Source: https://www.scribd.com/document/276853715/C-PM200-pdf
Timestamp: 2019-01-23 20:56:54+00:00

Document:
Uploaded by felipe reinoso
Tema6 electrotecnia.pdf
medicion de potencia
Silabus Circuitos y Maquinas Electricas
Correccion Factor Potencia
LABORATORIO N° 06
DISEÑO DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA (BAJA TENSIÓN) PARA UN SECTOR DE 250 VIVIENDAS CORALES -CUBA.pdf
Apuntes Delta.pdf
AR5 Manual
Fact Pot Vee
2010+SENA+Evaluación+Polifasicos+12
Temario EGEL Cenval IELEC
El Fasímetro Es Un Instrumento de Mesa Que Mide La Potencia Efectiva
Lab 13 Cond Sincrono
Analizador de Redes - Emm4
LABORATORIO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA BASICA
Energia y Potencia Electrica
Trabajo Seguro en Equipos de Medida en Baja Tension y Macro Medidores
4 Instructivo Formatos - Recuperaciones de Energía
SISTEMAS_POLIFASICOS
Factor de Potencia y Sus Implicaciones Técnico-económicas
Temario electricidad trifasca
Manual de Electricas_Capacita
ANALISIS DE CORTOCIRCUITO.pdf
TAPCON 230.pdf
akm.pdf
Manual de Seguridad Electrica
Hipotronics 260 Dc
Central de medida 210 PowerLogic™
63230-510-207A1
CATEGORÍAS DE RIESGOS Y
Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para
familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo
o realizar el mantenimiento de este. Los siguientes mensajes especiales
pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertir de
posibles riesgos o remitirle a otras informaciones que le ayudarán a aclarar
o simplificar los procedimientos.
La aparición de uno de estos dos símbolos en una etiqueta de seguridad de
“Peligro” o “Advertencia” indica la existencia de riesgo de descarga eléctrica
que puede provocar daños personales si no se siguen las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de posibles
riesgos de daños personales. Siga las recomendaciones de todos los
mensajes de seguridad precedidos por este símbolo para evitar posibles
daños personales e incluso la muerte.
PELIGRO indica una situación inmediata de riesgo que, si no se evita,
causará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se
evita, puede causar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se
evita, puede causar lesiones moderadas o leves.
PRECAUCIÓN, sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una posible
situación de riesgo que, si no se evita, puede causar daños materiales.
NOTA: Proporciona información adicional para aclarar o simplificar
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LO
Sólo el personal cualificado puede instalar, manipular y revisar el equipo
eléctrico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no
asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la
utilización de este manual.
Este equipo ha sido probado y cumple los límites para dispositivos digitales Clase B,
según la sección 15 de la normativa de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.). Estos límites se establecen para proporcionar la protección
adecuada contra interferencias que puedan dañar el equipo cuando este se utiliza en
un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del manual de
instrucciones, puede provocar interferencias que afecten a las radiocomunicaciones.
No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causa interferencias en la recepción de señales de
radio y televisión, lo cual se puede determinar apagándolo y encendiéndolo, se
recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con las siguientes
Reoriente o reubique la antena receptora.
Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que el receptor está
Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para
obtener más ayuda.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™
Equipo físico de la central de medida ......................................................... 3
Componentes y accesorios de la central de medida ............................... 4
Contenido de la caja ................................................................................ 4
Accesorios ............................................................................................... 4
Firmware ..................................................................................................... 4
Antes de empezar ....................................................................................... 5
Funcionamiento de la pantalla .................................................................... 7
Funcionamiento de los botones ............................................................... 7
Descripción general de los menús .............................................................. 8
Configuración de la central de medida ..................................................... 10
Configuración de la central de medida .................................................. 10
Configuración de los TI .......................................................................... 11
Configuración de los TT ....................................................................... 11
Configuración de la frecuencia del sistema ........................................... 11
Configuración del tipo de sistema de la central de medida ................... 12
Configuración de demanda de intensidad y potencia ........................... 12
Configuración de contraseñas ............................................................... 13
Configuración de las comunicaciones ................................................... 13
Configuración de la escala del gráfico de barras .................................. 13
Configuración del modo de visualización .............................................. 14
Restablecimiento de la central de medida ................................................ 14
Inicialización de la central de medida .................................................... 14
Restablecimiento de valores individuales .............................................. 15
Visualización de la información del medidor ............................................. 16
Características de la central de medida .................................................... 17
MODBUS RS485 ...................................................................................... 18
Lecturas de la demanda ........................................................................... 18
Métodos de cálculo de la demanda de intensidad ................................ 18
Métodos de cálculo de la demanda de potencia ................................... 19
Demanda punta ..................................................................................... 21
Lecturas de energía .................................................................................. 21
Introducción .............................................................................................. 23
Lista de registros ................................................................................... 23
Asistencia técnica .................................................................................. 23
Descarga de firmware ........................................................................... 23
Resolución de problemas ..................................................................... 24
APÉNDICE A: ESPECIFICACIONES
Especificaciones de la central de medida ................................................ 27
APÉNDICE B: CABLEADO DE LOS
DE INSTRUMENTOS: GUÍA
Sección I: Uso de esta guía ...................................................................... 29
¿Qué es normal? ................................................................................... 29
Sección II: Problemas corrientes en sistemas de 3 hilos y 4 hilos ........... 30
Sección III: Resolución de problemas de sistemas de 3 hilos .................. 31
Sección IV: Resolución de problemas de sistemas de 4 hilos .................. 32
Ejemplo de campo .................................................................................... 34
Términos ................................................................................................... 35
Abreviaturas .............................................................................................. 37
.................................................................................................................... 39
© 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos
A Ranuras de fijación. 3 . 4 Puerto RS485 (COM1) El puerto RS485 se utiliza para las comunicaciones con un sistema de supervisión y control.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 1: Introducción SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN EQUIPO FÍSICO DE LA CENTRAL DE MEDIDA La Figura 1–1 siguiente muestra los componentes de la PM210. La Tabla 1–1 describe cada uno de los componentes. 3 Entradas de intensidad Conexiones de medición de intensidad. B Ranuras de fijación. 5 LED Fijo = DESCON/CONEC. Figura 1–1: Componentes de la PM210 1 2 B A A B 4 5 3 6 Tabla 1–1: Componentes de la PM210 Número © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos Componente Descripción 1 Conector de alimentación Conexión de alimentación a la central de medida. posición A Utilícelas para ubicaciones de instalación de grosor inferior a 3 mm. 2 Entradas de tensión Conexiones de medición de tensión. posición B Utilícelas para ubicaciones de 3-6 mm. Este puerto se puede conectar en bus de comunicaciones serie con otros dispositivos. 6 Pinzas de fijación Se utilizan para sujetar en su sitio la central de medida. Parpadeante = indicador de comunicaciones.
consulte el documento n. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .050. donde encontrará instrucciones sobre la manera de determinar la versión de firmware.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 1: Introducción Componentes y accesorios de la central de medida 63230-510-207A1 12/2008 Tabla 1–2: Modelos PM210 Descripción Número del modelo PM210 Central de medida con pantalla integrada Contenido de la caja • • • • PM210MG Una (1) central de medida Dos (2) pinzas de fijación Una (1) hoja de instalación Un (1) terminal de línea RS485 (MCT2W) Accesorios Número del modelo Descripción Contenido Dos (2) pinzas para fijación en carril DIN PM72DINRAILKIT Kit de montaje en carril DIN Cuatro (4) tornillos Plastite #2x5/16” Nota: Para obtener más información.º 63230-501-229A1 Un (1) conector de alimentación Un (1) conector de entradas de tensión PM7AND2HWKIT Conjunto de sustitución de conectores Un (1) conector de comunicaciones Un (1) terminal de línea de comunicaciones Dos (2) soportes elásticos FIRMWARE 4 Este manual de instrucciones puede utilizarse con la versión de firmware 3. Consulte “Visualización de la información del medidor” en la página 16.
