Source: http://docplayer.it/1440132-Indirizzi-tecnici-di-igiene-edilizia-per-i-locali-e-gli-ambienti-di-lavoro.html
Timestamp: 2016-10-28 12:26:34+00:00

Document:
⭐INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO
1 R E G I O N E P I E M O N T E Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Via del Follone, n. 4 (12037) Saluzzo Fax P.zza Schiaparelli, n. 10 (12038) Savigliano Fax Via Lancimano, n. 9 (12045) Fossano Fax Direttore: dr. Santo ALFONZO INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO2 R E G I O N E P I E M O N T E Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Via del Follone, n. 4 (12037) Saluzzo Fax P.zza Schiaparelli, n. 10 (12038) Savigliano Fax Via Lancimano, n. 9 (12045) Fossano Fax Direttore: dr. Santo ALFONZO I N D I C E - PREMESSA - CAMPO DI APPLICAZIONE 1- POSIZIONE DEL FABBRICATO RISPETTO ALLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE AD ALTA TENSIONE. 2- CARATTERISTICHE IGIENICO-STRUTTURALI DEI FABBRICATI E DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA LAVORATIVA: (altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione naturale ed artificiale, temperatura, separazione di lavori nocivi, difesa dell aria dagli inquinanti, difesa contro le polveri, difesa contro rumore e vibrazioni). 3- LOCALI DI LAVORO SOTTERRANEI E SEMI-SOTTERRANEI. 4- SPOGLIATOI, LOCALI DI RIPOSO E ARMADI PER IL VESTIARIO. 5- DOCCE. 6- SERVIZI IGIENICI E LAVABI. 7- SOPPALCHI. 8- REFETTORI, MENSE E CUCINE. 9- SALA MEDICA. 10- ANTINCENDIO USCITE DAI LOCALI DI LAVORO. 11- PORTE E PORTONI. 12- SCALE FISSE A GRADINI. 13- VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI. 14- IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI. 15- LOCALI IN CUI SI PREVEDE LO STAZIONAMENTO CON MOTORE A SCOPPIO ACCESO. 16- BARRIERE ARCHITETTONICHE. 17- CENTRI COMMERCIALI. 18- AUTORIMESSE.3 PREMESSA La realizzazione di attività di produzione di beni e servizi, oltre al rilascio di concessioni/autorizzazioni riguardanti l'edilizia, la prevenzione incendi e la salvaguardia dell'ambiente esterno, comporta anche una serie di adempimenti concernenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. L'art. 30 del D.Lgs. 626/94 definisce luoghi di lavoro tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori dall'azienda, comunque accessibili per ragioni di lavoro, anche saltuariamente, quali ad esempio i locali tecnici nei quali si possono eseguire interventi di ordinaria manutenzione ecc, mentre le esclusioni sono chiaramente definite dal comma 2. La valutazione preventiva sul progetto, consente di garantire interventi tecnici di prevenzione sicuramente più efficaci e meno onerosi per l azienda, rispetto ad interventi successivi fatti su strutture già esistenti. CAMPO DI APPLICAZIONE. I presenti indirizzi tecnici hanno per oggetto tutti gli edifici in cui è previsto la realizzazione/ampliamento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze; si intendono incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistico-alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica. Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano le specifiche norme di igiene degli alimenti.4 1. Posizione del fabbricato rispetto alle linee elettriche aeree esterne ad alta tensione Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al dettato dell'art.5 DPCM dovrà essere controllata e formalmente dichiarata l'osservanza delle distanze di rispetto che tale norma impone tra le linee elettriche aeree esterne ad alta tensione ed i fabbricati di nuova costruzione adibiti a qualunque attività che vi comporti tempi di permanenza prolungati. Si ricorda che dette distanze dovranno essere: in riferimento a linee a 132 KVolts, di almeno metri 10 (dieci); in riferimento a linee a 220 KVolts, di almeno metri 18 (diciotto); in riferimento a linee a 380 KVolts, di almeno metri 28 (ventotto). Nel caso di linee a tensione nominale diversa da quelle sopra elencate, le distanze di rispetto verranno calcolate mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. 2. Caratteristiche igienico-strutturali dei fabbricati e dei locali adibiti ad attività lavorativa 2.1. Art. 6 D.P.R 303/56. ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi ad attività lavorativa, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie pari ad almeno mq 2. (DPR 303/56 art. 6 1 ). I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi. (l altezza è da misurarsi dal pavimento all altezza media della copertura dei soffitti o delle volte). (DPR 303/56, art. 6 2 ). Qualora necessità tecniche aziendali (tra le quali può rientrare l'impossibilità tecnica di adeguamento in edifici pre-esistenti) lo richiedano, in deroga a quanto sopra, potrà essere richiesta autorizzazione al S.Pre.S.A.L. dell ASL di competenza all'utilizzo di locali con altezza netta inferiore a m. 3,00 (DPR 303/56, art. 6 3 ). Comunque essa dovrà essere superiore a quanto previsto dai regolamenti di igiene comunali (metri 2.70). Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (DPR 303/56, art. 6 4 ). (normalmente m. 2,70 dal D.M e Regolamento regionale di Igiene e Sanità pubblica paragrafo ) Art. 9 D.P.R. 303/56. AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI. Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 303/56 5 in tutti i locali di lavoro, non esclusi pertanto gli uffici e ogni altro ambiente di lavoro amministrativo e/o commerciale tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, dovrà essere garantita ai lavoratori stessi aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione. L espressione anche ottenuta con impianti di aerazione non va intesa, come avvallo di sistema di aerazione meccanica in sostituzione di aerazione naturale, bensì come possibilità di integrazione dell aerazione naturale, qualora non sufficiente, con quella meccanica per raggiungere il requisito della sufficienza Tale interpretazione è 1 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5, sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 1 e 4. 