Source: http://docplayer.pl/56453740-Aprobata-techniczna-itb-at-2012.html
Timestamp: 2020-08-04 11:11:12+00:00

Document:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT / PDF Free Download
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2013 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w lutym 2013 r. Zam. 139/2013
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm: HALFEN GmbH Liebigstraße 14, D Langenfeld, Niemcy oraz HALFEN Sp. z o.o. ul. Obornicka 287, PL Poznań, Polska stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 20 listopada 2017 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Jan Bobrowicz Warszawa, 20 listopada 2012 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2009. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 48 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 str. 2/48 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Kotwy PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 8 INFORMACJE DODATKOWE... 8 RYSUNKI i TABLICE... 10
5 AT /2012 str. 3/48 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych, produkcji niemieckiej firmy HALFEN GmbH i polskiej firmy HALFEN Produkcja Sp. z o.o. (ul. Kolejowa 18a, PL Nowe Skalmierzyce). Kotwa SP-MVA ma postać cylindra z blachy stalowej z otworami na powierzchni bocznej, kotwa SP-FA płaskownika z blachy stalowej, również z otworami, a SP-SPA o oznaczeniach SP-SPA-1, SP-SPA-2, SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N są ukształtowane z prętów stalowych (rysunki 1 6). Wymiary kotew podano w tablicach 1 7. Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA są wykonywane ze stali nierdzewnej. Wymagane właściwości techniczne kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA są przeznaczone do zespalania betonowych ścian warstwowych. Kotwy SP-MVA i SP-FA przenoszą obciążenia pionowe, SP-SPA-1 i SP-SPA-2 obciążenia pionowe i poziome, a SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N tylko obciążenia poziome z warstwy fakturowej na warstwę nośną ścian warstwowych. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, SP-MVA, SP-FA i SP-SPA, wykonane ze stali nierdzewnych gatunków , lub według normy PN-EN :2007 należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H dla stali gatunków, odpowiednio: H17N13M2T, OH17N12M2T i OOH17N14M2. Nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA podano w tablicach Parametry montażowe kotew SP-MVA i SP-FA podano w tablicach 37 42, a kotew SP-SPA w tablicach Zbrojenie mocujące kotew SP-MVA i SP-FA oraz zbrojenie dodatkowe kotew SP-MVA, układane w warstwach fakturowej i nośnej ścian warstwowych, powinno być wykonane ze stali zwykłej, węglowej lub ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie f uk nie mniejszej niż 550 MPa i o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 500 MPa. Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być stosowane zgodnie z projektem. opracowanym z uwzględnieniem polskich norm i przepisów budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania połączeń z zastosowaniem ww. wyrobów.
6 AT /2012 str. 4/48 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Kotwy SP-MVA i SP-FA powinny być wykonane ze stali nierdzewnej gatunków , lub według normy PN-EN :2007 o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 350 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 600 MPa. Kotwy SP-SPA powinny być wykonane ze stali nierdzewnej gatunków lub według normy PN-EN :2007, o granicy plastyczności f yk nie mniejszej niż 690 MPa i o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 800 MPa Kotwy Kształt i wymiary kotew. Kształt i wymiary kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być zgodne z rysunkami 1 6 i z tablicami Nośności charakterystyczne połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew. Nośności charakterystyczne połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach 43, 44 i PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA powinny być dostarczane w kompletach, w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, znak budowlany.
7 AT /2012 str. 5/48 Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.
8 AT /2012 str. 6/ Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA obejmuje nośności obliczeniowe połączeń, wykonanych z ich zastosowaniem. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Badania gotowych wyrobów obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA Częstotliwość badań Badania gotowych wyrobów powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów kotew należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm w przypadku średnic prętów zbrojeniowych oraz grubości profili stalowych i do 1 mm w przypadku pozostałych wymiarów.