• NUNCA cortocircuite el secundario de un TT. • NUNCA realice el trabajo solo. • Tenga cuidado al desmontar o instalar los paneles para que no toquen el bus activo. • La central de medida debería ser instalada en una caja de protección eléctrica adecuada. • Antes de realizar una prueba (de rigidez) dieléctrica o de megóhmetro en cualquier equipo que tenga instalada la central de medida. la instalación y el uso deben ser los adecuados. • Antes de cerrar todas las cubiertas y puertas. pueden producirse lesiones personales y desperfectos en el equipo eléctrico u otras propiedades. Consulte el estándar NFPA 70E (sólo en EE. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 5 . EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO • Utilice un equipo de protección personal apropiado y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Utilice un bloque de cortocircuito para establecer un cortocircuito en los conductores del TI antes de desmontar las conexiones de la central de medida. • Para que el equipo funcione correctamente. PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Fíjese sobre todo en el diseño del sistema de suministro eléctrico. El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves. Si no se tienen en cuenta los requisitos de instalación fundamentales. • Antes de iniciar cualquier operación. • Antes de realizar inspecciones visuales. Tenga en cuenta todas las fuentes de energía. Asuma que todos los circuitos están alimentados hasta que los haya desactivado. UU. el manejo. • Únicamente los electricistas cualificados deben instalar este equipo.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 2: Precauciones de seguridad SECCIÓN 2: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE EMPEZAR En este capítulo se incluyen algunas precauciones de seguridad importantes que se deben tener en cuenta antes de instalar. lea todas las instrucciones detenidamente. pruebas u operaciones de mantenimiento en este equipo. Lea y siga atentamente las precauciones de seguridad que se explican a continuación. • NUNCA conecte una derivación para evitar los fusibles externos. apague la fuente de alimentación de la central de medida y del equipo en el que está instalado. • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado. inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se ha dejado ninguna herramienta ni ningún objeto dentro del equipo. Antes de iniciar la instalación. todos los cables de entrada y salida de la central de medida deberán estar desconectados. evite manejar paneles. sin olvidar la posibilidad de que exista retroalimentación. • NUNCA deje abierto el circuito de un TI. desconecte todas las fuentes de energía eléctrica. probado y etiquetado completamente. reparar o mantener el equipo eléctrico. lo cual podría provocar lesiones personales.). Las pruebas de alta tensión pueden dañar los componentes electrónicos de la central de medida.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 2: Precauciones de seguridad 6 63230-510-207A1 12/2008 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .
Icono de mantenimiento D. Para recorrer los elementos de menú en una lista de menús. La Figura 3–1 muestra las diferentes partes de la pantalla de la central de medida. Elemento de menú H. Figura 3–1: Pantalla de la PM210 A B C A. Tipo de medida B. Puede mostrar hasta cinco líneas de información más una sexta fila de opciones de menú. pulse el botón que hay debajo de ###:.. se selecciona el elemento de menú y se muestra la pantalla asociada. 7 . Al llegar al nivel de menú más alto.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento SECCIÓN 3: FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA La PM210 está equipada con una gran pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación. Valores F L. Para volver al nivel de menú anterior. Volver al menú anterior     D E         Botón      ---> K. Al pulsar un botón. Título de la pantalla  C. aparece un triángulo negro debajo del elemento de menú seleccionado. mostrar más elementos de menús en una lista de menú y volver a los menús anteriores. Unidades L  G. Mostrar más elementos de menú  K  J. Indicador de menú seleccionado I. pulse el botón que hay debajo de 1.     F. La Tabla 3–1 describe los símbolos de los botones. Gráfico de barras (%) E. Fase J Funcionamiento de los botones © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos I H G Los botones sirven para seleccionar los elementos de los menús. Los elementos de los menús aparecen sobre uno de los cuatro botones.
para pasar al siguiente dígito del número. Cuando se llega al final de un rango. Los botones de navegación funcionan coherentemente a través de todos los niveles de menús. Los valores se cambian de la siguiente manera: • Pulse + o <. Cambiar valores + Cambie los valores o desplácese por las opciones disponibles.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento 63230-510-207A1 12/2008 Tabla 3–1: Símbolos de los botones Navegación ---> Vea más elementos de menú del nivel actual. Por ejemplo. el sistema pasa al siguiente nivel de pantalla que contiene los elementos de menú del nivel 2. parpadea para indicar que se puede modificar. 1. Los elementos de menú se muestran debajo de la línea horizontal en la parte inferior de la pantalla. NOTA: ###: sirve para desplazarse por todos los elementos de menú de un nivel. 8 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . si se le pide que “Pulse PHASE”. NOTA: Cambio de valores DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MENÚS • Cada vez que lea “pulse” en este manual. Al seleccionar un elemento de menú del nivel 1. • Los cambios se guardan automáticamente y surten efecto inmediatamente. Regrese al nivel de menú anterior. Algunos elementos de nivel 2 tienen elementos de nivel 3.para cambiar los números o desplazarse por las opciones disponibles. pulse <. • Si está introduciendo más de un dígito. pulse el botón correspondiente que se encuentra debajo de un elemento de menú. • Para guardar los cambios y pasar al campo siguiente. <- Seleccione la posición siguiente de un número. OK Desplácese al siguiente campo modificable o salga de la pantalla si ya está seleccionado este. Cuando se selecciona un valor. ^ Indica que se ha seleccionado el elemento de menú y que no hay más niveles de menú más allá del nivel actual. se vuelve al primer valor o a la primera opción presionando + otra vez. pulse OK. La Figura 3–2 siguiente muestra los elementos de menú de los dos primeros niveles de la jerarquía de menús de la central de medida. deberá pulsar el botón situado debajo del elemento de menú PHASE (fase).
la versión de firmware y el número de serie. La Figura 3–2 muestra la nomenclatura IEC. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 9 . *La central de medida se puede configurar para mostrar tanto la nomenclatura IEC como la IEEE.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento Figura 3–2: Elementos del menú/modo IEC abreviados* I PHASE DMD U-V U V PQS PQS E PEAK DMD Ph Qh Sh PF F DIAGN (1) INFO RESET (2) SETUP (2) METER METER E DMD DMD PASSW COM BARGR MODE U = Tensión L-L V = Tensión L-N 1 El comando INFO (información) incluye información del modelo. 2 Los elementos de los menús RESET (restablecimiento) y SETUP (configuración) requieren una contraseña para acceder a los menús del segundo nivel.
Consulte “Configuración del modo de visualización” en la página 14 para cambiar el modo de la central de medida. VARh. NOTA: En todas las pantallas se muestra la nomenclatura IEC. Para cambiar valores. VAd E ENERG Ph.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL DE MEDIDA 63230-510-207A1 12/2008 La PM210 se entrega con numerosos valores predeterminados ya configurados en la central. Qd. La contraseña predeterminada es 00000. la central de medida muestra la pantalla de resumen después de 60 segundos (1 minuto) en uno de los menús de SETUP sin que haya actividad. C-N PQS PWR Pd. Qh. B-N. Sd Wd. Para obtener más información sobre la función Restablecimiento. VAh PF PF Fase Demanda trifásica (DMD) 3 fases Total o bien Frecuencia Diagnósticos Configuración de la central de medida o bien F HZ DIAGN Para iniciar la configuración de la PM210. Pulse ###: hasta que vea DIAGN (diagnósticos). B-C. La pantalla de la PM210 puede mostrar las nomenclaturas tanto para el modo IEC como para el IEEE. 3. VARd. Tabla 3–2: Nomenclaturas de modos de la PM210 IEC Selecciones del menú Intensidad Tensión Potencia Energía Factor de potencia IEEE I AMPS 1. Siga las indicaciones de las secciones siguientes para configurar los valores de la central de medida. 2-N. Otros valores se pueden cambiar utilizando la función Restablecimiento. 3-1 A-B. 2. 3 ABC U-V VL-L. Pulse SETUP (configuración). La Tabla 3–2 muestra la nomenclatura para cada modo. Introduzca su contraseña. haga lo siguiente: 1. C-A Fase a neutro 1-N. utilice las instrucciones de las secciones siguientes. NOTA: Los nuevos valores se guardan automáticamente al salir de la pantalla. consulte “Restablecimiento de la central de medida” en la página 14. Estos valores pueden cambiarse desplazándose a la pantalla apropiada e introduciendo nuevos valores. 2. 2-3. Las diferentes nomenclaturas no afectan a ninguno de los cálculos de la central de medida. 10 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . NOTA: Como opción predeterminada. Pulse OK. 3-N A-N. VL-N Fase a fase 1-2. 4. Sh Wh.
2. Pulse OK para volver a la pantalla METER SETUP (configuración central de medida).  $% &'( " # 8. para volver a la pantalla SETUP MODE (modo configuración). Pulse CT (TI). Pulse OK. ! 7.  5. Introduzca el número de SEC. 4. $. (TI secundario). Pulse 1. En el modo SETUP. En el modo SETUP. 3.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento Configuración de los TI 1. Introduzca el número de PRIM (TI primario). pulse ###: hasta que aparezca METER (central de medida).  6. Pulse METER. pulse ###: hasta que aparezca METER. Configuración de los TT 1.