2 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5, sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 2 e 3. 3 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5, sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 4. 4 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 5, sostituito dal D.Lvo 242/96, art. 16, punto 4, comma 5. 5 così come sostituito dal D.L.vo 626/94 art.33, punto 6, comma 1, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 6.5 supportata anche dai Regolamenti di igiene edilizia, i quali impongono il requisito dell illuminazione naturale. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare inmodo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.». Si precisa che, ai sensi del primo comma lettera dell'art.7, i locali di lavoro dovranno avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria. In specifico si prescrive che ciascun locale di lavoro sia dotato di una superficie aerante pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M ). Di norma le superfici apribili devono essere distribuite su tutte le superfici esterne (evitando sacche di ristagno) per favorire la circolazione dell aria interna. Per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le superfici utili delle finestre apribili verso l'esterno dell'edificio. Le aperture dovranno essere adeguatamente posizionate al fine di evitare che le correnti d'aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro (DPR 303/56, art. 96). Quindi non possono essere considerati i portoni come superficie finestrata apribile. In subordine, qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie raggiunga il valore di 1/8 di quella del pavimento, l'aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento (DPR 303/56, art. 9 7 ). In tal caso l azienda dovrà disporre di una esauriente relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto, specificando quali cautele siano previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento dello stesso ai fini della valutazione dei rischi (si veda anche norma UNI 10339). Nella progettazione di impianti di ventilazione e/o di condizionamento devono anche essere previsti eventuali sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale (D.Lgs. n. 277/91, art 41) Art. 10. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO. 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. (DPR 303, art. 10, comma 1 8 ). 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori. 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (*). (*) Pertanto dovranno essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna. L intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. 6 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 6, comma 3. 7 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 6, comma 3 e 4. 8 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33 punto 8, sostituito dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 7.6 Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. In specifico si prescrive che ciascun locale di lavoro sia dotato di una superficie illuminante pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M ). Per il calcolo della superficie illuminante dovranno essere computate le superfici utili di finestre e porte-finestre rivolte verso l'esterno dell'edificio. Per ottenere un'adeguata superficie aero-illuminante è anche possibile fare ricorso a lucernari, purché vengano garantite le condizioni di utilizzo, accessibilità e pulizia previste dal D.Lgs. n. 626/94, art. 33, punto 9, commi 7 e 8. Dovrà inoltre essere prevista anche l'illuminazione artificiale integrativa di quella naturale, ma mai sostitutiva, tranne che per particolari esigenze lavorative da documentarsi. L intensità dell'illuminazione nei posti di lavoro deve essere compresa, orientativamente, tra i 300 e i 500 lux per lavori di precisione, lux in situazioni di minor impegno. Il numero 7 dell art. 16 D.Lgs. n. 242/96 non cita più i valori minimi in lux di luminosità dei locali previsti dall art. 10/303, quindi, per le singole esigenze lavorative, valgono le norme di buona tecnica (Norma UNI del maggio 1994 e la Guida per illuminazione di interni CEI del ). I luoghi di lavoro all aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente (DPR 547/55, art ). Per quanto attiene ai luoghi di lavoro per i quali esistono rischi particolari in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, è necessario procedere alla loro identificazione caso per caso, tenendo conto del rischio infortunistico presente durante la normale attività lavorativa e di quello aggiuntivo che si verrebbe a creare dalla mancanza di illuminazione (DPR 303/56 art ). A titolo esemplificativo possiamo citare. Lavori in zone con pericolo di caduta, circolazione di veicoli ecc. Il livello di illuminamento di sicurezza da garantire in tali situazioni sarà determinato dalle risultanze dell'analisi di cui sopra ed in ogni caso non dovrà mai essere inferiore a 20 lux che è il doppio della soglia media della visione fotopica (e che quindi garantisce comunque la normale percezione dei colori) Art. 11 D.P.R 303/56. TEMPERATURA DEI LOCALI. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. (DPR 303/56, art ). 1. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essi il grado di umidità e il movimento dell aria concomitanti. 2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 4. Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. E' necessario distinguere fra lavorazioni che obbligatoriamente devono essere svolte a temperature elevate o basse (ad esempio fonderie, lavorazione e conservazione di alimenti, ecc.), per le quali non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevole l'ambiente, e le restanti lavorazioni. Nel primo caso le azioni da intraprendere a salvaguardia dei lavoratori saranno determinate dalle risultanti l'applicazione, al lavoro svolto, degli indici di stress termico; nei restanti casi è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico (PMV= voto medio predetto; PPD= percentuale predetta di insoddisfatti, ecc.) (D.M , L. 10/91, D.P.R. 412/93). 