Source: http://docplayer.it/18299460-Relazione-specialistica.html
Timestamp: 2018-12-12 15:30:08+00:00

Document:
RELAZIONE SPECIALISTICA - PDF
Download "RELAZIONE SPECIALISTICA"
1 STUDIO TECNICO PROFESSIONALE Per. Ind. VENEZIANI MAURO Residenza Socio Assistita (RSA) Commendator Angelo Caprile, Via Roma 25 Uscio (GE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DESTINATE ALL ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE DI ADEGUAMENTO VARIE (VOCI CAPITOLATO DI APPALTO: B1-B2-C1-C2-D1-D2-D3-E-G) PROGETTISTA: Per. Ind. VENEZIANI MAURO Genova Codice interno: C N documento: D-varie
2 Sommario Art. 1 - Scopo della presente relazione... 3 Art. 2 - Ammontare dell appalto oggetto della presente relazione... 3 Art. 3 - B1) Sostituzione porte REI in legno... 4 Art. 4 - B2) Sostituzione porte REI in metallo... 4 Art. 5 - C1) Rimozione pavimento in linoleum... 5 Art. 6 - C2) Riqualificazione REI di pareti e realizzazione di soglia... 6 Art. 7 - D1) Adeguamento tubazione alimentazione impianto naspi... 7 Art. 8 - D2) Spostamento della tubazione gas... 7 Art. 9 - D3) Installazione di attuatore a catena in apertura vano scale... 7 Art E) Cartellonistica ed installazione lampada di emergenza... 8 STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 2
3 Art. 1 - Scopo della presente relazione Scopo della presente relazione è quello elaborare indicazioni relative la realizzazione di alcune opere, sia edili che impiantistiche, destinate all adeguamento antincendio della struttura Residenza per Anziani (RSU) Angelo Caprile Via Roma 25, Uscio (GE). Le opere da realizzarsi ed i relativi importi sono elencati al seguente paragrafo. Art. 2 - Ammontare dell appalto oggetto della presente relazione L aggiudicazione dei lavori avviene a corpo e l'importo complessivo dei lavori formanti oggetto della presente relazione specialistica, viene stabilito in (più I.V.A di cui per oneri relativi alla sicurezza non soggetti ad alcun eventuale ribasso) come risulta dal seguente prospetto: Descrizione Lavori (fornitura e posa in opera) B1) Sostituzione di n 9 porte con altre in legno aventi resistenza al fuoco EI30 B2) Sostituzione di n 6 porte con altre in metallo aventi resistenza al fuoco EI60 C1) Rimozione e rifacimento di pavimentazione in linoleum presente in alcune locali con utilizzo di resina ignifuga Importo C2) Riqualificazione REI di pareti varie e realizzazione di soglia nel locale macchine ascensore D1) Adeguamento tubazione alimentazione naspi D2) Spostamento tubazione gas 850 D3) Installazione di attuatore a catena in apertura vano scale E) Implementazione della cartellonistica ed installazione di lampada di emergenza area esterna piano secondo sottostrada G) Impianto di cantiere Totale STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 3
4 Art. 3 - B1) Sostituzione porte REI in legno E prevista la sostituzione di n 9 porte con altre in legno aventi le seguenti caratteristiche: Resistenza al fuoco EI 30 Materiale: legno truciolare a strati Rifinitura: liscia Ad un battente Guarnizioni ignifughe termo espandenti inserite nel telaio Dimensioni indicative: 90 x 200 cm (da verificare in cantiere prima della fornitura) n 3 cerniere in acciaio montate su cuscinetti a sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale di cui una con molla per l autochiusura Doppia maniglia antinfortunistica, completa di placche Serratura ra con foro predisposto per cilindro tipo yale Spessore del battente superiore a 50 mm Telaio con bordo inferiore e spigolo in massello Rinforzi interni in lamiera per la predisposizione eventuale montaggio di maniglione antipanico o di chiudiporta aereo Bordo perimetrale in massello Targhetta di contrassegno applicata alla battuta dell anta Conformità alle norme: UNI-EN ; UNI-EN ; UNI 9723 Le porte dovranno essere dotate di certificati di omologazione del prototipo a seguito di prove preso laboratorio autorizzato con riportato: denominazione e tipologia del prodotto atto di omologazione del prototipo con indicato il numero di omologazione, numero e data del certificato di prova e dichiarazione di conformità al prodotto omologato data di scadenza dell omologazione libretto di installazione, uso e manutenzione In allegato è riportata planimetria (dis. N C PL01 e seguenti) con indicati i posizionamenti ai piani delle porte da sostituire ed il riferimento al computo metrico estimativo allegato alla presente. Art. 4 - B2) Sostituzione porte REI in metallo E prevista la sostituzione di n 6 porte con altre in metallo aventi le seguenti caratteristiche: Resistenza al fuoco EI 60 Materiale: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato spessore minimo 8/10 Coibentazione in lastre in silicato di calcio e materassino inlana di roccia ad alta densità per uno spessore totale di circa 65 cm Verniciatura con RAL indicato dal committente STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 4