Pulse OK. 2. * 5. 6. Pulse ###: hasta que aparezca F (frecuencia del sistema). Pulse OK.  &)' $% &'( " # 8. pulse ###: hasta que aparezca METER. Pulse OK para volver a la pantalla METER SETUP. x10. 6. Pulse 1. para volver a la pantalla SETUP MODE. Seleccione la frecuencia. Pulse 1. En el modo SETUP. ! 7. Introduzca el valor SEC. 9. Pulse F. 5. x100. 2.'6( # 11 .-. (secundario). Configuración de la frecuencia del sistema 1. para volver a la pantalla SETUP MODE. Introduzca el valor PRIM (primario). Introduzca el factor de SCALE (escala): x1.123   3. NO PT (No TT) (para conexión directa). 4. 10. Pulse PT (TT). © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos !  " 7 45 . . Pulse METER. 4. Pulse OK para volver a la pantalla METER SETUP. 3./0. &+&'%.
En el modo SETUP. 11. 42. NOTA: El método de cálculo utilizado para la intensidad es el térmico. Pulse DMD (configuración de la demanda). 5. pulse ###: hasta que aparezca DMD (demanda).Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento 63230-510-207A1 12/2008 Configuración del tipo de sistema de la central de medida 1. Introduzca el SUB-I (número de subintervalos) para P: de 0 a 60. 31. 40. 12. 5. La central de medida calculará el periodo del subintervalo para que sea de 7. Configuración de demanda de intensidad y potencia 1. Pulse SYS.5 minutos o 450 segundos. Pulse OK para volver a la pantalla de SETUP MODE. Pulse OK. se pueden establecer dos subintervalos para un intervalo de 15 minutos. Introduzca el MIN (intervalo de demanda térmica en minutos) para I (intensidad): de 1 a 60. 2. Pulse 1. La demanda se actualiza en cada subintervalo. Seleccione el SYS. Pulse METER. Pulse ###: hasta que aparezca SYS (tipo de sistema). para volver a la pantalla SETUP MODE. 7. 44. Por ejemplo. 32. 4. 6. 30. Introduzca el MIN (intervalo de demanda en minutos) para P (potencia): de 1 a 60.      2. El método de cálculo utilizado para la potencia está basado en SUB-I como sigue: • • • 12 0 = bloque deslizante 1 = bloque >1 = bloque basculante (El valor SUB-I debe ser divisible por el valor MIN al segundo.          7. En el modo SETUP. 8. Pulse OK. 3.) © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . pulse ###: hasta que aparezca METER. 3. 4. Pulse OK para volver a la pantalla METER SETUP. (tipo de sistema): 10.                      6.
63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento Configuración de contraseñas 1.MX OK Configuración de las comunicaciones 1. pulse ###: hasta que aparezca PASSW (contraseña). En el modo SETUP. ODD o NONE (par. Introduzca la contraseña de SETUP.         7. 6. DIAG. Configuración de la escala del gráfico de barras 1. Introduzca la ADDR (dirección de la central de medida): 1 a 247.  2.    3. 4. pulse ###: hasta que aparezca BARG (gráfico de barras).  2. Pulse PASSW. En el modo SETUP. Pulse OK. Seleccione el valor de BAUD (velocidad de transmisión en baudios): 2400. NOTA: Se muestran los valores predeterminados. 5. 4800. 8. Seleccione la paridad: EVEN. Pulse COM. Pulse BARG. 4.    3. 5. 00000 00000 3. 9600 o 19200. Pulse OK para volver a la pantalla de SETUP MODE. SETUP 00000 1. pulse ###: hasta que aparezca COM (comunicaciones).  © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos        13 . 6. <- + RESET MIN.  4. Pulse OK. Pulse OK para volver a la pantalla de SETUP MODE. Introduzca el %CT (porcentaje del primario del TI para representar 100 en el gráfico de barras). & PASSWORD SETUP 2. impar o ninguna). Pulse OK para volver a la pantalla de SETUP MODE. Introduzca la contraseña de RESET (contraseña para restablecer la central de medida). Pulse OK. En el modo SETUP.
Siga las instrucciones de “Configuración de la central de medida” pero seleccione RESET en lugar de SETUP.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento 63230-510-207A1 12/2008 Configuración del modo de visualización El modo de visualización de la PM210 se configura utilizando el menú RESET (restablecimiento). Pulse OK.   2. pulse ###: hasta que aparezca MODE (modo). para volver a la pantalla RESET MODE (modo de restablecimiento). Pulse1. Pulse METER. Introduzca la contraseña de RESET (la contraseña predeterminada es 00000). No cambia ni afecta la manera en que la PM210 realiza sus cálculos. para volver a la pantalla MAINTENANCE (mantenimiento). Seleccione IEEE o IEC pulsando el botón correspondiente debajo de la selección.   Triángulo pequeño seleccionado 4. Este restablecimiento afecta a los valores siguientes: • • Inicialización de la central de medida Acumuladores de energía Valores de demanda Para reinicializar la central de medida. 3. RESTABLECIMIENTO DE LA CENTRAL DE MEDIDA Los valores de la central de medida se pueden reinicializar utilizando la función Restablecimiento. 14 No Yes © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .   1. 4. 3. Pulse 1. Debajo de la selección actual se muestra un pequeño triángulo. Pulse MODE. En la pantalla SUMMARY (resumen). complete los pasos siguientes: 1. En el modo RESET. pulse ###: hasta ver DIAGN (diagnósticos). Pulse RESET. 6. INIT METER? 2. Pulse NO o YES (sí). El modo de la central de medida es sólo un modo de visualización. 7. 5.
 5. Pulse 1. En la pantalla SUMMARY. pulse ###: hasta ver DIAGN. pulse ###: hasta ver DIAGN.  4. para volver a la pantalla MAINTENANCE. Pulse DMD. Introduzca la contraseña de RESET (la contraseña predeterminada es 00000). A continuación se encuentran las instrucciones para restablecer los valores de energía y demanda.  2. Pulse RESET. Pulse RESET. Pulse OK. 7. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos   15 . Pulse ###: hasta que aparezca DMD. Restablecimiento de los valores de energía 1. Pulse 1. En la pantalla SUMMARY. Pulse E (energía). Pulse NO o YES. 8. Pulse OK.    3.  2. 6. 4. 5.         7. 6. 3. para volver a la pantalla MAINTENANCE.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento Restablecimiento de valores individuales Los valores individuales para Energy (energía) y Demand (demanda) se pueden restablecer sin afectar a otros valores. Pulse NO o YES.       Restablecimiento de los valores de demanda 1. Introduzca la contraseña de RESET (la contraseña predeterminada es 00000).
versión del firmware del sistema de restablecimiento y número de serie de la central de medida). Vea la información de la central de medida (número de modelo. 3. Pulse ###: hasta que aparezca DIAGN. versión del firmware del sistema operativo. Pulse 1. 16                  © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . 4.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 3: Funcionamiento 63230-510-207A1 12/2008 VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MEDIDOR 1. Pulse INFO (información). para volver a la pantalla MAINTENANCE. 2.
000 a 1 (con signo)** Valores de energía Energía activa (total) ± 1. consulte el Registro 4048. L-L y L-N Frecuencia De 45 a 65 Hz Potencia activa Total (con signo)* Potencia reactiva Total (con signo)* Potencia aparente Total Factor de potencia Total 0. kVAd Modos de visualización (protegidos por contraseña) IEC o IEEE Presentación (Todos los cálculos son los mismos en los dos modos de visualización.) Configuración local o remota Tipo de sistema de distribución Trifásico de 3 o 4 hilos con 1. de dos fases o de una sola Valor nominal de los transformadores de Primario de 1 a 32.84 x 1018 VAh Valores de demanda Intensidad Por fase (térmica) Potencia activa. La pantalla muestra símbolos de inductor o de condensador. reactiva y aparente Total (bloque deslizante. Secundario de 100. Además. entre otros parámetros.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición SECCIÓN 4: MEDICIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRAL DE FUNCIONES DE MEDICIÓN MEDIDA La PM210 mide intensidades y tensiones y registra en tiempo real los valores eficaces (rms) de las intensidades de las tres fases y de neutro.767 A intensidad Secundario de 5 o 1 A Tensión Primario de 3. la potencia activa y la potencia reactiva.84 x 1018 Wh (con signo)* Energía reactiva (total) ± 1. bloque basculante o bloque) Valores máximos de demanda Intensidad máxima Fase Potencia activa máxima Total Potencia reactiva máxima Total Potencia aparente máxima Total Restablecimiento (protegido por contraseña) Medidor (inicializa la central de medida) Restablece energía y demanda de intensidad y demanda de potencia máximas Valores de energía kWh. 120 Intervalo de cálculo para demanda de intensidad 1 a 60 minutos Intervalo de cálculo para demanda de potencia 1 a 60 minutos *Valores con signo: se consideran tanto los valores de entrada como los de salida de potencia y energía. kVAh Valores de demanda kWd. kVARh.84 x 1018 VARh (con signo)* Energía aparente (total) De 0 a 1.700 V máx. 115. 2 o 3 TI. La central de medida sólo muestra valores netos. kVARd. **Para leer un valor con signo de factor de potencia. la central de medida calcula el factor de potencia. Tabla 4–1: Características de la PM210 Valores instantáneos eficaces Intensidad Por fase Tensión Por fase.276. 110. En la siguiente tabla se incluye la lista de las características de medición principales o más importantes de la central de medida. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 17 .
