Source: http://docplayer.it/2432248-Dvd-antonio-del-gallo.html
Timestamp: 2017-07-23 06:56:27+00:00

Document:
1 NUOCO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Capitolo S.4 Esodo DVD Antonio Del Gallo Direzione Interregionale per il Veneto e il Trentino Alto Adige2 Agenda Perché nuovo esodo? Finalità dell'esodo Stato dell'arte e della ricerca Storia, da dove veniamo? Cosa prescrivono i codici? Perché? Dalla tradizione al Codice PI Come funziona? Procedure d'esodo Livelli di prestazione Criteri di attribuzione Soluzioni progettuali Soluzioni conformi Soluzioni alternative Come si progettano le soluzioni conformi3 Prima parte nuovo esodo?4 * Finalità del sistema d'esodo Sicurezza, il codice è uno strumento non il fine! * * * Assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. Luogo sicuro è pubblica via o luogo non soggetto agli effetti dell'incendio in ogni caso collegato alla pubblica via A Scala protetta Lunghezza d'esodo rispetto a luogo sicuro temporaneo Corridoio cieco fino a biforcazione vie d'esodo D B C E F G5 Vedi Capitolo M.3 Stato dell'arte ASET > RSET ASET Tempo disponibile per l'esodo (available safe escape time) RSET Tempo richiesto per l'esodo (required safe escape time) ISO 13571:2012 Margine di sicurezza, tmarg ISO 16738:2009 Tempo di evacuazione Tempo attività di pre-evacuazione, tpre (pre-travel activity time, PTAT) Tempo di riconoscimento Tempo di movimento, ttra (travel) Tempo di risposta Tempo di allarme generale ta Tempo di rivelaz., tdet (detection)6 Stato dell'arte Calcolo ASET ASET Tempo disponibile per l'esodo (available safe escape time) RSET Relazioni analitiche Modelli a zone Modelli di campo7 Stato dell'arte Soglie per ASET ASET Tempo disponibile per l'esodo (available safe escape time) RSET Incapacitazione, non morte degli occupanti!8 Stato dell'arte Calcolo RSET [1/3] ASET RSET Tempo richiesto per l'esodo (required safe escape time) Tempo di evacuazione Tempo attività di pre-evacuazione, tpre (pre-travel activity time, PTAT) Tempo di riconoscimento Tempo di movimento, ttra (travel) Tempo di risposta Tempo di allarme generale ta Tempo di rivelaz., tdet (detection) Dipende da GSA Durata indicativa: 0'-10' Calcolato con strumenti ASET Durata indicativa: 1'-2'9 Stato dell'arte Calcolo RSET [2/3] ASET RSET Tempo richiesto per l'esodo (required safe escape time) Tempo di evacuazione Tempo attività di pre-evacuazione, tpre (pre-travel activity time, PTAT) Tempo di movimento, ttra (travel) ISO 16738:2009 Dipende da: Tipo di attività: A, B, C,... GSA Complessità geometrica Tipo di allarme Durata indicativa: 1'-40'10 Stato dell'arte Calcolo RSET [3/3] ASET RSET Tempo richiesto per l'esodo (required safe escape time) Tempo di evacuazione Tempo attività di pre-evacuazione, tpre (pre-travel activity time, PTAT) Tempo di movimento, ttra (travel) ISO 16738:2009 Modelli: Idraulico. Numerico: macroscopic/microscopic, coarse network/fine network/continous models Durata indicativa: 1'-15'11 RSET Tempo di evacuazione Tempo di movimento, ttra ttra, modello idraulico [1/3] v Flusso specifico Fs = v D [p/m/s] v velocità [m/s], D densità [p/m2] 0,5 m/s Fs,1 Max teorico 1,31 p/m/s D Fs Fs,2 2 p/m2 SFPE Handbook, 200812 RSET Tempo di movimento, ttra ttra, modello idraulico [2/3] Flusso specifico Fs = v D [p/m/s] Flusso calcolato Fc = Fs We [p/s] We larghezza effettiva [m] W Fs,1 Fs,2 We SFPE Handbook, 2008 We13 RSET Tempo di movimento, ttra ttra, modello idraulico [3/3] Flusso specifico Fs = v D [p/m/s] Flusso calcolato Fc = Fs We [p/s] Fs,1? Fs,3 Fs,2 Flussi convergenti Fs,3 < Fs,1 + Fs,2 SFPE Handbook, 200814 Codice di prevenzione incendi Rinnovare la tradizione15 Codice PI vs Tradizione Un tentativo di confronto tematico... Tradizione Codice PI Tema Parzialmente Sì, in funzione di Rvita Considerare rischio attività nel dimensionamento del sistema d'esodo Sì, disorganico Sì, piani e vie verticali Proteggere il sistema d'esodo protetti Sì, disorganico Sì, in funzione di Rvita Verificare lunghezza d'esodo, corridoio cieco Sì, non aggiornato allo stato dell'arte Sì, aggiornato e documentato Sì Sì No Sì, esclusione via d'esodo più grande No Solo alcune RTV Limitato a cartelli ed illuminazione Dimensionare larghezza vie d'esodo orizzontali e verticali Garantire molteplicità delle vie d'esodo Tenere conto dell'effetto dell'incendio sulla disponibilità delle vie d'esodo (ridondanza) Sì, già considerato nei Considerare la distribuzione di capacità della popolazione parametri di (inclusione) dimensionamento Sì, tutte attività Proteggere disabilità specifiche dell'attività (es. strutture sanitarie, assistenza alle persone,...) Sì, esteso a soluzioni Guidare gli occupanti alla ricerca della via d'esodo architettoniche (wayfinding)16 Codice PI vs Tradizione Confronto tra capienze: vie d'esodo orizzontali Numero uscite da 1200 mm 4 6 M 50 p/m mm (3 us 1 us) / 7,30 mm/p 1200 mm (3 us 1 us) / 3,30 mm/p 2 0 A1 A4 Tradiz Dati: Locale a piano terra Rvita = A1, A4 Da 2 a 4 uscite da 1200 mm