5 Rifinitura: liscia Ad un battente Guarnizioni ignifughe termo espandenti inserite nel telaio Telaio a Z in lamiera spessore minimo 15/10 pressopiegato e verniciato Distanziale inferiore rimovibile dopo la posa senza battuta inferiore Dimensioni indicative: 90 x 200 cm (da verificare in cantiere prima della fornitura) n 3 cerniere in acciaio montate su cuscinetti a sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale di cui una con molla per l autochiusura Doppia maniglia antinfortunistica, completa di placche Serratura con foro predisposto per cilindro tipo yale Rinforzi interni in lamiera per la predisposizione eventuale montaggio di maniglione antipanico o di chiudiporta aereo Targhetta di contrassegno applicata alla battuta dell anta Conformità alle norme: UNI-EN ; UNI-EN ; UNI 9723 Le porte dovranno essere dotate di certificati di omologazione del prototipo a seguito di prove presso laboratorio autorizzato con riportato: denominazione e tipologia del prodotto atto di omologazione del prototipo con indicato il numero di omologazione, numero e data del certificato di prova e dichiarazione di conformità al prodotto omologato data di scadenza dell omologazione libretto di installazione, uso e manutenzione In allegato è riportata planimetria (dis. N C PL01 e seguenti) con indicati i posizionamenti ai piani delle porte da sostituire ed il riferimento al computo metrico estimativo allegato alla presente. Art. 5 - C1) Rimozione pavimento in linoleum In alcune parti della struttura (piano strada, piano primo soprastrada) è presente una pavimentazione in linoleum. Tali parti sono indicati nella planimetria allegata (dis. N C PL01 e seguenti) con riportato il riferimento al computo metrico estimativo allegato alla presente. Tale pavimentazione non avendo caratteristiche idonee di reazione al fuoco andrà rimossa. In sostituzione di tale pavimentazione verrà posata in opera resina ignifuga avente le seguenti caratteristiche: resina epossidica pigmentata di alta qualità lucida emulsionabile in acqua adatta per applicazioni su pavimenti con massetto in calcestruzzo STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 5
6 classe 1 di reazione al fuoco applicazione a rullo, spatola di gomma o frattazzo inox spessore indicativo a livello del finito 2-3 mm caratteristica antiscivolo caratteristiche di impermeabilità completamente atossica (una volta catalizzata ed indurita) conformità alla Norma UNI 13501:2009 completa si scheda di sicurezza Il prodotto utilizzato dovrà essere dotato di certificati di omologazione a seguito di prove presso laboratorio autorizzato o con riportato: denominazione e tipologia del prodotto atto di omologazione del prototipo con indicato il numero di omologazione, numero e data del certificato di prova e dichiarazione di conformità al prodotto omologato data di scadenza dell omologazione libretto di manutenzione (istruzioni per mantenimento e pulizia) Nella planimetria allegata alla presente (dis. N C PL01 e seguenti) sono riportate le zone oggetto di intervento. N.B.: essendo la resina oggetto della lavorazione un prodotto chimico occorrerà concordare con la Committente e con la Direzione Lavori tempistica e metodologia di lavorazione azione a tutela sia dei lavoratori che degli ospiti della struttura. In questo senso si avrà particolare riguardo nell applicazione di quanto stabilito, nelle sue parti applicabili, dal D.Lgs. 81/08. Art. 6 - C2) Riqualificazione REI di pareti e realizzazione di soglia Alcune pareti della struttura (vedere planimetria dis. n C PL01 e seguenti) andranno riqualificati, dal punto di vista del comportamento nei confronti dell incendio,in modo da garantire una resistenza al fuoco minima REI 60. Per tale riqualificazione si farà uso di panelli di tamponamento interni in silicato di calcio a matrice minerale esente da amianto. L ancoraggio dovrà avvenire utilizzando prodotti idonei forniti dallo stesso produttore delle lastre (tasselli metallici ad espansione). Il prodotto utilizzato dovrà essere dotato di certificati di omologazione a seguito di prove presso laboratorio autorizzato con riportato: denominazione e tipologia del prodotto atto di omologazione del prototipo con indicato il numero di omologazione, numero e data del certificato di prova e dichiarazione di conformità al prodotto omologato STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 6