9 AT /2012 str. 7/ Sprawdzenie nośności charakterystycznych połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew. Sprawdzenie nośności charakterystycznych połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew należy przeprowadzać stosując do pomiaru sił urządzenie o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiające stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
10 AT /2012 str. 8/ ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 ważna jest do 20 listopada 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję PN-71/H Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
11 AT /2012 str. 9/48 Badania i oceny 1) LOK-1140/A/08. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące rurowych kotew zespalających MVA, kotew płaskich FA, szpilek mocujących SPA (zespalające, szczepne, strzemiona szczepne) do mocowań w żelbetowych ściankach warstwowych. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice, 2008 r. 2) 6024/12/R11NK. Opinia specjalistyczna dotycząca zmian asortymentu i nośności kotew SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych płyt warstwowych ścian zewnętrznych. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2012 r.
12 AT /2012 str. 10/48 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Kotwa SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 2. Kotwa SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 3. Kotwy SP-SPA-1 i SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 4. Kotwa SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 5. Kotwa SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Rysunek 6. Kotwa SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 1. Wymiary kotew SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 2 Wymiary kotew SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 3. Wymiary kotew SP-SPA-1 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 4. Wymiary kotew SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 5. Wymiary kotew SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 6. Wymiary kotew SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 7. Wymiary kotew SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 8. Tablica 9. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 10. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 11. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 12. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 13. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 14. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 15. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 16. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm... 32
13 AT /2012 str. 11/48 Tablica 17. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 18. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 19. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 20. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 21. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 22. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 23. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 24. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 25. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 26. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Tablica 27. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Tablica 28. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Tablica 29. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Tablica 30. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Tablica 31. Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 3,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Tablica 32. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-05 i SP-SPA