ciascuna Verifica di ridondanza Calcolo: capienza max locale Occupanti max [p]17 Codice PI vs Tradizione Confronto tra capienze: vie d'esodo verticali Dati: Limitazione a 1000 p per tre uscite indipendenti 6 M 33 p/m / 2 piani max affoll 4 piani tot 4 P mm (3 sc - 1 sc) / 5,65 mm/p 1200 mm (3 sc - 1 sc) / 2,45 mm/p A1 A4 Tradiz 3 P4 P3 2 P2 1 Occupanti max [p] P1 200 Calcolo: capienza max tutti piani superiori P6 100 Piano terra piani superiori 3 scale da 1200 mm Verifica di ridondanza Rvita = A1, A4 5 0 Esodo simultaneo Edificio: Numero dei piani serviti (simultaneo) 6 PT18 Codice PI vs Tradizione Confronto tra capienze: vie d'esodo verticali Dati: Limitazione a 1000 p per tre uscite indipendenti mm (3 sc - 1 sc) / 7,30 mm/p / 2 piani max affol * 4 piani tot 1200 mm (3 sc - 1 sc) / 3,40 mm/p / 2 piani max affol * 4 piani tot 3 A1 A4 Tradiz P4 P3 P2 2 Occupanti max [p] P1 300 Se un piano superiore, non è possibile esodo per fasi 200 Calcolo: capienza max tutti piani superiori P5 6 M 33 p/m / 2 piani max affoll 4 piani tot 100 Piano terra piani superiori 3 scale da 1200 mm Verifica di ridondanza Rvita = A1, A4 P6 5 0 Esodo per fasi Edificio: Numero dei piani serviti (per fasi) 6 PT19 2015 Codice di prevenzione incendi Parametri esodo aggiornati allo stato dell'arte Codice Codicedidi Prevenzione PrevenzioneIncendi Incendi Analoghi a BS 9999:2008 Metodologia in continuità con la tradizione Processo pienamente documentato Per non dimenticare!20 Seconda parte Come funziona il nuovo esodo?21 Procedure d'esodo ammesse Esodo simultaneo l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio. Esodo per fasi in una struttura organizzata con più compartimenti, dopo la rivelazione e l'attivazione dell'allarme incendio, viene attivata la procedura di esodo degli occupanti del compartimento di primo innesco; successivamente si avvia l'evacuazione degli occupanti degli altri compartimenti (es. edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici,...) con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali. Esodo orizzontale progressivo modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro (es. strutture ospedaliere,...). Protezione sul posto modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento di primo innesco (es. per centri commerciali, mall, aerostazioni,...).22 Livelli di prestazione * Gli occupanti non si accorgono degli effetti dell'incendio ISO 16738:200923 Criteri di attribuzione24 Il percorso, in sintesi Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto25 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto26 Caratteristiche generali [1/5] Luogo sicuro Luogo sicuro luogo nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio, in grado di contenere tutti gli occupanti che lo impiegano: Pubblica via Spazio scoperto esterno, collegato alla pubblica via, non investito dagli effetti dell'incendio (es. irraggiamento, fumo, crollo,...) Luogo sicuro temporaneo Luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro, in ogni condizione d'incendio.27 Caratteristiche generali [2/5] Vie d'esodo, scale, rampe, uscite Via d'esodo Protetta A prova di fumo Esterna Aperta * * Le scale terminano in luogo sicuro direttamente o tramite percorso delle medesime caratteristiche Ammessi impianti al servizio dell'edificio (es. ascensori,...)28 Caratteristiche generali [3/5] Porte * * * Ammesse porte ad azionamento automatico UNI EN 179 o permanent. aperte durante l'esercizio UNI EN 1125 Tipo A Comunque ammessa semplice spinta su tutta la superficie della porta UNI EN 1125 Tipo B29 Caratteristiche generali [4/5] Segnaletica ed illuminazione EN UNI 1838 ISO EN UNI 7010 ISO 16069:200430 Caratteristiche generali [5/5] Layout posti a sedere31 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto32 Dati di ingresso * il più gravoso Profilo di rischio Rvita di riferimento Affollamento: Da tabella Da regola tecnica verticale di organismi riconosciuti Riferito a norme o documenti tecnici Dichiarato dal responsabile: Che il responsabile si a rispettare affollamento e densità d'affollamento impegna In ogni condizione * * d'esercizio33 Dati di ingresso Affollamento specifico34 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto35 * Misure antincendio minime A meno di indicazioni complementari delle RTV In generale: Se esodo per fasi, requisiti aggiuntivi: Scale protette con chiusure E30-Sa Scala a prova di fumo Scale a prova di fumo per Rvita in D1, D2 GSA di prestazione superiore Se esodo simultaneo: Rivelazione ed allarme Compartimentazione per piano ed a prova di fumo Ammessa scala aperta con eventuali requisiti aggiuntivi36 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto37 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali38 Vie d'esodo indipendenti * Ipotesi fondamentale Codice: un solo incendio alla volta! Vie d'esodo indipendenti: minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dall'incendio. Vie d'esodo verticali indipendenti: in compartimenti distinti Vie d'esodo