Source: http://docplayer.it/15026189-Art-10-del-dpr-303-56-art-137-del-regolamento-comunale-di-igiene-art-134-del-regolamento.html
Timestamp: 2018-09-26 05:07:41+00:00

Document:
art. 10 del DPR 303/56 art. 137 del Regolamento Comunale di Igiene art. 134 del Regolamento - PDF
Download "art. 10 del DPR 303/56 art. 137 del Regolamento Comunale di Igiene art. 134 del Regolamento"
1 Versione condivisa, del 05/08/04. CENTRI COMMERCIALI (Tipologia dei locali e condizione minima obbligatoria) Per semplificare la lettura della presente scheda, sono stati presi in esame separatamente gli esercizi commerciali con superficie > 400 m 2 e gli esercizi commerciali di piccole dimensioni. Si sono inoltre individuati i requisiti che devono avere gli spazi comuni, utilizzati dai visitatori. Per le altre tipologie di attività, ad esempio ristoranti o bar, andrà fatto riferimento alle specifiche schede. GRANDI ESERCIZI COMMERCIALI (superficie > 400 m 2 ) REQUISITO PARAMETRO RIFERIMENTO PER ILLUMINAZIONE uffici, laboratori e magazzini: le superfici finestrate devono assicurare un fattore medio di luce diurna FLDm > 2%; il requisito è soddisfatto se la superficie illuminanti è pari ad almeno 1/8 della s.u. Una parte di tale superficie va collocata a parete secondo le modalità previste dall art. 137 del Regolamento spogliatoi: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l illuminazione artificiale docce: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l illuminazione artificiale w.c.: superfici illuminanti pari ad almeno 0,40 m 2 ; è ammessa l illuminazione artificiale refettori: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u. ambulatori: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l illuminazione artificiale archivi: sono ammessi anche se ciechi area vendita: postazioni fisse di lavoro: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della superficie compresa in un raggio di 9 m attorno alle postazioni fisse di lavoro, oppure FLDm > 2% altri spazi: superfici illuminanti pari ad almeno 1/16 della restante superficie, oppure FLDm > 0,7% art. 10 del DPR 303/56 art. 137 del Regolamento art. 134 del Regolamento requisito del Regolamento edilizio tipo della regione all A2 compilazione dell apposita sezione della scheda informativa regionale, oppure presentazione di una tabella comparativa riportante per ogni locale: -la superficie di finestratura prevista in progetto e quella minima richiesta dal Regolamento comunale di igiene -il tipo di materiale trasparente che si prevede di utilizzare e il suo coefficiente di trasmissione della luce
2 PER VENTILAZIONE uffici, laboratori e magazzini: aperture finestrate pari ad almeno 1/16 della s.u., di cui una parte collocata a parete secondo le modalità previste dall art. 136 del Regolamento spogliatoi: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata in continuo docce: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata w.c.: superfici ventilanti pari ad almeno 0,40 m 2 ; è ammessa la ventilazione forzata refettori: superfici ventilanti pari ad almeno 1/16 della s.u.; ambulatori: superfici ventilanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata archivi: sono ammessi anche senza ventilazione area vendita: superfici ventilanti pari ad almeno 1/16 della s.u art. 9 del DPR 303/56 art. 136 del Regolamento art. 134 del Regolamento compilazione dell apposita sezione della scheda informativa regionale, oppure presentazione di una tabella comparativa riportante per ogni locale: -la superficie di finestratura apribile prevista in progetto e quella minima richiesta dal Regolamento comunale di igiene SUPERFICI DEI LOCALI uffici: 6 m 2 per addetto, con una superficie minima uguale a 9 m 2 laboratori e magazzini: 2 m 2 per addetto, con una superficie minima di 20 m 2, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento di igiene degli alimenti e delle bevande per specifiche attività spogliatoi: 1,2 m 2 per addetto, con una superficie minima uguale a 6 m 2 docce: piatto di almeno 90 x 80 cm; in assenza di vano antidoccia, il box deve avere un lato di almeno 1,4 m per consentire la predisposizione di una zona dove appendere gli indumenti o l accappatoio w.c.: superficie minima uguale a 1,2 m 2 refettori: 1,2 m 2 per utilizzatore, con una superficie minima uguale a 12 m 2 ambulatori: superficie minima uguale a 12 m 2 archivi: secondo necessità art. 6 del DPR 303/56 art. 15 del DPR 547/55 art. 128 del Regolamento artt del Regolamento di igiene degli alimenti e delle bevande indicazione in pianta o tabella riportante le superfici di ciascun locale
