bus per la protezione in esterni di porte, finestre e terrazzi. Dispone di tre unità di rivelazione indipendenti con una portata di circa 30 m regolabili ed ha un sistema di protezione dai tentativi di mascheramento. Dispone di numerose possibilità di programmazione per consentire il migliore funzionamento nella specifica area da proteggere. Esempio di protezione di un terrazzo con rivelatore Trired 2627 Videata Trired Bus programmazione da PC Videata tracciato allarme rivelatore Trired Bus 2728 EsempiO di protezione al secondo livello concentrico con barriera ad infrarossi 2829 attivi winbeam doorbeam e rivelatori infrarossi passivi trired 2930 3.4 Esempio di protezione del TERZO livello concentrico Perimetro esterno del giardino (a livello muro di cinta oppure cancellata). Si ipotizza che all interno della villa vi siano dei beni di valore, non sia presidiata da un custode, ed il perimetro della proprietà sia circondata da una cancellata. Per realizzare questo livello di protezione sono disponibili sul mercato diverse tipologie di prodotti. Tecnoalarm propone due tecnologie con numerose soluzioni applicabili. a) Barriera ad infrarossi attivi BeamTower. È costituita da una serie di trasmettitori di fasci ad infrarossi ed altrettanti ricevitori che creano delle barriere invisibili all occhio umano. La copertura massima può arrivare a 100 mt. L attraversamento di tali fasci da parte di un intruso provoca una condizione di allarme. Questo apparato dispone di numerose possibilità di regolazione per permettere l adattamento al luogo da proteggere e sono presenti controlli per neutralizzare tentativi di sabotaggio. La barriera ad infrarossi attivi si avvale della tecnologia RSC, l unica che consente la gestione completa dell intero sistema e dei singoli componenti in teleassistenza e permette di analizzare gli ultimi 128 eventi precedenti la fase di allarme. Esempio di protezione perimetro chiuso su quattro lati con colonne Beam Tower 3031 Esempio di protezione perimetro chiuso su quattro lati con colonne Beam Tower Esempio di protezione di una piscina per allarme avvicinamento bambini 3132 ESEMPIO DI PROTEZIONE AL TERZO LIVELLO CONCENTRICO CON COLONNE AD INFRAROSSI ATTIVI BEAM TOwER 3233 3334 Videata programmazione Beam Tower da PC Videata tracciato allarme Beam Tower 3435 b) Barriera a microonde Explorer Bus. È costituita da una coppia di rilevatori di Microonde (trasmettitore e ricevitore), che genera un lobo invisibile a forma di sigaro con una portata massima di circa 220 m. L attraversamento di tale lobo da parte di un intruso provoca una condizione di allarme. Questo apparato dispone di numerose possibilità di calibrazione per consentire il migliore adattamento all area da proteggere. Anche la Barriera Explorer Bus si avvale della tecnologia RSC e permette di analizzare i tracciati che hanno preceduto un determinato evento di allarme. RX 3 RX 2 TX 4 3 TX TX 1 2 TX 4 RX 1 RX 3536 ESEMPIO DI PROTEZIONE PERIMETRALE CON BARRIERE A MICROONDE ESPLORER BUS 3637 3738 38 Videata programmazione Explorer Bus da PC39 Videata Log eventi Explorer Bus Videata allarme rivelatore Explorer Bus 3940 4 SISTEMA VIDEO 4.1 Videoalarm Il Sistema Videoalarm si integra perfettamente con la protezione dei tre livelli concentrici evidenziati al punto 3. Un impianto antintrusione integrato con un sistema di monitoraggio video aumenta infatti notevolmente l efficienza del sistema. L associazione del segnale video alle varie zone controllate dai rivelatori permette, in caso di allarme, di commutare a pieno schermo le immagini rilevate dalla telecamera e di registrare le ultime 5 immagini e le successive 3 al fine di poter meglio valutarne le cause. Il sistema Videoalarm, è anche azionabile per mezzo di sensori biometrici di terza generazione per impronte digitali e dispone di una memoria in grado di archiviare fino a foto, che possono anche essere copiate in una pen drive. Da 1 a 24 telecamere 4041 5 TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE 5.1 Impianti filari Tutti i componenti dell impianto d allarme sono collegati fra loro da una rete di cavi elettrici (impianti cablati). Hanno cioè un cavo che va ad ogni sensore di allarme e ad ogni dispositivo, attraverso il quale viene distribuita l alimentazione e sono rilevati i vari segnali di stato. Serial BUS RS Impianti misti (filari + radio) Normalmente gli impianti misti vengono realizzati quando si devono coniugare necessità di un buon livello di sicurezza con le difficoltà oggettive di poter posare i cavi di collegamento nelle aree perimetrali più disagevoli. Tecnoalarm propone una completa gamma di centrali antintrusione a tecnologia mista. Serial BUS RS485 4142 5.3 CEI EN sistemi wireless Requisiti per apparecchiature e sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme intrusione antifurto e antiaggressione senza fili che utilizzano i collegamenti in radio frequenza. La presente norma classifica le prestazioni richieste su quattro gradi (1, 2, 3, 4). Tecnoalarm utilizza per la trasmissione entrambi le bande di frequenza disponibili: 433 MHz e 868 MHz Numero di codici Protezione dalle manomissioni sul canale di trasmissione. Per impedire la sostituzione intenzionale dei messaggi, ogni apparecchiatura trasmittente dovrà essere identificata come appartenente all impianto tramite un codice di identificazione. Il numero dei codici d identificazione richiesti dovrà corrispondere a quello indicato nella tabella sotto indicata. Livelli Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Fonte: CEI EN Numero di codici di identificazione degli impianti Tecnoalarm utilizza nei suoi apparati oltre di codici Perdita di collegamento periodico Requisiti per la rivelazione della perdita di collegamento periodico (sopravvivenza). Una perdita di collegamento periodico deve essere trattata come anomalia. Tabella intervalli Tabella dei tempi di rilevazione della perdita di collegamento periodico. CIE dal rivelatore CIE dal WD CIE dalla ATE ATE dalla CIE Periodi Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado min 120 min 100 s 10 s 240 min (a) 120 min (a) 100 s 10 s 240 min (a) 120 min (a) 100 s 10 s Legenda: CIE = control and indicating equipment (centrale di allarme) WD = warning device (sirena) ATE = automatic transmission equipment (inviatore di messaggi di allarme) (a) = la prescrizione è facoltativa per questo grado 240 min 120 min 100 s 10 s Nota: L indicazione visiva o sonora del corretto collegamento sarà data dalla sirena o dalla centrale durante la procedura di inserimento. La disponibilità dei collegamenti sarà controllata dalla centrale durante la procedura di inserimento. Fonte: CEI EN43 Nei gradi 1, 2, 3, 4, deve essere impedito l inserimento quando l ultimo messaggio di comunicazione periodica da qualsiasi apparecchiatura di trasmissione supera il periodo specificato in tabella. Periodi Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Fonte: CEI EN min 20 min 100 s 10 s Comunicazioni e programmazioni radio nelle centrali Tecnoalarm Le centrali Tecnoalarm sono programmabili secondo i profili richiamati dalle norme CEI EN Tali programmazioni hanno come fine specifico la rilevazione di situazioni anomale del vettore trasmissivo delle informazioni, che è l etere. Nella videata configurazione opzioni è possibile abilitare le modalità dei controlli di soppravvivenza e mascheramento e le relative azioni di notifica tramite gli avvisatori acustici sirene (Videata 1) ed i comunicatori telefonici (Videata 3). Videata 1 configurazione opzioni Mascheramento radio Con questo termine si intende il mascheramento dei segnali utili provocato da spurie che possono essere presenti occasionalmente (generando disturbi saltuari) o provocati intenzionalmente al fine di causare atti per deliberate azioni di sabotaggio. Nelle centrali Tecnoalarm anche il mascheramento radio può essere o meno abilitato (Videata 1); è rilevato e notificato secondo la programmazione impostata (da 00 secondi fino a 59 minuti). Allo scadere del ritardo impostato si avvierà la procedura prevista (avviso tramite i comunicatori selezionati, e/o di eventuali allarmi acustici programmati). 4344 Ritardo antimascheramento Il ritardo antimascheramento vedi Videata 2 è programmabile, (compreso tra 0 e 59 minuti), ovvero il tempo di permanenza di perturbazioni radio oltre il quale devono essere gestite le notifiche (con sirene e/o comunicatori). Le norme CEI EN Sopravvivenza (comunicazione periodica) La funzione di verifica della soppravivenza, vedi Videata 2 abilitabile da programmazione, permette di verificare la capacità di trasferire un messaggio tramite un collegamento RF, verificandone la funzionalità. Nelle centrali Tecnoalarm è possibile prescrivono che se l interferenza rilevata è inferiore a 5 secondi nell arco di 60 secondi, non deve verificarsi alcuna indicazione o notifica. Al contrario, per i GRADI 1 e 2 una interferenza di 30 secondi su 60 deve essere rilevata e gestita generando le segnalazioni previste. impostare un intervallo di colloquio tra le varie periferie tra 2 e 23 ore e 59 minuti. Il Grado 1 delle norme CEI EN è rispettato se si programma un tempo minore o uguale a 4 ore; il Grado 2 se si programma il tempo minimo impostabile di 2 ore. Videata 2 configurazione temporizzazioni Comunicatori Le anomalie rilevate dalla centrale possono essere notificate anche per mezzo dei comunicatori. In fase di programmazione la spunta nella corrispondente casella abiliterà le relative trasmissioni (Videata 3). Videata 3 configurazione sezione telefonica comunicatori 4445 5.3.4 Rilevazione di interferenza Se esiste un rischio di disturbi radioelettrici che possono influire sulla comunicazione tra la centrale e le apparecchiature, occorre attivare la rilevazione di interferenza. La centrale deve indicare un elevato livello di interferenza quando questa supera la durata prevista dai tempi indicati nella tabella seguente. Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Fonte: CEI EN Un totale di 30 di segnale d interferenza in 60 Un totale di 30 di segnale d interferenza in 60 Un totale di 10 di segnale d interferenza in 20 Un totale di 10 di segnale d interferenza in Rilevazione anomalia L interferenza deve essere trattata come un anomalia della centrale. Stato del sistema CIE WD Rilevazione delle interferenze ATE Grado 1 In ogni momento Obbligatorio Facoltativo (a) Facoltativo Grado 2 In ogni momento Obbligatorio Facoltativo (a) Facoltativo Grado 3 In ogni momento Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Grado 4 In ogni momento Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Legenda: CIE = centrale di allarme; WD sirene; ATE Avvisatori telefonici (a) = per i dispositivi esterni, se è prevista tale funzione, il wd deve essere conforme alle prescrizioni di immunità alle interferenze definite dalla norma CEI EN nel punto Fonte: CEI EN46 6 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE 6.1 Progettazione La progettazione di un sistema di antintrusione ha come obiettivo primario la scelta dei componenti con relativo livello di sicurezza e classe ambientale (che saranno determinati in fase di sopralluogo) in funzione delle esigenze del committente. Al termine del sopralluogo, definiti i vari parametri di protezione, è buona norma redigere un documento che dettagli le scelte operate affinchè rimanga una traccia di quanto concordato tra le parti. 