orizzontali indipendenti: 90 uscita 1 uscita 2 uscita 1 uscita 2 90 separazione resistente al fuoco 45 corr ido ciec io o 45 >45 uscita 2 >45 <45 uscita 3 vie d indip 'esodo end enti uscita 139 Vie d'esodo indipendenti Esempi40 Vie d'esodo indipendenti Numero minimo Da ciascun edificio, compartimento, piano, soppalco, locale,... * Pro-memoria!41 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali42 Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi di riferimento * In assenza di misure aggiuntive A Scala protetta D B C E F G43 Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Esempio Compartimento con Rvita = B3 Deve essere: Almeno una delle lunghezze d'esodo da ogni punto non superiore a 40 m. Non ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m. a meno di misure antincendio aggiuntive.44 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali45 Vie d'esodo orizzontali Larghezze minime LO = L U n O con: LO larghezza minima della via d'esodo orizzontale LU larghezza unitaria [mm] [mm/persona] no numero degli occupanti46 Vie d'esodo orizzontali * Larghezze minime Troppo nell'esistente? C'è la soluzione alternativa. LO può essere suddivisa tra più percorsi. Larghezze minime di ciascun percorso: non inferiore a 900 mm, per consentire l'esodo anche ad occupanti che impiegano ausili per il movimento. più di due uscite, almeno una non inferiore a: 1200 mm porte di locali con affollamento non superiore a 10 persone: 800 mm Compatibile con ISO ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto: 600 mm *47 Vie d'esodo orizzontali Esempio Compartimento con Rvita = B3 Via d'esodo orizzontale di larghezza 1200 mm evacua: 1200 mm / 6 mm/p = 200 persone a meno della verifica di ridondanza48 Vie d'esodo orizzontali Verifica di ridondanza L'incendio rende indisponibile una via d'esodo. Si rende indisponibile una via d'esodo alla volta e si verifica che le restanti vie d'esodo indipendenti siano sufficienti. Vie d'esodo a prova di fumo o esterne considerate sempre disponibili. Vie d'esodo non indipendenti tra loro contemporaneamente indisponibili. Non necessaria ulteriore verifica lunghezze d'esodo e corridoi ciechi.49 Vie d'esodo orizzontali Esempio con ridondanza Compartimento con Rvita = B3 Tre vie d'esodo orizzontali indipendenti rispettivamente di larghezza 1200 mm, 1100 mm e 1000 mm. Possono evacuare: (1100 mm mm) / 6 mm/p = 350 persone avendo considerata indisponibile la via d'esodo da 1200 mm.50 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali51 Vie d'esodo verticali Larghezze minime, esodo simultaneo LV = L U n V con: LV larghezza minima [mm] LU larghezza unitaria [mm/persona] evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti da tutti i piani nv numero totale degli occupanti provenienti da tutti i piani serviti. P4 P3 P2 P1 PT52 Vie d'esodo verticali Esempio Edificio di cinque piani fuori terra Rvita = B3 Dal piano a quota 0 direttamente verso l'esterno Via d'esodo verticale da 1200 mm per i quattro piani superiori evacua simultaneamente: 1200 mm / 4,6 mm/p = 260 persone distribuite nei quattro piani, a meno della verifica di ridondanza P4 P3 P2 P1 PT53 Vie d'esodo verticali Larghezze minime, esodo per fasi LV = L U n V con: LV larghezza minima [mm] LU larghezza unitaria [mm/persona] evacuazione degli occupanti dei piani durante ciascuna fase nv numero tot occupanti provenienti da 2 dei piani serviti, anche non consecutivi con maggiore affollamento P4 P3 P2 P1 PT54 Vie d'esodo verticali Esempio Edificio di cinque piani fuori terra Rvita = B3 Dal piano a quota 0 esodo direttamente verso l'esterno Via d'esodo verticale da 1200 mm per i quattro piani superiori può evacuare per fasi: 1200 mm / 6 mm/p = 200 persone nei due piani aventi maggiore affollamento. 200 p / 2 piani max affoll. 4 piani tot. = 400 persone equamente distribuite nei quattro piani totali a meno della verifica di ridondanza. P4 P3 P2 P1 PT55 Vie d'esodo verticali Larghezze minime LV può essere suddivisa tra più percorsi. Larghezze minime di ciascun percorso: non inferiore a: * 1000 mm, in discesa mm, in salita. Troppo nell'esistente? C'è la soluzione alternativa. ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto: 600 mm56 Vie d'esodo verticali Gradini57 Vie d'esodo verticali Verifica di ridondanza L'incendio rende indisponibile una via d'esodo. Si rende indisponibile una via d'esodo alla volta e si verifica che le restanti vie d'esodo indipendenti siano sufficienti. Vie d'esodo a prova di fumo o esterne considerate sempre disponibili. Vie d'esodo non indipendenti tra loro contemporaneamente indisponibili. Non necessaria ulteriore verifica lunghezze d'esodo e corridoi ciechi.58 Vie d'esodo verticali Esempio con ridondanza Edificio di cinque piani fuori terra Rvita = B3 Dal piano a quota 0 esodo direttamente verso l'esterno Tre vie d'esodo verticali indipendenti al servizio dei quattro piani superiori, rispettivamente di larghezza 1200 mm, 1100 mm e 1000 mm possono evacuare: simultaneamente: (1100 