14 AT /2012 str. 12/48 Tablica 33. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-07 i SP-SPA Tablica 34. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-09 i SP-SPA Tablica 35. Nośności obliczeniowe na ścinanie, ściskanie i rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-1-10 i SP-SPA Tablica 36 Nośności obliczeniowe na ściskanie i na rozciąganie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA-A, SP-SPA-B i SP-SPA-N i towarzyszące im maksymalne odległości e H Tablica 37. Wysokości kotew SP-MVA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 38. Głębokość osadzenia kotew SP-MVA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 39. Ilości, średnice i długości prętów zbrojeniowych mocujących SP-MVA Tablica 40. Wysokości kotew SP-FA w zależności od grubości warstwy izolacyjnej Tablica 41 Głębokości osadzenia kotew SP-FA w zależności od grubości warstw: fakturowej i izolacyjnej Tablica 42. Ilość, średnice i długość prętów zbrojeniowych mocujących SP-FA Tablica 43. Nośności charakterystyczne na ścinanie połączeń, wykonanych zastosowaniem kotew SP-MVA Tablica 44. Nośności charakterystyczne na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA Tablica 45 Nośności charakterystyczne na rozciąganie i ściskanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-SPA... 48
15 AT /2012 str. 13/48 Rysunek 1. Kotwa SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 kotwa, 5 pręt zbrojeniowy mocujący kotwę, 6 obciążenie siłą pionową, ścinającą
16 AT /2012 str. 14/48 Rysunek 2. Kotwa SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 kotwa, 5 pręt zbrojeniowy mocujący kotwę, 6 obciążenie siłą pionową, ścinającą
17 AT /2012 str. 15/48 Rysunek 3. Kotwy SP-SPA-1 i SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych a), b) wymiary kotew, c), d) łączące zbrojenia warstwy fakturowej i warstwy nośnej, e) kotwa osadzona w ścianie warstwowej 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 obciążenie siłą pionową, ścinającą, 5 obciążenie siłą poziomą, ściskającą, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą
18 AT /2012 str. 16/48 Rysunek 4. Kotwa SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c) rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-A, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą
19 AT /2012 str. 17/48 Rysunek 5. Kotwa SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c - rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-B, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą
20 AT /2012 str. 18/48 Rysunek 6. Kotwa SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych a) wymiary, b) kotwa osadzona w ścianie warstwowej, c - rozmieszczenie kotew 1 warstwa nośna, 2 warstwa izolacyjna, 3 warstwa fakturowa, 4 punkt osadzenia przenoszącej ciężar warstwy fakturowej, 5 punkt osadzenia SP-SPA-N, 6 obciążenie siłą poziomą, rozciągającą, 7 - obciążenie siłą poziomą, ściskającą
21 AT /2012 str. 19/48 Tablica 1 Wymiary kotew SP-MVA do zespalania betonowych ścian warstwowych Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-MVA ,5 2 SP-MVA ,5 3 SP-MVA ,5 4 SP-MVA ,5 5 SP-MVA ,5 6 SP-MVA ,5 7 SP-MVA ,5 8 SP-MVA ,5 9 SP-MVA ,5 10 SP-MVA ,5 11 SP-MVA ,5 12 SP-MVA ,5 13 SP-MVA ,5 14 SP-MVA ,5 15 SP-MVA ,5 16 SP-MVA ,5 17 SP-MVA ,5 18 SP-MVA ,5 19 SP-MVA ,5 20 SP-MVA ,5 21 SP-MVA ,5 22 SP-MVA ,5 23 SP-MVA ,5 24 SP-MVA ,5 25 SP-MVA ,5 26 SP-MVA ,5 27 SP-MVA ,5 28 SP-MVA ,5 29 SP-MVA ,5 30 SP-MVA ,5 31 SP-MVA ,5 32 SP-MVA ,5 33 SP-MVA ,5 34 SP-MVA ,5 35 SP-MVA ,5 36 SP-MVA ,5 37 SP-MVA ,5 38 SP-MVA ,5 39 SP-MVA ,5 40 SP-MVA ,5
