Source: http://docplayer.it/2015930-Norme-di-prevenzione-incendi-per-impianti-termici-a-gas.html
Timestamp: 2018-05-26 12:25:22+00:00

Document:
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS - PDF
Download "NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS"
1 IDRAULICA PUBBLICAZIONE PERIODICA DI INFORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE SPED. IN A.P. - COMMA 34, ART. 2, LEGGE 549/95 - NOVARA NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS NUMERO SPECIALE Nuove norme di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione e la realizzazione degli impianti a gas CALEFFI
2 SOMMARIO NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS Quadro riassuntivo, obblighi e documentazione richiesta NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS Principali differenze fra il D.M e la circolare 68 DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI TERMICI A GAS Quadro riassuntivo delle prescrizioni tecniche del nuovo Decreto Direttore responsabile: Mario Tadini Responsabile di Redazione: Fabrizio Guidetti Hanno collaborato a questo numero: Mario Doninelli, Silvestro Faini, Studio GI IDRAULICA Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Novara al n. 26/91 in data 28/9/91 Editore: Tipolitografia La Moderna srl - Novara Stampa: Tipolitografia La Moderna - Novara 2 IDRAULICA
3 NOTIZIARIO DI IMPIANTISTICA Norme di prevenzione incendi per impianti termici a gas (Ing. Mario Doninelli e Ing. Silvestro Faini) Il 4 maggio 1996 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che impone nuove norme di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione e la realizzazione degli impianti a gas. Tale decreto sostituisce la circolare n. 68 del e le relative disposizioni impartite (ad integrazione e chiarimento) dal Ministero dell interno. Riteniamo non sia il caso di soffermarci a sottolineare l importanza del nuovo Decreto, perchè colleghi ed installatori ben conoscono l importanza delle norme che riguardano la realizzazione degli impianti a gas. Ben sanno, infatti, che questi sono gli impianti a maggior rischio perchè interessano direttamente l incolumità delle persone e non già qualche astratto regolamento o qualche gratuita richiesta burocratica. Non vagliare con la massima accuratezza un dettaglio nel calcolo del FEN (quale ad esempio il fattore di schermatura o i coni d ombra degli edifici adiacenti) non è poi molto grave. Non rispettare invece una prescrizione o un particolare costruttivo delle norme sul gas può avere gravissime conseguenze. Di seguito riportiamo il testo del nuovo Decreto integrandolo con: un quadro riassuntivo degli obblighi e della documentazione richiesta (pag. 3); una succinta analisi delle principali differenze fra il Decreto stesso e la circolare 68 (pag. 5); disegni esplicativi e tabelle di supporto; un quadro riassuntivo delle prescrizioni tecniche del nuovo Decreto (pag.26). QUADRO RIASSUNTIVO, OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CAMPO DI APPLICAZIONE Impianti nuovi con portata termica superiore a 35 kw ( kcal/h). Impianti con gas combustibili distribuiti alla pressione massima di 0,5 bar (5.000 mm c.a.). Impianti che rientrano nelle seguenti tipologie: - climatizzazione; - produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; - forni da pane e altri laboratori artigiani; - lavaggio biancheria e sterilizzazione; - cucina e lavaggio stoviglie. Sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale. Nota: Per gli impianti esistenti già a norma non è richiesto alcun intervento. Un adeguamento è richiesto solo per varianti che fanno aumentare oltre certi limiti la portata termica dell impianto (Art. 6). IDRAULICA 3
4 ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO Il 19 maggio 1996, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. - l impresa esecutrice degli impianti elettrici deve realizzare i lavori secondo progetto e secondo quanto prescritto dalla legge n. 186, Deve inoltre rilasciare il certificato di conformità richiesto dalla legge 46. OBBLIGHI RELATIVI ALLA STESURA DEL PROGETTO Committente: deve affidare la stesura del progetto a professionisti per legge abilitati a svolgere tale compito. Progettisti: devono provvedere (nell ambito delle loro competenze) a redigere un progetto completo in grado di rispettare quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti. OBBLIGHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO Committente: deve affidare l esecuzione dei lavori solo ad imprese per legge abilitate a svolgere tale compito. Imprese esecutrici dei lavori: devono provvedere (nell ambito delle loro competenze) a svolgere i lavori a regola d arte e secondo le indicazioni del progetto e in particolare: - l impresa esecutrice dei lavori edili deve realizzare secondo progetto le strutture di contenimento dei locali interessati all intervento ed eventualmente produrre documentazione attestante la resistenza al fuoco delle strutture e delle porte della centrale, dei disimpegni e degli altri materiali per cui tali certificazioni sono richieste (ad es. strutture prefabbricate). - l impresa esecutrice dell impianto termico deve realizzare i lavori relativi alla rete di adduzione del gas e all impianto termico secondo progetto e rilasciare il certificato di conformità richiesto dalla legge 46. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) Il D.M (attività 91) richiede l ottenimento del certificato di prevenzione incendi (più brevemente individuato con la sigla C.P.I.) per impianti con portata termica superiore a 116 kw ( kcal/h). Le fasi previste per l ottenimento di tale certificato sono: 1. Approvazione e deposito del progetto: Il progetto deve essere approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e depositato in triplice copia presso lo stesso Comando. 2. Ultimazione delle opere e richiesta di sopraluogo: Ad opere ultimate il Committente deve richiedere (in carta legale) il sopraluogo dei Vigili del Fuoco dichiarando che tutte le opere finalizzate alla prevenzione incendi e previste dal progetto sono state eseguite e completate conformemente al progetto approvato. 3. Attivazione dell impianto: Alla presentazione della domanda di sopraluogo il Comando dei Vigili del Fuoco rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione. Tale ricevuta consente di mettere in esercizio l impianto. 4. Rilascio del certificato di prevenzione incendi: Solo dopo la visita di controllo dei Vigili del Fuoco, e solo se l esito è positivo, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi, che dovrà essere rinnovato periodicamente secondo le scadenze indicate sul certificato stesso. 4 IDRAULICA
5 PRINCIPALI DIFFERENZE FRA IL D.M E LA CIRCOLARE 68 A differenza di quanto previsto dalla circolare 68, il nuovo D.M : prescrive la marcatura CE e l attestato di conformità per tutti gli apparecchi a gas e i relativi dispositivi di sicurezza (Art. 4 e 5); è valido anche per gas con densità superiore a 0,8 cioè anche per GPL, gas di petrolio liquefatto (Art. 1); consente l installazione all aperto dei generatori di calore, a patto che questi siano appositamente costruiti per tale tipo di installazione (TIT. II); definisce le modalità con cui devono essere realizzati gli impianti a tubi radianti (TIT. II e IV); stabilisce le quote minime a cui può essere realizzato il piano di calpestio del locale caldaia (4.1.1); consente di realizzare (pur con alcune limitazioni) locali caldaia anche adiacenti o sottostanti locali di pubblico spettacolo o ambienti ad elevato affollamento (4.2.1), (4.2.5); consente di adottare altezze del locale caldaia variabili (da 2,00 a 2,90 m) in relazione alla portata termica complessiva dell impianto (4.2.2); rende possibile l installazione di più apparecchi termici (a pavimento o a parete) fra loro adiacenti o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili (4.2.4); differenzia i valori per quanto riguarda la reazione e la resistenza al fuoco delle strutture (verticali e orizzontali) che racchiudono il locale caldaia (TIT. III e IV); prevede nuove formule per il calcolo delle aperture permanenti di ventilazione e prescrive in quali zone del locale caldaia si devono ricavare tali aperture (TIT. IV); prevede la realizzazione di impianti con gas che può essere distribuito ad una pressione massima di esercizio pari a 0,5 bar, cioè 5000 mm c.a. (Art. 1); consente l installazione del contatore del gas anche all interno del locale caldaia (5.5); oltre ai tubi in acciaio, prevede anche l uso (seppure con diverse limitazioni) dei tubi in rame e in polietilene (TIT. V); definisce le modalità di posa delle tubazioni sia all esterno che all interno dei fabbricati ( ) stabilisce nuove modalità per il collaudo a tenuta dell impianto (5.6); specifica più chiaramente i riferimenti normativi che riguardano la realizzazione dell impianto elettrico (6.1); specifica inoltre i mezzi di estinzione incendi e la segnaletica di sicurezza di cui deve essere dotato l impianto ( ), (6.2), (6.3). IDRAULICA 5
6 INFORMAZIONE AGLI INSTALLATORI Filtroregolatori e regolatori per impianti a gas Serie Impiego: gas non aggressivi (manufatti - naturali - GPL) Capacità filtrante: Ø 50 µm (norme UNI-CIG 8042) Regolazione secondo norme UNI EN88 Chiusura a norme UNI EN88 Prese di pressione secondo norme UNI 8978 Pressione massima d ingresso: serie mbar ( ) serie bar Campo di temperatura: C Versione con attacchi flangiati UNI 2223 PN 16 CALEFFI componenti idrotermici
7 IDRAULICA 7
8 SOMMARIO MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 12 aprile Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.... Pag. 9 ALLEGATO: Titolo I: Generalità 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Luoghi di installazione degli apparecchi a gas... Titolo II: Installazione all aperto 2.1. Disposizioni comuni Disposizioni particolari... Titolo III: Installazione in locali esterni..... Titolo IV: Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito 4.1. Disposizioni comuni Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione 4.4. Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto Locali di installazione di moduli a tubi radianti Installazione all interno di serre Titolo V: Impianto interno di adduzione del gas 5.1. Generalità Materiali delle tubazioni Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole Posa in opera Gruppo di misurazione Prova di tenuta dell impianto interno.... Titolo VI: Disposizioni complementari 6.1. Impianto elettrico Mezzi di estinzione degli incendi Segnaletica di sicurezza Esercizio e manutenzione Titolo VII: Impianti esistenti Tavole IDRAULICA