mm mm) / 4,6 mm/p = 456 persone distribuite nei quattro piani per fasi: (1100 mm mm) / 6 mm/p = 350 persone nei due piani aventi maggiore affollamento, cioè un totale massimo di: 350 p / 2 piani max affollamento 4 piani totali = 700 persone equamente distribuite nei quattro piani; avendo considerata indisponibile la via d'esodo da 1200 mm.59 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali60 Uscite finali Larghezze minime * con: LF larghezza minima dell'uscita finale [mm] Per ciascuna delle uscite finali LO,i larghezza della i-esima via d'esodo orizzontale che adduce all'uscita finale [mm] LV,j larghezza della j-esima via d'esodo verticale che adduce all'uscita finale [mm] P4 P3 P2 P1 PT61 Uscite finali Larghezze minime LF può essere suddivisa tra più varchi. Larghezze minime di ciascun varco: non inferiore a 900 mm, per consentire l'esodo anche ad occupanti che impiegano ausili per il movimento; uscite finali di locali impiegate da meno di 10 persone: 800 mm ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto: 600 mm62 Uscite finali Convergenza di flussi La convergenza dei flussi di occupanti verso l'uscita finale non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili,...). Se almeno due delle vie d'esodo convergenti siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, allora distanza in pianta tra l'uscita finale e lo sbarco di tutte le vie d'esodo non inferiore a 2 m. P4 P3 P2 P1 PT63 Uscite finali Esempio Edificio di cinque piani Rvita = B3 Uscita finale verso cui convergono senza ostacoli una via d'esodo orizzontale ed una verticale impiegate da 100 e 120 occupanti. La larghezza dell uscita finale LF è: LF = 6 mm/p 100 p + 4,6 mm/p 120 p = 1152 mm LF può essere suddivisa in due varchi da 900 mm. P4 P3 P2 P1 120 PT 10064 A che punto siamo? Progettazione Vie d'esodo indipendenti e numero minimo Lunghezza d'esodo e dei corridoi ciechi Vie d'esodo orizzontali Vie d'esodo verticali Esodo simultaneo Esodo per fasi Uscite finali65 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto66 Esodo in presenza di disabilità Applicare ISO Building construction Accessibility and usability of the built environment. In tutti i piani con occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, prevedere alternativam.: spazi calmi; esodo orizzontale progressivo. Per Rvita = D1, D2: ascensore antincendio Del tutto generale, vale per tutte le attività! adeguate dimensioni delle vie d'esodo (es. letti, barelle)67 Esodo in presenza di disabilità Spazio calmo [1/2] Luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro Caratteristiche: dimensioni adeguate un sistema di comunicazione bidirezionale indicazioni sui comportamenti in attesa di assistenza.68 Esodo in presenza di disabilità Spazio calmo [2/2] Luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro Caratteristiche: dimensioni adeguate un sistema di comunicazione bidirezionale indicazioni sui comportamenti in attesa di assistenza. ISO 2154269 Esodo in presenza di disabilità Esodo orizzontale progressivo Spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro. Caratteristiche: Dimensioni adeguate dei compartimenti Vie d'esodo adeguate (+50%) e ridondanti70 A che punto siamo? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto71 Misure antincendio aggiuntive Se sono previste le misure antincendio aggiuntive è possibile incrementare le lunghezze di riferimento: Les,d = (1 + δm) Les Lcc,d = (1 + δm) Lcc + 0,20 Lcc,pr + 0,60 Lcc,fu con: Les,d max lunghezza d'esodo [m] Lcc,d max lungh. corridoio cieco [m] e con: Les max lunghezza d'esodo di riferimento [m] Lcc max lunghezza corridoio cieco di riferimento [m] Lcc,pr porzione finale corridoio cieco in via d'esodo protetta [m] (max 25 m) Lcc,fu porzione finale corridoio cieco in via d'esodo a prova di fumo [m] (max 25 m) δm non può superare la massima variazione ammessa pari a 36%72 Misure antincendio aggiuntive Se sono previste le misure antincendio aggiuntive è possibile incrementare le lunghezze di riferimento: Les,d = (1 + δm) Les Lcc,d = (1 + δm) Lcc + 0,20 Lcc,pr + 0,60 Lcc,fu con: Les,d max lunghezza d'esodo [m] Lcc,d max lungh. corridoio cieco [m] e con: Les max lunghezza d'esodo di riferimento [m] Lcc max lunghezza corridoio cieco di riferimento [m] Lcc,pr porzione finale corridoio cieco in via d'esodo protetta [m] (max 25 m) Lcc,fu porzione finale corridoio cieco in via d'esodo a prova di fumo [m] (max 25 m) δm non può superare la massima variazione ammessa pari a 36% uscita 1 Lcc,fu 25 m >45 Porzione finale corridoio cieco in percorso a prova di fumo uscita 2 Compartimento 1 * Porzione intermedia corrid. cieco in percorso a prova di fumo Compartimento 2 Scala d'esodo protetta o a prova di fumo termina comunque in luogo sicuro Compartimento 373 Misure antincendio aggiuntive Esempio Attività con Rvita = A2, prevista: rivelazione ed allarme con livello di prestazione IV altezza media dei locali = 3,5 m. Allora: δm = 15% + 5% = 20% Max lunghezza d'esodo diventa: Les,d = (1 + δm) Les = = 1,20 60 m = 72 m Presente corridoio cieco di cui porzione finale di 20 m inseriti in scala a prova di fumo, direttamente verso luogo sicuro Max lunghezza corridoio cieco (per tale corridoio) diventa: Lcc,d = (1 + δm) Lcc + 0,60 Lcc,fu = = 1,20 25 m + 0,60 20 m = = 30 m + 12 m = 42 m74 Soluzioni alternative? Livello di prestazione I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro Esodo simultaneo Livello di prestazione II Protezione degli occupanti sul posto Esodo Esodo per fasi orizzontale progressivo Soluzioni conformi Caratteristiche generali sistema d'esodo Dati di ingresso Misure antincendio minime Progettazione Disabilità specifiche Misure antincendio aggiuntive Soluzioni alternative Capitolo M.3 Protezione sul posto75 Grazie per l'attenzione Domande? Documenti analoghi
DM 3 agosto 2015 Strategia antincendio: Esodo, PhD Direttore, vice dirigente Comando Vigili del fuoco di Genova emanuele.gissi@vigilfuoco.it This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike Dettagli 2015, v130+ CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Esodo
2015, v130+ CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Esodo Agenda Perché nuovo esodo? (durata 45') Finalità dell'esodo Stato dell'arte e della ricerca Storia, da dove veniamo? Cosa prescrivono i codici? Perché? Dalla Dettagli IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: METODOLOGIE E PRINCIPALI INNOVAZIONI
XIV Incontro Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL XXI SECOLO: QUALI PROSPETTIVE? Ricordo del Prof. Ing. Werther Neri Aula 216 CNR Area della Ricerca di Bologna - Via Gobetti 101 Bologna IL CODICE DI PREVENZIONE Dettagli Strategia Antincendio Rivelazione ed Allarme
Strategia Antincendio Rivelazione ed Allarme Strategia Antincendio Rivelazione ed Allarme Premessa Livelli di prestazione Criteri per attribuire i Livelli di prestazione Soluzioni progettuali Indicazioni Dettagli Comando Provinciale Vigili del Fuoco P E R U G I A. Asili Nido
Comando Provinciale Vigili del Fuoco P E R U G I A Asili Nido D.P.R. 151/2011 Att.67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone Dettagli VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFILO DI RISCHIO VITA Esempio: Determinazione profilo di rischio per attività ufficio aperto al pubblico R vita = B2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFILO DI RISCHIO BENE SI CALCOLA Dettagli Allegato 07 - Norme prevenzione incendi
Allegato 07 - Norme prevenzione incendi Estratto dal: Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. 3.1. DEFINIZIONI Dettagli Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15
Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Ministro Dettagli NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI CODICE. Progettazione della sicurezza antincendio
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI CODICE Progettazione della sicurezza antincendio IL CONTESTO DPR 151/2011! semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi DOPO: necessità di ulteriore snellimento Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
Corso scienza e tecnica della prevenzione incendi Pisa 11-12 Aprile 2014 La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) Dr. Ing. Fabio Bernardi C.N.VV.F. 1 2 Attività commerciali Dettagli FIRE SAFETY ENGINEERING E CODICE DI PREVENZIONE (RTO): LE NUOVE FRONTIERE PER AFFRONTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO Prof. Ing.
Approccio ingegneristico alla sicurezza contro il rischio di incendio FIRE SAFETY ENGINEERING E CODICE DI PREVENZIONE (RTO): LE NUOVE FRONTIERE PER AFFRONTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO LA NECESSARIA EVOLUZIONE Dettagli La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
SEMINARIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO NORME DI PREVENZIONE I N C E N D I GENERALI E SEMPLIFICATE La nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Rimini Dettagli Edifici e locali destinati ad uffici. Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.
Edifici e locali destinati ad uffici Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta s.perri@regione.vda.it DPR 151/2011 N Attività Categoria A B C 71 Aziende ed uffici con oltre Dettagli DVD Antonio Del Gallo
NUOCO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio DVD Antonio Del Gallo Direzione Interregionale per il Veneto e il Trentino Alto Adige Premessa GSA : misura della Strategia Dettagli Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo elaborato dal gdl per l ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 art. 11 (proroga di termini in materia di turismo) della L 15/2014 APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER Dettagli Uscite di sicurezza Vie di esodo
Corpo Nazionale VVF - Comando di Vicenza Uscite di sicurezza Vie di esodo Vicenza 13.11.2007 CORSO L.818/84 Giuseppe Ruffino, Funzionario VVF Vicenza SISTEMI DI VIE DI USCITA Si tratta di una misura di Dettagli Lezione n. 2. La Protezione Antincendio. 1 A parte.
