Source: https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20161124-08698-2016&control=393200931
Timestamp: 2020-05-28 10:50:39+00:00

Document:
Edicto 8698/2016
Edicto 8698/2016, publicado en el Boletín número 224 del día 24 de noviembre de 2016
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE MÁLAGA, POR LA QUE SE ACEPTA EL USO DEL CABLE RH5ZL POR IMPLICAR UN NIVEL DE SEGURIDAD EQUIVALENTE, SE ACEPTA LA EXCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTICULARES DE ENDESA EN LO RELATIVO AL TIPO DE CONDUCTOR Y SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALTA TENSIÓN DEL EXPEDIENTE AT-E-14671.
Vista la documentación obrante en el expediente AT- E-14671, resultan los siguientes
Primero. Con fecha 11 de agosto de 2016 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de autorización de construcción de una instalación eléctrica de alta tensión formulada por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, como titular del expediente, cuya finalidad es cierre mediante líneas aérea y subterránea de media tensión entre el apoyo A832752 existente de la línea aérea media tensión a 20 KV denominada “T_CASARE” y el centro de transformación número 81460 “CASARES”, para distribución de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 11 de agosto de 2016 Endesa Distribución Eléctrica, SLU, solicita la aceptación del empleo del cable con designación RH5Z1 acogiéndose a los establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnica y garantías de seguridad en línea eléctrica de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en el que se indica que “El órgano competente de la comunidad autónoma, en atención a situaciones objetivas excepcionales a solicitud de parte interesada, podrá aceptar, para ciertos casos, soluciones diferentes a las contenidas en el presente reglamento, cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente”, así como la admisión de excepcionalidad respecto al cumplimiento de las normas particulares de Endesa en lo referente a las características del conductor.
Tercero. Con fecha 13 de septiembre de 2016 la solicitud se sometió al trámite de Información Pública en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan formulado alegaciones por parte de los interesados. Además se ha cumplido el precepto de información a los organismos afectados tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Primero. Esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga es competente para resolver de conformidad con lo dispuesto en los reales decretos 1091/81, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y 58.2.3.° de la Ley Orgánica 2/ 2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto 12/ 2015, de 17 de junio de la Presidenta sobre la reestructuración de la Consejerías; el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Decreto 342/2012 de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Quinto. Existe informe de la Dirección General de Industria, Engería y Minas de fecha 21 de noviembre de 2014 sobre la utilización de cable RHZ1 con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio en instalaciones de media tensión de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en lugar del RHZ1, en la que se concluye que:
4. Existe informe del Laboratorio Central de Electrotecnia del 21 de diciembre de 2011, el cual realizó un examen comparativo de equivalencia técnica y de seguridad entre la norma UNE 211620:2010 y la norma UNE-HD 620-5- E1:2007, incluida en el listado de la ITC-LAT 02 del reglamento aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
1. Aceptar el uso del cable RH5Zl por implicar un nivel de seguridad equivalente de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
3. Otorgar autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación del expediente ATE-14671 con las siguientes características:
Finalidad: Cierre mediante líneas aérea y subterránea de media tensión entre el apoyo A832752 existente de la línea aérea media tensión a 20 KV denominada “T_CASARE” y el centro de transformación número 81460 “CASARES”, para distribución de energía eléctrica.
Situación: Paraje “El Calvario”.
Características Línea aérea S/C a 20 KV con conductor LA-56 entre apoyo
A832752 y nuevo apoyo 1, de 306 metros de longitud. Instalación de cinco nuevos apoyos metálicos. Instalación de línea subterránea a 20 KV S/C con conductor del
tipo RH5Z1 18/30 KV de 240 mm2 de sección entre apoyo 1 y CD-81460, de 300 metros de longitud. Reforma del CD-81460 consistente en sustitución de conjunto de celdas existente por conjunto compacto en SF6 formado por tres celdas de línea y dos de protección (el centro cuenta dos transformadores de 630 y 1000 KVA respectivamente).
Término municipal afectado: Casares.
Referencia: AT- E-14671.
4. Asimismo, la titular de las instalaciones tendrá en cuenta en ésta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma. Además la titular deberá disponer de todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios.
Málaga, 11 de noviembre de 2016. El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
8698/16

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto