Source: http://docplayer.cz/89260-Manipulacni-a-provozni-rad.html
Timestamp: 2017-01-19 01:15:51+00:00

Document:
⭐MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
Download "MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD"
1 MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 12 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, Praha 1 Telefon * Fax Ředitel Vedoucí útvaru 402 Vedoucí projektu Vypracoval Ing. Miloš Sedláček Ing. Petr Smrž Ing. Zdeněk Dolejší Ing. Zdeněk Dolejší, Vladimír Ptáček MANIPULAČNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI Objednatel Obec Hamr na Jezeře Číslo projektu P1386/11 Archivní číslo 2011/060 Vypracováno V Praze, březen 20113 Schválil: Dne: Rozhodnutím zn.: Platnost do: Razítko, podpis: Termíny prověrek: Prověrka provedena: Dne: Čj.... Razítko, podpis Dne: Čj.... Razítko, podpis MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI Vodní tok: Ploučnice, ř. km 89,14 Číslo hydrologického pořadí: Obec: Katastrální území: Kategorie VD dle 61 zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 471/2001 Sb.: Výškový systém: Číslo listu vodohospodářské evidence: Hamr na Jezeře Hamr na Jezeře IV. Balt po vyrovnání4 OBSAH ÚVODNÍ ČÁST...I A TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLEM A ÚDAJE S NÍM SOUVISEJÍCÍ... 6 A.1 UMÍSTĚNÍ A HISTORIE VODNÍHO DÍLA... 6 A.2 HYDROGRAFIE POVODÍ PLOUČNICE... 6 A.3 CHARAKTERISTIKA A POPIS VODNÍHO DÍLA... 8 A.4 ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU A.5 SPECIFIKACE A ÚČEL VODNÍHO DÍLA A.6 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO MANIPULACI S VODOU A.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE A.8 ROZDĚLENÍ PROSTORU RYBNÍKA B PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MANIPULAČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘÁDU B.1 ÚDAJE O VÝSTAVBĚ RYBNÍKA B.2 LEGISLATIVNÍ PODKLADY K OBNOVĚ RYBNÍKA B.3 POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI B.4 DOSAVADNÍ PŘEDPISY PRO MANIPULACE A DALŠÍ PODKLADY PRO MŘ B.5 PODKLADY PRO TECHNICKOU DOKUMENACI A PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU B.6 HYDROLOGICKÉ PODKLADY...16 B.7 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ B.8 ZÁKLADNÍ SOUVISÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY B.9 SOUVISÍCÍ NORMY C MANIPULACE S VODOU C.1 ZAJIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ MANIPULACÍ C.2 HLAVNÍ ZÁSADY MANIPULACÍ A HOSPODAŘENÍ S VODOU C.3 MANIPULACE V HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU RYBNÍKA C.4 MANIPULACE V PROSTORU STÁLÉHO NADRŽENÍ C.5 MANIPULACE ZA POVODNÍ C.6 PRÁZDNĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ RYBNÍKA C.7 MANIPULACE PŘI VYPOUŠTĚNÍ VODY Z RYBNÍKA C.8 OSTATNÍ MANIPULACE C.9 ZIMNÍ OPATŘENÍ C.10 JAKOST VODY D BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A MANIPULACE ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ D.1 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA D.2 OCHRANA PŘED ZVLÁŠTNÍMI POVODNĚMI D.3 MANIPULACE ZA POVODNÍ PŘEKRAČUJÍCÍCH NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBJEKTŮ D.4 OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A STABILITY HRÁZE RYBNÍKA D.5 POŠKOZENÍ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ RYBNÍKA D.6 SITUACE PŘI KRITICKÉM NEDOSTATKU VODY D.7 SITUACE PŘI HAVARIJNÍM ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY E MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ E.1 VODOHOSPODÁŘSKÁ MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ E.2 MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ PRO TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED, TB PROHLÍDKY F POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU...28 G ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ G.1 USTANOVENÍ PRO PROVOZ A UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA G.2 DODRŽOVÁNÍ, KONTROLA, ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU A JEHO PLATNOST G.3 PROVĚRKY A ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU H PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU... H.1 POMŮCKY PRO ŘÍZENÍ MANIPULACÍ... H.2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE... H.3 PODKLADY A ŘEŠENÍ... VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 20115 ÚVODNÍ ČÁST 1. VLASTNÍK VODNÍHO DÍLA Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře IČ obecní úřad /fax starosta Obsluha rybníka Václav Lank, Děvínská 33, Hamr na Jezeře SPRÁVCE VODNÍHO TOKU Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov ústředna fax datová schránka 7ptt8gm Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov fax Výkon správy provádí Povodí Ohře, státní podnik, Závod Terezín, Pražská 319, Terezín fax provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, Česká Lípa vedoucí provozu Česká Lípa PROVOZOVATEL RYBÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s., Boženy Němcové 711/IV, Chlumec nad Cidlinou ústředna fax Rybí hospodářství na vodním díle zajišťuje Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s., Středisko 03 Březina Březina 90, Loukov u Mnichova Hradiště /fax VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 I6 4. PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka Česká Lípa ústředna fax ID dat. schr. bkfbe3p vedoucí odboru životního prostředí e mail úsek vodoprávního úřadu e mail 5. PŘÍSLUŠNÉ POVODŇOVÉ ORGÁNY A KOMISE Povodňová komise obce s rozšířenou působností (ORP) Česká Lípa Sídlo PK: Městský úřad Česká Lípa (spojení viz bod 4) povodňová komise , krizové telefony , , , předseda PK, starostka města , , místopředseda PK, místostarosta města , , tajemník PK, OŽP, referent VH , , Povodí Ohře, státní podnik, závod Horní Vltava, úsek. technik střediska Česká Lípa Další kontakty na PK ORP Česká Lípa jsou uvedeny v Povodňové plánu. Povodňová komise obce Hamr na Jezeře Sídlo PK: Obecní úřad Hamr na Jezeře (adresa viz bod 1) krizový telefon předseda PK, starosta obce místopředseda PK, místostarosta obce člen PK, obsluha rybníka VÝŠKOVÝ SYSTÉM Baltský po vyrovnání 7. KATEGORIE VODNÍCH DĚL IV. Kategorie vodního díla ve smyslu 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. 8. PROVÁDĚNÍ TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍHO DOHLEDU (ve smyslu 61 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Odpovědný pracovník za výkon technickobezpečnostního dohledu vlastníka Starosta obce Hamr na Jezeře (spojení viz bod 1) VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 II7 9. INFORMACE O PRŮTOCÍCH Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18/2699, Ústí nad Labem spojovatelka - sekretariát ředitele fax oddělení hydrologie , 16, 58 e mail regionální předpovědní pracoviště , 46, 48, 50, 51, 54 fax odd. hydrologických předpovědí Praha , 315 e mail 10. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA Vodní dílo Stráž pod Ralskem hrázný e mail Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 ústředna fax e mail Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec Třída 1. máje 858/26, Liberec sekretariát a podatelna fax hlášení havárií oddělení ochrany vod Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, pracoviště Česká Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa ústředna Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa Karla Poláčka 3152, Česká Lípa ústředna (OPIS) fax Policie České republiky, Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa okresní ředitelství fax územní odbor fax obvodní oddělení Stráž pod Ralskem fax Tísňová volání pro celé území České republiky Policie ČR, Městská policie, Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotné evropské číslo tísňového volání. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 III8 Správce vodního díla je povinen provádět průběžně prověrky manipulačního a provozního řádu ve stanovených termínech. Provede změny a opravy všech uváděných údajů tak, aby byly v souladu se skutečným stavem. Dále provede aktualizaci a výměnu konsumpčních křivek objektů při jejich změnách podle výsledků nových měření a ověření v reálných provozních situacích. Vodoprávnímu úřadu a všem držitelům výtisků manipulačního řádu zašle protokol o provedení prověrky manipulačního řádu a o provedených změnách, oznámí aktualizaci úvodní části manipulačního řádu a případně pošle nové měrné křivky. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 IV9 SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK A TERMÍNŮ VD POh VHD KÚ MěÚ ŽP HZS TBD ČHMÚ ČHP vodní dílo Povodí Ohře, státní podnik vodohospodářský dispečink Povodí Ohře krajský úřad městský úřad životní prostředí hasičský záchranný sbor technickobezpečnostní dohled Český hydrometeorologický ústav číslo hydrologického pořadí (zařazení dílčího povodí toku) Vodní zákon tímto termínem se rozumí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 V10 A TECHNICKÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLEM A ÚDAJE S NÍM SOUVISEJÍCÍ A.1 UMÍSTĚNÍ A HISTORIE VODNÍHO DÍLA Hamerský rybník (Hamerské jezero) leží na okraji obce Hamr na Jezeře v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji, v oblasti Ralská pahorkatina. Při nejvyšší hladině dosažené má rozlohu téměř 67 ha. Rybník byl založen pravděpodobně v 16. století, kdy vznikla velká soustava vodních děl k pohonu železných hamrů v Chrastné, Břevništi, Hamru a Novinách. Nad Chrastenským rybníkem byla na Ploučnici zřízena propusť, kterou se nadbytečná voda dala odvádět z Ploučnice asi 3,5 km dlouhým umělým korytem, zvaným Heidegraben, do Hamerského rybníka. Ten byl asi původně založen právě k pohonu hamru v nynější obci Hamr. Odtud pak voda směřovala zpět do Ploučnice, tekoucí údolím severně Stráže. Dnes, patrně v důsledku změn území spojených s těžbou uranu, je přítok do rybníka veden jako hlavní tok Ploučnice 1. Rybník byl od konce 19. století a počátkem 20.století významnou turistickou a rekreační destinací. S počátkem těžby uranu od roku 1965, když pod obcí Hamr i pod prostorem rybníka byla zahájena hlubinná těžba v dole Hamr I, a později i v souvislosti s obsazením přilehlých lesů sovětskou armádou došlo k úpadku využití rybníka. Po průvalu na dobývací komoře dolu a propadu povrchu v blízkosti rybníka v r byl v roce 1985 zcela vypuštěn. Dno bylo částečně zaneseno nebezpečnými chemikáliemi a prostor rybníka zarůstal hustým náletovým lesíkem. Po roce 1993 byl rybník zrekultivován, dno vyčištěno a utěsněno a rybník znovu napuštěn. Znovu se rozvíjí rekreační zařízení, na břehu rybníka je vybudováno koupaliště. Původní silně zrašelinělé břehy s porosty ostřic a suchopýru se zachovaly ve fragmentech ve východní části rybníka. Při vypuštění rybníka byla pro jejich záchranu vybudována menší hrázka na konci zátopy rybníka. Větší část rostlin nenávratně vymizela, přesto je území na východní straně rybníka pod Děvínem botanicky velmi cenné. A.2 HYDROGRAFIE POVODÍ PLOUČNICE Řeka Ploučnice je pravostranným přítokem Labe v Děčíně. Má dočasný pramen na ještědském svahu nad Hořeními Pasekami ve výšce