Lezione n. 2 La Protezione Antincendio. 1 A parte. La Protezione Antincendio. Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti Dettagli REGOLE TECNICHE VERTICALI Attività ricettive turistico - alberghiere
Capitolo V 6 REGOLE TECNICHE VERTICALI ricettive turistico - alberghiere Scopo e campo di applicazione...2 Classificazioni...2 Profili di rischio...3 Strategia antincendio...3 Vani degli ascensori..6 Capitolo Dettagli MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti Dettagli NORME DI PREVENZIONE INCENDI GENERALI E SEMPLIFICATE: Un nuovo testo unico nel processo di rinnovamento e semplificazione.
NORME DI PREVENZIONE INCENDI GENERALI E SEMPLIFICATE: Un nuovo testo unico nel processo di rinnovamento e semplificazione. DVD Alessandra Bascià Comando Provinciale VVF Venezia Il Contesto IL DOPO 151/2011 Dettagli Nuovo codice prevenzione incendi: i controlli sull illuminazione di sicurezza, pianificazione e manutenzione degli impianti
Nuovo codice prevenzione incendi: i controlli sull illuminazione di sicurezza, pianificazione e manutenzione degli impianti Piergiacomo Cancelliere, PhD Direttore Vice Dirigente del Corpo Nazionale dei Dettagli La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010)
La nuova regola tecnica sui centri commerciali (D.M. 27 luglio 2010) 1 Attività commerciali Obbligo del C.P.I. ai sensi del punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita, Dettagli IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 03/08/2015) Stato dell arte e confronto con il passato Progettazione della sicurezza antincendio
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 03/08/2015) Stato dell arte e confronto con il passato Progettazione della sicurezza antincendio Napoli 9 dicembre 2015 IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto Dettagli NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
1 1 NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi e considerazioni Relatore Giampiero Forni 2 PERCHE UN NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI? OBIETTIVO: semplificazione delle regole tecniche di prevenzione Dettagli SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo
SEMINARIO Progettare in sicurezza i sistemi delle vie d esodo COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE VENERDI 07 Maggio 10 - ore 8,30 Sede: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA - Villa Toeplitz Relatore: Ing. Dettagli 1.0.0. PREMESSA 2.0.0. EDIFICI
G. Varisco C.T. ANIE AssoAscensori giovanni.varisco@kone.com Convegno La sicurezza antincendio negli uffici 13 marzo 2008 Istituto Superiore Antincendio Roma Le varie tipologie di ascensori previste dal Dettagli Prevenzione incendi Strategia antincendio: ESODO D.M. 3 AGOSTO 2015
Prevenzione incendi Strategia antincendio: ESODO D.M. 3 AGOSTO 2015 Prevenzione incendi Strategia antincendio: ESODO D.M. 3 AGOSTO 2015 STATO DELL ARTE Le norme di riferimento internazionali per la progettazione Dettagli Presentato il nuovo testo unico delle norme di prevenzione incendi
Presentato il nuovo testo unico delle norme di prevenzione incendi Il Ministro dell Interno Angelino Alfano ha presentato il prosieguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 che ha trasferito parte Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI*
PREVENZIONE INCENDI DI STEFANO FELICIONI* ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI SECONDO LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI A distanza di più di vent anni dall emanazione delle norme di prevenzione Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di Dettagli VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA
VIE D ESODO E USCITE DI SICUREZZA MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE Dettagli D.M. 27 / 07 / 2010 3.5 ascensori
3.5 ascensori se attraversano due compartimenti, vano corsa protetto EI come strutture (vale anche per le scale) H > 24 m almeno un ascensore antincendio 1 4.1 affollamento aree vendita dettaglio alimentari Dettagli LA QUALIFICAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI DM 03.08.2015 [SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA]
Il 20 novembre 2015 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo DM 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Dettagli Nuova costruzione che erogherà prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno.
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO Attività: 68 D.P.R. 01.08.2011 n 151-86 D.M. 16.02.1982 Riferimenti: Decreto Ministro dell Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli Norme di prevenzione incendi generali e semplificate DRAFT sabato 12 aprile 2014
Norme di prevenzione incendi generali e semplificate DRAFT sabato 12 aprile 2014 Premessa generale Con l emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il Corpo nazionale Dettagli Il progetto di prevenzione incendi nella GDO:
Dal progetto alla gestione Il progetto di prevenzione incendi nella GDO: elementi tecnici e aspetti procedurali alla luce della Nuova Regola Tecnica di Prevenzione incendi per i Centri Commerciali di Mario Dettagli Allegato 1. (articolo 3)
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore Dettagli Nuovo codice di prevenzione incendi. Capitolo S.9: Operatività antincendio