6.2 Installazione Installazione e ubicazione della centrale di controllo e degli organi di comando. Questi apparati devono essere installati possibilmente all interno dell area protetta e nascosti (sportelli di chiusura) per evitare che estranei possano carpirne le modalità di funzionamento. 6.3 Rivelatori antintrusione I rivelatori antintrusione devono essere installati secondo quanto prescritto dal costruttore nei propri manuali tecnici. 4647 6.4 Requisiti e prestazioni CENTRALI Norme di riferimento: CEI EN (Sistema); CEI EN (Centrali); CEI EN (Alimentatori). Si ricorda che le nuove norme europee di riferimento identificano 4 Gradi di sicurezza e 4 Livelli di prestazione. Esempio (parziale) di scheda di qualificazione. Caratteristiche Funzionali e Prescritte: Circuiti di ricezione e notifiche allarmi Livelli Norme CEI 792 Gradi Norme EN I II III IV Ingressi a variazione di stato (contatto aperto/chiuso) Si Non è imposta la A variazione di resistenza Si tecnica di notifica A variazione di resistenza variabile a caso nel tempo Si dello stato Segnalazione distinta tra allarme e tamper No Si Si SI SI SI SI Livelli previsti di accesso al sistema 2 (ut+inst) Numero di cifre per i codici di accesso Obbligo storico eventi NO Si ¹ Controllo alimentatore batteria bassa e alta L L L Op Op Si Si Blocco inserimento con guasti, o manomissioni No No No Si ² Possibilità di forzare uno stato di blocco No No No Si ³ Protezione batterie dalle scariche profonde No No No Op Op Si Si Rilevazione guasto batteria obbligatorio Si Si Op Op M M Va notificato un accesso a livello non autorizzato Si Sirene escludibili se notifiche anche con ATE Non previsto Previsto ATE (avvisat.telefonici) con backup altro vettore Non previsto In funz. del grado Criteri impiantistici (numero di sirene ext, int, ATE) Non previsti Previsti Tempi di suonata WD Da 3 a 10min Da 90 a 180 sec Tempo di entrata 60 sec. Fino a 45 sec Operazioni on/off in combinazione con più utenti Non citate Previste Esclusione sensori Si No Si Si Si Isolamento sensori (allarme + tamper) Si No Si Si Si Controllo rimozione involucro Si Si Si Controllo perforazione involucro Si Si Riconoscimento masking, portata ridotta sensori In funz del grado Gestione dei processi e dei segnali Sec. procedure Controllo delle interconnessioni Si Si Si No Si Si Si Sostituzione di componenti Op Op Si Si Prove immunità: Radiofrequenze Scariche elettrostatiche Impulsi di tensione ai morsetti di alimentazione Stessi requisiti x entrambe le norme Legenda: L = controllo limitato o parziale Op = funzione opzionale ATE = inviatore di messaggi di allarme WD = sirene NOTE 1) Lo storico eventi è obbligatorio; numero e tipi di eventi (min 250) sono in funzione del grado 2) In presenza di una condizione anomala, l attivazione del sistema deve essere impedito 3) È previsto che una condizione di blocco possa essere forzata mediante apposita manovra da utente autorizzato. Fonte: CEI 792, EN Vedere altro
INDICE 1 Introduzione 1.1 Obiettivo della guida Tecnoalarm 1.2 Presentazione aziendale 2 Le principali linee guida per la realizzazione di un sistema antintrusione 2.1 Analisi del rischio 2.2 Procedura Dettagli 4 Sistema Video 4.1 Videoalarm
2 Le principali linee guida per la realizzazione di un sistema antintrusione 2.1 Analisi del rischio 2.2 Procedura da seguire 2.3 Grado di sicurezza 2.4 Livello di protezione 2.5 Classificazione ambientale Dettagli La nuova Norma CEI 79-3:2012
La nuova Norma CEI 79-3:2012 A cura di MATTEO SASSANELLI Vice-presidente AIPS e membro del CT CEI 79 Verona, 22 giugno 2012 Seminario di aggiornamento Assemblea dei Soci AIPS Strutture normative Internazionali Dettagli CEI 79-3: 2012. Struttura della norma e confronto con 50131-7. (Novembre 2012)
CEI 79-3: 2012 Struttura della norma e confronto con 50131-7 (Novembre 2012) Documenti in vigore «CEI 79-3:1998 - Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione» a seguito della pubblicazione Dettagli ::: Il mio antifurto :::
Benvenuto, Se ti è capitata tra le mani questa guida, significa che per una ragione o per un altra ti stai interessando ai sistemi di sicurezza attivi, preparati poiché potremmo risultare a volte noiosi Dettagli Impianti di allarme intrusione: aspetti applicativi e impostazione del calcolo dei livelli di prestazione
Impianti di allarme intrusione: aspetti applicativi e impostazione del calcolo dei livelli di prestazione A.I.PRO.S - Legalità tecnica e normativa per impianti di sicurezza Security Exhibition Vicenza Dettagli Sistema 8-64 Centrale seriale espandibile
Sistema 8-64 Centrale seriale espandibile design by Sistema 8-64 La centrale La centrale del Sistema 8-64 rappresenta la soluzione ideale per installazioni in ambito residenziale e commerciale. È infatti Dettagli Gestione seriale intelligente dei componenti di un sistema di allarme intrusione e sorveglianza dei dispositivi e delle linee di cablaggio
Gestione seriale intelligente dei componenti di un sistema di allarme intrusione e sorveglianza dei dispositivi e delle linee di cablaggio omposizione di un sistema di allarme intrusione I tre sottosistemi Dettagli Ingegneria dei sistemi di sicurezza. La Tua Security, il nostro progetto.