přibližně 750 m n. m. je od ústí do Labe vzdálený asi 108 km. Z něho vytékající potůček, někdy nazývaný Janovodolským potokem, však v sušších částech roku vysýchá. Proto je za vlastní pramen Ploučnice považována tůň u Jenišovského rybníka u západního konce Janova Dolu ve výšce přibližně 385 m n. m., od ústí do Labe vzdálená asi 103 km. Do Labe ústí ve výšce 121,4 m n. m. Průměrný spád toku je jen 2,56. Řeka má poněkud neobvyklé spádové poměry, když horní i dolní tok řeky mají bystřinný charakter v horním toku pod Osečnou má spád až 33,8, v dolním toku západně Žandova pak přibližně 7. Ve střední části toku od Strážské kotliny spád klesá v průměru na asi 0,8, v úseku mezi Hradčany a Českou Lípou dokonce na 0,6. Meandrující tok od Stráže až k ústí Ploužnického potoka byl postupně regulován. V dalším úseku, kde se Ploučnice v četných meandrech vine poměrně širokou údolní nivou mezi pískovcovými stěnami, je navrženo chráněné území Meandry Ploučnice. Ve stejném charakteru, s malým spádem a četnými meandry, pokračuje až po Českou Lípu, a dále pod Českou Lípou až po 1 Ještě v hydrologickém atlase Hydrologické poměry ČSSR (Hydrometeorologický ústav, Praha 1965) je toto koryto uváděno jako Hamerská strouha s ČHP VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen11 Starý Šachov. V dalším toku řeka svůj poklidný ráz ztrácí a stává se bystřinou s poměrně značným spádem až k ústí do Labe. Již v minulých stoletích byl tok Ploučnice lidskou činností silně pozměňován. Podél celého toku byly budovány náhony k mlýnům a založeno mnoho rybníků dodnes zůstaly zachovány jen rybníky Jenišovský, Chrastná a Hamerský rybník. V lukách pod Hamerským rybníkem nad Stráží p. Ralskem byla před první světovou válkou postavena první z plánovaných protipovodňových nádrží na Ploučnici nad Stráží p. Ralskem, zvaná Horka nebo Velký Horecký rybník dnes uváděna pod názvem Stráž pod Ralskem. Další protipovodňová nádrž byla projektována v údolí mezi vrchy Ralsko a Lipka; stará sypaná zemní hráz zde přehražuje údolí a tok Ploučnice byl z údolní nivy převeden do roklí na rozšířených geologických poruchách a do uměle vysekaných tunelů ( průrva Ploučnice ). Stavbu další protipovodňové nádrže, plánované u Veselí, která měla zatopit údolí s meandry Ploučnice až k Hradčanům, se již nepodařilo zahájit. Provedena byla pouze regulace v úseku, v němž řeka protéká městem Česká Lípa. Dalšímu pokračování regulace Ploučnice zabránila existence vojenského prostoru. Po r Povodím Ohře projektované pokračování regulace mezi Českou Lípou a Stružnicí již nebylo provedeno pro nedostatek financí. Provedena byla jen regulační stavba menšího rozsahu v oblasti dvou meandrů Ploučnice od Žízníkovského mostu směrem k České Lípě, kde byly vyzkoušeny různé, přírodě bližší způsoby zpevňování břehů. Pohromou pro údolí Ploučnice od Břevniště, přes Hamr, Stráž pod Ralskem až po Noviny se stal objev zvýšených koncentrací uranu v české křídové pánvi v oblasti strážského bloku. V souvislosti s těžbou uranové rudy došlo k dalším přeložkám a regulacím toků. V části údolí před průrvou, kde Ploučnice protéká oblastí tzv. vyluhovacích polí, byly k ochraně jejího toku před případnými úniky technologických roztoků vybudovány záchytné kanály rovnoběžné s korytem řeky. V r byla Ploučnice postižena stoletou povodní a došlo i k odnosu rozvířených, radioaktivně znečistěných zemin. Z pravostranných přítoků Ploučnice je významná a povodněmi proslulá říčka Svitávka, která pramení pod Luží za naší státní hranicí v Sasku (SRN) a sbírá svými četnými přítoky (Hamerský, Krompašský, Boberský potok aj.) vody z jižních svahů Lužických hor. U Kunratic a Velenic vytváří Svitávka v pískovcích kaňonovité údolí, v jehož stěnách byly těžbou písku vyhloubeny umělé jeskyně. Dobranovský potok odvodňuje oblast okolo Cvikova a Sloupu, Sporka, pramenící u Polevska na úpatí Lužických hor, ústí do Ploučnice až pod Českou Lípu. Nejvýznamnějším levým přítokem Ploučnice je Robečský potok. Vytéká z Novozámeckého rybníka a po necelých osmi kilometrech ústí do Ploučnice pod Českou Lípou. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen12 A.3 CHARAKTERISTIKA A POPIS VODNÍHO DÍLA A.3.1 Hráz rybníka Osa hráze rybníka je v ř. km 89,14 Ploučnice 2. Hráz je sypaná zemní z místních písčitohlinitých až hlinitopísčitých materiálů. Při rekonstrukci rybníka byla koruna hráze upravena a vyrovnána dosypáním. V délce asi 142 m je hráz přímá, k levému břehu pak obloukem uhýbá k bezpečnostnímu přelivu. Celková délka hráze je 203 m. Koruna hráze v přímém úseku je široká průměrně 2,40 m. Po koruně je vedený chodník pro pěší široký 2 m s živičným povrchem. Niveleta koruny je na úrovni 315,74 až 316,21 m n. m. (nejvýše je niveleta hráze přibližně uprostřed hráze, k oběma koncům klesá). Největší výška hráze nad dnem odpadu od výpusti pod hrází je 5,79 m. Souběžně s korunou, přibližně 2,5 m od vzdušní hrany hráze směrem ke vzdušnímu líci hráze, jde silniční komunikace široká 5,7 až 6 m, která tvořila z větší části korunu původní hráze kóta její nivelety je v ose 314,49 až 315,94 m n. m. Návodní svah hráze ve sklonu 1 : 3,5 je opevněný kamenným pohozem tloušťky 70 cm. Vzdušní svah po rekonstrukci přisypané části je 1 : 10 až 13, původní část vzdušního svahu hráze pod komunikací je v proměnném sklonu v horní části 1 : 5 až 14, v dolní části 1 : 3,7 až 1 : 4, povrch zatravněný. V odkloněné části hráze k přelivu je koruna s travnatým povrchem, široká 3 až 3,8 m, s niveletou na úrovni 315,60 až 315,85 m n. m. (niveleta hráze se snižuje směrem k přelivu). Sklony vzdušního svahu přisypané části jsou 1 : 8 až 15, návodního v průměru 1 : 4. A.3.2 Výpust rybníka Pro vypouštění vody z rybníka slouží betonový požerák s jednoduchou dlužovou stěnou, zapuštěný do přisypaného tělesa hráze. Vtok z rybníka do požeráku je ocelovým potrubím DN 600 mm dlouhým 9,72 m z betonového vtokového objektu u návodní paty hráze. Vtokový objekt je vnějších půdorysných rozměrů cm, vysoký 150 cm, vnitřní půdorys je cm, dno na kótě 310,75 m n. m. Vtok do objektu z čela a shora je chráněný ocelovými česlemi. Koruna betonového požeráku je na kótě 315,35 m n. m., dno na kótě 310,35 m n. m., vnitřní výška šachty je 5,0 m. Vnější rozměry požeráku jsou cm, vnitřní rozměry šachty jsou cm, tloušťka stěn je 30 cm. Šachta požeráku je uzavřena ocelovým poklopem. Výpustné potrubí z požeráku tvoří ocelové potrubí DN 500 mm, na které navazuje původní kamenná odpadní štoly profilu mm. Potrubí je na vtoku uzavíratelné kanálovým šoupětem DN 500 mm. Dlužemi by se hradila výška přibližně 3,60 m pro udržování normální hospodářské hladiny, dlužová stěna však není osazena a kanálové šoupě tvoří jediný uzávěr výtoku z rybníka. Výpust dlouhá přibližně 31 m ústí do kádiště pod vzdušnou patou hráze, ze kterého odtéká vody do koryta Ploučnice. Maximální kapacita výpusti je přibližně 0,9 m 3.s -1 (podrobně viz příloha H.1.2.1). A.3.3 Bezpečnostní přeliv Bezpečnostní přeliv pro převádění zvýšených a povodňových průtoků je umístěný u levého břehu rybníka. Typově se jedné o nehrazený kašnový přeliv přelivná hrana dlouhá 25,0 m tvoří v půdorysu přibližně čtvrtkruh (poloměr 13 m). V příčném řezu tvoří koruna přelivu 2 Údaj podle vodohospodářské mapy 1 : , která je poskytována v rámci Hydroekologického informačního systému VÚV T. G. M. (HEIS VÚV je součástí HEIS ČR). Podle regionálního IS podniků Povodí (IsyPo) je kilometráž průsečíku koruny hráze s tokem Ploučnice 88,925. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen13 nízký práh s kruhovým zaoblením (o poloměru 0,3 m). Niveleta koruny přelivu je mírně šikmá při levém břehu má kótu 314,02 m n. m., uprostřed 313,98 m n. m., na pravé straně u hráze 313,95 m n. m. Přelivná plocha je opevněna žulovými kvádry. Ploché dno spadiště přelivu má v půdoryse tvar čtvrtiny kruhové výseče, zpevněné je kamennou dlažbou, podélný sklon dna spadiště je přibližně 2,3 %. Šikmé boky spadiště, navazující na pravé straně na korunu hráze a na levý břeh rybníka, jsou rovněž zpevněné kamennou dlažbou. Dno spadiště končí stupněm lichoběžníkového profilu, ve dně šířky 5,0 m (s mírným miskovitým prohnutím), s křídly ve sklonu 1 : 2 na svazích. Ze spadiště přepadá voda do vývaru. Vývar půdorysných rozměrů 4,8 6,7 m je hluboký 0,76 m. Zakončený je svislým prahem. Celý vývar včetně uzavíracího prahu je opevněný kamenem. Na vývar navazuje odpadní koryto od přelivu, v počátku obdélníkového, dále lichoběžníkového profilu, které přibližně po 150 m ústí do Ploučnice, vedené od výpusti. Přibližně po 50 m od vývaru podchází odpadní koryto kamenným klenutým mostem pod komunikací, vedenou po koruně původní hráze rybníka. Šířka mostního otvoru je 2,30 m, výška do vrcholu klenby asi 2,33 m (průtočná plocha mostu je asi 5 m 2 ). Průtočná kapacita mostního otvoru neovlivní režim přepadu přes bezpečnostní přeliv přibližně do odtoku 20 m 3.s -1 (viz příloha H.1.2.3). Při extrémních povodňových průtocích dojde k zahlcení mostního profilu, pravděpodobně dále i k přepadu přes mostovku. Z toho důvodu je niveleta mostovky nad mostním profilem upravena do miskovitého tvaru, aby byla přepadající voda soustředěna a usměrněna do odpadního koryta pod mostem. Otázkou bude, do jaké míry bude při proudění přepadající vody ovlivňován stav drobných kamenných říms a dlažby na upravené mostovce. Průtočná kapacita přelivu a režim odpadu od přelivu v mezích očekávaných průtoků jsou zpracovány v rámci souboru konsumpčních křivek viz přílohy H.1.2.2, H Režim převedení povodňové vlny rybníkem je řešen v rámci vodohospodářského řešení pro manipulační řád, výsledky jsou podkladem pro formulaci kapitoly C.3 manipulačního řádu a dokumentovány jsou v přílohách H.3.7. A.3.4 Rozdělovací objekt na Ploučnici v Chrastné Rozdělovací objekt na Ploučnici, situovaný pod Osečnou nad rybníkem Chrastná, je historický objekt vybudovaný pro odvádění vody z Ploučnice do Hamerského rybníka (viz A.1). Jeho současný stavební stav vznikl po rekonstrukci objektu koncem devadesátých let min. století. Je ve správě státního podniku Povodí Ohře. Rozdělovací objekt tvoří pevné regulační prahy na počátku odbočení Ploučnice a Hamerské strouhy, kombinovaný jez na Ploučnici (jedno pole tvoří pevný jez, druhé pole stavidlový) a stavidlový jez (o jednom poli) na Hamerské strouze. Nízké průtoky se dělí samovolně přepadem přes regulační prahy v poměru daném šířkou prahů a jejich úrovní (do Ploučnice šířky 3,50 m s korunou na kótě 347,45 m n. m., uprostřed s výřezem šířky 0,8 m na kótu 347,31 m n. m., do Hamerské strouhy šířky 1,0 m s korunou na kótě 347,25 m n. m.). Při vyšších průtocích je možné velikost průtoku do jednotlivých toků regulovat manipulací se stavidly. Ovladatelná kapacita objektu při otevření obou stavidel je asi 10,4 m 3.s -1 (přibližně Q 20 ), při vyšších povodňových průtocích dochází k rozlití vody do inundace a k neovladatelnému dělení průtoku do obou toků. Manipulace na objektu je řízena podle Manipulačního řádu rozdělovacího objektu Chrastná (Povodí Ohře, květen 2004). Obsluhu zajišťuje hrázný VD Stráž pod Ralskem (Horka). VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen14 A.4 ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU A.4.1 Vodočetné latě K odečtu a kontrole úrovně hladiny v rybníce je osazena vodočetná lať na boční zdi schodiště od požeráku ke vtokovému objektu. Údaje jsou v nadmořské výšce. A.4.2 Limnigrafické stanice Trvalé měření vodních stavů (a průtoku) na horním toku Ploučnice je zajištěno limnigrafickou (vodočetnou) stanicí Stráž pod Ralskem (Ploučnice) (stanice kategorie B). Stanice je umístěný pod nádrží Horka (Stráž pod Ralskem) v areálu uranových dolů na pravém břehu Ploučnice. Údaje jsou uváděny na webových stránkách Měření přítoků do rybníka, resp. k rozdělovacímu objektu Chrastná, neexistuje. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen15 A.5 SPECIFIKACE A ÚČEL VODNÍHO DÍLA A.5.1 Vodní dílo Hamerský rybník 3 umožňuje nakládání s povrchovými vodami ve smyslu povolení k nakládání s vodami vydaného podle 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (viz dále ust. B.3), spočívající ve vzdouvání a akumulaci vody v rybníce za účelem její retence v krajině a pro její další využívání a k usměrňování odtokového režimu povrchových vod (viz dále). Rybník je víceúčelový. A.5.2 Z podmínek vydaného povolení a z podmínek dalších vodního zákona 4 (zejm. 36 Minimální zůstatkový průtok) a z požadavků dalších uživatelů, jejichž nakládání s vodami souvisí s vodním dílem, lze dovodit následující účely jím zajišťované nebo umožňované: zachování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) pod rybníkem ve výši 114 l.s -1 5, extenzivní rybí hospodářství (v rybníku se ryby nepřikrmují ani se rybník nehnojí), využití břehů rybníka s upravenými plážemi k rekreaci a sportu, zachycení a částečné zmírnění povodňových průtoků, zachování přírodních podmínek a ochrany východní části rybníka při zaústění Ploučnice. A.6 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO MANIPULACI S VODOU A.6.1 V toku Ploučnice bude při běžném hospodaření v rozmezí hospodářského prostoru rybníka (viz dále ustanovení..), a dále při plnění rybníka zachován minimální zůstatkový průtok ve výši 114 l.s -1 (viz výše). Zajištěn je vypouštěním vody z rybníka (viz dále C.2). A.6.2 Účinek rybníka na zachycení a snížení povodňového průtoku je dokumentován výsledky transformace povodňové vlny při jejím průchodu rybníkem (uvažován je odtok vody jen bezpečnostním přelivem, bez manipulace s výpustí rybníka). Při průchodu teoretické stoleté povodně (PV 100 ) 6 rybníkem dosáhne odtok z rybníka a nejvyšší dosažená hladina v rybníce následujících hodnot: Přítok do rybníka [m 3.s -1 ] počáteční hladina [m n. m.] odtok [m 3.s -1 ] maximální hladina [m n. m.] 21,5 314,00 19,37 314,47 21,5 313,60 18,15 314,45 Přibližně do odtoku 20 m 3.s -1 neovlivní most přes odpadní koryto od přelivu hydraulický režim bezpečnostního přelivu a nesníží jeho kapacitu. Při vyšších průtocích dojde postupně k jeho zatopení a snížení kapacity přelivu. 3 Pod termínem Hamerský rybník je zde chápán komplexní objekt vodního díla s vzdouvacím objektem (hrází), výpustí, bezpečnostním přelivem a vzdutím vytvořenou vodní nádrží obdobně jako termín přehrada ve smyslu čl ČSN V dalším textu je samotný termín rybník chápán jako prostor samotné nádrže ve smyslu čl ČSN , nebo čl ČSN Tímto termínem se dále rozumí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz seznam používaných zkratek a termínů. 5 Hodnota stanovená podle Metodického pokynu č. 9 OOV MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (Věstník MŽP, ročník 1998, částka 5). 6 Teoretická povodňová vlna určená 100-letým kulminačním průtokem (Q 100 ), typickým tvarem hydrogramu a příslušným objemem (viz ČSN ). VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen16 A.7 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE A.7.1 Základní hydrologické údaje Základní hydrologické údaje pro Ploučnici v profilu rozdělovacího objektu v Chrastné a v profilu hráze Hamerského rybníka byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou Ústí nad Labem pod zn. 1341/OH/1996 z Jejich ověření bylo potvrzeno dopisem zn. P /OH ze dne viz příloha F.3.1. Údaje jsou vypracovány pro období Způsob a rozsah jejich případného ovlivnění není znám. Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, ale mohou být měněny podle nových poznatků. Objem PV 100 = m 3. Ploučnice nad rozdělovacím objektem Chrastná 1. Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (F) v km 2 16, Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P a ) v mm Průměrný dlouhodobý roční průtok (Q a ) v l.s (třída III.) 5. M denní průtoky Q Md v l.s -1 (třída III.) M dní Q Md N leté průtoky Q N v m 3.s -1 (třída III.) N roků Q N 2,6 3,6 5,3 8,1 10,7 16,2 20,3 Ploučnice hráz Hamerského rybníka 1. Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (F) v km 2 24,54 3. Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P a ) v mm Průměrný dlouhodobý roční průtok (Q a ) v l.s (třída III.) 5. M denní průtoky Q Md v l.s -1 (třída III.) M dní Q Md N leté průtoky Q N v m 3.s -1 (třída III.) N roků Q N 2,9 3,9 5,7 8,6 11,5 17,2 21,5 A.7.2 Předpokládaný výpar z hladiny rybníka Vyhodnocený podle přílohy C ČSN Vodohospodářská řešení vodních nádrží za předpokladu plného hospodářského prostou rybníka (při hladině na kótě 314,31 m n. m.). v mm v l.s v ročním úhrnu ,19 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen17 2. v jednotlivých měsících leden 7 1,23 únor 15 2,89 březen 45 7,91 duben 68 12,36 květen 90 15,83 červen ,08 červenec ,10 srpen ,87 září 82 14,90 říjen 52 9,14 listopad 38 6,90 prosinec 15 2,64 A.8 ROZDĚLENÍ PROSTORU RYBNÍKA Dno rybníka u výpusti ,21 m n. m. Prostor stálého nadržení od dna rybníka do kóty 313,60 m n. m. objem ,173 tis. m 3 zatopená plocha... 43,505 ha Hospodářský prostor mezi kótami hladiny 313,60 až 314,00 m n. m. objem ,749 tis. m 3 zatopená plocha... 49,455 ha Celkový ovladatelný objem nádrže ,922 tis. m 3 Neovladatelný ochranný prostor mezi kótami hladiny 314,00 až 314,80 m n. m. objem ,539 tis. m 3 zatopená plocha... 64,197 ha Celkový objem rybníka ,461 tis. m 3 Pozn. Zatopené plochy a objemy rybníka jsou stanoveny zpřesněným výpočtem na základě ploch vyhodnocených ze základní důlní mapy viz odst. B.5.2., převedené do výškového systému Balt po vyrovnání. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen18 B PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ MANIPULAČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘÁDU B.1 ÚDAJE O VÝSTAVBĚ RYBNÍKA Rybník byl založen pravděpodobně v 16. století. Napájen je z Ploučnice rozdělením průtoku propustí rozdělovacím objektem nad Chrastenským rybníkem asi 3,5 km dlouhým umělým korytem, zvaným původně Heidegraben, později Hamerská strouha. Z rybníka voda odtékala zpět do Ploučnice, tekoucí údolím severně od Stráže. Dnes je přítok do rybníka veden jako hlavní tok Ploučnice. Rybník byl od konce 19. století a počátkem 20.století významnou turistickou a rekreační destinací. S počátkem těžby uranu od roku 1965 a později i v souvislosti s obsazením přilehlých lesů sovětskou armádou došlo k úpadku využití rybníka. Po průvalu na dobývací komoře dolu Hamr I a propadu povrchu v blízkosti rybníka v r byl v roce 1985 zcela vypuštěn. Po roce 1993 byl rybník zrekultivován, dno vyčištěno a utěsněno a rybník znovu napuštěn. Investorem stavby byl státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem. Znovu se rozvíjí rekreační zařízení, na břehu rybníka je vybudováno koupaliště (podrobněji viz A.1). B.2 LEGISLATIVNÍ PODKLADY K OBNOVĚ RYBNÍKA B.2.1 Povolení stavby Obnova Hamerského jezera v Hamru na Jezeře vydal rozhodnutím Okresní úřad v České Lípě, referát životního prostředí pod čj. ŽP 626/93 dne (RNDr. Plánský). Stavba zahrnovala stavební objekty obnova hráze, úpravy v nádrži, chodník a oprava vozovky na hrázi, nový výpustný objekt, opravu bezpečnostního přelivu, přemostění odpadu od přelivu a další souvisící objekty (ochranu hráze, sjezd ke kádišti, přípojky nn, přeložky kabelů a výsadbu zeleně). Účelem stavby bylo vytvoření technických podmínek pro nové napuštění Hamerského jezera (rybníka) a pro obnovu jeho využívání. B.2.2 Povolení k trvalému užívání stavby Obnova Hamerského jezera vydal rozhodnutím Okresní úřad v České Lípě, referát životního prostředí, pod čj. ŽP 6078/94/ ze dne (RNDr. Plánský). Dodavatelem stavby byl státní podnik DIAMO. B.3 POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI B.3.1 Povolení k nakládání s vodami, spočívající v zadržování vod v nádrži Hamerského jezera za účelem zatopení výmladků dřevinné vegetace a vyloučení hrozby nového zarůstání dna, poskytnutí technických podmínek pro dokončení úprav v místech dostupných pouze z plavidla a ukončení a provedení provozních zkoušek technických zařízení sloužících k manipulaci s vodou vydal rozhodnutím Okresní úřad v České Lípě, referát životního prostředí, pod čj. ŽP 2868/94 z (RNDr. Plánský, Ing. Novotný). Povolení bylo vydáno s platností do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby (viz B.2.2). B.3.2 Povolením k trvalému užívání (viz B.2.2) se současně mění výše uvedené povolení k nakládání s vodami jeho platnost se prodlužuje do doby nabytí právní moci nového povolení k nakládání s vodami, vydaného na podkladě přepracovaného manipulačního řádu. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen19 B.3.3 Povolení k nakládání s vodami, spočívající v odběru a jiném užívání vod Ploučnice za účelem jejich retence v krajině, zmírnění účinků velkých vod, extenzivním rybochovném hospodářství, k rekreaci a ochraně východní části rybníka pro chráněné přírodní území za podmínek provozování podle schváleného manipulačního řádu, vydal rozhodnutím Okresní úřad v České Lípě, referát životního prostředí, pod čj. ŽP 4615/4308/ z (Ing. Traplová). Povolení bylo vydáno s platností na dobu životnosti díla. B.4 DOSAVADNÍ PŘEDPISY PRO MANIPULACE A DALŠÍ PODKLADY PRO MANIPULAČNÍ ŘÁD B.4.1 Manipulace při nakládání s vodami při napouštění rybníka (dle B.3.1) byly prováděny podle prozatímního manipulačního a provozního řádu pro ověřovací provoz, vypracovaného v rámci projektu stavby (Ing. Korselt, Hydroprojekt Praha, červen 1992). B.4.2 Manipulační a provozní řád rybníka, který byl podkladem pro vydání platného povolení k nakládání s vodami (B.3.3), byl vypracován v květnu 1996 (Vodohospodářská kancelář Dolejší). B.4.3 Protokol o výsledku kontroly provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle Hamerský rybník (zařazený jako dílo IV. kategorie) ze dne Náměty na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti díla, závěry kontroly vodoprávního úřadu a uložená opatření byly zohledněny při zpracování manipulačního řádu. B.4.4 Manipulační řád vodního díla Rozdělovací objekt Chrastná (Tomáš Pail, Vlasta Kovaříková, Povodí Ohře, květen 2004). B.5 PODKLADY PRO TECHNICKOU DOKUMENACI A PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU B.5.1 Původním podkladem příloh technické dokumentace rybníka a jeho objektů byly výkresy z projektu obnovy Hamerského jezera, vypracovaném Hydroprojektem Praha (Ing. Janata, únor 1992). Po úpravách a kontrolním přeměření byly použity v manipulačním řádu rybníka, vypracovaném v roce Pro určité pochybnosti o souladu se skutečným stavem objektů rybníka a o správnosti uváděného připojení na výškový systém bylo pro tento manipulační řád provedeno úplné kontrolní výškopisné a situační měření přelivu a odpadu, hráze a výpusti (VD TBD a. s. v lednu a únoru 2011 metodou GPS RTK-PRS připojením na síť referenčních stanic CZEPOS přijímačem Trimble R8). Vodní dílo bylo současně připojeno polohově na souřadnice systému S-JTSK. B.5.2 Základní důlní mapa povrchová situace v měřítku 1 : 1000, listy č. NB 1-9/32, NB 1-9/34, NB 1-9/41 a NB 1-9/43, postupně doplňovaný stav z období 1988 až 1996, pořízená oddělením zeměměřickým Uranových dolů Hamr (nyní DIAMO, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem). Razítko o připojení na výškový systém Jadranský je evidentně nesprávné podle kontrolního měření jsou výškové údaje v systému Balt po vyrovnání. Situace byla podkladem pro publikované zpracování podrobných charakteristik nádrže rybníka (zatopené plochy a objemy). Charakteristické křivky nádrže jsou zpracovány jako příloha manipulačního řádu tabelárně s krokem výškového intervalu 1 cm. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen20 B.5.3 Rastrová základní mapa 1 : , listy , 702, 704, , 702, 704, poskytnuté Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ze ZABAGED. B.5.4 Konsumpční křivky objektů, tj. spodních výpusti a bezpečnostního přelivu jsou stanoveny teoretickým výpočtem. Byly přepočítány podle výsledků zaměření skutečného stavu objektů, zásadně se však neliší od hodnot, publikovaných v manipulačním řádu z r Dodatečně byla posouzena kapacita odpadu od přelivu přes spadiště, odpadní koryto až k mostnímu profilu nad korytem zejména pro posouzení možnosti ovlivnění kapacity bezpečnostního přelivu a ohrožení stability hráze. Měrné křivky všech objektů jsou provedeny v tabelární formě jako přílohy manipulačního řádu (viz přílohy H.1.2). B.6 HYDROLOGICKÉ PODKLADY Základní hydrologické údaje Ploučnice ve smyslu ČSN pro profily rozdělovacího objektu Chrastná a profil hráze rybníka a průběh teoretické povodně s kulminací Q 100 v profilu hráze rybníka poskytl ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, dopisem zn. 1341/OH/96 z Další platnost údajů byla potvrzena dopisem zn. P /OH ze dne B.7 VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ V rámci manipulačního řádu byl proveden výpočet průchodu teoretické povodňové vlny s kulminací Q 100 rybníkem a řešení ochranného účinku rybníka (transformace povodně v prostoru nádrže rybníka), které ve zjednodušeném rozsahu nahrazuje i posudek bezpečnosti vodního díla při povodních (ve smyslu TNV ). B.8 ZÁKLADNÍ SOUVISÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY (1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (2) Zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (3) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (4) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (5) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích (6) Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (8) Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (9) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (10) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů (11) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen21 (12) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů (13) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí (14) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů (15) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci (16) Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (17) Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (18) Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 720/ k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách a provozu (19) Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 721/ k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (20) Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 4/ 1998) revize částka 9/2005 B.9 SOUVISÍCÍ NORMY ČSN Vodní hospodářství Základní terminologie ČSN Vodní hospodářství Terminologie vodních nádrží a zdrží ČSN Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb. ČSN Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie. ČSN Hydrologické údaje povrchových vod ČSN Vodohospodářská řešení vodních nádrží. ČSN Ekologizace úprav vodních toků ČSN Vodní značky ČSN Jakost vod - Kontrola jakosti povrchových vod TNV Pozorování a měření konstrukcí vodních děl TNV Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích TNV Nádrže a zdrže vodních děl ČSN Malé vodní nádrže TNV Manipulační řády vodních děl na vodních tocích TNV Provozní řády hydrotechnických vodních děl TNV Povodňové plány TNV Bezpečnost přehrad při povodních VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen22 C MANIPULACE S VODOU C.1 ZAJIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ MANIPULACÍ C.1.1 Manipulace na všech objektech rybníka zajišťuje vlastník rybníka, obec Hamr na Jezeře, svým pověřeným pracovníkem (obsluha rybníka viz Úvodní ustanovení). C.1.2 Manipulace s vodou při běžných provozních situacích, zejména při zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod rybníkem a při udržování hladiny v rybníce pro účely rybího hospodářství, a manipulace při převádění povodní rybníkem řídí vlastník ve spolupráci s provozovatelem rybího hospodářství, a. s. Rybářství Chlumec nad Cidlinou (středisko 03 Březina viz Úvodní ustanovení). Manipulace při plánovaném prázdnění, vypouštění a napouštění rybníka a mimořádné manipulace, zejména při ohrožení bezpečnosti rybníka a zhoršení jakosti vody v rybníce a v toku, řídí vlastník rybníka po dohodě a ve spolupráci s provozovatelem rybího hospodářství (a. s. Rybářství Chlumec nad Cidlinou) a se správcem vodního toku (státní podnik Povodí Ohře viz Úvodní ustanovení). C.1.3 Při manipulacích, které jsou prováděny v zájmu vodního toku na rozdělovacím objektu v Chrastné (manipulace v období velmi nízkých průtoků, manipulace při povodních, manipulace při ledových jevech, mimořádné manipulace při havárii jakosti vody v toku a pod.) je nutné, aby byl vlastník rybníka ve spojení a spolupracoval se správcem toku, který manipulace na rozdělovacím objektu provádí a řídí (manipulace provádí hrázný VD Stráž pod Ralskem (Horka), případně další pověřené osoby podle manipulačního řádu rozdělovacího objektu Chrastná). C.2 HLAVNÍ ZÁSADY MANIPULACÍ A HOSPODAŘENÍ S VODOU C.2.1 Manipulací a hospodařením s vodou se rozumí plánovité plnění a prázdnění prostoru nádrže rybníka, spojené se zadržováním a vypouštěním vody. Manipulací s vodou jsou zajišťovány účely ve smyslu ustanovení A.5. Velikost přítoku do rybníka je závislá na velikosti celkového průtoku v Ploučnici v Chrastné a dělení průtoku rozdělovacím objektem (běžně jsou všechna stavidla objektu vyhrazená při malých průtocích se dělí průtok v poměru kapacity regulačních prahů, kdy do průtoku 26 l.s -1 teče voda jen do Hamerské struhy, při průtoku asi 240 l.s -1 se dělí přibližně v poměru 3 : 1 ve prospěch Hamerské strouhy, při větším průtoku se podíl průtoku do Ploučnice (přítoku do rybníka) zvyšuje při celkovém průtoku 14 m 3.s -1 je např. asi 10 : 1 ve prospěch Ploučnice). Přítok do rybníka se dále přirozeně zvyšuje ještě o odtok z povodí mezi rozdělovacím objektem a hrází rybníka. C.2.2 V rybníce jsou vymezeny prostory stálého nadržení, hospodářský (zásobní) a ochranný. Hladina hospodářského prostoru (hospodářská hladina) je stanovena na kótě 314,31 m n. m. Manipulace s vodou a udržování úrovně hladiny v hospodářském prostoru rybníka předepisuje ustanovení C.3. Při běžných průtocích (t. zn. s výjimkou období velmi nízkých průtoků viz dále ust. C.3.3., C.4. a povodňových průtoků viz C.5.) se hladina v rybníce udržuje řízením odtoku z rybníka výpustným objektem (požerákem), případně řízením a ovlivněním velikosti přítoku do rybníka po dohodě s obsluhou dělícího objektu v Chrastné. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen23 C.2.3 Z hospodářského prostoru rybníka se zabezpečuje minimální zůstatkový průtok (MZP) v Ploučnici pod rybníkem ve výši 114 l.s -1. C.3 MANIPULACE V HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU RYBNÍKA C.3.1 Hladina v rybníce je s ohledem na nejvhodnější podmínky rybího hospodářství a reálné možnosti technického zajištění manipulací udržována v mezích hospodářského prostoru mezi kótami hladiny 313,60 až 314,00 m n. m. (jeho objem je 185,75 tis. m 3 ). C.3.2 Při nižším přítoku do rybníka (při zahrnutí ztrát výparem) než je potřebné množství vody pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku je odtok z rybníka doplňován vypouštěním vody z hospodářského prostoru rybníka. Při dlouhotrvajícím suchém období může tak v krajním případě dojít k úplnému vyprázdnění hospodářského prostoru na kótu stálého nadržení 313,60 m n. m. Při dosažení hladiny stálého nadržení se dále manipuluje ve smyslu ust. C.4. C.3.3 Při přítoku do rybníka vyšším než je potřebné množství pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku (při započítání ztrát výparem) je hladina v rybníce udržována zvyšováním odtoku výpustí. Při dále stoupajícím přítoku do rybníka hladina stoupá a při překročení úrovně 313,95 m n. m. nastává postupně přepad přes pevný bezpečnostní přeliv. Při dalším stoupání přítoku do rybníka a hladiny se dále manipuluje podle ust. C.5. C.4 MANIPULACE V PROSTORU STÁLÉHO NADRŽENÍ C.4.1 Prostor stálého nadržení je vymezen od dna rybníka do kóty 313,60 m n. m. (jeho objem je 602,17 tis. m 3 ). C.4.2 Dosáhne-li hladina v nádrži úroveň stálého nadržení, je nutné snížit odtok z rybníka tak, aby hladina dále neklesala (nouzové opatření v období sucha). V této situaci je možné další vypouštění vody z rybníka (i pro zajištění MZP), které by znamenalo další snižování hladiny, provést jen na základě požadavku vodoprávního úřadu. C.5 MANIPULACE ZA POVODNÍ C.5.1 Neovladatelný ochranný prostor rybníka je určen v rozmezí kót hladin 314,00 m n. m. až 314,80 m n. m. (maximální hladina rybníka), jeho objem je 448,54 tis.m 3. C.5.2 Ochranný prostor rybníka se plní za povodňových přítoků. Voda z rybníka odtéká neovladatelně přepadem přes bezpečnostní přeliv (vypouštěný průtok spodní výpustí není pro převedení povodně rozhodující). Za tohoto stavu nelze ovlivnit stoupání hladiny v rybníku ani velikost odtoku pod rybníkem. V ochranném prostoru rybníka se přechodně zadrží část objemu povodňové vlny a sníží se kulminace vlny při odtoku z rybníka. C.5.3 V případě předpokládaného nebo hlášeného povodňového nebezpečí je možné provést předvypuštění hospodářského prostoru rybníka případně až na úroveň stálého nadržení 313,60 m n. m., aby se zvětšil prostor pro zachycení povodně a snížení kulminace odtoku. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen24 C.6 PRÁZDNĚNÍ, VYPOUŠTĚNÍ A NAPOUŠTĚNÍ RYBNÍKA C.6.1 Prázdnění hospodářského prostoru rybníka nastává v období, kdy je přítok nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok pod rybníkem (114 l.s -1 ) a ztráty výparem z hladiny (viz A.7.2) viz též ust. C.3.2. Při dlouhotrvajícím suchém období může dojít k vyprázdnění hospodářského prostoru rybníka až na kótu stálého nadržení, tj. 301,60 m n. m. (viz ust. C.4.). V této situaci se manipuluje podle ustanovení odst. C.4.2. Další vypouštění vody z rybníka a jeho další prázdnění je možné jen na základě požadavku vodoprávního úřadu. C.6.2 Krátkodobé vypouštění většího množství vody v případě havarijního znečištění toku pod rybníkem nebo nebezpečí úhynu ryb v toku je možné po dohodě vlastníka rybníka a provozovatele rybího hospodářství. Vypouštění musí být provedeno s ohledem na stav hladiny v rybníce a hydrologickou situaci v povodí. Vypouštěním se nesmí zvýšit nebezpečí vzniku poruchy v hospodaření rybníka. C.6.3 Vypuštění rybníka se provádí před výlovem rybníka v souladu s plánem rybochovného hospodaření. Výlov se provádí s četností podle potřeb rybího hospodářství, s ohledem na vegetační stav rostlin v chráněném území vždy v podzimním období. Chov ryb v rybníku je extenzivní. Plán vypouštění a výlovu rybníka projedná provozovatel rybího hospodářství (a. s. Rybářství Chlumec nad Cidlinou) s vlastníkem rybníka (obec Hamr na Jezeře) a předá předem vodoprávnímu úřadu a správci toku (Povodí Ohře, státní podnik). Nejpozději 14 dní před zahájením vypouštění pak všem oznámí zpřesněný termín prázdnění rybníka a vypouštění vody. C.6.4 Jakékoliv jiné snižování hladiny v rybníce, případně až do úplného vypuštění rybníka, je možné provádět jen ve zvlášť zdůvodněných případech (nutné opravy objektů rybníka, výpustných zařízení, revize apod.), po předchozím vodoprávním projednání a povolení. Vodoprávní úřad může v povolení stanovit postup a dobu vypouštění a plnění rybníka odlišně, než je uvedeno v manipulačním řádu. C.6.5 Výjimku tvoří případ, kdy je rychlé snížení hladiny nouzovým opatřením v případě bezprostředního ohrožení bezpečnosti vodního díla (viz dále odst. D.4.). Zahájení náhlého vypouštění rybníka je nutné oznámit (kontakty viz Úvodní ustanovení): Rybářství Chlumec nad Cidlinou (středisku Březina či dále) Povodí Ohře (PS Česká Lípa, příp. vodohospodářskému dispečinku) vodoprávnímu úřadu. C.6.6 Pominou-li okolnosti, které vedly k částečnému nebo úplnému vyprázdnění rybníka, naplní se opět co nejrychleji tak, aby bylo dosaženo hospodářské hladiny. C.6.7 Rybník se plní zadržováním přítoku nad 114 l.s -1, neurčí-li vodoprávní úřad v podmínkách při povolení vypouštění rybníka jinak. Při nízkém průtoku v Ploučnici projedná vlastník rybníka se správcem toku možnost příznivějšího dělení průtoku v rozdělovacím objektu v Chrastné, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro naplnění rybníka. Dosáhne-li hladina v rybníce úrovně hospodářské hladiny, vznikají podmínky pro normální provoz rybníka a dále se manipuluje podle ustanovení C.2. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen25 C.7 MANIPULACE PŘI VYPOUŠTĚNÍ VODY Z RYBNÍKA C.7.1 Minimální zůstatkový průtok se vypouští spodní výpustí pootevřením kanálového šoupěte (zdvih šoupěte přibližně 2,5 cm). C.7.2 Přítokem, který překračuje zajišťovaný minimální průtok (114 l.s -1 ) a případné ztráty výparem, se plní hospodářský prostor rybníka až na jeho horní mez (resp. na kótu přelivu). C.7.3 Při plném hospodářském prostoru rybníka a při přítoku do rybníka vyšším než 114 l.s -1 se další průtok převádí manipulací s uzávěrem spodní výpusti (až do úplného otevření). Při dalším stoupání přítoku nastává neovladatelný přepad přes bezpečnostní přeliv. Velikost odtoku z rybníka je dále závislá jen na dosažené úrovni hladiny v rybníce. C.7.4 Při vypouštění vody z rybníka při prázdnění se otevírá spodní výpust. Všechny manipulace při vypouštění vody musí být plynulé a pozvolné, aby nedošlo k náhlé a neočekávané změně průtoků v korytě pod rybníkem. Vypouštění rybníka a snižování hladiny je nutné provádět s ohledem na stabilitu hráze (tj. maximálním poklesem hladiny 0,50 m za den). S ohledem na kapacitu spodní výpusti nedojde ani při jejím úplném otevření k odtoku vyššímu než přibližně 0,9 m 3.s -1. C.8 OSTATNÍ MANIPULACE Krátkodobé vypouštění vody při proplachování koryta pod hrází, při proplachování a funkčních zkouškách výpusti a při vypouštění vody pro potřeby měření a pozorování zajišťuje vlastník rybníka ve spolupráci se správcem toku. C.9 ZIMNÍ OPATŘENÍ V zimním období je nutné udržovat funkční objekty rybníka provozuschopné zejména zajišťovat přístup k šachtě požeráku, oddělovat ledovou celinu od bezpečnostního přelivu. V období mrazů je vhodné snížit hladinu v rybníce pod úroveň přelivné hrany a bránit tak jejímu namrzání. C.10 JAKOST VODY Jakost vody, důležitá z hlediska účelu rybníka hygieny veřejně přístupné a rekreačně užívané nádrže i z hlediska limitů stanovených pro povrchové vody je pravidelně sledována vlastníkem rybníka. Hygienické rozbory a soustavné sledování kvality vody bude zajištěno vodohospodářskou laboratoří, podrobené soustavné vnější kontrole (HS). Z hlediska života rybí obsádky je jakost sledována provozovatelem rybího hospodářství Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou a. s. s ohledem na extenzivní rybí hospodářství není výjimka k nakládání s vodami a k provádění intenzifikačních opatření udělena. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen26 D BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A MANIPULACE ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ D.1 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA D.1.1 Všeobecné povinnosti orgánů, organizací a občanů při ochraně před povodněmi stanoví zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ochrana před povodněmi je organizována a řízena podle hlavy IX. zákona Ochrana před povodněmi. Podle 79 zákona může povodňový orgán nařídit vlastníku vodního díla odlišnou manipulaci, než jaká je předepsána tímto manipulačním řádem. D.1.2 Hlásnou a předpovědní službu pro přítoky do rybníka a předpověď hydrologické situace v povodí zajišťuje Český hydrometeorologický ústav, pobočka v Ústí nad Labem. Při zjišťování stavu a vývoje přítoku do rybníka spolupracuje vlastník rybníka s pobočkou ČHMÚ a s vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře (VHD). D.1.3 Hamerský rybník je v povodňovém plánu zahrnut do povodňového úseku Ploučnice horní tok Stráž pod Ralskem. Platí pro něj následující stupně povodňové aktivity podle údajů stanice Stráž pod Ralskem 7 : 1. stupeň PA bdělost 139 cm 8,2 m 3.s stupeň PA pohotovost 160 cm 14,0 m 3.s stupeň PA ohrožení 172 cm 17,0 m 3.s -1 Zprávu o tom, že nastává první stupeň PA získá vlastník rybníka od hrázného VD Horka (POh). O dalším vývoji povodňové situace (vyhlášení dalších stupňů PA) se informuje z vlastního podnětu na stránkách Povodí Ohře (http://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm) a ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307303#). D.1.4 Všechny činnosti při povodni řeší vlastník rybníka ve spolupráci se správcem toku (příp. VHD POh.) a s příslušnými povodňovými komisemi (ORP a krajského úřadu). Pro rybník platí povodňové stupně stanovené podle úrovně dosažené hladiny takto: 1. stupeň PA bdělost 314,10 m n. m. 2. stupeň PA pohotovost 314,45 m n. m. 3. stupeň PA ohrožení 314,80 m n. m. Po vyhlášení třetího stupně PA (při překročení hladiny 314,80 m n. m. a jejím dalším stoupání) musí být bezpodmínečně prováděna všechna povodňová opatření podle pokynů povodňových komisí (obce, ORP, příp. kraje). Při povodní se plní ochranný prostor rybníka v rozsahu zátopy rybníka, kdy při malé rychlosti proudění v rybníce nedojde k ohrožení zatopených drobných objektů. Velká rychlost proudění a dynamické účinky vody se projeví především v odpadu od přelivu a odpadním korytě, vzniká nebezpečí poškození zdí odpadního koryta a mostu pod přelivem. 7 Stupně povodňové aktivity jsou převzaty z povodňového plánu Libereckého kraje a jsou vztaženy ke stanici na odtoku z nádrže Horka ve správě Povodí Ohře. Přesto, že je v povodňovém plánu k témuž profilu uveden odkaz na evidenční list stanice ČHMÚ Stráž pod Ralskem, jedná se o stanici jinou (na pravém břehu Ploučnice v areálu DIAMO, pod soutokem s Ještědským a Dubnickým potokem), s jinými stupni PA (1. st. 100 cm, 6,68 m 3.s -1, 2. st. 140 cm, 12,6 m3.s -1, 3.st. 170 cm, 19 m 3.s -1 ). VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen27 D.2 OCHRANA PŘED ZVLÁŠTNÍMI POVODNĚMI D.2.1 První SPA stav bdělosti nastává při neobvyklém nebo nepříznivém vývoji jevů a skutečností, které mají vztah k bezpečnosti díla. D.2.2 Směrodatné limity pro vyhlášení druhého SPA Podnět pro vyhlášení druhého SPA stavu pohotovosti dává příslušnému povodňovému orgánu vlastník rybníka při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti díla, který se odvozuje podle hodnocení jevů a skutečností sledovaných v rámci výkonu TBD. Výčet vybraných situací, které je po vyloučení zkreslujících a ovlivňujících skutečností možné považovat za směrodatné limity pro vyhlášení SPA z hlediska nebezpečí vzniku zvláštních povodní: dosažení hladiny v rybníce 314,80 m n. m. (stanovená maximální hladina, hladina při třetím SPA na rybníce) při pokračující nepříznivé prognóze vývoje přítoků vývěry vody ze vzdušního svahu hráze nebo v oblasti paty hráze nad 1 l.s -1, nepříznivý vývoj při setrvalé hladině, zákal vývěrů známky počínajícího sesuvu, který by mohl postihnout podstatnou část hráze a ovlivnit její stabilitu (např. trhliny v asfaltu vozovky na koruně hráze širší než 10 cm s délkou větší než 5 m, zjevný zdvih vzdušní paty nebo terénu v podhrází na ploše větší než 20m 2 ) propad nebo pokles koruny, povrchu svahů hráze nebo přilehlého terénu větší než 40 cm na ploše přes 10 m 2 zjevné deformace funkčních objektů, které mohou mít vliv na bezpečnost, stabilitu a funkci objektu (nové trhliny v betonech a zdivu širší než 10 mm), zejména spojené s průsaky, zákalem vody a vynášením zemních materiálů. Podnět pro odvolání II. SPA dává příslušnému povodňovému orgánu vlastník rybníka. D.2.3 Směrodatné limity pro vyhlášení třetího SPA Třetí SPA stav ohrožení se vyhlašuje při vzniku kritických situací na VD, se kterými je spojeno reálné nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Podnět k vyhlášení dává příslušnému povodňovému orgánu vlastník, případně obsluha díla při dosažení kritických hodnot jevů a skutečností sledovaných v rámci výkonu TBD. Obsluha díla provádí podle pokynů vlastníka nouzová a varovná opatření. V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha díla nouzová a varovná opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení. Jako kritické situace pro Hamerský rybník jsou uvedeny tyto příklady rozhodujících skutečností: dosažení hladiny v rybníce 315,50 m n. m. (blízké úrovni nejnižšího místa koruny hráze) při pokračující nepříznivé prognóze vývoje přítoků vývěry vody ze vzdušního líce hráze nebo v oblasti paty hráze překračující 5 l.s -1, které mají rostoucí trend, jsou zakalené a vynášejí písčitý nebo hlinitý materiál sesuv progresivního charakteru postihující bezpečnost a stabilitu hráze (o ploše větší než 20 m 2 nebo o hloubce větší než 1 m nebo zasahující výrazně do koruny hráze) náhlé a zjevné propady koruny a líců hráze do hloubky přes 1 m na ploše větší než 10 m 2 destrukce funkčních objektů v hrázi, trhliny v betonových konstrukcích a zdivu v řádu cm, které ohrožují bezpečnost a stabilitu vlastní hráze, zejména spojené se vzrůstajícími průsaky, zákalem vody a výnosem zemních materiálů. III. SPA na díle odvolává příslušný povodňový orgán na základě návrhu vlastníka rybníka. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen28 D.3 MANIPULACE ZA POVODNÍ PŘEKRAČUJÍCÍCH NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBJEKTŮ RYBNÍKA D.3.1 Za povodňovou situaci, překračující návrhové parametry objektů rybníka, které slouží k převádění vody, se pokládá naplnění rybníka na úroveň maximální stanovené hladiny při dále stoupající tendenci přítoku. Předpokládá se, že za této situace jsou všechna jezová pole rozdělovacího objektu v Chrastné vyhrazena, a dělení průtoku je neovladatelné. Za této situace se průtok rybníkem převádí neovladatelně pevným bezpečnostním přelivem, případně i spodní výpusti. Činnosti vlastníka se dále řídí ustanoveními odst. D.1.4. D.3.2 Při průchodu mimořádné povodně je nutné zabránit snížení kapacity nebo i ucpání přelivu. Obsluha rybníka kontroluje pohyb plavenin na hladině rybníka. Především je třeba zabránit nahromadění plavenin v blízkosti bezpečnostního přelivu. V této situaci je kritickým místem je i mostní profil na odpadním korytě od přelivu přelévání mostovky je očekávaným jevem, při kterém je však třeba sledovat stav vzdušního svahu hráze nad pravým břehem odpadního koryta. Při dosažení hladiny v rybníce 314,80 m n. m. (tj. maximální stanovené hladiny v rybníce) a tendenci dalšího stoupání přítoku bude otevřena spodní výpust cílem je snaha, aby hladina v rybníce pokud možno dále nestoupala. Při dalším stoupání hladiny a nebezpečí přelití koruny hráze rybníka budou připravena taková technická opatření, která zejména soustředěnému a masivnímu přelévání koruny hráze zabrání. D.4 OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A STABILITY HRÁZE RYBNÍKA D.4.1 Hodnocení vodního díla z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a stability se provádí prostřednictvím technickobezpečnostního dohledu ve smyslu 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v rozsahu a četnosti podle 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. D.4.2 Příklady vybraných kritických situací a příslušných rozhodujících skutečností pro vyhlášení druhého, resp. třetího SPA při nebezpečí vzniku zvláštních povodní obsahují ustanovení kapitoly D.2. D.4.3 Při ohrožení bezpečnosti rybníka se manipuluje podle ustanovení kapitoly C.7. D.4.4 V případě mimořádných událostí z hlediska funkce a bezpečnosti vodního díla a hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhoduje o způsobu manipulace obsluha rybníka tak, aby podle svých znalostí a možností omezila hrozící nebezpečí a škody na co nejmenší míru. O provedených opatřeních ihned informuje odpovědné pracovníky vlastníka díla, ten předá zprávu o provedených opatřeních vodoprávnímu úřadu a dále řídí manipulace. D.4.5 V případě mimořádných událostí z hlediska funkce a bezpečnosti vodního díla a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhoduje o provedení manipulací a přijatých opatřeních vlastník rybníka po dohodě se správcem toku a se souhlasem vodoprávního úřadu. D.4.6 V případě nebezpečí ohrožení lidských životů je obsluha rybníka oprávněna provést mimořádnou manipulaci, která by mohla toto nebezpečí odvrátit. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen29 D.5 POŠKOZENÍ OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ RYBNÍKA D.5.1 Poškození objektů a zařízení vodního díla nastává poruchou nebo havárií technologických zařízení násilným vniknutím a násilným působením třetích osob na objektech VD. D.5.2 Všechny poruchy a havárie objektů a zařízení je obsluha rybníka povinna neprodleně provozovateli rybího hospodářství, Rybářství Chlumec n. C. Dále oznámí všechny případy, kdy může havárie nebo porucha zařízení způsobit, že nelze za všech předvídatelných okolností dodržet podmínky manipulací podle kapitoly C, případně kdy může být ohrožen provoz a bezpečnost vodního díla vodoprávnímu úřadu a správci toku. Při jakémkoli poškození bude zařízení provizorně zabezpečeno a zajištěna jeho neprodlená oprava. D.5.3 Opravy a revize je třeba provádět podle předem stanoveného harmonogramu a plánu. D.6 SITUACE PŘI KRITICKÉM NEDOSTATKU VODY D.6.1 Klesá-li hladina v rybníce při kritickém nedostatku vody ve vodním toku, je odběr a množství vypouštěné vody z rybníka snižováno postupně podle zásad uvedených v kapitole C.3 Manipulace v hospodářském prostoru, případně se dále manipuluje podle zásad kapitoly C.4 Manipulace v prostoru stálého nadržení. D.6.2 Při vyprázdnění hospodářského prostoru rybníka v situaci, kdy je podle prognózy očekáváno trvání málovodného období, je nutné provést opatření k ochraně rybí obsádky. O dalším postupu při manipulaci s vodou rozhodují v součinnosti vlastník rybníka, provozovatel rybího hospodářství a správce toku. Manipulace jsou prováděny ve smyslu ust. C.6 se souhlasem vodoprávního úřadu. D.7 SITUACE PŘI HAVARIJNÍM ZHORŠENÍ JAKOSTI VODY V RYBNÍCE NEBO VE VODNÍM TOKU D.7.1 V případě havarijního zhoršení jakosti vody v toku nebo v nádržích se postupuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Ve smyslu 41 zákona je obsluha rybníka zjištění havárie HZS ČR, Policii ČR, případně správci toku a dále spolupracovat při odstranění havárie v jakosti vody a při zneškodňování jejich následků a provádět opatření při odstraňování příčin a následků havárie. Pracovníci uživatele rybníka a správce toku se v případě havárie řídí pokyny vodoprávního úřadu a spolupracují s orgány hygienické služby. D.7.2 Pokud obsluha rybníka zjistí jakékoliv znečištění (úhyn ryb, ropné produkty na hladině, zápach, závadné zabarvení, pěnu z detergentů apod.) je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit : vlastníku rybníka (resp. obecnímu úřadu Hamr na Jezeře) provozovateli rybího hospodářství a správci toku příslušnému vodoprávnímu úřadu v případě podezření z trestného činu příslušnému policejnímu oddělení. Vlastník rybníka zajistí okamžitý odběr vzorků vody pro jejich laboratorní vyhodnocení. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen30 D.7.3 Je-li zjištěno havarijní znečištění v toku nad rybníkem, je nutné projednat se správcem toku uzavření stavidel v Chrastné do Ploučnice a celý průtok (pokud je to kapacitně možné) převádět Hamerskou strouhou. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen31 E MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ E.1 VODOHOSPODÁŘSKÁ MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ Zařízení pro měření potřebná pro řízení a rozhodování o manipulacích jsou popsána v kapitole A.4. Obsluha rybníka zapisuje všechny provedené manipulace, ale i všechny mimořádné události technické, srážkové, hydrologické (sucha, povodně) či jiné do Manipulačního deníku. Do deníku dále zapisuje denně stav hladiny vody v rybníce a srážky. V zimním období sleduje navíc sílu ledu a výšku sněhové pokrývky. Za povodňových stavů se četnost odečtu a výběr sledovaných údajů zpravidla zvýší takto: SPA četnost hlášení 1. stupeň bdělost 2 denně 2. stupeň pohotovost 4 denně 3. stupeň ohrožení častěji podle potřeby E.2 MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ PRO TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ DOHLED, TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY E.2.1 Měření a pozorování pro účely technickobezpečnostního dohledu se řídí podle 61 zákona 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Dohled se provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich pozorováním se zjištěními při obchůzkách. Měření se provádí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které není možné předvídat. E.2.2 Technickobezpečnostní dohled zajišťuje vlastník rybníka ve smyslu 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) v rozsahu podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen32 F POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU Všechna mimořádná vypouštění vody, všechny závady, zjištěné na objektech rybníka, výskyt mimořádných a zvláštních událostí, dále veškeré příkazy k činnosti, práce provedené při údržbě a opravách i ostatní činnosti na objektech rybníka se zaznamenávají do manipulační knihy. Na objektech rybníka nejsou žádná strojní a elektrotechnická zařízení. Manipulace s dlužemi požeráku a s šoupátkem výpusti je ruční dluže nejsou osazeny. Bezpečnostní přeliv je pevný, bez obsluhy. Obchůzky rybníka (i pro technickobezpečnostní dohled ve smyslu ust. E.2.1) a kontrola objektů se provádějí nejméně 1 týdně obsluhou rybníka. Provoz a údržba objektů rybníka pozůstává především z následujících prací, zajišťovaných obsluhou vodního díla: F.1 HRÁZ RYBNÍKA Při běžných obchůzkách je nutné sledovat stav návodního líce hráze a jeho opevnění, stav koruny a vzdušního líce, propady povrchu, vyplavování materiálu ze štoly spodní výpusti, vznik zamokřených míst, průsaků či dokonce vývěrů s vyplavováním materiálu na vzdušním líci hráze či v podhrází. Podle potřeby jsou prováděny opravy opevnění koruny a svahů hráze, zasypávají se výmoly. Čistí a upravuje se odvodnění vzdušní paty hráze. Zatravněné plochy svahů hráze se udržují sekáním, doplněním humusu a přesetím, odstraňují se nadbytečné nálety křovin a stromů odstraněné biologické materiály nebudou skladovány ani kompostovány v patě ani na vzdušním svahu hráze. F.2 VÝPUST A POŽERÁK Udržuje se přístup k požeráku (i v zimním období k ovládací tyči šoupátka výpusti). Obsluha sleduje stav šachty a poklopu. Podle potřeby a aktuálního stavu, zjištěného při pochůzce, je třeba odstraňovat předměty na vtoku i v okolí požeráku, čistit šachtu, opravovat poškozené zdivo a obnovovat nátěr poklopu. Při osazení dluží je třeba sledovat jejich stav, vyměňovat poškozené a udržovat čisté drážky pro zahrazení dluží a manipulaci s nimi. F.3 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV Obsluha rybníka kontroluje především stav přelivné hrany, spadiště, vývaru a odpadního koryta (pravidelně po každém průchodu povodně). Bezodkladně je nutné provést opravy veškerých porušení zdiva, dlažeb a betonu. F.4 ODPADNÍ KORYTO Při obchůzce se sleduje stav břehů a dna, propustnost koryta zejména pro větší průtok. Podle potřeby je třeba bezodkladně opravovat opevnění břehů a dna, opěrné zdi, čela mostu a mostovku. Porosty a překážky, které brání volnému průtoku vody je nutné odstranit. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen33 F.5 NÁDRŽ RYBNÍKA F.5.1 Při běžných obchůzkách se sleduje stav břehů a přilehlých ploch, míra jejich poškození erozí. Odstraňují se naplavené, napadané či naházené předměty ve vodě, opravuje a vyrovnává se povrch břehů. Vyřezávají se nežádoucí nálety keřů a stromů, přilehlé plochy k rybníku, využívané rekreačně, se udržují sekáním trávy a přesetím, dosypáním a vyrovnáním. Při vypuštění rybníka se provedou prohlídky a opravy objektů v jinak zatopené části a břehů rybníka. Zjišťuje se stav zabahnění dna. F.5.2 Sleduje se jakost vody, pravidelně se odebírají vzorky vody a zajišťuje se jejich rozbor a vyhodnocení (ve smyslu ust. C.10). Při výskytu havarijního znečištění vody i břehů rybníka zajistí obsluha rybníka a vlastník rybníka nezbytná opatření (ve smyslu ust. D.7). Pro možnost okamžitého zásahu je obsluha rybníka následujícími základními prostředky: nářadím na zemní práce malého rozsahu prostředky pro absorpci znečišťující látky (vapex, absorbční rohože) plachtou či rohožemi pro vytvoření nouzové norné stěny manipulační loďkou nádobou na odběr vzorků a láhvemi pro jejich přepravu. Prostředky jsou uloženy v objektu obecního úřadu. F.6 BEZPEČNOST PRÁCE Při práci na objektech rybníka (obsluze, údržbě, stavebních pracích) a při obchůzkách je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Základními předpisy BOZP, které stanoví práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků jsou zejména: Zákoník práce (zejména Hlava pátá) Zákon o ochraně veřejného zdraví nařízení vlády (NV), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci NV, kterým se stanoví rozsah a podmínky OOPP 8, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků NV, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí NV, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů NV o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a případně další 8 osobní ochranné pracovní prostředky VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen34 G ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ G.1 USTANOVENÍ PRO PROVOZ A UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA G.1.1 Provoz rybníka je podřízený jeho účelům, tj. akumulaci vody extenzivní rybí hospodářství, využití břehů rybníka s upravenými plážemi k rekreaci a sportu, zachycení a částečné zmírnění povodňových průtoků, zachování přírodních podmínek a ochrany východní části rybníka při zaústění Ploučnice. Manipuluje se podle zásad uvedených v odstavci A.5, A.6 a kapitolách C a D. Účely a využití rybníka jsou v odstavci A.5.2 uvedeny podle důležitosti. G.1.2 Vlastník rybníka obec Hamr na Jezeře a provozovatel rybího hospodářství, a. s. Rybářství Chlumec nad Cidlinou odpovídají za dodržování manipulačního řádu a za řádný a bezporuchový stav všech jeho zařízení. G.1.3 Konsumpční křivky objektů rybníka, které slouží převádění vody, jsou stanoveny teoretickým hydraulickým výpočtem, Vlastník rybníka zajistí v případě pochybností provedení kontrolních měření pro ověření kapacity objektů. G.1.4 Opravy a revize na objektech rybníka, zejména na jejich zatopených částech, budou prováděny ve vhodném hydrologickém a provozním období, kdy budou požadavky na zajištění účelů rybníka ovlivněny v nejmenší možné míře (po výlovu rybníka, mimo rekreační sezónu, při snížení hladiny v rybníce vlivem suchého období a p.). G.1.5 Vlastník rybníka je povinen zajistit, aby byly v potřebném rozsahu a v dostatečné podrobnosti vedeny záznamy o provedených manipulacích s vodou, ale i o všech mimořádné událostech technických, srážkových a hydrologických (sucha, povodně) do Manipulačního deníku. G.2 DODRŽOVÁNÍ, KONTROLA, ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU A JEHO PLATNOST G.2.1 Všichni uživatelé rybníka jsou povinni manipulační řád dodržovat. G.2.2 Kontrolu dodržování manipulačního řádu provádí příslušný vodoprávní úřad, tj. odbor životního prostředí městského úřadu v České Lípě. Vodoprávní úřad je oprávněn provádět změny manipulačního řádu z hlediska obecných zájmů. G.3 PROVĚRKY A ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU G.3.1 Vlastník rybníka, obec Hamr na Jezeře, je povinna provádět rozbory a prověrky manipulací, stanovených tímto manipulačním řádem, a to jak za běžného provozu i při výjimečných provozních situacích (abnormální sucha, povodně, zimní jevy a j.). V případě, že se změní požadavky kladené na vodní dílo tak, že stávající MŘ již nevyhovuje, předloží včas vodoprávnímu úřadu návrh nového manipulačního řádu. VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen35 G.3.2 Revize manipulačního řádu musí být provedena v termínu stanovené vodoprávním úřadem při jeho schválení. G.3.3 Vydáním a schválením tohoto manipulačního řádu se ruší platnost všech dosavadních předpisů, týkajících se manipulací na Hamerském rybníce. V březnu 2011 Vypracoval: Ing. Zdeněk Dolejší Za VODNÍ DÍLA TBD a. s.: Ing. Petr Smrž vedoucí útvaru 402 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen36 H PŘÍLOHY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU H.1 POMŮCKY PRO ŘÍZENÍ MANIPULACÍ H.1.1. Charakteristické křivky rybníka H.1.2 Konsumpční křivky objektů H Konsumpční křivka spodní výpusti H Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu H Průběhy hladin ve spadišti a odpadním korytě od bezpečnostního přelivu H.2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE H.2.1 Mapa 1 : H.2.2 Situace 1 : 500 H.2.3 Řez spodní výpustí (vzorový příčný řez hrází) 1 : 50 H.2.4 Bezpečnostní přeliv 1 : 100 H.3 PODKLADY A ŘEŠENÍ H.3.1 Základní hydrologické údaje H.3.2 Fotodokumentace hlásného profilu stanice Stráž pod Ralskem (Povodí Ohře) H.3.3 Evidenční list hlásného profilu č. 242 stanice Stráž pod Ralskem (ČHMÚ) H.3.4 Povolení stavby Obnova Hamerského jezera H.3.5 Povolení k nakládání s vodami ke stavbě Obnova Hamerského jezera H.3.6 Povolení k nakládání s vodami pro trvalý provoz rybníka H.3.7 Transformace teoretické povodně s kulminací Q100 rybníkem VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 201137 H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ38 H.3.1 Základní hydrologické údaje H.3.2 Fotodokumentace hlásného profilu stanice Stráž pod Ralskem (Povodí Ohře) H.3.3 Evidenční list hlásného profilu č. 242 stanice Stráž pod Ralskem (ČHMÚ) H.3.4 Povolení stavby Obnova Hamerského jezera H.3.5 Povolení k nakládání s vodami ke stavbě Obnova Hamerského jezera H.3.6 Povolení k nakládání s vodami pro trvalý provoz rybníka H.3.7 Transformace teoretické povodně s kulminací Q 100 rybníkem39 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.1 140 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.1 241 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.242 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.343 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 144 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 245 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 346 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 447 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 548 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 649 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 750 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.4 851 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.5 152 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.5 253 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.5 354 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.5 455 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.6 156 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.6 257 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.6 358 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.7 159 VODNÍ DÍLA TBD a. s., březen 2011 Příloha H.3.7 2 Zobrazit více
Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou Více 8. Vodní dílo STANOVICE
8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice Více Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150
Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky Více Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
91 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C H ), rybničních Více Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka
Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem Více Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury
Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince Více 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.
590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním Více Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní
Metodické pokyny a návody 2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č.138/73 Sb., o vodách (vodní Více Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla
Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských Více Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP. k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)
Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) ÚVODEM Zákonné ustanovení 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění Více MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM
Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto, Více RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK
Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných Více MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Schválil odbor životního prostředí Magistrátu Města Pardubic dne 24.6.2009 č.j. OŽP/VOD/32459/08/SI s platností do 31.12.2029 MANIPULAČNÍ Více DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby Více MANIPULAČNÍ ŘÁD RYBNÍK LABSKÁ P R O. k.ú. Sezemice nad Loučnou. Městský úřad : Magistrát města Pardubic
Městský úřad : Magistrát města Pardubic obec: Sezemice Schválil : Magistrát města Pardubic-odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Dne :... spis.zn.... s platností do... Termín prověrek Více Opatření k ochraně před povodněmi
Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV Více P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY
Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový Více ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz
ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km. Více OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ
OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí Více Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik
Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv Více NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona Více 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové Více Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015
Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů Více POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných Více KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 35 NÁZEV OPATŘENÍ Suché a polosuché poldry DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Vybudování suché nebo polosuché nádrže je účinné protipovodňové opatření, kterým Více 1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK
Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné Více Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.
Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí Více Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů Účelem tohoto pokynu je upřesnění postupu kvantifikace Více Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi
Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi Ing. Jaroslava Votrubová, Ing. Jan Brabec Útvar podzemních a povrchových vod Povodí Vltavy, státní podnik Pozorování vodních stavů Počátky pozorování Více ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Povodí Vltavy, státn plocha povodí 28.708 km 2 4632 km vodních
Financování povodňov ové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 FUNKCE VODOHOSPODÁŘSK SKÉHO DISPEČINKU INKU POVODÍ VLTAVY V SYSTÉMU POVODŇOV OVÉ SLUŽBY Ing. Petr Hovorka Oblastní vodohospodářský ský dispečink Více Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914
Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů, Více České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Prověření strategického řízení Vltavské kaskády parametry manipulačního řádu Pavel Fošumpaur Účely Vltavské kaskády 1. zajištění minimálního průtoku Více Městský úřad Žamberk. Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk
Městský úřad Žamberk Povodňový plán obce s rozšířenou působností Žamberk Leden 2003 Městský úřad Žamberk Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk Správci vodních toků: Povodí Více Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic
A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek Více Souhrnná technická zpráva
3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná Více Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807
Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie Více dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)
2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet Více Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu
KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Více Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543
Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby, Více ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.
VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6 Více Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží
Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Hlavní věcné cíle programu 129 130: zlepšení technického stavu rybničního fondu a obnova vodohospodářských funkcí Více Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]
432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003 Více Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II
Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím Více Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní
Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského Více [podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]
Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3374/07-16300 Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, přílohy č. 11 Závazná pravidla Více Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění
Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní Více Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500
Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často Více Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz
48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba Více I. stanovuje. II. vymezuje
Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V Více Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683
Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel Více A. Hydrometeorologická situace
Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v Více PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B
STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní Více datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP Více Studie záplavového území toku Bochovský potok
Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku: Více UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY
UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz Více PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii Více MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM
MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM Údaje o výzkumu Název úkolu: Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem Odběratel: Pöyry Environmental a.s. Brno, Botanická Více TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912
TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně, Více Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz
Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba Více Víceúčelové vodní nádrže
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 34 NÁZEV OPATŘENÍ Víceúčelové vodní nádrže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Škodlivé účinky vod jsou zejména v posledních letech spojovány především s povodňovou Více Technická zpráva SO 03
HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí Více Zásady organizace výstavby
s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální Více VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013
VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS Více b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant: Více Magistrát města České Budějovice
Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s t ř e d í n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice odbor ochrany životního prostředí nám. Více Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007
Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007 Více O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO
Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail: Více ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU
*) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH Více POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice
Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina POVODŇOVÝ PLÁN obce Svépravice platný pro katastrální území obce Svépravice č.: 01/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 001/03/2007/SV Více POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Bystrý. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. VZ správa Jičín
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice Bystrý správce: POVODÍ LABE a.s HK VZ správa Jičín Vypracoval: Bc. Nosek Miroslav datum: 9.ledna 2007 Více 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby, Více Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium Více Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )
Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody Více Metodický pokyn. k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.: 71/00-6000 Metodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie Určeno: K využití: vodoprávním úřadům Více Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice
Posouzení provozu plánované MVE Hostěnice Zpracoval: Dr. Ing. Petr Nowak Fakulta stavební Katedra hydrotechniky České vysoké učení technické v Praze V Praze, srpen 2013 1 OBSAH: 1 OBJEDNATEL...3 2 ZADÁNÍ...3 Více HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení Více Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Odborná podpora pro omezování rizika povodní zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Odborná podpora pro omezování rizika povodní zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Více PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny Více Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141 Více 356/2009 Sb. Ministerstva dopravy
356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské Více POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro Více Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Více úvod Investiční výstavba 13.3.2015 Investiční výstavba pro roky 2015-2019 Investiční prostředky jsou vynakládány především do těchto oblastí:
Investiční výstavba www.poh.cz Ing. Vlastimil Hasík investiční ředitel úvod Investiční výstavba pro roky 2015-2019 Investiční prostředky jsou vynakládány především do těchto oblastí: stavby vedoucí ke Více Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko
Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.6. Vyjádření míry povodňového ohrožení území Více POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. Město: MILETÍN. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE. správce: POVODÍ LABE a.s. HK. Vodní tok:bystřice
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE Město: MILETÍN Obecní úřad obce s rozšířenou působností: HOŘICE Vodní tok:bystřice BYSTRÝ správce: POVODÍ LABE a.s. HK VZ správa Jičín Vypracoval: Hlavatý Tomáš datum: 30.1.2014 d:30.1.2014 Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101 Více PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský
PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky Více Váš dopis zn./ze dne Naše č.j. Vyřizuje Vodňany V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í
MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany *MUVOX005Y5DR* Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Váš dopis zn./ze dne Naše č.j. Vyřizuje Více POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013
MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné Více Svazek obcí divoká voda Loučovice Sídlo Loučovice 51, 382 76 Loučovice IČO: 039 93 493
Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení vodního hospodářství a integrované prevence VĚC: PODNĚT K PROVEDENÍ ZMĚNY MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VD LIPNO I. A VD Více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován Více 1.1. Technická zpráva
- 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby Více POVODNĚ V ČERVNU 2013
POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního Více Suchá retenční nádrž - Topolany
Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem Více Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H
Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, Více Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646. A Technická zpráva
Akce: Neštěmický potok - studie záplavového území, ř. km 0.000 3.646 Část: Termín dokončení: 15. 1. 014 Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 419 430 03 Chomutov Zhotovitel: Doc. Ing. Aleš Havlík, Více 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení
1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání Více Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938
Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby, Více VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak: Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 138
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 50
 zákona č.138
 zákona č. 138
 zákona č.254
 zákona č. 254
 zákona č. 622
 zákona č. 114