Nuovo codice di prevenzione incendi Capitolo S.9: Operatività antincendio Istituto Superiore Antincendi, Roma Cos è?? Perchè?? Cos è? E la strategia antincendio che ha come scopo rendere possibile l effettuazione Dettagli Rivelazione incendi e prevenzione incendi. Dott.Ing. Annalicia Vitullo - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma
Rivelazione incendi e prevenzione incendi Di cosa parliamo? 1. Il quadro normativo: DM 37/2008 2. La normativa di prevenzione incendi: certificazione 3. La regola dell arte: UNI 9795 EN 54 4. Rivelazione Dettagli Le nuove esigenze normative: il progetto del Testo Unico di Prevenzione Incendi (TUPI) e i suoi principi ispiratori
15 Salone della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Bologna, 22-24 ottobre 2014 Le nuove esigenze normative: il progetto del Testo Unico di Prevenzione Incendi (TUPI) e i suoi principi ispiratori Mercoledi Dettagli Allegato 1. (articolo 3)
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in Dettagli >>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
CONVEGNO SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI tra SCUOLA ed ENTI LOCALI? LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ASTI, 16 aprile 2012 Ing. Francesco ORRU Normativa Classificazione Scelta dell area Ubicazione Dettagli Sicurezza e Accessibilità. Ing. Luigi Ferraiuolo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it
Sicurezza e Accessibilità Ing. Luigi Ferraiuolo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it Accessibilità Sicurezza? Sicurezza e Accessibilità Ferraiuolo 2/22 SICUREZZA ANTINCENDIO La sicurezza Dettagli Il D.M. 27 luglio 2010 La regola tecnica sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. (G.U. n. 187 del 12-8-2010)
MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL ISCRIZIONE Dettagli Allegato 1. (articolo 3)
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in Dettagli L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA
L OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA le metodologie di elaborazione degli strumenti di espressione della domanda e di verifica del progetto Firenze 15 gennaio 2014 Requisiti a supporto di una corretta progettazione Dettagli * * * * * Pratica VV.F. 4996
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ******** ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL PROGETTO GUIDA DEGLI ATRI E DEI VANI SCALA DEL POLICLINICO DI MODENA RELAZIONE TECNICA * * * * * Pratica VV.F. 4996 L AMMINISTRAZIONE Dettagli VANI ASCENSORI E MONTACARICHI
D.M. Aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore Dettagli INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014
Piano di esodo INFORMATIVA SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Anno scolastico 2013/2014 Il piano di emergenza deve essere predisposto per ogni luogo di lavoro. Per luoghi di lavoro di Dettagli REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
Articolo 1 Campo di applicazione d) auditori e sale convegno; Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO Dettagli Il dm 7 agosto 2012 e la gestione delle modifiche del rischio incendio nelle attività soggette al DPR 151/11.
FORUM di PREVENZIONE INCENDI Il dm 7 agosto 2012 e la gestione delle modifiche del rischio incendio nelle attività soggette al DPR 151/11. Francesco Notaro Nucleo Investigativo Antincendi Milano 27 Settembre Dettagli Il testo riportato è aggiornato con l emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965
Circolare n 75 del 03/07/1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. TESTO COORDINATO E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi Dettagli CULTURA PER TUTTI. Considerare le esigenze delle persone con disabilità nei piani di sicurezza degli eventi pubblici
CULTURA PER TUTTI Considerare le esigenze delle persone con disabilità nei piani di sicurezza degli eventi pubblici Palazzo Vignola Todi (35 vittime) La Fenice Petruzzelli Duomo e Palazzo Reale Castello Dettagli PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI LINEA GUIDA TIPOLOGIE DI SPAZI DELLE PALESTRE All interno delle palestre si distinguono le seguenti tipologie minime di spazi: Locali principali (sempre presenti): 1.locale palestra Dettagli ASILI NIDO:STRUTTURE DEDICATE ALLO SVILUPPO PSICO-FISICO DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
Quaderno ASILI NIDO:STRUTTURE DEDICATE ALLO SVILUPPO PSICO-FISICO DEI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI a cura di Ing. M. Bergamini commissione Antincendio: edilizia civile/aree a rischio visto da Ing. M. Babudri Dettagli Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa
«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi» A.A. 2013-2014 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione arch. Antonio Esposito Comando Provinciale VV.F. Pisa DPR 151/2011 Regolamento Dettagli LOCALI DI PUBBLICO D.M. 19.08.1996
D. Lgs Governo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 37. - Formazione dei lavoratori Dettagli SICUREZZA ANTINCENDIO E ACCESSIBILITA' Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Pordenone (stefano.zanut@vigilfuoco.