Ingegneria dei sistemi di sicurezza La Tua Security, il nostro progetto. La nostra è una società di ingegneria specializzata nella soluzione dei problemi della Security per aziende e privati. Personale Dettagli TP4-20 - TP4-20 GSM Centrali seriali espandibili
TP4-20 - TP4-20 GSM Centrali seriali espandibili design by TP4-20- TP4-20 GSM Le centrali I componenti del sistema: Contatti magnetici radio Rilevatori infrarosso Rilevatori doppia tecnologia Sirene per Dettagli CENTRALE TP 8-64 Centrale seriale espandibile da 8 a 64 ingressi a filo/radio + 1 ingresso autoprotezione. Versione base a 8 ingressi.
CENTRALE TP 8-64 Centrale seriale espandibile da 8 a 64 ingressi a filo/radio + 1 ingresso autoprotezione. Versione base a 8 ingressi. Vocabolario messaggi vocali incluso Consolle di comando a LCD. Da Dettagli Sistema 16-256. Centrale seriale espandibile cablata e wireless. Moduli di espansione ingressi: Trasmettitori radio 433MHz
Sistema 16-256 Moduli di espansione ingressi: Sistema 16-256 Centrale seriale espandibile cablata e wireless SPEED 8 Modulo di espansione 8 ingressi, 2 uscite logiche Gestione periferiche seriali e sensori Dettagli GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO
GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l Dettagli Protezioni perimetrali ed esterne
Protezioni perimetrali ed esterne Barriere perimetrali ad infrarossi Winbeam/Doorbeam per porte e finestre Le barriere ad infrarossi rappresentano un efficace strumento di protezione perimetrale per qualsiasi Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli INTRODUZIONE DELLA DIREZIONE
INTRODUZIONE DELLA DIREZIONE ADJ 02/10/2015 SERGIO NITTI INTRODUZIONE Dalle recenti statistiche, nonostante le forze di Polizia/Vigilanza rivolgono sempre maggior attenzione al fenomeno, effrazioni e furti Dettagli Advanced security per una migliore qualità della vita
Advisor Advanced Safety Security Certainty Advanced security per una migliore qualità della vita Sicurezza e stile di vita Un sistema di sicurezza che offre più che sicurezza Ai giorni nostri, i sistemi Dettagli SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DOMOTICA Linee guida e compiti in fase di progettazione Panoramica sulle tecniche di progettazione
Analisi e valutazione Per la progettazione di un impianto d'allarme è di fondamentale importanza l'individuazione delle aree più sensibili e dei punti di più facile accesso all'interno dell'ambiente. Un Dettagli SEMINARIO TECNICO. Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14. Ing. Sergio Sanfratello
SEMINARIO TECNICO Sistemi fissi di rivelazione automatica. La nuova normativa UNI9795. Il suo presente e futuro e TS EN54-14 Ing. Sergio Sanfratello Scopo e campo di applicazione La presente Norma descrive Dettagli Un sistema di controllo accessi ha
Norme tecniche per il controllo accessi Il percorso della sicurezza n Produzione e distribuzione n Applicazione n Associazioni n Eventi n Normativa I sistemi per il riconoscimento della persona, il controllo Dettagli An#ntrusione: sicuri di farla bene?