3 PER ALTEZZA LOCALI uffici: altezza minima di 2,70 m. area vendita, laboratori e magazzini: altezza minima di 3 m spogliatoi: altezza minima di 2,70 m. docce: altezza minima di 2,70 m. w.c.: altezza minima di 2,40 m. refettori: altezza minima di 2,70 m. ambulatori: altezza minima di 2,70 m. archivi: altezza minima di 2,40 m. art. 6 del DPR 303/56 art. 127 del Regolamento indicazione in pianta o in sezione, o tabella riportante le altezze di ciascun locale DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO- ASSISTENZIALI spogliatoi: devono essere separati per sesso docce: la dotazione è di 1 doccia ogni 10 addetti; devono essere divise per sesso e devono comunicare con gli spogliatoi w.c.: la dotazione è di 1 servizio igienico ogni 10 addetti; devono essere separati per sesso refettori: obbligatorio per le attività con più di 30 addetti e per quelle insudicianti e simili che abbiano 5 o più addetti; in presenza di convenzioni con ditte di ristorazione esterne è comunque richiesto un locale di almeno 12 m 2, dotato di tavolo e sedie ambulatorio: obbligatorio per attività con oltre 50 addetti artt. 37, 39 e 40 del DPR 303/56 artt. 128 e 134 del Regolamento scheda informativa regionale relazione tecnica dichiarazione attestante il n di addetti impiegati nell attività, specificando tra impiegati e operai e, all interno di queste categorie, differenziando tra uomini e donne RISCALDAMENTO fatte salve particolari situazioni, connesse alle esigenze di lavorazione, è obbligatorio per tutti gli ambienti dove è prevista la permanenza di dipendenti art. 11 del DPR 303/56 art. 136 del Regolamento scheda informativa regionale relazione tecnica COPERTURA DEL FABBRICATO deve essere garantita la possibilità di operare in sicurezza sul tetto del fabbricato per le future opere di manutenzione che si renderanno necessarie; il requisito si ritiene soddisfatto sia tramite la calpestabilità completa di tutta la copertura, sia tramite l adozione, su tutta l estensione del tetto, di sistemi di aggancio per funi o altri dispositivi di sicurezza art. 6 del DLgs 626/94 art. 4 e allegato II al DLgs 494/96 - documentazione tecnica attestante la calpestabilità della copertura o le misure di protezione adottate - fascicolo tecnico redatto ai sensi dell art. 4 del DLgs 494/96
4 PER CONDIZIONAMENTO l impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non è sostitutivo della ventilazione naturale - art. 99 del regolamento - norma UNI relazione tecnica ESERCIZI COMMERCIALI (superficie < 400 m 2 ) ILLUMINAZIONE uffici, laboratori e magazzini: le superfici finestrate devono assicurare un fattore medio di luce diurna FLDm > 2%; il requisito è soddisfatto se la superficie illuminanti è pari ad almeno 1/8 della s.u. Una parte di tale superficie va collocata a parete secondo le modalità previste dall art. 137 del Regolamento servizi igienici: superfici illuminanti pari ad almeno mq è ammessa l illuminazione artificiale spogliatoi: superfici illuminanti pari ad almeno 1/8 della s.u.; è ammessa l illuminazione artificiale retrobottega : sono ammessi anche se ciechi, purché privi di postazioni di lavoro artt. 137 e 136 bis del regolamento rapporto s.i./s.u. per ogni VENTILAZIONE spazi di relazione commerciale e laboratori Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/16 della s.u. dei locali servizi igienici Superfici illuminanti pari ad almeno mq è ammessa la ventilazione forzata spogliatoi: superfici ventilanti pari ad almeno 1/16 della s.u.; è ammessa la ventilazione forzata in continuo retrobottega sono ammessi anche con ventilazione forzata artt. 137 e 136 bis del regolamento rapporto s.v./s.u. per ogni ALTEZZA spazi di vendita e laboratori: 3 m, derogabili a 2.70 per le zone di superficie vendita degli edifici esistenti servizi igienici: 2,40 m. art. 127 del regolamento indicazione in pianta o in sezione, o tabella riportante le altezze di ciascun locale