9 così come sostituito dal D.Lvo 626/94, art. 33, punto13, comma 6 10 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 8, comma 3 11 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 7, comma 1.7 Naturalmente occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici. La temperatura minima garantita nei mesi invernali negli ambienti di lavoro andrà sempre individuata nell ambito della valutazione dei rischi. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (DPR 303/56, art ) 2.5. ART. 19 D.P.R. 303/56. SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni - art. 19 DP.R. 303/56 (es. operazioni di saldatura, molatura, verniciatura, seppiatura, levigatura, lucidatura, stampaggio, tranciatura, piegatura, ecc.) Le presenti indicazioni non si applicano rispettivamente e limitatamente all esposizione a piombo, polveri di amianto, danno uditivo, in quanto trovano applicazione i contenuti del D.Lgs. n. 277/ Art. 20 D.P.R.303/56. DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI. 1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. 2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. 3. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli Art. 21 D.P.R.303/56. DIFESA CONTRO LE POLVERI. 1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. 3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. 4. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 5. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 6. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 7. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833) può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 8. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e 12 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto 7, comma 5.8 quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri. N.B. a partire dal dovranno essere posti in essere i contenuti di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 25 febbraio 2000 Attuazione delle Direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. BENZENE Mg/mc 3.25 Ppm 1 Cloruro di vinile monomero Mg/mc 7.77 Ppm 3 Polveri di legno Mg/mc Art. 24 D.P.R.303/56. RUMORI E SCUOTIMENTI. Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. 3. ART. 8 D.P.R.303/56. Locali di lavoro sotterranei e semisotterranei. 1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. 2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità. 3. L'Ispettorato del Lavoro (v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali: ex art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità. Si intendono come sotterranei quei locali in cui il piano orizzontale contenente l intradosso del solaio di copertura del locale, risulta sotto o al pari del piano di campagna. Si intendono come semisotterranei quei locali che fuoriescono per almeno 1/3 della loro altezza dal piano di campagna. Si definisce piano di campagna la superficie riconducibile o associata all orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale. In deroga a quanto prescritto dal primo comma del citato art.8 del D.P.R. 303/56 ed ai sensi del terzo comma dello stesso, ma solamente per documentate esigenze tecniche legate specificatamente alla lavorazione, potrà essere richiesta l autorizzazione all'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei, ovviamente soltanto per quei lavori che non diano luogo ad emanazioni nocive (cioè gas, vapori o polveri di sostanze tossiche e/o sgradevoli che possano svilupparsi da sostanze in deposito o in lavorazione) e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l umidità (DPR 303/56, art. 8, ultimo comma). Verranno prese in considerazione soltanto le istanze di deroga per ambienti di lavoro in cui si preveda esclusivamente una presenza saltuaria di lavoratori (uffici, laboratori in cui si eseguano operazioni di montaggio, magazzini di stoccaggio e/o di vendita, sale di visita e/o di medicazione). (scansione pag. 14 e 15)9 Per ulteriori indicazioni a proposito di tali locali si veda anche la Circolare n 6135/48/768 del 30 settembre 1994 dell'assessorato all'assistenza Sanitaria della Regione Piemonte. D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco. 4. ART. 40 D.P.R.303/56. Spogliatoi, locali di riposo e armadi per il vestiario. 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell ambito dell orario di lavoro. 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. Ai sensi dell art.40 del D.P.R. 303/56 13 è necessario che vengano messi a disposizione dei lavoratori degli spogliatoi quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti per i due sessi, tranne che nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti dove può esserci un unico locale purché utilizzato in momenti diversi. I locali adibiti a spogliatoio è opportuno che siano dotati di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestrature apribili verso l esterno dell edificio, di superficie utile pari a non meno di 1/8 della superficie del pavimento (D.M ). Qualora ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata. Questi dovranno essere predisposti in modo tale da garantire un ricambio d aria minimo di 5 volumi/ora (Provincia di Modena, Ass. Sanità, et Al. Riscaldamento, condizionamento e ventilazione Quaderno n 39, ottobre 1992). L'altezza minima dei locali utilizzati a spogliatoio non dovrà essere inferiore a m. 2,70 (D.M ). Essi dovranno avere superficie minima di 10 mq. e comunque dovranno garantire una superficie di almeno 1 mq. per ogni lavoratore che presumibilmente li debba utilizzare. Le pareti dovranno essere 13 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 11, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 11,10 preferibilmente rivestite di materiale lavabile fino ad un'altezza di 2 m (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d igiene, par ). Il locale dovrà essere convenientemente arredato e riscaldato, dotato di attrezzature (armadietti) individuali in cui poter chiudere a chiave gli indumenti durante il lavoro. Quando la lavorazione sia particolarmente insudiciante e quindi si preveda la necessità di indossare abiti da lavoro specifici gli armadietti in dotazione dovranno essere doppi o a doppio scomparto. (DPR 303/56, art ). Si rammenta inoltre che il 626/94 prevede anche, in situazioni particolari, la necessità di mettere a disposizione dei lavoratori locali di riposo, facilmente accessibili, adeguatamente arredati e con la possibilità di proteggere i "non fumatori" (DPR 303/56, art , UNI 10339). La presenza di questi locali è raccomandata quanto le attività lavorative sono particolarmente usuranti (D.L.vo n 374/93 Tab. A). 