An#ntrusione: sicuri di farla bene? La prima cosa che si deve fare per realizzare un sistema an5ntrusione è essere sicuri di ciò che si sta facendo, dal punto di vista norma5vo e da quello dell uso delle Dettagli Sensore a tenda da esterno e interno
Sensore a tenda da esterno e interno ONE rappresenta la nuova gamma di sensori da esterno dedicata ad installazioni civili di piccola, media e grande dimensione. L esperienza decennale di AVS, nell ambito Dettagli ALTRI DISPOSITIVI DEL SISTEMA. Rivelatore volumetrico ad IR passivo
Rivelatore volumetrico ad IR passivo MODIFICHE PER IMPIANTO A 4 ZONE La centrale Sch.1057/008 è preimpostata per raggruppare i rivelatori in 3 zone (ad esempio Zona giorno, Zona notte e Garage). Anche Dettagli antifurto radio Sistema MY HOME Sistema antifurto radio
Sistema antifurto radio R Sistema antifurto radio MY HOME R 45 Antifurto radio Caratteristiche generali Generalità Il sistema antifurto radio è la soluzione che BTicino propone in tutte quelle abitazioni Dettagli Componenti WIRELESS LCD 300/WL. Console di comando wireless con display a LCD con batterie al litio
Componenti WIRELESS Grazie alla continua innovazione e alla conseguente introduzione di nuovi componenti wireless, i sistemi antifurto Tecnoalarm hanno ulteriormente innalzato il loro livello di prestazioni Dettagli UNICA CENTRALE ANTIFURTO A COLLEGAMENTO RADIO E CABLATO CON MONITORE TOUCH SCREEN
Data 01/gen/15 SISTEMA ANTIFURTO CON CENTRALE MISTA RADIO FILO BIDIREZIONALE Codice Descrizione Materiale occorrente Q.T. Totale UNICA CENTRALE ANTIFURTO A COLLEGAMENTO RADIO E CABLATO CON MONITORE TOUCH Dettagli SHERLOCK SICUREZZA! www.isicuri.com. parola d ordine: centrale antifurto. Studiata per offrire versatilità, precisione e sicurezza.
parola d ordine: SICUREZZA! Studiata per offrire versatilità, precisione e sicurezza. La sua tecnologia la rende adeguata ad ogni esigenza. www.isicuri.com SHERLOCK Pochi e semplici comandi per garantirti Dettagli KIT ALLARME VIGILA 3 GSM :
KIT ALLARME VIGILA 3 GSM : Centralina GSM con tastiera TOUCH SCREEN Istruzioni vocali Telecontrollo via sms SEMPLICITÁ D'USO ALTISSIMA QUALITÁ NO FALSI ALLARMI Caratteristiche: - - Contenuto: GSM con connettore Dettagli Dichiarazione di conformità dell impianto di allarme antintrusione alle norme CEI 79-3
Dichiarazione di conformità dell impianto di allarme antintrusione alle norme CEI 79-3 Commissionato da Installato a protezione dei locali siti nel comune di via n. scala piano interno Sottosistema Apparati Dettagli Ticino Security. Sicuri di essere al sicuro.
Ticino Security. Sicuri di essere al sicuro. Protezione attiva della vostra serenità. Dormire sonni tranquilli è un diritto di tutti. Vivere la propria casa senza la paura che qualcuno possa entrarvi, Dettagli Soluzioni per l automazione dell edificio e della casa. Convegno CEI
Soluzioni per l automazione dell edificio e della casa Bus EIB Sistema Bus Konnex EIB SERIE 90 EIB - LE PRINCIPALI FUNZIONI Termoregolazione Controllo costante luminosità Attivazioni via telecomando Attivazioni Dettagli Sistemi antintrusione ad alta tecnologia
Sistemi antintrusione ad alta tecnologia Nata nel 1977, motivata da una forte passione per la sicurezza, Tecnoalarm ha immediatamente puntato le sue migliori risorse sulla ricerca tecnologica avanzata Dettagli LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi
LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi Bergamo 10 febbraio 2012 dott. Giuseppe Trapletti Quali sono le principali situazioni di rischio elettrico? Dettagli A prova di furto Protezione attiva con o senza cavi
Come scegliere un antifurto Scegliere un antifurto è il primo passo verso una maggiore sicurezza personale. Che si tratti di una abitazione, di un ufficio o di un esercizio commerciale, le statistiche Dettagli La norma CEI 79:3-2012 e le disposizioni dell Allegato K. Giorgio Belussi - IMQ
La norma CEI 79:3-2012 e le disposizioni dell Allegato K Giorgio Belussi - IMQ SICUREZZA 2012 Convegno AIPS La nuova CEI 79-3: Chi sarà l installatore di domani? 8 Novembre 2012 GROUP Profilo del Gruppo Dettagli COMPONENTI TECNICHE DI SISTEMA Lotto 1 ASL AL Caratteristiche generali impianto antintrusione e video sorveglianza
Allegato D) COMPONENTI TECNICHE DI SISTEMA Lotto 1 ASL AL Caratteristiche generali impianto antintrusione e video sorveglianza La ditta appaltatrice dovrà provvedere ad installare presso le varie sedi Dettagli PRODOTTO VIA RADIO PROFESSIONALE AL MINOR PREZZO!!! OFFERTA PER IMPIANTO TRILOCALE
Sistemi evoluti di videosorveglianza; Sistemi evoluti di antintrusione; Sistemi evoluti di antincendio; D.E. Security Srl Via Degli Artigiani 22 a Bassano Bresciano (BS) Tel. 030 9924313 Fax 030 9924742 Dettagli MANUALE DI PROGRAMMAZIONE. Centrale antifurto combinata filare - RF GW10931
MANUALE DI PROGRAMMAZIONE Centrale antifurto combinata filare - RF GW10931 GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - 70154364 PER L INSTALLATORE: AVVERTENZE Attenersi scrupolosamente alle norme operanti sulla Dettagli Easy Series. Manuale dell utente. Centrale di controllo antintrusione
Easy Series IT Manuale dell utente Centrale di controllo antintrusione Easy Series Manuale dell'utente Utilizzo dell organo di comando Utilizzo dell organo di comando Visualizzazione degli stati Display Dettagli Le novità della Norma CEI 64-8