9 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi IL MINISTRO DELL INTERNO - Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; - Visto l art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; - Visto l art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; - Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; - Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas; - Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; - Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati a combustibile gassoso; - Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; - Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo I emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kw (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di kcal/h indicato nelle precedenti diposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell art. 2: a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cucine e lavaggio stoviglie. Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche, i nastri radianti e gli inceneritori. 2. Piu apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kw quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell allegata regola tecnica. Art. 2 Obiettivi Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla saivaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all articolo precedente devono essere realizzati in modo da: evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo; limitare in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti. IDRAULICA 9
10 Art. 3 Disposizioni tecniche Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Art. 4 Sicurezza degii apparecchi e relativi dispositivi 1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva. 2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data. 3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa. Art. 5 Commercializzazione CEE 1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell Unione europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more dell emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell interno: decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati; decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Art. 6 Disposizioni per gli impianti esistenti 1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kw, purchè approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa non è richiesto alcun adeguamento anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta. 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kw, purchè realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kw. 3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Art. 7 Disposizioni finali Fatto salvo quanto previsto neli art. 6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell interno. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 aprile 1996 Il Ministro: CORONAS 10 IDRAULICA
11 INFORMAZIONE AGLI INSTALLATORI Il raccordo universale DECA in ottone può essere indifferentemente impiegato sia per la giunzione di tubazioni per gas che di tubazioni per acqua. Nell'utilizzo con GAS occorre inserire nella tubazione l'anima di rinforzo serie 887 come previsto dalle norme vigenti. Testato ed omologato dall'istituto DVGW. Raccordi DECA in ottone per tubi in polietilene per gas e acqua DV W D Zertifizierung DEUTSCHER VERBAND DES GAS- UND WASSERFACHES E.V. n. V 240 OMOLOGATO DVGW PER ACQUA E GAS NUOVO E.V. WASSERFACHES UND GAS- DES VERBAND DEUTSCHER D DV W Zertifizierung W SVGW SSIGE certificazione ISO 9001 CALEFFI componenti idrotermici
12 ALLEGATO REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI TITOLO I GENERALITÀ 1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il d.m. 30 novembre Inoltre, si definisce: a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l evacuazione dei prodotti della combustione all esterno del locale di installazione; b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l esterno. L aria comburente è prelevata direttamente dall ambiente dove I apparecchio è collocato; c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta, che consente l alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto dall esterno e contemporaneamente assicura l evacuazione diretta all esterno di prodotti della combustione; d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell aria degli ambienti serviti e/o dell aria esterna da un generatore d aria calda; e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti specie definite nel d.m : - 6ª specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar; - 7ª specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04 bar; f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla temperatura di 15 C e alla pressione assoluta di 1013 mbar, come definito nella norma En 437; g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldarnento dell aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell aria è mantenuto da uno o più ventilatori; h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi); i) impianto termico: complesso dell impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore; I) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaidamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannelio di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi; m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all edificio servito, purchè strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell edificio servito, purchè privi di pareti comuni; n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi tavola n. 1); o) locale interrato: locale in cui l intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimeto ( vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C); p) locale seminterrato: locale che non è definibile 12 IDRAULICA