5 PER DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI DI servizi igienici: 2 servizi igienici; per attività con s.u.< 150 mq è ammesso un solo servizio igienico spogliatoi: è sufficiente un locale di almeno 4 m 2 art. 134 regolamento comunale di igiene RISCALDAMENTO obbligatorio art. 136 regolamento comunale di igiene. L. 10/91 e successivi Decreti attuativi progettista CONDIZIONAMENTO l impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non è sostitutivo della ventilazione naturale - art. 99 del regolamento - norma UNI relazione tecnica SPAZI COMUNI ILLUMINAZIONE le superfici finestrate devono assicurare un fattore medio di luce diurna FLDm > 2%; il requisito è soddisfatto se la superficie illuminante è pari ad almeno 1/8 della s.u. E ammessa anche la sola illuminazione zenitale artt. 81 e 137 del R:C.I. rapporto s.i./s.u. per ogni VENTILAZIONE le superfici finestrate apribili devono essere pari ad almeno 1/16 della s.u. dei locali art. 136 bis del R:C.I. rapporto s.v./s.u. per ogni DOTAZIONE SERVIZI Servizi igienici: almeno 2 per il pubblico del centro commerciale (il loro numero andrà comunque valutato in relazione alla superficie del centro) Spazi destinati a servizi ricreativi per bambini: se realizzati va garantito il rispetto dei parametri di illuminazione, ventilazione e altezza previsti per gli ambienti lavorativi. Va inoltre rispettato quanto contenuto negli artt. 1.3 e 4 della delibera regionale n 1390/00. art. 297 del regolamento di igiene degli alimenti LR 1/2000 Delibera regionale 1390/00 relazione tecnica
6 PER PERCORSI ESTERNI in funzione delle dimensioni del centro Commerciale deve essere valutata la possibilità di realizzare uno o più percorsi che garantiscano la protezione fisica dei pedoni dagli autoveicoli in movimento nel parcheggio relazione tecnica SCALE scale non comuni: - larghezza minima di 0,80 m - pedata minima di 25 cm e somma p + 2a compresa tra 62 e 64 cm scale comuni: - larghezza minima di 1,20 m pedata minima di 30 cm e somma p + 2a compresa tra 62 e 64 cm La larghezza delle scale a chiocciola va misurata dal punto dove viene rispettata la pedata minima al bordo esterno art. 16 del DPR 547/55 art. 8 del DPR 303/56 DM 236/89 relazione tecnica e planimetrie MISURE ANTINCENDIO per gli ambienti non soggetti a CPI deve quantomeno essere verificato: - n delle vie di uscita e lunghezza dei percorsi per raggiungerle - larghezza delle scale e delle uscite - ventilazione e isolamento dell autorimessa DM 10/03/98 DM 01/02/86 relazione tecnica SICUREZZA CONTRO LE CADUTE ACCIDENTALI tutti i parapetti, balconi e ringhiere, devono avere un'altezza minima di 1 m. e resistenza alle spinte orizzontali non inferiore a quanto previsto dalla tabella al punto 5,1del D.M. 16 Gennaio Gli elementi costitutivi devono presentare spazi liberi inattrversabili da una sfera di diametro di 10 cm. e non devono essere scalabili art. 72 del regolamento D.M 6 gennaio 1996 D.M. 236/1989 relazione tecnica progettista VETRATE in base alla loro collocazione i vetri installati devono possedere differenti caratteristiche antinfortunistica. norme UNI EN ISO /6 progettista o della ditta fornitrice
SCHEDA TECNICA N. 01 Illuminaz. Naturale 2010_UU Pagina 1 di 7 DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA GRUPPO DIPARTIMENTALE NIP CAMPO CONTENUTO N. 01 NOVEMBRE 2010 OGGETTO ILLUMINAZIONE NATURALE DESCRIZIONE SCOPO

References: art. 137
 art. 134
 art. 137
 art. 134
 art. 137
 art. 10
 art. 137
 art. 134
 art. 136
 art. 9
 art. 136
 art. 134
 art. 6
 art. 15
 art. 128
 art. 6
 art. 127
 art. 11
 art. 136
 art. 6
 art. 4
 art. 4
 art. 99
 art. 137
 art. 127
 art. 134
 art. 136
 art. 99
 art. 136
 art. 297
 art. 16
 art. 8
 art. 72