Le novità della Norma CEI 64-8 Giuseppe Bosisio Comitato Elettrotecnico Italiano 1 Le novità della Norma CEI 64-8 -COME CAMBIA - Parte 1- Oggetto, scopo e principi - fondamentali - Parte 2 Definizioni Dettagli Caratteristiche della Home Automation Le tecnologie per la domotica permettono inoltre di ottenere alcuni vantaggi quali ad esempio:
La domotica è la disciplina che si occupa dell integrazione delle tecnologie che consentono di automatizzare una serie di operazioni all interno della casa. Si occupa dell integrazione dei dispositivi Dettagli Centrale Mini MEDIA. Manuale Utente DT00815
Sistema di Sicurezza senza fili DAITEM Primera La sicurezza innovativa, che evolve con voi Sistema di Sicurezza senza fili Rivelatori di movimento Centrale con sirena Tastiera tattile con transponder La Dettagli 12 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
12 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA 12.1 CENTRALE A MICROPROCESSORE CON DISPLAY E TASTIERA DI COMANDO ABS bianco 2 pile al litio (in dotazione) Autonomia delle pile in condizioni normali di impiego Dettagli UNICA - Sistema Touch Screen. Tutta la sicurezza in una. soluzione
UNICA - Sistema Touch Screen Tutta la sicurezza in una soluzione ACCESSORI UNICA rappresenta un rivoluzionario sistema di allarme basato su una architettura all-in-one composto da una centrale antifurto Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
Ing. Pietro Marco SIMONI Via Roncari, 39/A 21023 BESOZZO (VA) Tel/fax 0332-970793 PROGETTO DI IMPIANTO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA (ai sensi Dettagli Introduzione. [Antifurto WIRELESS per cantiere] Edilsecurity
[Antifurto WIRELESS per cantiere] Introduzione Edilsecurity L antifurto EDILSECURITY è progettato e costruito specificatamente per la protezione in ambiente pesante, trovando applicazione nei ponteggi Dettagli CAPITOLATO. Sistema di automazione domestica. Appartamento tipo 90 m 2 - dotazione lusso. Divisione My Home Progettazione Applicazioni Domotiche
CAPITOLATO Sistema di automazione domestica Appartamento tipo 90 m 2 - dotazione lusso Pagina 1 di 17 25/09/06 Introduzione Divisione My Home Da alcuni anni si sta assistendo ad una radicale trasformazione Dettagli CATALOGO ANTINTRUSIONE WIRELESS
CATALOGO ANTINTRUSIONE WIRELESS LA LINEA ANTINTRUSIONE SENZA FILI CON VIDEOVERIFICA Soluzioni di sicurezza ANTINTRUSIONE WIRELESS L azienda URMET ATE Urmet ATE S.r.l. con sede a Vicenza e Torino, sviluppa Dettagli Sistemi professionali di allarme senza fili.
Sistemi professionali di allarme senza fili. PROFESSIONAL ALARM SYSTEMS OGNI PERSONA DESIDERA PROTEZIONE E SICUREZZA, CONDIZIONI INDISPENSABILI PER POTER VIVERE TRANQUILLI. GT CASA ALARM. I SENZA FILI, Dettagli antifurto radio Sistema MY HOME Sistema antifurto radio
Sistema antifurto R MY HOME R 45 Antifurto Generalità Il sistema antifurto è la soluzione che BTicino propone in tutte quelle abitazioni non predisposte in cui la protezione dei beni e delle persone non Dettagli Sistema di Sicurezza senza fili. DAITEM Primera. La sicurezza innovativa, che evolve con voi
Sistema di Sicurezza senza fili DAITEM Primera La sicurezza innovativa, che evolve con voi Sistema di Sicurezza senza fili Rivelatori di movimento Centrale con sirena Tastiera tattile con transponder La Dettagli RELAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PROGETTO DEFINITIVO C O M U N E D I GUAMAGGIORE
C O M U N E D I GUAMAGGIORE (Provincia di Cagliari) Via IV Novembre - 09040 Guamaggiore (CA) Tel. 070/985904 - Fax 070/985979 PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI: VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA NURAGICA DI BARRU Dettagli SISTEMA D ALLARME. Organo di gestione. Organo di comando. Organo di. rilevazione. Organo di. segnalazione
gestione comando segnalazione rilevazione gestione Gli organi di gestione (centrali) sono il cervello dell intero sistema. Elaborano i segnali provenienti dai sensori e le richieste provenienti dagli organi Dettagli NOVITÀ SYSTEM RF ANTIFURTO RADIO MAGGIO ITALIANO
NOVITÀ SYSTEM RF ANTIFURTO RADIO ITALIANO MAGGIO 2003 SICUREZZA SENZA FILI I DISPOSITIVI DI GESTIONE E CONTROLLO LE CENTRALI Il cuore del sistema è la centrale disponibile in due differenti modelli a 16 Dettagli SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DOMOTICA Linee guida e compiti in fase di progettazione Riferimenti normativi
La NORMA CEI 79-3 per gli impianti di allarme e antintrusione I sistemi di sicurezza permettono la rilevazione e la segnalazione di situazioni anomale che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di cose Dettagli GE Security. Sistema di sicurezza senza fili NX-10
GE Security Sistema di sicurezza senza fili NX-10 Oggi il tuo sistema di sicurezza va dove vai tu Diversamente da quanto esiste oggi sul mercato, il sistema NX-10 è completamente senza fili, con una nuova Dettagli DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL IMPIANTO ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL IMPIANTO ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7 Il sottoscritto Roberto Marchini che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una Dettagli Nuovo sistema tebis, l impianto elettrico diventa benessere.