5. Art. 37 D.P.R. 303/56. Docce. 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. Ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 303/56 16 devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti e appropriate quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Il decreto non fornisce indicazioni sul numero minimo di docce; solitamente il numero delle docce e dei lavabi viene determinato in base ai Regolamenti Comunali di Igiene Edilizia e comunque non si ritiene che possano essere adottate soluzione peggiorative rispetto a quelle previste dal precedente D.P.R. 303/56. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda. Devono inoltre essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne, o un'utilizzazione separata degli stessi, e devono comunque facilmente comunicare con gli spogliatoi (D.P.R. 303/56, art ). E' opportuno rivestire le pareti delle docce con materiale lavabile fino a mt. 2 (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d igiene, par ) 6. Servizi igienici e lavabi. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un utilizzazione separata degli stessi (DPR 303/56, art ). 14 così come sostituito dal D.Lvo 626 art. 33, punto così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 8 commi 4 e così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 12, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16 punto 10 commi 1 e 2.11 In specifico è buona norma che tutti i locali destinati a servizi igienici siano dotati di aerazione ed illuminazione naturali e dirette mediante fenestratura apribile verso l'esterno dell'edificio di superficie utile pari a non meno di 1/8 di quella del pavimento (D.M ). In ogni caso la superficie utile dell'apertura aeroilluminante non dovrà essere inferiore a mq. 0,5 (Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano allegato n. 4, punto 1). Soltanto qualora ciò risultasse tecnicamente impossibile, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato mediante adeguati impianti di ventilazione forzata predisposti in modo da garantire un ricambio minimo di: 6 volumi/ora se in espulsione continua 12 volumi/ora se in aspirazione temporizzata 3 ricambi completi d'aria a ogni utilizzo del servizio. (Provincia di Modena, Ass. Sanità, et Al. - opera citata). La superficie minima dei servizi igienici dovrà essere di mq.1 (fatto salvo il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche) e le pareti andranno rivestite di materiale lavabile fino a 2 m di altezza. (Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità: Regolamento-tipo d igiene paragr ). La loro altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,70, salvo che in casi di comprovata impossibilità tecnica a rispettare detto limite nei quali potrà essere richiesta specifica autorizzazione a realizzare servizi igienici con altezza comunque non inferiore a m. 2,40 (D.M ). Non è accettabile che i servizi igienici comunichino direttamente con i locali di lavoro dovrà pertanto essere predisposto idoneo antibagno provvisto di lavabo, avente superficie minima di mq.1 (fatto salvo il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche) possibilmente aerato naturalmente (Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano allegato 4, punto 1). Il numero dei servizi igienici viene determinato in base ai Regolamenti Comunali di Igiene Edilizia; nel caso non fosse possibile non si ritiene che comunque possano essere adottate soluzioni peggiorative rispetto a quanto previsto dal precedente DPR 303/56, art. 30 (una latrina ogni 30 persone occupate per turno). 7. Soppalchi I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti: a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati); b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale; c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco; d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno m. 2,7; e) altezza minima pari ad almeno m. 2,20, per uso deposito senza presenza di lavoratori; f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell ambiente unico. Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite (artt. 13,14,16,17,26,27 D.P.R. 547/55 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 626/94).12 8 Refettori, mense e cucine. Si ricorda che i locali destinati a refettori, mense e cucine devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 327/80. Gli spogliatoi, le docce, i lavabi e i servizi igienici destinati ai lavoratori addetti a refettori, mense e cucine dovranno inoltre possedere i requisiti minimi previsti ai rispettivi precedenti punti. Se più di 30 dipendenti restano in azienda a consumare il pasto è necessario predisporre un refettorio o una mensa. Indipendentemente dal numero di lavoratori, quando le lavorazioni che si svolgono sono insudicianti, si deve comunque predisporre un locale da adibire a refettorio (DPR 303/56 art. 41). Si ricorda che è necessario mettere a disposizione dei lavoratori che si portano il pranzo da casa idonee attrezzature per riporlo, conservarlo, riscaldarlo e lavare le stoviglie ed i contenitori del cibo (DPR 303/56, art. 42). 9. Sala medica. La camera di medicazione è obbligatoria se in azienda sono occupati più di 50 dipendenti soggetti a visite mediche periodiche, o che hanno più di 5 dipendenti che svolgono lavori in particolari condizioni di rischio e l'azienda è ubicata lontano da un Pronto Soccorso (DPR 303/56, art. 30). Altrimenti vige l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione (per maggiori dettagli si vedano gli art. 27, 28, 29, 30 e 31 del D.P.R. 303/56). La camera di medicazione quindi, dove obbligatoria, deve essere aerata ed illuminata naturalmente (finestratura apribile di almeno 1/8) riscaldata nella stagione fredda, fornita di un lettino, una scrivania, un lavandino con sapone ed asciugamani, un armadietto porta-medicinali (D.M. del ). Si rammenta infine che ai sensi del numero 2 dell'allegato II al D.L.vo 626/94, qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso. 10. Antincendio uscite dai locali di lavoro. Ferma restando la specifica competenza dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nelle aziende soggette al loro controllo (tabelle A e B del D.P.R. n 689/59, tabelle annesse al D.M ed allegati annessi al Decreto del Ministero dell Interno del 10 marzo 1998) le misure di lotta antincendio contenute nell'allegato II e negli articoli del Titolo II del D.Lgs. n. 626/94 devono intendersi applicabili alle restanti tipologie aziendali, graduandole secondo la dimensione del rischio incendio, ove esistente (si veda anche la Direttiva del Ministero dell Interno del , prot. 1564/4146). Queste scelte vanno ovviamente esplicitate nel documento di valutazione. Nei luoghi di lavoro che abbiano iniziato ad essere utilizzati dopo l' o che debbano ancora iniziare ad essere utilizzati, il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi (DPR 547/55 art ). I luoghi di lavoro già utilizzati prima dell' debbono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenza (DPR 547/55 art ). 19 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 4 20 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 1313 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (DPR 547/55, art ), vale a dire di m. 1,20 (D.M ). Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale (DPR 547/55, art ). Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall organo di vigilanza: in quest ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti (DPR 547/55, art ). Le uscite di emergenza sono passaggi che delimitano una zona frequentata da un luogo sicuro. Quest ultimo ( relativamente alla prevenzione incendi) è definito come spazio scoperto ovvero compartimento antincendio ( separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento dinamico (luogo sicuro dinamico). La nuova stesura dell art. 13 estende il concetto di luogo sicuro, oltre che al rischio d incendio e quindi alle caratteristiche strutturali dei mezzi impiegati, anche alle altre situazioni di emergenza prevedibili in quella azienda (rilascio di tossici - D.M. 30/11/83). E a queste situazioni, infatti, che si riferisce la norma quando parla di caso di pericolo (specifica situazione suscettibile di produrre danno alle persone, originata nell ambito dell attività lavorativa), a fronte della quale l evacuazione dei lavoratori deve essere garantita sia mediante l utilizzo della viabilità ordinaria che quella di emergenza; quest ultima dovrà essere prevista ogni qualvolta la prima non offra sufficienti garanzie di sicurezza. Le vie e le uscite di emergenza possono quindi coincidere con le vie e le uscite ordinarie, (DPR 547, art ) ma in questo caso è opportuno che possiedano alcuni requisiti di minima: distribuzione: le vie di emergenza devono essere tali da non attraversare e non essere comunicanti (attraverso porte aventi caratteristiche inferiori a REI 30 e senza dispositivo antichiusura) con locali che, in ragione delle lavorazioni effettuate o delle sostanze in deposito, presentano rischi specifici di incendio (ad esempio con lavorazioni che richiedano impianti elettrici di cui alle norme CEI 64-2) o di rilascio di tossici (si veda il R.D. n 147/27 - gas tossici); dimensioni: altezza minima di due metri e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (DPR 547/55, art ) (Vale a dire 1,20 mt, D.M ) lunghezza massima del percorso di emergenza: 30 metri (40 metri limitatamente al rischio incendio se presente un impianto di spegnimento automatico). E ancora importante prestare attenzione che le porte delle uscite di emergenza, qualora si aprano nel senso dell esodo, non determinino ulteriore pericolo dovuto al passaggio o intralcio di vie di comunicazione, in questo caso, previa autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tale sistema di apertura può essere evitato fatta salva l adozione di accorgimenti adeguati (DPR 547/55, art ). Le porte delle uscite di emergenza, in casi particolari e previa autorizzazione dell autorità competente (SP.re.S.A.L. dell ASL), possono essere dotate di dispositivi di chiusura (DPR 547/55 art ). L autorizzazione può essere concessa per motivi antintrusione, quando può derivarne un danno ai lavoratori (es. prevenzione da eventi criminosi in banche), a protezione di utenti psichiatrici (all interno delle strutture sanitarie) o quando la struttura non è presidiata (notte e giorni festivi). I 21 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 5 22 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 8 23 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 2, lettera c. 24 così come modificato dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, modificato dal D. Lvo 242 art. 16, punto 2, lettera b. 27 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 1, comma 7.14 dispositivi di chiusura autorizzati dovranno in ogni caso garantire l evacuazione del personale in caso di emergenza, cioè dovranno essere: azionabili facilmente; tali che tutta l operazione possa attuarsi in tempo utile a consentire l esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni. L illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve essere prevista ogni qualvolta gli ambienti sono presidiati o frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono prive di illuminazione naturale o questa è insufficiente. L intensità luminosa sufficiente a garantire una sicura percorrenza delle vie di esodo non potrà comunque essere inferiore a 5 lux (CEI 64-8/7). MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 ALLEGATO III - PUNTO CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA: Ai fini dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso; b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio; c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati: metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio, metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso' f) quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c); g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso; h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio; i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento; m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.15 Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: A L (metri) = x 0,60 50 in cui. - "A " rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. ESEMPIO 1 Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). ESEMPIO 2 Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c) PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte; - dell'attivazione di un sistema di allarme incendio; - di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio; - di un comando manuale SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.16 Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza dei particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale: - apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; - sistema di illuminazione a fiamma libera; - deposito di rifiuti. Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito VIE DI USCITA Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.17 11. Porte e portoni Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 547/55 28 nei luoghi di lavoro che abbiano iniziato ad essere utilizzati dopo l' o che debbano ancora iniziare ad essere utilizzati: Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (DPR 547/55, art ); Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20. (DPR 547/55, art ). La determinazione delle lavorazioni e dei materiali che comportano rischi di incendio e/o di esplosione, può essere fatta facendo riferimento alle indicazioni fornite nelle norme CEI Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle che comportano rischi di pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio la larghezza minima delle porte è la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 0,80; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m. 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) (cioè una porta di m. 0,80 ed una di m. 1,20) il locale dovrà essere dotato di una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m. 1,20 per ogni 50 lavoratori ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100 (DPR 547/55, art ). Il numero complessivo delle porte di cui sopra può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore (DPR 547/55, art ). Alle porte larghe m.1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% ed alle porte di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (DPR 547/55, art ). Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l esterno del locale (DPR 547/55, art. 1434). Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza (DPR 547/55, art ). Le porte ed i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere munite di pannelli trasparenti. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all altezza degli occhi (DPR 547/55, art ). I luoghi di lavoro utilizzati prima del 27 novembre 1994 possono avere porte di dimensioni inferiori a quelle sopra previste, ma comunque conformi a quanto indicato dalla concessione edilizia o dalla 28 così come sostituito dal D.L.vo 626/94 art.33, punto così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 2, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3 lettera a.. 31 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 5, modificato dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3, lettera c. 34 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 9 e 10.18 licenza di abitabilità. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 si applicano le disposizioni inerenti la sicurezza delle porte trasparenti (si veda norma UNI 7697) e delle porte apribili nei due versi inoltre è necessario un numero ed una collocazione adeguata di porte di uscita, apribili dall interno, che consenta la rapida uscita delle persone (DPR 547/55 art ). 12. Scale fisse a gradini. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza... Dette scale e i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano (DPR 547/55 art. 16; si veda anche il D.M. 236/89). La larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono più unità immobiliari) non deve essere inferiore a 1,2 m. Per le scale non comuni (cioè interne all unità immobiliare) la larghezza non deve essere inferiore a 0,8 m. I gradini delle scale comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm. 30 e somma fra due volte l alzata e la pedata compresa tra cm. 62 e 64. Le scale non comuni devono avere una pedata minima non inferiore a cm. 25 e la somma tra due volte l alzata e la pedata deve essere compresa fra 62 e 64 cm. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. (D.M. n.236/89) NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito. B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra,, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: A* L(metri) = x 0,60 50 in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1 piano f.t., con riferimento a quell i aventi maggior affollamento. Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra: Affollamento 1 piano= 60 persone " 2 " = 70 " " 3 " = 70 " " 4 " = 80 " " 5 " = 90 " Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano. Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone. 37 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 2, comma 17. sostituito dal D.Lvo 242/96 art. 16, punto 3, lettera d19 Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m 13. Vie di circolazione, pavimenti e passaggi. Le aree di lavoro e di passaggio, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all aperto utilizzati o occupati da lavoratori durante la loro attività, devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (DPR 547/55, art ). Con l eccezione delle attività regolamentate da leggi specifiche (ad esempio scuole ed edifici pubblici) è opportuno che la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per i soli pedoni non sia inferiore ad 1 m (D.M. n.236/89). Se sulle vie di circolazione transitano mezzi di trasporto, la distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni deve essere di almeno 1 m. oltre l ingombro massimo dei mezzi di trasporto, compreso l eventuale carico. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 14. Impianti ed apparecchi elettrici. Ai sensi dell art. 267 del D.P.R. 547/55 e dei successivi articoli specificativi nonché della Legge 186/68, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati a regola d arte, secondo le norme dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Si ricorda che, ai sensi dell art. 18 della Legge 46/90 le imprese autorizzate ed eseguite opere di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti elettrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d arte e a rilasciare al committente o al proprietario una dichiarazione di conformità alle norme. Si ricorda altresì che ai sensi dell art. 7, comma 3 della legge 46/90 entro il (termine stabilito con legge n. 25 del ) gli impianti elettrici relativi ad immobili adibiti ad attività produttiva dovranno essere costituiti da materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI). In particolare gli impianti elettrici dovranno essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o altri sistemi protettivi equivalenti. 38 così come sostituito dal D.Lvo 626/94 art. 33, punto 3, comma 4.20 15. Locali in cui si prevede lo stazionamento di veicoli con motore a scoppio acceso. Ai sensi degli Art. 20 e 21 del D.P.R. 303/56, in tutti i locali all'interno dei quali si preveda lo stazionamento di veicoli con motore a scoppio in funzione dovrà essere installato un idoneo impianto per la aspirazione degli inquinanti aerodispersi, munito di un adeguato numero di bocchette da collegarsi direttamente agli scappamenti dei veicoli stessi (ciò in ottemperanza dei contenuti di cui all art. 35 comma 4 bis l ettera d) del D.Lgs. n. 626/94, modificato dall art. 2 4 comma del D.Lgs. 359/99). Andrà anche verificato il rispetto delle condizioni previste dal D.M. del 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili". 16. Barriere architettoniche. L art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: a) 7 % dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. In merito ai soggetti disabili l art. 30 del D.L.gs 626/94 stabilisce che: comma IV i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali portatori di handicap; comma V l obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati o occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap; comma VI la disposizione di cui al comma IV non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del , ma devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del ) precisa che, ferma restando l applicazione delle disposizioni concernenti l abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 384/78, L. 13/89, DM 236/89, L. 104/92), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori. In base quindi a quanto disposto dal comma 6 D.L.ivo 626/94, per i posti di lavoro riguardanti sia le attività pubbliche che private, si avrà una doppia possibilità. Per i posti di lavoro utilizzati prima del : accessibilità parziale riguardante cioè un area limitata all interno della quale si svolge l attività del disabile, per consentirne la mobilità nonchè l utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, a meno che le norme legislative e regolamentari esistenti non prevedono disposizioni più restrittive.(circ. 22/06/1989 n. 1669/UL) Per i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993: accessibilità completa. Quindi si ritiene opportuno che tutti i nuovi ambienti di lavoro siano realizzati garantendo in partenza l adattabilità degli stessi in tempi successivi. Se la struttura è aperta al pubblico, deve anche rispondere al requisito di visitabilità, intesa come possibilità di accedere agli spazi destinati all incontro tra cittadino e funzione ivi svolta, e ad almeno servizio igienico di ogni unità immobiliare (D.M. 236/89 art. 2 e 3). In particolare, le disposizioni che seguono si applicano agli edifici di nuova costruzione ed alla ristrutturazione di interi fabbricati, anche se preesistenti alle norme citate. Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli prescritti per la nuova Vedere altro
ALLEGATI D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Integrato con: D.Lgs. 3 agosto Dettagli LA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l'igiene del lavoro Testo aggiornato dalla normativa vigente TITOLO I - Disposizioni generali: Capo I - Campo d'applicazione......... 1-3 Capo II - Obblighi Dettagli TESTO IL MINISTRO DELL INTERNO
D.M. 10 marzo 1998 (1) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) Il Ministro dell'interno e il Ministro Dettagli REQUISITI IGIENICO SANITARI PUBBLICI ESERCIZI 06/02/2012 16.43.00
REQUISITI IGIENICO SANITARI PUBBLICI ESERCIZI 06/02/2012 16.43.00 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE Sede di- BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Cereria, 15 tel. 0424 885500 - fax Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli Dpr 547/1955 (infortuni sul lavoro - Testo vigente)
Dpr 547/1955 (infortuni sul lavoro - Testo vigente) N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi. Tali modifiche sono state apportate da: - Dpr 19 marzo 1956, n. 302; - Dettagli DOCUMENTO della Valutazione dei Rischi
DOCUMENTO della Valutazione dei Rischi ai sensi del DLgs 626/94-242/96 Nome scuola/istituto indirizzo data Il presente DOCUMENTO (ART 4 DLgs 626/94) è stato elaborato in collaborazione con: il Responsabile Dettagli luoghi di lavoro sicurezza e prevenzione un contributo operativo (Stampato nel 2002)
luoghi di lavoro sicurezza e prevenzione (Stampato nel 2002) un contributo operativo indice introduzione...pag. 3 breve cenno all evoluzione storica...pag. 5 la normativa di riferimento...pag. 15 luoghi Dettagli LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO (CHECK-LIST)
ALLEGATO MINISTERO DELL INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI Dettagli REQUISITI DELLE ATTIVITA DEL FOOD
Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D 30174 Zelarino Venezia tel. 041 2607135 8486-8465 fax 041 2607145 REQUISITI DELLE ATTIVITA DEL FOOD Dettagli Enrico Rossi Assessore Regionale Diritto alla Salute
tavoletta di Giovanni Stradano sul ciclo di lavorazione delle olive sec. XV il FRANTOIO e la lavorazione delle OLIVE I manuali scuola sicura Regione Toscana Servizio Sanitario dellatoscana Azienda USL Dettagli Istituto Comprensivo Augusto - Console
COMUNE DI NAPOLI Istituto Comprensivo Augusto - Console MANUALE PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE \ INFORMAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA SUI PROBLEMI DELLA SICUREZZA E SULLA CONOSCENZA DEL DECRETO LEGISLATIVO Dettagli 2) INDICAZIONI PROGETTUALI GENERALI
1)PREMESSE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 1.1 SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO Con il termine Centro Didattico della Scuola di Medicina viene individuato un contenitore edilizio capace di accogliere l insieme Dettagli MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 28 ottobre 2005 (G.U. 08 aprile 2006, n. 83) Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 28 ottobre 2005 (G.U. 08 aprile 2006, n. 83) Sicurezza nelle gallerie ferroviarie. SOMMARIO 1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO Dettagli Aspetti normativi, assicurativi e fiscali per l attività delle fattorie didattiche
Aspetti normativi, assicurativi e fiscali per l attività delle fattorie didattiche La legge di orientamento Le norme contenute nel dlgs n. 228/2001, noto come legge di orientamento agricola, attribuisce Dettagli 2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
Prevenzione antincendio: misure, accorgimenti, controlli e verifiche a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone Dettagli DUVRI GENERALE. Gruppo GSE REVISIONI DEL DOCUMENTO N DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
DUVRI GENERALE Gruppo GSE REVISIONI DEL DOCUMENTO N DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE 1 09/12/2009 Prima Emissione 2 16/02/2010 Aggiornamento per inclusione nuove sedi aziendali 3 26/04/2012 Aggiornamento Dettagli N.B. Le parti di testo abrogate o sostituite sono riportate tra [ ]. Le parti di testo inserite sono riportate in carattere corsivo.
Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Dettagli Sistemi di protezione
Sistemi di protezione Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come Dettagli Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Azienda Municipale Ambiente SpA Roma Capitale DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Rev. N. 00 00 Data: Bando di gara di appalto o di prestazione Dettagli INFORMATIVA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PROPRIA NONCHE' DI TERZI
INFORMATIVA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PROPRIA NONCHE' DI TERZI Dlgs81/2008 Prot. n. 995/A5 Aulla, 05/03/2015 Oggetto: 1. Definizione di Lavoratore, all art. 2 comma 1 lettera - D.Lgs. Dettagli D.P.R. 20-3-1956 n. 320. Capo I - Disposizioni generali
D.P.R. 20-3-1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, S.O. 1. Campo di applicazione. Capo I - Disposizioni Dettagli SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE D.Lgs. 81/08
Pagina 2 di 31 INDICE 1 PREMESSA... 4 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 4 3 NORMATIVE DI FEMENTO E DEFINIZIONI... 4 3.1 Principali normative di riferimento in materia di sicurezza... 4 3.2 Principali normative Dettagli SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL AMBIENTE NELLE ATTIVITÀ DI UFFICIO
Area Ambiente e Sicurezza Strada Nuova 65 27100 Pavia - Uffici: via S. Epifanio 12-27100 Pavia Tel: 0382-98.4827/8/9 Fax 0382-21020 Email: fisanit@unipv.it SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL AMBIENTE NELLE Dettagli DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, DELLE OFFICINE E AREE SCOPERTE PRESSO L ARSENALE MILITARE DI MESSINA
arsenale militare messina Cert. N 10171/04/S DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, DELLE OFFICINE E AREE SCOPERTE PRESSO L ARSENALE MILITARE DI MESSINA ART. 1 OGGETTO Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 Art. 9
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art.33
 art. 16
 art. 96
 art. 9
 Art. 10
 art. 10
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 10
 Art. 11
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 ART. 19
 art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 art. 21
 art. 21
 art. 33
 Art. 24
 ART. 8
 art. 21
 art.8
 art. 8
 ART. 40
 art.40
 art. 33
 art. 16
 Art. 37
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 30
 art. 41
 art. 42
 art. 30
 art. 27
 art. 33
 art. 33
 art. 13
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 1434
 art.33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 16
 art. 33
 art. 16
 art. 267
 art. 18
 art. 7
 art. 33
 Art. 20
 art. 35
 art. 2
 art. 3
 art. 30
 art. 2
 art. 2
 ART. 1