13 fuori terra nè interrato (vedi tavola n. 3); q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione; r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell unità di tempo dell apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kw); s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa del combustibile gassoso alla quale può essere esercito l impianto interno; t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile gassoso individuato in corrispondenza: - del raccordo di uscita del gruppo di misurazione; - del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita la porzione di impianto di proprietà dell utente, nel caso di assenza del gruppo di misurazione; - del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio; u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico destinato ad interrompere il flusso dell aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito. 1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI Gli apparecchi possono essere installati: - all aperto; - in locali esterni; - in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni. TITOLO II INSTALLAZIONE ALL APERTO 2.1 DISPOSIZIONI COMUNI Gli apparecchi installati all aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione. È ammessa l installazione in adiacenza alle pareti dell edificio servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R.E.I. 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonchè essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola 4). Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti: - gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure - deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a R.E.I. 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente. 2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da: - cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi; - aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti. Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata termica inferiore a 116 kw Limitazioni per i generatori di aria calda installati all aperto Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2, deve essere installata sulla condotta dell aria calda all esterno dei locali servizi, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a R.E.I. 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o poiveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto Tubi radianti installati all aperto È permessa l installazione di moduli con la parte radiante posta all interno dei locali ed il resto dell apparecchio al di fuori di questi, purché la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall elemento radiante. Per la parte installata all interno si applica quanto disposto al punto 4.6. IDRAULICA 13
14 TITOLO III INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti, al Titolo Il, di aerazione richiesti al punto e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto TITOLO IV INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO Aperture di aerazione I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1, b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metaliici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione. strutture: R.E.I. 60 se Q < 116 kw R.E.I. 120 se Q 116 kw aerazione disimpegno min. 0,5 mq 4.1 DISPOSIZIONI COMUNI Ubicazione a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento. NeI caso dei locali di cui al punto è ammesso che tale piano sia a quota più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento. b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta Limitazioni dell ubicazione di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 L installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo. L strutture disimpegno: R.E.I. 30 se Q 116 kw R.E.I. 60 se Q > 116 kw apertura verso l'esterno E L > 15% del perimetro S 3000 cm 2 C.T. fuori terra alimentata a gas metano inserita in un edificio con densità di affollamento 0,4 pp/mq 14 IDRAULICA
15 Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1, b). Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete strutture: R.E.I. 60 se Q < 116 kw R.E.I. 120 se Q 116 kw min. 60 cm strutture disimpegno: R.E.I. 30 se Q 116 kw R.E.I. 60 se Q > 116 kw aerazione disimpegno min. 0,5 mq esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi. Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a («Q» esprime la portata termica, in kw ed «S» la superficie, in cm 2 ): a) locali fuori terra: S Q x 10; b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S Q x 15; c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento (consentiti solo per i locali di cui al punto 4.2): S Q x 20 (con un minimo di cm 2 ). Alle serre non si applicano tali valori. In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8 Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a filo del piano di calpestio, con un altezza minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 kw e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti Disposizione degli apparecchi all interno dei locali Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonchè le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria. L E L > 15% del perimetro S 3000 cm 2 C.T. interrata alimentata a gas metano inserita in un edificio con densità di affollamento 0,4 pp/mq 4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE I locaii devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici Ubicazione I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m 2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. IDRAULICA 15

References: ART. 2
 art. 1
 art. 2
 art. 10
 Art. 1
 art. 2
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 art. 6