Nuovo sistema tebis, l impianto elettrico diventa benessere. Nuovo sistema l impianto elettrico t e bi s ecnologia evoluta aperta a tutti i sistemi di spandibilità in tempi successivi e senza limitazioni Dettagli Codice Descrizione u.m. Prezzo %m.d'o.
L.12 IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE L.12.10 RILEVATORI PER INTERNO VIA CAVO L.12.10.10 Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, fornito e posto in opera, in materiale plastico, con led di controllo Dettagli IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
COMUNE DI SESTRI LEVANTE PROGETTO DEFINITIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO FASCIE ROSSI POLO CULTURALE E MUSEALE PER LA CITTA E PER IL TIGULLIO ORIENTALE IMPIANTI ELETTRICI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA Dettagli L unico rivelatore di movimento da esterno per impianti di alta sicurezza...
L unico rivelatore di movimento da esterno per impianti di alta sicurezza... PIRAMID SERIE XL Passive InfraRed And Microwave Intruder Detector L unico rivelatore di movimento progettato e realizzato per Dettagli Per approfondimenti, www.silentron.com oppure silentron@silentron.it. Silentron spa
Presente da oltre 30 anni sul mercato dei sistemi di allarme senza fili, Silentron s.p.a. ha considerato e deciso di entrare nel mercato dei sistemi cablati. Per l Azienda si tratta di un rinnovamento Dettagli Comune di Livorno. UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA
Comune di Livorno UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA OGGETTO: NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZZI IMPIANTI ELETTRICI Dettagli Specifiche caratteristiche richieste
Specifiche caratteristiche richieste TERMINI DI CONSEGNA L immobile dovrà essere consegnato entro il 1/12/2013. Il canone di locazione verrà, in ogni caso, corrisposto a far data dal primo giorno del mese Dettagli DS38SL Centrale Radio con display
DS38SL Centrale Radio con display INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE La centrale è stata realizzata per permettere l installazione di un sistema d allarme dove non è possibile, o non si ritenga opportuno Dettagli 1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.1 ELENCO DEGLI IMPIANTI Saranno realizzati i seguenti impianti elettrici e speciali: - modifica al quadro generale di distribuzione esistente (QOO1) esistente - alimentazione Dettagli Antifurto CATALOGO. La sicurezza da professionisti AF04C. edizione 02/2004
Antifurto La sicurezza da professionisti edizione 02/2004 CATALOGO AF04C MY HOME la sicurezza da professionisti Il nuovo antifurto BTicino è completo e professionale in tutte le sue funzioni: controllo, Dettagli DS1 SL MANUALE DI INSTALLAZIONE HOME SECURITY SYSTEM HOME SECURITY SYSTEM
DS1 SL MANUALE DI INSTALLAZIONE HOME SECURITY SYSTEM HOME SECURITY SYSTEM Introduzione Grazie per aver preferito il nostro prodotto. La centrale wireless DS1 SL è uno dei migliori antifurti disponibili Dettagli Guida rapida alla selezione Periferiche LSN per sistemi di rivelazione incendio
Local SecurityNetwork Cablaggio semplice di autoconfigurazione (modalità di apprendimento automatico) Programmazione di tutte le configurazioni del dispositivo dalla centrale Struttura di rete flessibile Dettagli 2012 DOMOTICS ENERGY LIGHTING
8092 CEI-UNEL 36760 46 9 Cavi, cordoni e fili per tele a bassa frequenza, isolati con PVC, con guaina LSOH Cavi per impianti interni Cavi a coppie non propaganti l incendio ed a ridotta emissione di gas Dettagli Manuale utente. MIra. venitem.com
Manuale utente MIra venitem.com INDICE TASTIERA 1. Segnalazione sulla tastiera 2. Segnalazione sul display durante il normale funzionamento 3. Segnalazione sul display dopo la digitazione di un Codice Dettagli Per la vostra sicurezza, guardate al futuro
Per la vostra sicurezza, guardate al futuro Un mondo tutto nuovo da HESA Tecnologia superiore in casa e nella v Come funziona il sistema di sicurezza NetworX La centrale NetworX utilizza una serie di rivelatori Dettagli Università degli Studi di Parma Dipartimento di Fisica http://www.fis.unipr.it. La sicurezza aziendale a 360 La sicurezza periferica e ambientale
Università degli Studi di Parma Dipartimento di Fisica http://www.fis.unipr.it La sicurezza aziendale a 360 La sicurezza periferica e ambientale Cesare Chiodelli http://www.eleusysgroup.com La sicurezza Dettagli LINEA GUIDA PROCEDURALE
LINEA GUIDA PROCEDURALE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA prevista dall articolo 7 comma 6 e dall articolo 8 comma 3 del D.M. n. 37/08 Delibera n. 353/12 Consiglio Direttivo Dettagli ( ) DAITEM Dinova. Sistema di Sicurezza senza fili. La tecnologia più evoluta al servizio della sicurezza
( ) Sistema di Sicurezza senza fili DAITEM Dinova La tecnologia più evoluta al servizio della sicurezza DAITEM Dinova Sistema di Sicurezza senza fili Centrale con sirena Rivelatori di movimento Tastiera Dettagli Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione Dettagli COLLE DEL FAGGIANO Alla c.a. Sig. Roberto. V. di Vallelunga 36/B 00060 CAPENA RM