Demanda térmica El método de demanda térmica calcula la demanda basándose en una respuesta térmica.70 MW Demanda de potencia reactiva. El cálculo de la demanda se actualiza al final de cada intervalo.70 MVA Punta De 0 a 3276. Figura 4–1: Ejemplo de demanda térmica Un intervalo es un período de tiempo que transcurre en la línea de tiempo. La Tabla 4–2 muestra una lista de las lecturas de demanda disponibles y de sus intervalos que se pueden incluir en los informes. par. pero puede establecer el intervalo de demanda de intensidad entre 1 y 60 minutos en incrementos de 1 minuto. impar La PM210 proporciona diversas lecturas de demanda.70 MW Punta ± 3276. En la Figura 4–1 el intervalo se establece en 15 minutos a efectos de la ilustración. Tabla 4–2: Lecturas de la demanda Lecturas de la demanda Rango aceptable Demanda de intensidad.767 A Punta De 0 a 32. total 3Ø Último intervalo completo ± 3276. 9600.200 baudios Paridad Ninguna.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición 63230-510-207A1 12/2008 MODBUS RS485 Funciones RS485 2 hilos Protocolo de comunicaciones MODBUS RTU Configuraciones LECTURAS DE LA DEMANDA Dirección de comunicaciones De 1 a 247 Velocidad en baudios (velocidad de comunicaciones) 2400.70 MVAR Punta ± 3276. 99% 90% % de carga Último intervalo de demanda completado 0% Tiempo (minutos) Intervalo de 15 minutos Próximo intervalo de 15 minutos Los cálculos se actualizan al final de cada intervalo 18 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . Puede seleccionar un intervalo de demanda entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto).70 MVA Métodos de cálculo de la demanda de intensidad La PM210 calcula la demanda de intensidad utilizando el método de demanda térmica.70 MVAR Demanda de potencia aparente. 19. total 3Ø Último intervalo completo De 0 a 3276. El intervalo predeterminado es de 15 minutos. 4800. total 3Ø Último intervalo completo ± 3276. por fase Último intervalo completo De 0 a 32.767 A Demanda de potencia activa. que imita a los medidores de demanda térmica.
el subintervalo es de 60 segundos. el valor tiene que ser >1. Para que la demanda sea calculada como un bloque fijo. el subintervalo es de 15 segundos. La central de medida calculará el periodo del subintervalo para que sea de 7. En el intervalo de bloque deslizante se selecciona un intervalo de 1 a 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). La Figura 4–2 ilustra las tres formas de calcular la demanda de potencia utilizando el método de bloques. • Bloque fijo.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición Métodos de cálculo de la demanda de potencia La demanda de potencia se obtiene de dividir la energía acumulada durante un periodo de tiempo específico entre la duración de dicho periodo. seleccione el “bloque” de tiempo que la central de medida utilizará para el cálculo de la demanda. A efectos de la ilustración. Si el intervalo es ≤15 minutos. También deberá elegir cómo gestiona la central de medida ese bloque de tiempo (intervalo). Para ofrecer compatibilidad con las prácticas de facturación de las compañías eléctricas. La demanda se actualiza en cada subintervalo. pero el software de configuración establece de manera automática un subintervalo. Hay tres modos posibles: • Bloque deslizante. De manera predeterminada se establece el cálculo de demanda de bloques basculantes con intervalos de 5 minutos y 5 subintervalos. La central de medida calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo. La central de medida muestra el valor de demanda del último intervalo finalizado. el intervalo se ha definido en 15 minutos. Aquí. Por ejemplo. No es necesario seleccionar el subintervalo. La PM210 realiza este cálculo en función del método que usted seleccione. Demanda de intervalos de bloques En el método de demanda por intervalo de bloques. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 19 . En el intervalo de bloque basculante se selecciona un intervalo y un subintervalo. • Bloque basculante.5 minutos o 450 segundos. La central de medida muestra el valor de demanda del último intervalo finalizado. El intervalo debe poder dividirse en subintervalos iguales al segundo. puede establecer 2 subintervalos para un intervalo de 15 minutos. En el intervalo de bloque fijo se selecciona un intervalo de 1 a 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). el valor del subintervalo se tiene que establecer a 1. Si el intervalo es >15 minutos. la central de medida proporciona demanda de intervalos de bloques.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición 63230-510-207A1 12/2008 Figura 4–2: Ejemplos de demanda por intervalo de bloques El valor de demanda es la media del último intervalo completado Tiempo (seg.) Intervalo de 15 minutos PLSD110131 Tiempo (min) 20 15 20 25 30 35 40 45 Bloque basculante © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .) Intervalo de 15 minutos Bloque deslizante El valor de demanda es la media del último intervalo completado 15 minutos Los cálculos se actualizan una vez transcurrido el subintervalo Intervalo de 15 minutos Intervalo de 15 minutos Tiempo (min) 15 30 45 Bloque fijo El valor de demanda es la media del último intervalo completado Los cálculos se actualizan una vez transcurrido el subintervalo (5 min.
kVARd y kVAd desde el último restablecimiento. de 000. en la relación TI o en el tipo de sistema. kWd. Puede ver la energía acumulada neta en la pantalla. En el menú principal. Los valores de la energía se pueden comunicar a través de comunicaciones en dos formatos: entero largo escalado y coma flotante. Los valores enteros largos están limitados a ±2. Las unidades son siempre kWh.483.84 x 1018.000 MVA. seleccione DIAGN (diagnósticos) > RESET (restablecimiento) > DMD (demanda).647 x el factor de escala. kVARh o kVAh. Debe restablecer la demanda punta después de realizar cambios en la configuración del medidor básica. Puede restablecer los valores de punta de demanda en la pantalla de la central de medida. La punta es la media más alta para cada una de estas lecturas: demanda de intensidad por fase.63230-510-207A1 12/2008 Demanda punta Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición La PM210 mantiene en memoria no volátil un máximo continuo para valores de demanda de potencia e intensidad denominado “demanda punta”. Considera tanto la energía dentro como fuera de la carga y muestra valores netos.147.000 MWh. La PM210 también calcula y almacena la energía aparente. La resolución del valor de energía cambia automáticamente a lo largo del rango de 000.000 kWh a 000. LECTURAS DE ENERGÍA La PM210 calcula y almacena los valores netos de energía acumulada tanto activa como reactiva. por ejemplo.000 MVARh y de 000. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 21 .000 kVAh a 000. Los valores de coma flotante están limitados a ±1.000 kVA a 000. La Tabla 4–2 en la página 18 muestra una lista de las lecturas de demanda punta de la central de medida.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 4: Medición 22 63230-510-207A1 12/2008 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .
En el área de Support (Soporte). diríjase al centro de soporte técnico o póngase en contacto con su distribuidor. se anula la garantía. Cuando llame. Número del modelo 2. Para descargar la última versión de firmware.com. Vaya a www. Pulse INFO (información). consulte la zona de soporte de www. Si se abre la central de medida. Asistencia técnica Antes de solicitar ayuda al centro de soporte técnico. 2.com. Pulse DIAGN. diríjase a su distribuidor o haga la siguiente: 1. Versión de firmware (versiones OS y RS) Descarga de firmware Constantemente mejoramos el rendimiento y añadimos nuevas funciones mediante la publicación de versiones nuevas de firmware.com. Si el problema no se resuelve. No abra la central de medida. Siga las instrucciones de la web. donde encontrará una lista de números de teléfono de asistencia técnica por países o visite www. 2. 3. debe facilitar la información siguiente: 1. ALARMAS Para comprobar la versión de firmware de su equipo. Lista de registros Para obtener una lista de registros de la PM210.powerlogic. Número de serie 3. sin coste para los clientes. póngase en contacto con su distribuidor local. consulte el documento Contactos de asistencia técnica incluido en el embalaje de la central de medida. 3. Para reparar la central de medida.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 5: Mantenimiento y resolución de problemas SECCIÓN 5: MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CAPÍTULO 5 — MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTRODUCCIÓN La PM210 no contiene componentes que requieran mantenimiento por parte del usuario.powerlogic. consulte la sección de resolución de problemas del presente manual y compruebe que la versión de firmware de su central de medida sea la última versión disponible.powerlogic. siga las instrucciones que se indican en la sección “Descarga de firmware”. busque el firmware de la PM210. desde la pantalla 1. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 23 . Para comprobar la última versión de firmware disponible. Pulse ---> hasta que vea DIAGN (diagnósticos).