22 AT /2012 str. 20/48 c.d. Tablicy 1 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-MVA ,5 42 SP-MVA ,5 43 SP-MVA ,5 44 SP-MVA ,5 45 SP-MVA ,5 46 SP-MVA ,5 47 SP-MVA ,5 48 SP-MVA ,5 49 SP-MVA ,5 50 SP-MVA ,5 51 SP-MVA ,5 52 SP-MVA ,5 53 SP-MVA ,5 54 SP-MVA ,5 55 SP-MVA ,5 56 SP-MVA ,5 57 SP-MVA ,5 58 SP-MVA ,5 59 SP-MVA ,5 60 SP-MVA ,5 Tablica 2 Wymiary kotew SP-FA do zespalania betonowych ścian warstwowych Oznaczenie L, mm H, mm t, mm SP-FA , ,5 2 SP-FA , ,5 3 SP-FA , ,5 4 SP-FA , ,5 5 SP-FA , ,5 6 SP-FA , ,5 7 SP-FA , ,5 8 SP-FA , ,5 9 SP-FA , ,5 10 SP-FA , ,5 11 SP-FA , ,5 12 SP-FA , ,5 13 SP-FA , ,5 14 SP-FA , ,5
23 AT /2012 str. 21/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,5 16 SP-FA , ,5 17 SP-FA , ,5 18 SP-FA , ,5 19 SP-FA , ,0 20 SP-FA , ,0 21 SP-FA , ,0 22 SP-FA , ,0 23 SP-FA , ,0 24 SP-FA , ,0 25 SP-FA , ,0 26 SP-FA , ,0 27 SP-FA , ,0 28 SP-FA , ,5 29 SP-FA , ,5 30 SP-FA , ,5 31 SP-FA , ,5 32 SP-FA , ,5 33 SP-FA , ,5 34 SP-FA , ,5 35 SP-FA , ,5 36 SP-FA , ,5 37 SP-FA , ,0 38 SP-FA , ,0 39 SP-FA , ,0 40 SP-FA , ,0 41 SP-FA , ,0 42 SP-FA , ,0 43 SP-FA , ,0 44 SP-FA , ,0 45 SP-FA , ,0 46 SP-FA , ,5 47 SP-FA , ,5 48 SP-FA , ,5 49 SP-FA , ,5 50 SP-FA , ,5 51 SP-FA , ,5 52 SP-FA , ,5 53 SP-FA , ,5 54 SP-FA , ,5 55 SP-FA , ,0 56 SP-FA , ,0
24 AT /2012 str. 22/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,0 58 SP-FA , ,0 59 SP-FA , ,0 60 SP-FA , ,0 61 SP-FA , ,0 62 SP-FA , ,0 63 SP-FA , ,0 64 SP-FA , ,0 65 SP-FA , ,0 66 SP-FA , ,0 67 SP-FA , ,0 68 SP-FA , ,0 69 SP-FA , ,0 70 SP-FA , ,0 71 SP-FA , ,0 72 SP-FA , ,0 73 SP-FA , ,0 74 SP-FA , ,0 75 SP-FA , ,0 76 SP-FA , ,0 77 SP-FA , ,0 78 SP-FA , ,0 79 SP-FA , ,0 80 SP-FA , ,0 81 SP-FA , ,0 82 SP-FA , ,0 83 SP-FA , ,0 84 SP-FA , ,0 85 SP-FA , ,0 86 SP-FA , ,0 87 SP-FA , ,0 88 SP-FA , ,0 89 SP-FA , ,0 90 SP-FA , ,0 91 SP-FA , ,0 92 SP-FA , ,0 93 SP-FA , ,0 94 SP-FA , ,0 95 SP-FA , ,0 96 SP-FA , ,0 97 SP-FA , ,0 98 SP-FA , ,0
25 AT /2012 str. 23/48 c.d. Tablicy 2 Oznaczenie φ, mm H, mm t, mm SP-FA , ,0 100 SP-FA , ,0 101 SP-FA , ,0 102 SP-FA , ,0 103 SP-FA , ,0 104 SP-FA , ,0 105 SP-FA , ,0 106 SP-FA , ,0 107 SP-FA , ,0 108 SP-FA , ,0 109 SP-FA , ,0 110 SP-FA , ,0 111 SP-FA , ,0 112 SP-FA , ,0 113 SP-FA , ,0 114 SP-FA , ,0 115 SP-FA , ,0 116 SP-FA , ,0 117 SP-FA , ,0 118 SP-FA , ,0 119 SP-FA , ,0 120 SP-FA , ,0 121 SP-FA , ,0 122 SP-FA , ,0 123 SP-FA , ,0 124 SP-FA , ,0 125 SP-FA , ,0 126 SP-FA , ,0 Wymiary kotew SP-SPA-1 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 3 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm o, mm p, mm H, mm L, mm SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA
26 AT /2012 str. 24/48 c.d. Tablicy 3 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm o, mm p, mm H, mm L, mm SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA Wymiary kotew SP-SPA-2 do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 4 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm n, mm o, mm H, mm L, mm SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA
27 AT /2012 str. 25/48 c.d. Tablicy 4 Oznaczenie φ, mm l, mm m, mm n, mm o, mm H, mm L, mm SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA , SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA SP-SPA Wymiary kotew SP-SPA-A do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 5 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A