7 data di scadenza dell omologazione Nel locale macchine ascensore (piano secondo sotto strada, vedere planimetria dis. n C PL01 e seguenti) ) dovrà essere creata una soglia atta a creare un bacino di contenimento in muratura di laterizio intonacato su ambo i lati. Il bacino di contenimento avrà la funzione di contenere le eventuali perdite di olio dal serbatoio dell impianto oleodinamico dell ascensore. Art. 7 - D1) Adeguamento tubazione alimentazione impianto naspi Attualmente l impianto naspi non garantisce sufficienti valori di portata e pressione e pertanto occorre eseguire i seguenti lavori sull impianto: 1) Realizzazione di collegamento tra condotta acquedotto comunale (derivazione a T) e pozzetto su marciapiede di nuova realizzazione (lavori che dovranno essere eseguite dal gestore dell acquedotto comunale) 2) Realizzazione di nuovo allaccio tra attacco posto all interno del pozzetto di cui alla posizione precedente e impianto naspi esistente. 3) Fornitura e posa in opera di attacco gruppi motopompa (VVF - UNI 70) composti da: saracinesca, ca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, rubinetti idranti, valvola di non ritorno (conformità norma UNI 10779) 4) Fornitura e posa in opera sui naspi più sfavoriti (piano secondo fuori terra e piano sottotetto) di manometri 5) Disattivazione e chiusura con tappo cieco dell attuale collegamento dell impianto naspi alla fornitura idrica comunale (piano secondo sottostrada). Art. 8 - D2) Spostamento della tubazione gas Attualmente la tubazione gas (tra il contatore e la centrale termica) attraversa l intercapedine e tale installazione non è conforme ai criteri di sicurezza antincendio. La stessa dovrà essere spostata mediante fornitura e posa in opera di nuova linea gas con tubazione in acciaio, serie gas da 1 pollice (conforme alla norma UNI UNI 8863) completa di valvole, giunti, pezzi speciali ed accessori uniti tra loro, staffaggi e quant altro necessario all installazione realizzata a regola d arte. Art. 9 - D3) Installazione di attuatore a catena in apertura vano scale L infisso attualmente presente nel vano scale non è dotato di attuatore collegato all impianto di rivelazione incendi per apertura evacuazione fumo e calore in caso di incendio. STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 7
8 L attuatore dovrà avere le seguenti caratteristiche: Corsa: 1000 mm Forza in spinta e trazione: 400 N Alimentazione: 24 Vcc Comando a catena doppia maglia in acciaio inox Uscita catena in posizione centrale Arresto elettronico di fine corsa Grado di protezione IP40 Conformità alla Norma UNI EN Marchiatura CE Gli attuatori saranno comandati da: comando automatico: : da impianto di rivelazione incendio comando manuale: : mediante pulsante da posizionarsi nella sala medica. Art E) Cartellonistica ed installazione lampada di emergenza La cartellonistica attualmente presente nella struttura dovrà essere implementata secondo quanto indicato dal Committente, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). L area esterna del piano secondo sottostrada dovrà essere dotata di corpo illuminante di emergenza avente le seguenti caratteristiche: Apparecchio per illuminazione di emergenza predisposto per funzionamento solo in emergenza (SE). Materiale termoplastico autoestinguente, resistente alla fiamma, conforme alla Norma CEI Tubo fluorescente 18 W. Alimentazione : 230 V - 50 Hz. Grado di protezione IP55. Autonomia 2 ora Ricarica completa in 12 ore. Accumulatori ricaricabili al Ni-Cd. Intervallo minimo di sostituzione batterie : 4 anni. Autotest. Doppio isolamento. Completo di pittogramma indicante la via di uscita. Marchio: IMQ. Marcatura : CE. Gli apparecchi di emergenza dovranno riportare le seguenti indicazioni: STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 8
9 Dicitura SE (solo emergenza). L'intervallo di sostituzione, il mese e l'anno di fabbricazione della batteria e le sue caratteristiche. La durata di funzionamento (autonomia). Segnalazione di batteria sotto carica. Allegati alla presente: Computo metrico estimativo Dis. n C PL01 (Planimetria piano secondo sottostrada) Dis. n C PL02 (Planimetria piano primo sottostrada) Dis. n C PL03 3 (Planimetria piano strada) Dis. n C PL01 (Planimetria piano primo soprastrada) Il Progettista Per. Ind. Veneziani Mauro Timbro e firma STUDIO TECNICO Per. Ind. VENEZIANI MAURO 9
Allegato A Elenco Prezzi Tecnologici
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA Ufficio Tecnico Regionale Allegato A Elenco Prezzi Tecnologici ***************** Lavori di adeguamento e manutenzione per l integrazione logistica degli uffici della Direzione
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA - Provincia di Lecce - PROGETTO di ristrutturazione parziale del complesso ricettivo HOTEL RESORT Mulino a Vento ALL. 3 - RELAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - Ubicazione: località
Descrizione dei lavori. Computo metrico
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE PALESTRA IN VIA S. AGATA DEI GOTI Descrizione dei lavori I lavori di ristrutturazione del locale da adibirsi a palestra dell Istituto Comprensivo Visconti sono i seguenti:
PROGETTO DI RESTAURO, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI SPAZI DEL MONASTERO MAGGIORE - ALA
CONVENTO SANTA MARIA IN VALLE 11 CIVIDALE DEL FRIULI PROGETTO DI RESTAURO, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI SPAZI DEL MONASTERO MAGGIORE - ALA EX UNIVERSITA

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9