UFFICIO: VIA GHISALBA, 168 00188 ROMA TEL. 337 729347 - FAX 06 9073650 E-MAIL: info@sielsi.it WEB: www.sielsi.it C L A U D I O P I Z Z I SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA PARTITA IVA 05153930580 C. F. PZZ Dettagli ANTINTRUSIONE VIA FILO
ANTINTRUSIONE VIA FILO Sistemi e componenti alleati della sicurezza L antrintrusione filare Urmet offre una gamma di sistemi ad alte performance, con soluzioni studiate per diverse tipologie di utenza: Dettagli 1019 E CENTRALE POLIFUNZIONALE DI GESTIONE ALLARMI MANUALE DI INSTALLAZIONE
1019 E CENTRALE POLIFUNZIONALE DI GESTIONE ALLARMI MANUALE DI INSTALLAZIONE MANUALE NO. TM0011 1 Pagine Preliminari: I numeri in grassetto identificano la sezione di accesso: 1 area incendio, 2 area intrusione, Dettagli Impianti Antincendio. Energie Rinnovabili. Automazione d edificio. Firewall. Videosorveglianza IP. Domotica. Impianti Antifurto
Domotica Impianti Antifurto Impianti Elettrici MT/BT Reti Dati (Ethernet, Fibra Ottica, Wireless) Impianti Antincendio Energie Rinnovabili Automazione Industriale Firewall Automazione d edificio Videosorveglianza Dettagli Cosa vi aspettate da un sistema antifurto?
Cosa vi aspettate da un sistema antifurto? La risposta sembra semplice ed immediata...vogliamo essere protetti da eventuali furti o intrusioni indesiderate. La maggior parte dei clienti però non sa che Dettagli Specifiche caratteristiche richieste
Specifiche caratteristiche richieste TERMINI DI CONSEGNA L immobile dovrà essere consegnato entro il 1/12/2013. Il canone di locazione verrà in ogni caso corrisposto a far data dal primo giorno del mese Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto., titolare o legale rappresentante dell impresa, operante nel settore ELETTRICO, con sede Dettagli CHI SIAMO SiTec SiTec sicurezza SiTec SiTec SiTec
CHI SIAMO SiTec si propone come fornitore di impianti di sicurezza. Sin dall'inizio la sua caratteristica principale è stata quella di fornire non solo la tecnologia, ma soprattutto un servizio completo Dettagli DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08
DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08 DM del 22/01/08 n. 37 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI Art. 1 - IMPIANTI SOGGETTI ALL APPLICAZIONE Dettagli S028 Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, impianti TV, automazione, allarme)
8092 CEI-UNEL 36760 46 9 Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC, con guaina LSOH Cavi per impianti interni Cavi a coppie non propaganti l incendio ed a ridotta emissione Dettagli SISTEMA ANTINTRUSIONE 1067
SISTEMA ANTINTRUSIONE 1067 Centrali Il nuovo sistema antintrusione è idoneo per ogni tipo di applicazione ed è destinato in particolare ad impianti di medie dimensioni: il suo campo di applicazione spazia Dettagli 1. FACILE FORMATI ANTI-INTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA
1. FACILE FORMATI Facile si può trovare in tre diversi formati, a seconda delle diverse metrature che può coprire. FACILE SMALL: Centrale FACILE con GPRS integrato. Alloggiata in contenitore in ABS. Ideale Dettagli AL SICURO LA TUA CASA E IL TUO LAVORO. Assistenza Tecnica e distribuzione Italia Cell. 366 2756359 - Cunicella Massimo
AL SICURO LA TUA CASA E IL TUO LAVORO Assistenza Tecnica e distribuzione Italia Cell. 366 2756359 - Cunicella Massimo Caratteristiche principali Tastiera LCD retro illuminata, 4 righe Combinatore telefonico Dettagli IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE (DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)
TIPO DI LAVORO Installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento di impianto dotato o anche non dotato di canna fumaria collettiva ramificata (Per frigorifero ad adsorbimento alimentato a gas vedere Dettagli alla norma tecnica Giorgio Belussi - IMQ
La conformità del prodotto alla norma tecnica Giorgio Belussi - IMQ SICUREZZA 2010 Fieramilano Milano, 18 novembre 2010 Workshop A.I.PRO.S. La certificazione dei Sistemi di Sicurezza Certificazione di Dettagli Centrale-sirena facile S301-22I
G u i d a a l l u s o Centrale-sirena facile S301-22I Guida all uso Avete acquistato un sistema d allarme Logisty Expert adatto alle vostre esigenze di protezione e vi ringraziamo della preferenza accordataci. Dettagli INDICE Manuale Volume 2
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA
ILLUMINAZIONE ZONA TECNICA RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1. PREMESSA Oggetto della presente relazione è la progettazione relativa all illuminazione di servizio e di emergenza della zona tecnica della piscina Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 7
 art. 7
 articolo 7
 articolo 8
 articolo 11
 ART. 7
 Art. 1
 art. 1