28 AT /2012 str. 26/48 c.d. Tablicy 5 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A SP-SPA-A Wymiary kotew SP-SPA-B do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 6 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B SP-SPA-B
29 AT /2012 str. 27/48 Wymiary kotew SP-SPA-N do zespalania betonowych ścian warstwowych Tablica 7 Oznaczenie l, mm φ, mm SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N SP-SPA-N ,5 17 SP-SPA-N ,5 18 SP-SPA-N ,5 19 SP-SPA-N ,5 20 SP-SPA-N ,5 Tablica 8 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,7 13,4 12,3 11,4 10,6 9,9 9,3 8,3 7,8 7,4 7,0 5,4 5, ,9 20,9 19,2 17,8 16,5 15,4 14,5 13,0 12,3 11,6 11,0 8,6 8, ,2 26,6 24,4 22,6 21,0 19,6 18,4 16,6 15,7 14,9 14,1 11,8 11, ,3 34,9 32,1 29,7 27,6 25,8 24,2 23,1 21,8 20,7 19,7 16,6 15,9
30 AT /2012 str. 28/48 Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) c.d. Tablicy ,7 42,5 39,1 36,1 33,6 31,4 29,5 31,2 29,6 28,1 26,7 21,5 20, ,0 50,9 46,8 43,3 40,2 37,6 35,3 37,3 35,4 33,6 32,0 27,2 26, ,0 58,2 53,5 49,4 46,0 43,0 40,3 42,2 40,0 38,0 36,2 34,5 33, ,3 63,1 58,0 53,6 49,9 46,6 43,7 45,6 43,2 41,1 39,1 37,3 35, ,8 69,1 63,5 58,7 54,6 51,0 47,9 49,9 47,3 44,9 42,8 40,8 39, ,0 72,6 66,7 61,7 57,4 53,6 50,3 52,5 49,7 47,2 45,0 42,9 41,1 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 9 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) Grubość warstwy izolacyjnej e, [mm] ,7 13,7 12,5 11,6 10,8 10,1 9,5 8,4 8,0 7,6 7,2 5,5 5, ,0 21,3 19,6 18,1 16,8 15,7 14,8 13,3 12,5 11,9 11,3 8,8 8, ,2 28,5 26,3 24,3 22,7 21,2 19,9 17,0 16,1 15,2 14,5 12,1 11, ,5 37,2 34,2 31,7 29,5 27,7 26,0 24,8 23,4 22,2 21,2 17,9 17, ,5 45,5 43,3 40,5 37,8 35,4 33,4 31,3 29,7 28,2 26,9 24,4 23, ,0 52,0 49,5 47,3 45,4 42,6 40,1 39,4 37,4 35,6 33,9 30,9 29, ,3 59,0 55,6 53,0 51,0 48,1 45,2 43,7 41,5 39,5 37,7 36,0 34, ,5 65,5 61,5 58,5 55,7 52,2 49,2 49,0 46,5 44,3 42,2 40,4 38, ,5 71,5 67,5 64,3 61,3 57,5 54,1 52,7 50,0 47,6 45,4 43,4 41, ,0 77,5 73,0 69,0 64,9 60,8 57,2 57,6 54,7 52,0 49,6 47,4 45,4 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
31 AT /2012 str. 29/48 Tablica 10 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 12,7 11,7 10,8 10,0 9,3 8,7 8,0 7,6 7,2 6,8 5,6 5, ,0 20,0 18,4 16,9 15,7 14,7 13,8 12,8 12,0 11,4 10,8 9,0 8, ,6 28,0 25,8 23,9 22,2 20,8 19,6 18,3 17,3 16,4 15,6 12,3 11, ,0 36,5 33,6 31,2 29,0 27,2 25,5 26,2 24,8 23,6 22,5 18,1 17, ,0 45,0 43,0 39,9 37,2 34,9 32,8 33,1 31,4 29,9 28,5 24,7 23, ,5 51,8 49,0 47,0 44,7 41,9 39,4 40,6 39,5 38,5 37,5 32,9 31, ,0 58,6 55,3 53,0 50,5 47,4 44,6 45,5 44,0 43,0 41,4 39,6 38, ,0 65,0 61,5 58,8 54,8 51,4 48,4 50,0 48,5 47,3 46,0 44,4 42, ,0 71,3 67,0 64,0 60,3 56,5 53,2 54,5 53,0 51,5 49,9 47,8 45, ,5 77,6 73,0 68,3 63,8 59,8 56,2 58,0 56,5 55,0 53,3 52,0 50,3 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 11 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,6 12,4 11,4 10,5 9,7 9,1 8,5 8,0 7,6 7,1 6,8 5,6 5, ,5 19,5 17,9 16,5 15,3 14,3 13,4 12,7 12,0 11,4 10,8 9,0 8, ,9 27,4 25,2 23,3 21,7 20,4 19,1 18,2 17,2 16,3 15,5 12,3 11, ,0 35,8 33,0 30,6 28,5 26,6 25,0 26,1 24,7 23,5 22,4 18,0 17, ,0 45,0 42,2 39,1 36,5 34,2 32,2 33,0 31,3 29,8 28,4 24,6 23, ,3 51,5 48,8 46,5 43,9 41,1 38,7 40,3 39,0 38,0 37,0 32,9 31, ,5 58,3 55,0 52,5 49,7 46,5 43,8 45,3 43,8 42,5 41,4 39,6 38, ,8 64,5 61,0 58,0 54,8 51,4 48,4 50,0 48,3 46,8 45,5 44,4 42, ,5 71,0 67,0 63,4 59,2 55,5 52,2 54,0 52,5 50,8 49,5 48,1 46, ,0 77,5 72,2 67,0 62,5 58,6 55,1 58,1 56,5 54,5 53,0 51,5 50,0 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