UU. El incumplimiento de esta instrucción provocará la muerte o graves lesiones. Si no consigue solucionar el problema tras consultar dicha tabla. evite manejar paneles. EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO • Utilice un equipo de protección personal apropriado y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. • Antes de iniciar cualquier operación con el equipo o dentro de este. consulte el estándar NFPA 70E. • Tenga cuidado al desmontar o instalar los paneles para que no toquen el bus activo. • Sólo el personal electricista cualificado puede instalar y reparar este equipo. • Inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se ha dejado ninguna herramienta ni ningún objeto dentro del equipo. póngase en contacto con su distribuidor local de Square D/Schneider Electric para obtener asistencia. 24 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 5: Mantenimiento y resolución de problemas Resolución de problemas 63230-510-207A1 12/2008 La información de la Tabla 5–1 describe posibles problemas con sus causas más probables. apague todas sus fuentes de alimentación. lo cual podría provocar lesiones personales. También se describen las comprobaciones que se pueden realizar o las posibles soluciones para cada problema. En los EE. • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
y la tensión y la intensidad de la fase 3 a V3 e I3. La central de medida está mal cableada. Verifique las conexiones de comunicaciones de la central de medida. Compruebe que la central de medida tiene la dirección correcta. El intervalo de medida de la entrada de intensidad es 5 mA . Cuando se muestra el icono de mantenimiento. Compruebe el fusible. Si su aplicación HDM incluye • • circuitos monofásicos distribuidos desde un servicio monofásico de 208/120 VCA de 3 hilos sin TT. Compruebe los terminales de entrada de tensión de la central de medida para verificar que existe la tensión adecuada. Entradas de tensión incorrectas. consulte el Registro 4112. lecturas incorrectas.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 5: Mantenimiento y resolución de problemas Tabla 5–1: Resolución de problemas Problema El icono de mantenimiento parpadea en la pantalla de la central de medida.6 MV (con TT externo). Causa probable Posible solución • Verifique el intervalo de las entradas de tensión e intensidad. El intervalo de medida de la entrada de tensión es 10-480 L-L VCA (conexión directa) o 10-277 L-N VCA (conexión directa) o hasta 1. Circuitos desde 2-3: conectar la tensión y la intensidad de la fase 2 a V2 e I2. que las entradas de tensión e intensidad estén exentas de ruido. Cuando está establecido el sistema 12. Para obtener una información más detallada. Compruebe que todos los TI y TT estén bien conectados (polaridad adecuada) y que están activados. Circuitos desde 3-1: conectar la tensión y la intensidad de la fase 3 a V3 e I3. No es posible comunicarse con la central de medida desde un equipo remoto. La central de medida puede no estar recibiendo la alimentación eléctrica adecuada. tipo de sistema. • Valores de configuración incorrectos. Por ejemplo: Circuitos desde 1-2: conectar la tensión y la intensidad de la fase 1 a V1 e I1. establezca el tipo de sistema en el menú Setup (configuración) a 12 y conecte sus centrales de medida de la siguiente manera: La central de medida se ha cableado incorrectamente. el problema persiste. Compruebe los terminales de cortocircuito. etc. Las cajas de protección de medición de alta densidad (HDM) están mostrando El tipo de sistema no es correcto. Consulte “Apéndice B1: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas” en la página 27 para obtener más informacin sobre resolución de problemas de cableado. y la tensión y la intensidad de la fase 1 a V1 e I1. La velocidad en baudios (paridad. Compruebe que se ha instalado adecuadamente el terminal de línea de comunicaciones multipunto. bit de parada) de la central de medida es incorrecta.). frecuencia nominal. Nota (fases 2-3): La entrada de tensión V1 debe conectarse a la tensión de la fase 1 para cerrar el bucle de frecuencia. después de haber actualizado el firmware y seguido las recomendaciones anteriores. además. Si. La terminación de las líneas de comunicaciones no es la adecuada. Verifique que el LED de latido del corazón esté parpadeando. • Compruebe que los terminales de la central de medida de fase (L) y neutro (N) reciben la alimentación adecuada. significa que las señales medidas están recortadas o que la frecuencia está fuera del rango admisible.6 A. Establezca el tipo de sistema como Sistema 12. llame al centro de soporte técnico o póngase en contacto con su distribuidor. La pantalla está en blanco después de aplicar la alimentación a la central de medida. de 4 hilos sin TT. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 25 . Compruebe que se han introducido los valores correctos en los parámetros de configuración de la central de medida (valores nominales de TI y TT. circuitos monofásicos distribuidos desde un servicio trifásico de 480/277 VCA o 208/120 VCA. Compruebe que cada fase esté conectada con la entrada de la fase correspondiente. • La dirección de la central de medida es incorrecta. se pueden usar dos canales cualquiera de los tres actuales. Verifique. La conexión de las líneas de comunicaciones no es la adecuada. y la tensión y la intensidad de la fase 2 a V2 e I2. Compruebe que la velocidad de transmisión en baudios de la central de medida coincide con la velocidad en baudios del resto de los dispositivos del enlace de comunicaciones. Los datos que se visualizan no son exactos o no son los esperados.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Sección 5: Mantenimiento y resolución de problemas 26 63230-510-207A1 12/2008 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .
02 Hz de 45 a 65 Hz Energía activa IEC 62053-21 Clase 1. 5 VA.767 A nominales Secundario 5 Ao1A de TI Rango de entradas de De 10 mA a 6 A mediciones Intensidad de entrada 15 A continuo Sobrecarga admitida 50 A durante 10 segundos por hora 120 A durante 1 segundo por hora Impedancia Alimentación < 0.6 MV CA (con TT externo).5% de 50 V a 277 V Factor de potencia ±0. cuerpo de la central de medida IP30 96 x 96 x 69 mm (central de medida con pantalla) Dimensiones 96 x 96 x 50 mm (tras la superficie de montaje) Características medioambientales Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Medidor De -5 °C a +60 °C Pantalla De -10 °C a +55 °C Medidor + pantalla De -40 °C a +85 °C Valor nominal de la humedad De 5 a 95% de humedad relativa a 50 °C (sin condensación) Nivel de contaminación 2 Categoría de medición (entradas de tensión CAT III.0031 de 1 A a 6 A y de -0.2 Un Impedancia 2 MΩ (L-L) / 1 MΩ (L-N) Rango de frecuencia De 45 a 65 Hz Valores Primario Ajustable de 1 A a 32.37 kg Grado IP de protección (IEC 60529) Pantalla delantera IP52. 3 W Tiempo de trabajo 100 ms a 120 V CA Características mecánicas Peso 0. trifásico + N) Tipo de medida 32 muestras por ciclo Precisión de las mediciones Intensidad ±0.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice A: Especificaciones APÉNDICE A: ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES DE LA CENTRAL DE MEDIDA Tabla A–1: Especificaciones de la PM210 Características eléctricas RMS real hasta el armónico de orden 15 en un sistema CA trifásico (trifásico.16 Clase 1 Energía reactiva IEC 62053-23 Clase 2 Velocidad de actualización de datos 1s De 10 a 480 V CA (L-L directa) Tensión medida Tensión de entrada De 10 a 277 V CA (L-N directa) De 0 a 1.5% de 1 A a 6 A Tensión ±0.0% Frecuencia ±0. UL508 Pantalla del panel frontal con doble aislamiento Altitud 3000 m 27 .15 VA CA De 100 a 415 ±10% V CA. El inicio de la tensión de medida depende de la relación TT.5 FP Potencia ±1. para sistemas de distribución de hasta y alimentación) 277 V L-N / 480 V CA L-L © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos Rigidez dieléctrica Según IEC61010. precisión ANSI C12.12 Ω Carga < 0. de 50 a 60 Hz CC De 125 a 250 ±20% V CC. Medición fuera del rango 1.0.50 a +0.
según IEC 61010-1 EE. ninguna. 2400. 1 bit de parada. impar.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice A: Especificaciones 63230-510-207A1 12/2008 Tabla A–1: Especificaciones de la PM210 (cont. Modbus RTU Puerto RS485 Características de la pantalla Dimensiones 73 x 69 mm 28 Pantalla de cristal líquido (LCD) verde con retroiluminación (total de 6 líneas. 4800. y Canadá UL508 Comunicaciones 2 hilos. UU.200 baudios. paridad: par. 4 valores concurrentes) © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . 9600 o 19.) Compatibilidad electromagnética Descarga electrostática Nivel III (IEC 61000-4-2) Inmunidad frente a campos de radiación Nivel III (IEC 61000-4-3) Inmunidad frente a transitorios rápidos Nivel III (IEC 61000-4-4) Inmunidad frente a ondas de impulso Nivel III (IEC 61000-4-5) Inmunidad por conducción Nivel III (IEC 61000-4-6) Inmunidad frente a campos magnéticos Nivel III (IEC 61000-4-8) Inmunidad frente a huecos de tensión Nivel III (IEC 61000-4-11) Emisiones conductivas y de radiación Entorno comercial CE/FCC sección 15 Clase B EN55011 Armónicos IEC 61000-3-2 Emisiones de fluctuaciones IEC 61000-3-3 Seguridad Europa CE.