SICUREZZA ANTINCENDIO E ACCESSIBILITA' Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Pordenone (stefano.zanut@vigilfuoco.it) AUSILI PER L ESODO INCENDIO LUOGO SICURO Chi sono? Quante sono? D.M. Dettagli La valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili
La valutazione della sicurezza antincendio in presenza di persone disabili In presenza di disabili quali ulteriori avvertenze si debbono adottare riguardo la sicurezza antincendio? Il Ministero dell Interno Dettagli ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL SCUOLA DELL INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA A. MANZONI, 1 PREGANZIOL (TV)
Progettazione antincendio Energia - Consulenze in campo ingegneristico Tel 348-8409562 mauro.bardelle@ingpec.eu ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL SCUOLA DELL INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA Dettagli 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
Direttore Vicedirigente ing. Mario De Bona DIREZIONE REGIONALE VV.F. - BASILICATA Le Attività Scolastiche rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco Dettagli Nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus Umanistico del Centro Murattiano di Bari
I SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. GENERALITÀ... 3 2.1. SCOPO... 3 2.2. DESTINAZIONE D USO... 3 2.3. CLASSIFICAZIONE... 4 3. UBICAZIONE... 4 3.1. GENERALITÀ... 4 3.2. ACCESSO ALL AREA... 4 4. SEPARAZIONI - Dettagli ESEMPIO DI UN PROGETTO DI UNA ATTIVITA ESPOSITIVA IN CUI VIENE SEGUITO L APPROCCIO INGEGNERISTICO OBIETTIVI DIDATTICI
APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ESEMPIO DI UN PROGETTO DI UNA ATTIVITA ESPOSITIVA IN CUI VIENE SEGUITO L APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO ATTIVITA ESPOSITIVA NOTARE Dettagli PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5)
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt.18, 43, 46 e del D.M. 10/03/98 art. 5) Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all art. Dettagli Centro-Video-Gioco-Sport. RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE al P.d.C n.118 del 19/09/2007
Centro-Video-Gioco-Sport FABBRICATI: MULTISALA FITNESS OGGETTO: RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE al P.d.C n.118 del 19/09/2007 INQUADRAMENTO GENERALE I fabbricati oggetto dell attuale presentazione di variante Dettagli G.U. 24 luglio 2015, n. 170
Ministero dell'interno, Decreto 14 luglio 2015 - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 Sabato 25 Luglio Dettagli DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 N 64 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. Obbligo del datore Dettagli Il D.M. 16 maggio 1987, n 246. Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il D.M. 16 maggio 1987, n 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 1 1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici Dettagli 1Regola tecnica di prevenzione incendi per locali destinati ad uffici
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DECRETO MINISTERO DELL INTERNO 22 FEBBRAIO 2006 (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006) Approvazione della regola tecnica di prevenzione Dettagli ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO TERMINI, DEFINIZIONI, SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA Materiale Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione Dettagli UFFICI: LA NUOVA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 22/02/2006)
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (15A05627) (GU Dettagli Ministero dell Interno
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile IL QUADRO DELLA REAZIONE AL FUOCO NEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 2 Conferenza Nazionale Poliuretano Dettagli Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
1/1 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro 1/25 Contenuti DM 10/03/98 1/2 Valutazione dei rischi di incendio, protettive e precauzionali di esercizio Controllo Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Obiettivi Art. 3 Disposizioni tecniche Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche
DM 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti al 23 agosto 2015 (Pubblicato nella Dettagli NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2
NORME ISO 7396-1 e ISO 7396-2 Relazioni con il D.M. 18/09/2002 - La Guida AIIGM Elio PATETTA Dottore in Ingegneria Biomedica Vice Presidente AIIGM CORSO DI FORMAZIONE CARATTERISTICHE E PROGETTAZIONE DEGLI Dettagli L incendio Incendio a bordo 1 La normativa nel campo marittimo cura, in particolar modo, tutto quanto può essere connesso con il sinistro marittimo più frequente: l incendio a bordo. Sono previsti, nella Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
DECRETO 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. GU n. 51 del 2-3-2006 IL Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Sede Decentrata n.4 via f.lli Antoni Dettagli Norme tecniche di prevenzione incendi. Allegato 1
Norme tecniche di prevenzione incendi Allegato 1 Struttura del documento Sezione G Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione Dettagli Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE
17/ 03/ 2015 rev.2 Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA Scheda Gen/ 2 DEFI NI Dettagli Il nuovo codice di prevenzione incendi. Progettare per la sicurezza antincendio
Il nuovo codice di prevenzione incendi. Progettare per la sicurezza antincendio Gorizia 2 dicembre 2015 Fabio Dattilo Fabio Dattilo, Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino Alto Adige Prevenzione Dettagli La scommessa della riduzione degli oneri regolatori Ing. Roberto EMMANUELE VVF
La scommessa della riduzione degli oneri regolatori Ing. Roberto EMMANUELE VVF Roma, 18 giugno 2014 D.Ing.Roberto Emmanuele Funzionario direttivo Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica-Area Dettagli MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nel registro di classe)
MODULO N 1 MODULO DI EVACUAZIONE (da tenere nel registro di classe) Scuola data CLASSE PIANO ALLIEVI PRESENTI n EVACUATI n DISPERSI FERITI n.b. segnalazione nominativa Annotazioni: FIRMA DEL DOCENTE MODULO Dettagli 4.b) Criteri utilizzati per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.
RELAZIONE SPECIALISTICA ANTINCENDIO OSTELLO DELLA GIOVENTU 1) - PREMESSA. La presente relazione, redatta ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1994 (G.U. n. 95 del 26/4/1994) - APPROVAZIONE DELLA Dettagli Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO DECRETA:
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983) Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTA la Dettagli Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA
Inpdap ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA EDIFICIO SITO IN VIA FORTEZZA N. 11 - MILANO SEDE TERRITORIALE INPDAP ATTIVITA Dettagli NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli IL MINISTRO DELL'INTERNO
D.M. 22 Febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Data Emanazione: 22/02/2006 Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. Comune di Pisa
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DEL D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 D.M. 10 marzo 1998 D.P.R. 151 11 agosto 2011 Comune di Pisa Servizio Istruzione via del Carmine Dettagli COMUNE DI IGLESIAS CENTRO INTERMODALE
COMUNE DI IGLESIAS CENTRO INTERMODALE 1.8 RELAZIONE ANTINCENDIO PROGETTAZIONE: DOTT. ING. GIANCARLO CASULA COLLABORATORI: DOTT. ING. BASILIO SECCI DOTT. ING. DAVIDE MARRAS Pag. 2 di 1.8 - RELAZIONE TECNICA Dettagli Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
DPR 151/11 attività soggette a controllo VV.F. Attività n 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Asili nido con oltre 30 persone presenti DPR Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 11
 ARTICOLO 1

Articolo 1
 Art. 37
 art. 5
 art. 5
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4