32 AT /2012 str. 30/48 Tablica 12 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 11,0 11,0 10,2 9,5 8,8 8,3 7,8 7,3 6,9 6,6 5,4 5, ,5 19,0 17,4 16,1 14,9 13,9 13,1 12,4 11,7 11,0 10,5 8,7 8, ,2 26,7 24,6 22,8 21,2 19,9 18,7 17,8 16,8 15,9 15,1 11,9 11, ,3 35,0 32,2 29,9 27,8 26,0 24,5 25,6 24,3 23,0 21,9 17,6 16, ,8 44,7 41,3 38,3 35,8 33,5 31,5 32,4 30,7 29,2 27,9 24,1 23, ,0 51,3 48,7 46,1 43,0 40,3 37,9 40,0 39,0 37,8 36,8 32,3 30, ,3 58,0 55,0 52,2 48,7 45,6 42,9 44,8 43,5 42,5 40,8 39,0 37, ,5 64,5 60,9 56,5 52,7 49,4 46,5 49,5 48,0 46,5 45,5 43,8 42, ,0 70,5 66,5 62,1 57,9 54,3 51,1 53,8 52,0 50,5 49,4 47,3 45, ,5 76,5 70,6 65,5 61,1 57,3 53,9 57,5 55,6 54,0 52,5 51,5 49,9 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 13 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-MVA, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Średnica φ, mm Nośność obliczeniowa F VR,d, kn (1) ,0 16,0 16,0 15,6 14,5 13,5 12,7 12,0 11,3 10,7 10,2 8,4 8, ,0 25,9 23,9 22,1 20,6 19,3 18,1 17,3 16,3 15,5 14,7 11,5 11, ,3 34,1 31,4 29,1 27,1 25,4 23,9 25,0 23,7 22,5 21,5 17,1 16, ,0 43,7 40,3 37,4 34,9 32,7 30,8 31,7 30,1 28,6 27,3 23,5 22, ,5 51,0 48,3 45,0 42,0 39,4 37,1 39,5 38,5 37,5 36,3 31,7 30, ,0 57,8 54,5 51,0 47,6 44,6 42,0 44,5 43,0 41,9 40,0 38,3 36, ,0 64,0 59,5 55,2 51,5 48,3 45,4 49,0 47,5 46,5 45,0 43,1 41, ,5 70,0 65,3 60,6 56,6 53,0 49,9 53,3 51,5 50,0 48,5 46,4 44, ,0 74,6 68,8 63,9 59,6 55,9 52,6 57,0 55,3 53,5 52,0 51,1 49,0 (1) warstwy nośna i fakturowa z betonu klasy C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
33 AT /2012 str. 31/48 Tablica 14 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,3 4,9 4,3 4,0 3,8 3,4 2,7 2,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 12,8 11,6 10,6 9,3 7,5 6,1 5,0 3,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 20,5 19,0 18,0 15,5 12,6 10,5 8,8 6,0 4,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0, ,0 25,5 24,0 22,8 21,8 18,0 15,3 12,8 9,0 7,0 5,5 4,0 0,0 0,0 0, ,0 29,0 28,0 27,0 26,0 24,3 20,5 17,3 12,7 9,8 7,6 6,2 0,0 0,0 0, ,5 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 25,5 21,5 16,3 12,5 9,5 8,0 6,5 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 34,5 34,0 31,0 26,3 20,0 15,3 12,0 9,5 7,7 0,0 0, ,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 31,5 23,6 18,5 14,3 11,3 9,0 0,0 0, ,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,0 28,0 21,5 17,0 13,0 10,5 7,6 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 15 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 4,5 4,1 3,8 3,5 3,1 2,4 1,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 12,3 11,0 10,0 9,1 7,2 5,8 4,8 3,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 19,5 18,0 17,0 15,0 12,0 10,0 8,3 5,8 4,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0, ,5 24,5 23,0 22,0 21,0 17,5 14,6 12,3 8,8 6,6 5,1 4,0 0,0 0,0 0, ,0 28,0 27,0 26,0 25,0 23,5 20,0 16,8 12,1 9,3 7,3 5,8 0,0 0,0 0, ,5 30,5 30,0 29,0 28,0 27,5 25,0 21,0 15,8 12,0 9,5 7,5 0,0 0,0 0, ,0 35,5 35,0 34,0 33,5 33,0 30,5 26,0 19,5 15,0 11,6 9,0 0,0 0,0 0, ,0 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,0 31,0 23,3 18,0 13,5 10,7 8,5 0,0 0, ,5 39,0 38,5 38,0 37,0 36,5 36,0 35,5 27,0 21,0 16,0 12,5 10,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
34 AT /2012 str. 32/48 Tablica 16 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 4,0 3,6 3,4 3,1 2,7 2,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 11,5 10,5 9,5 8,6 6,5 5,3 4,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 19,0 17,5 16,5 14,3 11,5 9,5 7,8 5,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 23,5 22,5 21,5 20,5 17,0 14,0 11,8 8,3 6,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 19,0 16,0 11,6 8,8 6,9 5,5 0,0 0,0 0, ,5 29,8 29,0 28,0 27,0 26,5 24,5 20,5 15,0 11,5 9,0 7,0 0,0 0,0 0, ,5 35,0 34,0 33,5 32,5 31,8 30,0 25,0 18,6 14,5 11,0 8,5 0,0 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,0 33,0 30,0 22,5 17,0 13,0 10,0 0,0 0,0 0, ,0 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 26,5 20,0 15,5 11,8 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 17 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,9 3,5 2,4 2,9 2,7 2,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 10,5 9,7 8,8 7,8 6,1 4,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 18,0 16,5 15,8 13,6 11,0 9,0 7,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 22,6 21,5 20,5 19,5 16,5 13,5 11,0 7,8 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 26,5 25,5 24,5 23,5 22,3 18,0 15,0 11,0 8,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,5 23,5 20,0 14,0 10,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 34,0 33,0 32,5 31,5 31,0 29,0 24,0 18,0 13,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 36,0 35,5 35,0 34,0 33,5 32,5 29,5 22,0 16,5 12,3 0,0 0,0 0,0 0, ,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,0 34,5 34,0 25,5 19,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
35 AT /2012 str. 33/48 Tablica 18 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 110 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 9,5 8,5 8,0 7,3 5,6 4,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 16,0 15,5 14,5 12,8 10,0 8,0 6,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 21,5 20,5 19,5 18,5 15,6 12,8 10,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 17,8 14,5 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 19,0 13,5 10,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0, ,0 33,0 32,0 31,5 31,0 30,0 27,5 23,0 17,0 13,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0, ,0 35,0 34,5 34,0 33,0 32,5 32,0 28,5 21,0 15,8 11,7 0,0 0,0 0,0 0, ,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,0 24,5 18,5 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 19 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 1,5 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 120 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 13,0 13,0 13,0 12,0 9,3 7,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 20,5 19,0 18,0 17,0 14,6 12,0 9,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 17,0 13,8 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 18,0 13,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 32,0 31,0 30,5 30,0 29,0 27,0 22,5 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 34,0 33,5 33,0 32,0 31,5 30,5 27,5 20,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 36,0 35,0 34,5 34,0 33,0 32,5 32,0 23,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
36 AT /2012 str. 34/48 Tablica 20 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 70 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,3 4,9 4,3 4,0 3,8 3,5 3,2 3,0 2,6 2,3 1,8 1,4 1,1 0,0 0, ,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,5 9,0 8,3 7,3 5,6 4,4 3,4 2,7 2,0 0, ,0 22,0 20,5 19,5 18,0 17,0 16,0 15,0 12,3 9,5 7,5 6,0 5,0 3,8 3, ,0 28,0 26,5 25,0 24,0 23,0 22,0 20,5 18,0 14,2 11,2 9,0 7,3 5,7 5, ,0 32,0 31,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 22,5 19,0 15,3 12,3 10,0 8,0 6, ,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,5 29,5 26,0 24,5 19,5 15,5 13,0 10,3 9, ,0 40,0 39,5 39,0 38,0 37,5 36,8 36,0 32,5 29,5 24,0 20,0 16,3 13,0 11, ,0 42,5 42,0 41,5 40,5 40,0 39,0 38,5 35,5 34,0 29,0 23,5 20,0 15,5 13, ,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 41,5 41,0 38,0 36,5 33,5 28,0 23,5 18,0 15,5 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 21 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 80 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,0 4,5 4,1 3,8 3,5 3,2 3,0 2,8 2,5 2,1 1,6 1,2 0,0 0,0 0, ,0 12,5 11,6 10,6 9,8 9,0 8,5 8,0 7,0 5,3 4,1 3,2 2,5 0,0 0, ,0 21,0 20,5 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 12,0 9,2 7,2 5,6 4,6 3,5 2, ,5 27,5 26,0 24,5 23,5 22,5 21,5 20,5 17,5 13,6 10,8 8,5 7,0 5,5 4, ,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 22,0 18,5 14,8 12,0 9,7 7,6 6, ,5 34,5 33,5 32,5 31,5 30,5 29,5 28,5 25,5 24,0 19,0 15,5 12,8 10,0 8, ,5 40,0 39,0 38,5 37,5 37,0 36,0 35,5 32,0 29,0 23,5 19,0 16,0 12,6 11, ,0 42,0 41,5 41,0 40,0 39,0 38,5 38,0 35,0 33,5 28,0 23,0 19,5 15,5 13, ,5 44,0 43,5 43,0 42,5 41,5 41,0 40,5 38,0 36,5 33,0 27,5 23,0 18,0 15,3 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
37 AT /2012 str. 35/48 Tablica 22 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 90 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,5 4,0 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2 1,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0, ,0 11,5 10,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,5 5,0 3,8 3,0 2,3 0,0 0, ,0 20,0 19,0 18,5 17,0 16,0 15,0 14,0 11,5 8,8 6,8 5,4 4,4 3,1 0, ,5 26,5 25,0 24,0 23,0 22,0 20,5 19,5 17,0 13,3 10,3 8,0 6,6 5,1 4, ,0 31,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 21,0 18,0 14,0 11,5 9,3 7,3 6, ,5 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 25,0 23,0 18,5 15,0 12,5 9,6 8, ,5 39,5 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 31,5 28,6 22,5 18,5 15,5 12,5 10, ,5 42,0 41,0 40,5 39,5 38,5 38,0 37,0 34,0 33,0 27,5 22,5 19,0 15,0 12, ,5 44,0 43,5 42,5 42,0 41,0 40,0 39,5 37,0 35,5 32,5 27,0 22,5 17,5 15,0 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003 Tablica 23 Nośności obliczeniowe na ścinanie połączeń, wykonanych z zastosowaniem kotew SP-FA o grubości t = 2,0 mm, w przypadku grubości warstwy fakturowej d = 100 mm Szerokość L, mm Nośność obliczeniowa F R,d (1), kn ,9 3,5 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 1,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 10,5 9,7 8,8 8,3 7,6 7,0 6,7 5,8 4,5 3,3 2,5 0,0 0,0 0, ,0 18,0 18,0 17,5 16,3 15,0 14,0 13,0 11,0 8,3 6,3 5,0 4,0 0,0 0, ,0 25,5 24,0 23,0 22,0 21,0 19,5 18,0 16,3 12,7 9,8 7,6 6,3 4,7 0, ,0 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 23,0 20,3 17,5 13,8 11,0 9,0 7,0 5, ,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 24,0 22,3 17,5 14,3 11,8 9,3 7, ,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,5 30,5 28,0 22,5 18,0 15,0 11,8 10, ,0 41,0 40,5 39,5 39,0 38,0 37,0 36,5 33,5 32,0 27,0 22,5 18,5 14,5 12, ,0 43,0 42,5 42,0 41,0 40,5 40,0 39,0 36,0 34,5 32,0 26,5 22,0 17,0 14,5 (1) klasa betonu warstwy nośnej i fakturowej C30/37 według normy PN-EN 206-1:2003
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4836/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8