Los síntomas indicados son “ideales”. pase a la “Sección III: Resolución de problemas de sistemas de 3 hilos” o “Sección IV: Resolución de problemas de sistemas de 4 hilos” según proceda.). 29 . SECCIÓN I: USO DE ESTA GUÍA Las secciones siguientes contienen tablas de “casos” que muestran diversos síntomas y causas probables. La información contenida en este apéndice es de tipo general y se refiere a diferentes dispositivos de medida. ausencia de conexión a tierra del neutro del TT. NOTA: La PM210 no muestra las lecturas de potencia. Antes de intentar resolver problemas de cableado. fusibles fundidos del TT. Compruebe primero esta sección. Por ejemplo. Este apéndice se incluye como ayuda para resolver problemas de cableado potenciales. esas lecturas deben incluir lo siguiente: • • • • • • • ¿Qué es normal? © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos tensiones de fase a fase tensiones de fase a neutro intensidades de fase factor de potencia kW kVAR kVA La mayoría de los sistemas de suministro eléctrico tienen un factor de potencia de retraso (inductivo). Si los síntomas son más complicados. si la lectura de kW es 25 pero se sabe que debería ser aproximadamente 300 kW. Debido a que es casi imposible tratar todas las combinaciones de múltiples errores de cableado u otros problemas que pueden presentarse (por ejemplo. vaya a una tabla en la cual “kW = 0” aparezca como uno de los síntomas. y debe utilizarse el sentido común para resolver los problemas. La “Sección II: Problemas corrientes en sistemas de 3 hilos y 4 hilos” trata síntomas y posibles causas que pueden darse independientemente del tipo de sistema.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas APÉNDICE B: CABLEADO DE LOS TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Las lecturas anormales en un medidor instalado pueden significar en ocasiones un cableado incorrecto. cuando los valores se indican en términos de positivo. negativo o en retraso. Algunos sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) también generan un factor de potencia de avance. energía o factor de potencia con signo. esta guía solo trata generalmente un problema de cableado cada vez. Específicamente. es imprescindible tener todas las lecturas instantáneas para consultarlas. etc. Sólo se puede esperar un factor de potencia de avance si se conectan condensadores de corrección del factor de potencia o si existen en línea motores síncronos con sobreexcitación con suficientes kVAR capacitivos para sobrecorregir el factor de potencia convirtiéndolo en avanzado. En este apéndice. para la PM210 estos valores son absolutos.
70 y 1. esto puede ocurrir en el primario o en el secundario. todos los factores de potencia de fases son aproximadamente iguales) • Las intensidades de fase son aproximadamente iguales • Las tensiones de fase son aproximadamente iguales 2 2 Una comprobación rápida de lecturas correctas consiste en hacer comparaciones de kW (calculadas utilizando la ecuación anterior y comparándolas con la lectura del medidor) y una lectura razonable del factor de potencia medio de retraso de las tres fases. aunque esto es poco probable.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas 63230-510-207A1 12/2008 Las lecturas de sistemas de factor de potencia de retraso “normales” son las siguientes: • kW = ( 3 × V 12 × I 3Φ ( Prom ) × FP 3Φ ( Prom ) ) ⁄ 1000 • kVAR = ( ( kVA ) – ( kW ) ) • kVA = 3 × V 12 × I 3Φ ( Prom ) ) ⁄ 1000 • FP 3ΦProm = retraso comprendido entre 0. • Las tres polaridades del TT están invertidas. kVAR. © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . Causas posibles • Neutro común de los primarios y/o secundarias de los TT no conectados a tierra (se han visto valores tan altos como 275 Hz y tan bajos como 10 Hz). hay pocas razones para continuar la comprobación de problemas de cableado. • Problema de conexión del sistema a tierra en el transformador de distribución de potencia (por ejemplo. Tabla C–3: Sección II: Caso C Síntomas: 3 hilos y 4 hilos • 30 La frecuencia tiene un valor anormal.00 (para sistemas de 4 hilos. Si es correcto el resultado de estas comprobaciones. tienen que pasar al menos 2 A a través del devanado del TI para que la central de medida “se despierte” Tabla C–2: Sección II: Caso B Síntomas: 3 hilos y 4 hilos • kW negativos de la magnitud esperada • kVAR positivos • Factor de potencia normal de retraso Causas posibles • Las tres polaridades del TI están invertidas. de nuevo. (Consulte “NOTA” en la página 29. pueden estar los TI montados físicamente con la marca de polaridad del primario hacia la carga en lugar de hacia la fuente o se pueden haber intercambiado los conductores del secundario.) NOTA: La experiencia demuestra que el problema está normalmente en los TI. en el transformador de la central). kVA Causas posibles • Secundarios de los TI en cortocircuito • Menos del 2% de carga en la central de medida sobre la base de la relación de los TI Ejemplo: con TI de 100/5. SECCIÓN II: PROBLEMAS CORRIENTES EN SISTEMAS DE 3 HILOS Y 4 HILOS Tabla C–1: Sección II: Caso A Síntomas: 3 hilos y 4 hilos • Cero amperios • Cero kW. puede ser o no un múltiplo de 50/60 Hz.
63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas SECCIÓN III: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SISTEMAS DE 3 HILOS Tabla C–4: Sección III: Caso A Síntomas: 3 hilos • Intensidades y tensiones aproximadamente equilibradas • kW = casi 0 • kVAR = casi 0 • El factor de potencia puede tener cualquier valor y probablemente fluctúa Causas posibles • Los conductores del secundario del TI están intercambiados (conductor de la fase 1 en el terminal de la fase 3. con magnitud inferior a la de los kVAR • kVAR = positivo o negativo con magnitud próxima a la que se espera para el valor kW • kVA = magnitud esperada • Factor de potencia = próximo a 0 hasta aproximadamente 0. con valor inferior aproximadamente a la mitad de la magnitud esperada • El factor de potencia puede tener cualquier valor y probablemente un valor de avance bajo Causas posibles • Una polaridad del TI está invertida. con valor inferior aproximadamente a la mitad de la magnitud esperada • Causas posibles • Una polaridad del TT está invertida. (Consulte “NOTA” en la página 29. y viceversa). kW y kVAR serán positivos y el factor de potencia será casi cero en avance.) © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 31 . • La central de medida está midiendo una carga puramente capacitiva (esto no es habitual). • Los conductores del secundario del TT están intercambiados (conductor de la fase 1 en el terminal de la fase 3. y viceversa). Tabla C–5: Sección III: Caso B Síntomas: 3 hilos • La intensidad de la fase 2 es 3 mayor que las intensidades de las fases 1 y 3 (excepto en el sistema tipo 31) • kVA = aproximadamente la mitad de la magnitud esperada • kW y kVAR pueden ser positivos o negativos. Tabla C–6: Sección III: Caso C Síntomas: 3 hilos • V 31 es 3 mayor que V 12 y V 13 • kVA = aproximadamente la mitad de la magnitud esperada • kW y kVAR pueden ser positivos o negativos.7 en avance Causas posibles • Los dos conductores de tensión están intercambiados O los dos conductores de intensidad están intercambiados Y un transformador de instrumentos tiene polaridad invertida (busque V 31 = 3 alta o intensidad de la fase 2 = 3 alta). El factor de potencia puede tener cualquier valor y probablemente un valor de avance bajo Tabla C–7: Sección III: Caso D Síntomas: 3 hilos • kW = 0 o bajo. en este caso.
etc. V 31 es correcta porque no hace © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . Ejemplo: V 12 = 277 . es el único síntoma. En este caso. V 31 = 277 En este caso.) SECCIÓN IV: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SISTEMAS DE 4 HILOS Tabla C–9: Sección IV: Caso A Síntomas: 4 hilos Causas posibles • kW = aproximadamente 1/3 del valor esperado • kVAR = aproximadamente 1/3 del valor esperado • Factor de potencia = 1/3 del valor esperado • Todo lo demás es normal • Una polaridad del TI está invertida. • kVAR = aproximadamente 2/3 del valor esperado Ejemplo: • kVA = aproximadamente 2/3 del valor esperado • El factor de potencia puede parecer anormal 32 • 3 bajas Falta la entrada de medición del TT (fusible fundido. la polaridad del TT de la fase 1 está invertida. interrupción por fase abierta. Es muy importante calcular siempre kW. (Consulte “NOTA” en la página 29. NOTA: Normalmente.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas 63230-510-207A1 12/2008 Tabla C–8: Sección III: Caso E Síntomas: 3 hilos Causas posibles • La lectura de la intensidad de una fase es 0 • kVA = aproximadamente la mitad del valor esperado • El TI de la fase en la cual la lectura es 0 está en cortocircuito. la polaridad del TT de la fase 2 falta. V 31 = 480 En este caso. V 12 = 277 . V 23 es correcta porque no Tabla C–11: Sección IV: Caso C Síntomas: 4 hilos Causas posibles • Una tensión de fase a neutro es cero • 2 de las 3 tensiones de fase a fase son • kW = aproximadamente 2/3 del valor esperado NOTA: La lectura de la tensión de fase a fase que no esté referida a la entrada que falta del TT será la única lectura correcta. hace referencia a V 1 . kVAR y el factor de potencia pueden ser positivos o negativos y tener cualquier valor • Pasa menos del 2% de la intensidad (sobre la base de la relación del TI) a través del TI en la fase cuya lectura es 0. referencia a V 2 . y pasa desapercibido a menos que se haga el cálculo o que alguien se dé cuenta de que hay un TI invertido en una captura de forma de onda. Tabla C–10: Sección IV: Caso B Síntomas: 4 hilos • Causas posibles kW = aproximadamente 1/3 del valor esperado • kVAR = aproximadamente 1/3 del valor esperado • 2 de las 3 tensiones de fase a fase son • Factor de potencia = 1/3 del valor esperado • Todo lo demás es normal 3 bajas • Una polaridad del TT está invertida.) en la fase cuya lectura es cero. la única manera de detectar este problema es mediante el procedimiento de comprobación rápida. V 23 = 277 . V 23 = 480 . NOTA: La lectura de la tensión de fase a fase que no esté referida al TT con polaridad invertida será la única lectura correcta. • kW.
63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas Tabla C–12: Sección IV: Caso D Síntomas: 4 hilos Causas posibles • kW de 3 fases = 2/3 del valor esperado • kVAR de 3 fases = 2/3 del valor esperado • El TI de la fase cuya lectura es 0 está en cortocircuito. hilo de la fase 2 en el terminal de la fase 1. • Los tres conductores que conectan el TI están “girados” en sentido contrario al de las agujas del reloj: hilo de la fase 1 en el terminal de la fase 3. • Los tres conductores que conectan el TI están “girados” en el sentido de las agujas del reloj: hilo de la fase 1 en el terminal de la fase 2. hilo de la fase 2 en el terminal de la fase 1. por ejemplo) NOTA: En cualquier caso. hilo de la fase 3 en el terminal de la fase 1. hilo de la fase 2 en el terminal de la fase 3. hilo de la fase 2 en el terminal de la fase 3. por ejemplo) • Dos conductores del secundario del TT intercambiados (fase 1 en el terminal de la fase 2. Tabla C–15: Sección IV: Caso G Síntomas: 4 hilos • kW = negativos y con valor inferior a kVAR • kVAR = positivos y de valor próximo al esperado para kW Causas posibles • Los tres conductores que conectan el TT están “girados” en el sentido de las agujas del reloj: hilo de la fase 1 en el terminal de la fase 2. NOTA: Parece que kW y kVAR han intercambiado sus lugares. la entrada de la fase que no está intercambiada dará una lectura normal del factor de potencia de avance. intensidades y kVA son normales Causas posibles • Dos conductores del secundario del TI intercambiados (fase 1 en el terminal de la fase 2. • Todo lo demás es normal Tabla C–13: Sección IV: Caso E Síntomas: 4 hilos • kW = casi 0 • kVA = casi 0 • Factor de potencia de 3 fases oscilando entre avance y retraso • Las tensiones. hilo de la fase 3 en el terminal de la fase 2. hilo de la fase 3 en el terminal de la fase 1. • kVA de 3 fases = 2/3 del valor esperado • • La lectura de la intensidad de una fase es 0 Pasa menos del 2% de la intensidad (sobre la base de la relación del TI) a través del TI en la fase cuya lectura es 0. hilo de la fase 3 en el terminal de la fase 2. Tabla C–14: Sección IV: Caso F Síntomas: 4 hilos • kW = negativos y con valor inferior a kVAR • kVAR = negativos y de valor próximo al esperado para kW • kVA = valor esperado • Factor de potencia bajo y en avance • Tensiones e intensidades normales Causas posibles • Los tres conductores que conectan el TT están “girados” en sentido contrario al de las agujas del reloj: hilo de la fase 1 en el terminal de la fase 3. • kVA = valor esperado • Factor de potencia bajo y de retraso • Tensiones e intensidades normales © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 33 .
por tanto.75 retraso a 0 . puede sospechar que se han intercambiado los conductores de dos TI *Consulte “NOTA” en la página 29. problema resuelto No existe ninguno de los síntomas de la “Sección II”.22 avance fluctuante* Diagnóstico de resolución de problemas • • Los factores de potencia no pueden ser correctos • No se puede calcular kW porque el factor de potencia de las 3 fases no puede ser correcto. puede sospechar que se han intercambiado los conductores de los TI de la fase 2 y de la fase 3* • Después de intercambiar los conductores de los TI de la fase 2 y de la fase 3. por tanto.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Apéndice B: Cableado de los transformadores de instrumentos: Guía de resolución de problemas EJEMPLO DE CAMPO 63230-510-207A1 12/2008 Lecturas de un sistema de 4 hilos • kW = 25 • kVAR = – 15 * • kVA = 27 • I 1 = 904A • I 2 = 910A • I 3 = 931A • I 3ΦProm = 908A • V 12 = 495V • V 23 = 491V • V 31 = 491V • V 1N = 287V • V 2N = 287V • V 3N = 284V • FP3ΦProm = 0 . calcule en su lugar kVA • kVA calculados = ( 3 × V 12 × I 3ΦProm ) ⁄ 1000 = ( 1 . todas las lecturas han vuelto a coincidir con los valores esperados. pase a la resolución de problemas de 4 hilos (“Sección IV”) Puesto que los TT se conectaron a otras centrales de medida cuyas lecturas eran correctas.732 × 495 × 908 ) ⁄ 1000 = 778 kVA • La lectura de la central de medida es esencialmente cero comparada con este valor • • El caso E de 4 hilos parece similar • Puesto que el factor de potencia de la fase 1 es el único que parece tener un valor normal de retraso. 34 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .
circuito de muy baja tensión de seguridad (MBTS): se espera que un circuito MBTS esté siempre por debajo de un nivel de tensión peligroso. bloque fijo: un intervalo seleccionado entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). como Subtensión en Fase 1. dirección de dispositivo: define la situación de la central de medida en el sistema de supervisión de potencia. demanda térmica: cálculo de la demanda basado en la respuesta térmica. El factor de potencia es la diferencia entre la potencia total que la utilidad proporciona y la parte de la potencia total que realiza un trabajo útil. El intervalo debe poder dividirse en subintervalos iguales al segundo. demanda: valor medio de una variable. como potencia. Se actualiza la demanda en cada subintervalo. evento: suceso de un estado de alarma. La central de medida muestra el valor de demanda del último intervalo finalizado. el cálculo de la demanda se actualiza cada 60 segundos. demanda de intervalos de bloques: método de cálculo de demanda de potencia para un bloque de tiempo. Se calcula dividiendo vatios entre voltamperios. Si el intervalo se encuentra entre 1 y 15 minutos. tanto de entrada como de salida de la carga. independientemente de la dirección del flujo de la potencia.63230-510-207A1 12/2008 Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Glosario GLOSARIO TÉRMINOS bloque basculante: un intervalo y subintervalo seleccionados que utiliza la central de medida para el cálculo de la demanda. En el modo polarizado. son tratados como aditivos. factor de escala: multiplicadores que la central de medida usa para hacer que los valores encajen en el registro en el que se almacena la información. La central de medida calcula y actualiza la demanda al final de cada intervalo. se considera la dirección del flujo de la potencia y la magnitud de la energía acumulada puede aumentar y disminuir. el bloque fijo o el bloque basculante. energía acumulada: la energía se puede acumular en los modos con signo o sin signo (absoluto). © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 35 . factor de potencia (FP): el factor de potencia real es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente usando el contenido completo de armónicos de potencia activa y aparente. configurado en la central de medida. enlace de comunicaciones: una cadena de dispositivos conectados por un cable de comunicaciones a un puerto de comunicaciones. demanda máxima: demanda más elevada medida desde el último restablecimiento de la demanda. energía absoluta: los valores de energía. El factor de potencia es el grado en el que la tensión y la intensidad de una carga están fuera de fase. bloque deslizante: un intervalo seleccionado entre 1 y 60 minutos (en incrementos de 1 minuto). Si el intervalo se encuentra entre 16 y 60 minutos. En el modo absoluto. el cálculo de la demanda se actualiza cada 15 segundos. incluye tres formas de aplicar el cálculo a ese bloque de tiempo usando los métodos del bloque deslizante. a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. y la central de medida muestra el valor de la demanda del último intervalo completado. la energía se acumula como positiva.
. etc. valor mínimo: valor más bajo grabado de la variable instantánea. Sirve para detectar errores en la transmisión de datos. desde el último restablecimiento de máximos y mínimos. firmware: sistema operativo interno de la central de medida. Pueden darse dos rotaciones de fase: 1-2-3 o 1-3-2. la tensión de la fase 1. tipo de sistema: un código exclusivo asignado a cada tipo de configuración de cableado de sistema de la central de medida. tensiones de fase a neutro: medición de las tensiones RMS de fase a neutro del circuito. tensión de demanda máxima: tensión de la demanda más elevada medida desde el último restablecimiento de la demanda. transformador de intensidad (TI): transformador de intensidad para entradas de intensidad. Se añade un bit adicional de manera que el número de unos del número binario sea par o impar. potencia activa de demanda máxima: potencia activa de la demanda más elevada medida desde el último restablecimiento de la demanda. rotación de fases: se refiere al orden en el que los valores instantáneos de las tensiones o las intensidades del sistema alcanzan sus valores positivos máximos. tensiones de fase a fase: medición de las tensiones RMS de fase a fase del circuito. rms: media cuadrática (valor eficaz). nominal: típico o medio. potencia activa: cálculo de la potencia activa (calculados el total de las 3 fases y la potencia activa por fase) para obtener kilovatios. dependiendo de la configuración. número entero corto: un entero con signo de 16 bits. 4010 contiene los 16 bits superiores y 4011 contiene los 16 bits inferiores. la tensión de la fase 1. etc. intensidad de fase (rms): medición en amperios de la intensidad rms de cada una de las tres fases del circuito.. valor máximo: valor más elevado grabado de la variable instantánea. potencia absoluta: los valores de potencia. 36 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos . como la intensidad de la fase 1. transformador de tensión (TT): también llamado transformador de potencial. en el registro 4010/11. flotador: valor de coma flotante de 32 bits devuelto por un registro. como la intensidad de la fase 1. factor de potencia total: véase factor de potencia.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Glosario 63230-510-207A1 12/2008 factor de potencia real: véase factor de potencia. son tratados como aditivos. tanto de entrada como de salida de la carga. paridad: se refiere a los números binarios enviados a través del enlace de comunicaciones. velocidad en baudios: especifica la rapidez con que se transmiten los datos a través de un puerto de red. Por ejemplo. Las centrales de medida son dispositivos sensibles a la rms real. Véase también valor máximo. Los 16 bits superiores están en el par del registro de número más bajo. intensidad de demanda máxima: intensidad de la demanda más elevada medida en amperios desde el último restablecimiento de la demanda. frecuencia: número de ciclos en un segundo. desde el último restablecimiento de máximos y mínimos.
reactiva. aparente PQSd: Demanda de potencia activa.S.: Sistema operativo (versión de firmware) P: Potencia activa PAR: Paridad PASSW: Contraseña Pd: Demanda de potencia activa PF: Factor de potencia Ph: Energía activa PM: Central de Medida PQS: Potencia activa. reactiva. aparente PRIM: Primario © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 37 .63230-510-207A1 12/2008 ABREVIATURAS Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Glosario A: Amperio ADDR: Dirección de la central de medida AMPS: Amperios BARGR: Gráfico de barras COMMS: Comunicaciones CPT: Transformador de alimentación CT: Consulte transformador de intensidad en la página 36 DMD: Demanda DOM: Fecha de fabricación F: Frecuencia HZ: Hercio I: Intensidad IMAX: Demanda máxima de intensidad kVA: Kilovoltamperio kVAD: Demanda de kilovoltamperio kVAR: Kilovoltamperio reactivo kVARD: Demanda de kilovoltamperio reactivo kVARH: Kilovoltamperio reactivo-hora kW: Kilovatio kWD: Demanda de kilovatio kWH: Kilovatios hora kWH/P: Kilovatios hora por impulso kWMAX: Demanda máxima de kilovatio MAINT: Pantalla de mantenimiento MBUS: MODBUS MIN: Mínimo MINMX: Valores mínimo y máximo MSEC: Milisegundos MVAh: Megavoltamperio-hora MVARh: Megavoltamperio reactivo-hora MWh: Megavatio-hora O.
N.: Número de serie de la central de medida SCALE: Consulte factor de escala en la página 35 Sd: Demanda de potencia aparente SEC: Segundos SECON: Secundario Sh: Energía aparente SUB-I: Subintervalo U: Tensión de fase a fase V: Tensión VAR: Voltamperio reactivo VMAX: Tensión máxima VMIN: Tensión mínima 38 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .S.: Versión del sistema de restablecimiento del firmware S: Potencia aparente S.Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Glosario 63230-510-207A1 12/2008 PT: Número de conexiones de tensión (consulte transformador de tensión en la página 36) PWR: Potencia Q: Potencia reactiva Qd: Demanda de potencia reactiva Qh: Energía reactiva R.
14 TT 11.63230-510-207A1 12/2008 B bloque basculante 19 deslizante 19 fijo 19 C cálculo de demanda 18 punta 21 central de medida accesorios 4 configuración 10 especificaciones 27 firmware 4 hardware 3 comunicaciones configuración 13 funciones 18 configuración 10 comunicaciones 13 contraseña 13 demanda de intensidad y potencia 12 TI 11. 14 TT configuración 11. 14 V valores medidos lecturas de demanda 18 lecturas de energía 21 lecturas en tiempo real 17 demanda intensidad 18 térmica 18 demanda de potencia cálculo 19 diagnósticos contraseña 13 E energía contraseña 13 F firmware 4 L lecturas de demanda 18 de energía 21 en tiempo real 17 lecturas demanda 18 demanda de intensidad 18 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 39 . 14 contraseña configuración 13 diagnósticos 13 energía 13 mínimo/máximo 13 D M English ÍNDICE Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Índice menú 8 método de demanda térmica 18 método de demanda de intervalos de bloques 19 mínimo/máximo contraseña 13 P pantalla descripción general de los menús 8 funcionamiento 7 R resolución de problemas 24 cableado del transformador de instrumentos 29 restablecimientos de valores de demanda punta 21 T TI configuración 11.
Manual de referencia de la Central de medida 210 PowerLogic™ Índice 63230-510-207A1 12/2008 English 40 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos .
63230-510-207A1 © 2009 Schneider Electric Reservados todos los derechos 12/2008 .powerlogic.: +1 (615) 287-3400 2195 Keating Cross Road Saanichton. EE.38050 Grenoble Cedex 9 Tel. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual.: + 33 (0) 4 76 57 60 60 Sólo el personal cualificado puede instalar. Suite 100 Lavergne. Para obtener asistencia técnica: Póngase en contacto con su distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia o visite el sitio web www.: +1 (250) 652-7100 Electropole (38 EQI) 31. TN 37086. manipular y revisar el equipo eléctrico así como realizar el mantenimiento de este. rue Pierre Mendès France F .Para obtener asistencia adicional.com. póngase en contacto con nosotros en Schneider Electric Power Monitoring and Control 295 Tech Park Drive. BC Canadá V8M 2A5 Tel. Tel. UU.
Documents Similar To C-PM200.pdf
rickson04
Pedro Palacios Esteban
Juan Antonio Medina L
JC Zhamb
jessu_ol
calito444
Jorge Adrian Hidalgo
Olmer Adriel Güiza Mogollón
Ivan Antunez
More From felipe reinoso

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución