Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd2018-1997.html
Timestamp: 2017-05-26 05:39:05+00:00

Document:
Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica (Vigente hasta el 15 de Mayo de 2002).
Vigencia desde 31 de Diciembre de 1997. Esta revisión vigente desde 31 de Diciembre de 1997 hasta 15 de Mayo de 2002
Clasificación de los puntos de medida
Seguridad y acceso a la información
Calibración y verificación de los equipos
Sustitución de los equipos
Corrección de registros de medidas por averías
Redes del sistema de comunicaciones
Inventario y características de los equipos de comunicaciones
Gestión de sistema de comunicaciones
Medidas dotadas de comunicaciones
Concentrador principal
Información contenida en el concentrador principal
Canales de comunicación con los usuarios
Periodicidad de las lecturas
Diferencias entre medidas firmes
Carencia de medida firme principal
Carencia de medida firme en un punto de medida
Tratamiento de los sistemas extrapeninsulares
Adquisición de energía a tarifas no reguladas
Baja de los equipos
Sustitución de equipos y fases de implantación
RD 1110/2007 de 24 Ago. (Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico) Norma afectada por
RD 1454/2005 de 2 Dic. (modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico) Ocultar / Mostrar comentarios Letra a) del número 2 del artículo 9 redactada por el artículo quinto del R.D. 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico («B.O.E.» 23 diciembre).
RD 436/2004 de 12 Mar. (metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial) Ocultar / Mostrar comentarios Letra a) del número 1 del artículo 3 redactada por la disposición final segunda del R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial («B.O.E.» 27 marzo).
Letra h) del número 2 del artículo 30 derogada por la disposición derogatoria única del R.D. 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial («B.O.E.» 27 marzo).
Sentencia TS Sala 3.ª 24 Nov. 2003 (anulación del art. 30 del Regl. de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 30 declarado nulo, por infracción del principio de legalidad que consagra el artículo 25.1 de la Constitución, conforme establece la Sentencia de 24 de noviembre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo («B.O.E.» 5 enero 2004).
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 24 Nov. 2003 (Rec. 71/2002)
Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 30 declarado nulo, por infracción del principio de legalidad que consagra el artículo 25.1 de la Constitución, conforme establece la Sentencia de 24 de noviembre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo («B.O.E.» 5 enero 2004).
RD 1433/2002 de 27 Dic. (requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en régimen especial) Ocultar / Mostrar comentarios Letra B) del artículo 6 redactada por el número 1 de la Disposición Adicional 1.ª del R.D. 1433/2002, 27 diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial («B.O.E.» 31 diciembre).
Letra C) del artículo 6 redactada por el número 1 de la Disposición Adicional 1.ª del R.D. 1433/2002, 27 diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial («B.O.E.» 31 diciembre).
Primer párrafo del artículo 8 redactado por el número 2 de la Disposición Adicional 1.ª del R.D. 1433/2002, 27 diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial («B.O.E.» 31 diciembre).
Párrafo segundo del artículo 8 redactado por el número 2 de la Disposición Adicional 1.ª del R.D. 1433/2002, 27 diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial («B.O.E.» 31 diciembre).
RD 385/2002 de 26 Abr. (modificación RD 2018/1997 de 26 Dic., Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 1 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 2 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 3 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 4 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 5 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 6 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 7 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 8 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 9 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 10 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 11 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 13 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 15 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 16 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 17 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 18 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 20 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 22 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 23 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 26 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 27 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 29 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Artículo 30 introducido por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
L 34/1998 de 7 Oct. (sector de hidrocarburos) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico ha sido suprimida por la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, 7 octubre, del sector de hidrocarburos. Véase la disposición transitoria décima de la citada Ley («B.O.E.» 8 octubre).
Preámbulo La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, ha introducido mecanismos de competencia en su funcionamiento cuya aplicación exige, de modo necesario, la implantación de un sistema de medidas homogéneo y efectivo de los tránsitos de energía entre las diversas actividades eléctricas.
Objeto 1. El objeto de este Real Decreto es la regulación de las condiciones de funcionamiento del sistema de medidas del Sistema Eléctrico Nacional, de los equipos que lo integran y de sus características, para la liquidación de la energía y servicios asociados, en aplicación del régimen económico de las actividades de dicho sistema.
A partir de: 15 mayo 2002
Artículo 1 redactado por el artículo único del R.D. 385/2002, 26 abril, por el que se modifica el R.D. 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica («B.O.E.» 14 mayo).
Ambito de aplicación Los preceptos contenidos en este Reglamento serán de aplicación al sistema de medidas eléctricas compuesto por los equipos de medida situados en los puntos frontera entre las actividades de generación, transporte y distribución, en los limites de las zonas de distribución, en las interconexiones internacionales y en el punto de conexión de los consumidores cualificados que adquieran la energía mediante tarifas no reguladas (en adelante, clientes); por los equipos de comunicaciones y por los sistemas informáticos que permitan la obtención y tratamiento de la información de medidas eléctricas. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, a los productores del régimen especial les será de aplicación lo dispuesto para centrales de generación.
Definiciones 1. Fronteras de la red: a los efectos de este Reglamento tendrán la consideración de fronteras de la red:
c) Los sistemas de tratamiento de la medida de Sistema Eléctrico Nacional, formados por el concentrador principal de medidas eléctricas y los concentradores secundarios.
5. Equipo de medida: el conjunto formado por lo transformadores de medida el cableado, contadores relés auxiliares, equipos de almacenamiento local de la información, el «software» y todo el equipo auxiliar necesario para garantizar la obtención de la medida con grado de precisión adecuado.
6. Sistema de comunicaciones: conjunto de medio físicos que permiten transmitir o recibir la información de la medida a distancia por medio de cualquier soporte.
7. Concentrador principal de medidas eléctricas: sistema de información que recoge de forma centralizada las medidas del Sistema Eléctrico Nacional. Estas medidas pueden llegar al concentrador principal procedente directamente de los equipos de medida o de los concentradores secundarios.
8. Concentradores de medidas secundarios: sistemas de captura y almacenamiento de las lecturas guardadas en los registradores para su posterior envío concentrador principal.
9. Lectura local: captación sin intervención de la comunicaciones de los datos de medida de un contador realizada mediante el acoplamiento al mismo de un terminal de lectura.
12. Lectura provisional: las lecturas visuales y remotas obtenidas mediante comunicaciones que no cumpla los requisitos de integridad definidos en las instrucciones técnicas complementarias.
13. Lectura firme: las lecturas locales y remota obtenidas mediante comunicaciones que cumplan lo requisitos de integridad definidos en las instrucciones técnicas complementarias.
Tratamiento de la información El operador del sistema realizará el tratamiento de la información sobre medidas. A este fin instalará y operará el concentrador principal de medidas eléctricas e las condiciones descritas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.
Determinación de los puntos de medida El operador del sistema establecerá los puntos de medida aplicando los criterios establecidos en las instrucciones técnicas complementarias.
Excepcionalmente, previo acuerdo del operador del sistema y de los participantes en una medida, se podrá establecer otro punto diferente, siempre que sea equivalente al que corresponda y resulte imposible o excesivamente costosa su normal ubicación. Las instrucciones técnicas complementarias establecerán los procedimientos para la fijación de puntos de medida alternativos, en los que deberá constar el otorgamiento de conformidad si no se presentan objeciones en el plazo de treinta días, la posibilidad de someter las discrepancias a la Comisión de Sistema Eléctrico Nacional y, en todo caso, la publicidad de la modificación.
Clasificación de los puntos de medida A efectos de determinación de las características de los equipos, los puntos de medida se clasificarán según lo que especifiquen las instrucciones técnicas complementarias.
Confidencialidad de la información 1. La información obtenida por la aplicación de este Reglamento tiene carácter confidencial.
CAPITULO IIEquipos de medida
Características de los equipos Los equipos de medidas estarán normalizados y cumplirán todos los requisitos exigidos por las disposiciones sobre elementos de red y en materia de seguridad eléctrica, y, en especial, las que se especifican en el presente Reglamento y cualquier otra normativa que les resulte de aplicación.
Las instrucciones técnicas complementarias en desarrollo de este Reglamento establecerán las características técnicas correspondientes a los equipos de cada uno de los tipos de punto de medida a que se refiere el capitulo I de este Real Decreto.
Responsables de los equipos 1. Serán responsables de los equipos:
a) El responsable de un equipo de medida lo será de su instalación y de su mantenimiento y operación, sin perjuicio de que pueda contratarlos con terceros.
Seguridad y acceso a la información 1. Las instrucciones técnicas complementarias establecerán:
Los equipos sólo podrán ser programados por el operador dei sistema o por aquél en quien éste delegue para esta tarea, en las condiciones que se especifiquen en las instrucciones técnicas complementarias.
Calibración y verificación de los equipos Los equipos de medida se verificarán en origen y serán sometidos a verificaciones periódicas en la forma y plazos que se especifiquen en las instrucciones técnicas complementarias.
A petición debidamente justificada del operador del sistema o de los participantes en una medida los equipos podrán verificarse fuera de los plazas establecidos. Si el equipo supera la verificación, los gestos que ocasione la prueba correrán por cuenta de quien la solicitó y, si no la supera, por cuenta del responsable del equipo.
Sustitución de los equipos 1. Los equipos de medida o algunos de sus elementos serán reemplazados cuando se averíen o cuando alguno de los participantes en la medida solicite su sustitución por otro de calidad superior. Cuando la sustitución se realice a petición de un participante, éste correrá con los gastos que ocasione, que se determinarán de acuerdo con lo que dispongan las instrucciones técnicas complementarias.
Corrección de registros de medidas por averías Las averías de los equipos de medida darán lugar a nuevos registros de medida que podrán conducir a nuevas liquidaciones. Cuando sea posible determinar la fecha en que se produjo la avería, las correcciones se aplicarán desde esa fecha. Cuando no sea posible dicha determinación, las correcciones no podrán extenderse más allá de los tres meses anteriores a la petición de la verificación o a la detección del defecto, respectivamente.
CAPITULO IIISistemas y protocolos de comunicaciones
Redes del sistema de comunicaciones 1. El sistema de comunicaciones para toma de medidas está formado por las redes de acceso y troncal.
Modos de conexión La conexión de un equipo de medida al concentrados principal podrá ser directa o a través de cualquier concentrador secundario, según decida el responsable del equipo de medida.
Inventario y características de los equipos de comunicaciones El operador del sistema mantendrá un inventario actualizado de los equipos que conforman el sistema de comunicaciones de la red troncal y de aquellos otros equipos que proporcionen la garantía de integridad que se establezca en las instrucciones técnicas complementarias con exclusión de los elementos pertenecientes a redes públicas de comunicación.
Medios y protocolos de comunicación 1. Las instrucciones técnicas complementarias podrán establecer restricciones por motivos de seguridad en la utilización de medios y protocolos de comunicación.
3. Los responsables de los equipos de medida y los titulares de los concentradores secundarios podrán solicitar al operador del sistema que incorpore a la red troncal nuevos medios y protocolos. El operador del sistema procederá a su incorporación, siempre que las propuestas cumplan con los criterios de calidad mínimos para garantizar la funcionalidad y seguridad definidas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, él titular de un concentrador secundario podrá solicitar al operador del sistema la utilización de líneas dedicadas ya existentes para comunicación entre ambos, siempre que puedan soportar los nuevos requerimientos de información y que no sean incompatibles con las especificaciones técnicas que se establezcan para el concentrador principal. En cualquier caso, el solicitante correrá con los gastos ocasionados por la incorporación de su propuesta a la red troncal.
Gestión de sistema de comunicaciones 1. El operador del sistema será responsable de la gestión de la red troncal, instalación de los equipos que correspondan, mantenimiento y operación de las comunicaciones correspondientes a la citada red.
Medidas dotadas de comunicaciones Las instrucciones técnicas complementarias definirán los equipos de medida que, por su especial relevancia o utilidad, deban estar obligatoriamente dotados de comunicaciones para transmitir los datos al concentrador principal de medidas eléctricas con la periodicidad que establezcan.
CAPITULO IVConcentradores de medidas secundarios
Instalación y operación La instalación de los concentradores secundarios tendrá carácter voluntario.
CAPITULO VEquipamiento y funciones del concentrador principal
Concentrador principal El operador del sistema será el propietario del concentrador principal de medidas eléctricas y será responsable de su instalación, mantenimiento y administración, así como de la adaptación permanente de los equipos a las necesidades del sistema de medidas eléctricas y a la evolución tecnológica.
Información contenida en el concentrador principal El concentrador principal actuará como servidor de datos para aplicaciones. Las instrucciones técnicas complementarias detallarán la información que deberá contener.
Acceso a la información Tendrán acceso a la información del concentrador principal los participantes en cada medida, el operador del sistema la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, el Ministerio de Industria y Energía y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
Canales de comunicación con los usuarios El acceso de los usuarios al concentrador principal para consulta de datos se realizará mediante los canales de comunicación y procedimientos que establezca operador del sistema con objeto de garantizar su seguridad. Además de la seguridad, en la selección de los canales se considerarán como criterios prioritarios que sean accesibles para el mayor número posible de usuarios actuales y potenciales, y que el coste para el usuario sea mínimo considerando tanto la inversión en el equipo como el gesto previsto en las comunicaciones.
Periodicidad de las lecturas Las instrucciones técnicas complementarias fijará la periodicidad de las lecturas de la información correspondiente a equipos de medida dotados de comunicaciones y las lecturas locales de los contadores principal y redundantes.
Costes del servicio 1. El coste para la instalación, operación y mantenimiento del concentrador principal se incluirá en el coste reconocido al operador del sistema. Del mismo será deducidos los ingresos que perciba en virtud de lo di puesto en el presente artículo:
a) En todos los servicios del usuario, según se definen en las instrucciones técnicas complementarias, gasto en comunicaciones correrá por cuenta del usuario.
b) El coste de comunicaciones originado por el envío de información desde un concentrador secundario principal correrá por cuenta del responsable del concentrador secundario.
c) El coste de comunicaciones originado por la lectura remota de contadores conectados directamente, concentrador principal correrá por cuenta del responsable del equipo de medida.
d) Los responsables de los equipos de medida abonarán al operador del sistema la cantidad que se determine por cada una de las veces que se realice el servicio de lectura local con un mínimo de una lectura al año.
f) Por los certificados que el operador del sistema expida con la información de que disponga sobre un medida, ésta facturará al peticionario la cantidad que se determine.
2. Para la facturación de estas cantidades, el operador del sistema enviará relación detallada de los mimos.
3. Todas las cantidades a las que se refiere el artículo, que debe percibir el operador del sistema p~ los servicios con cargo a los usuarios, serán fijadas por Real Decreto, previo informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
CAPITULO VIDiferencias en las medidas y pérdidas de información
Diferencias entre medidas firmes Cuando las medidas obtenidas en una comprobación de un equipo no coincidan con las medidas firmes que se recibieron en el concentrador principal a través de comunicaciones, se procederá a efectuar una corrección de los registros de medida del periodo leído, que podrá dar lugar a una nueva liquidación de dicho periodo, a partir de los valores obtenidos en la comprobación. Cuando en una comprobación se detecte esta circunstancia, el equipo será objeto de lectura local con la periodicidad y en los plazos recogidos en las instrucciones técnicas complementarias.
Carencia de medida firme principal Cuando se disponga de medida provisional y se carezca de la correspondiente medida firme por causas imputables al operador del sistema, se adoptará como medida firme dicha medida provisional.
Carencia de medida firme en un punto de medida Cuando se carezca de medidas firmes del equipo principal y de equipos redundantes o comprobantes, se estimará la medida de energía activa de acuerdo con los procedimientos que se indiquen en las instrucciones técnicas complementarias.
Durante los periodos en que el responsable de la medida pueda demostrar que no circuló energía, por estar el equipo desacoplado de la red o interrumpido el servicio, la medida se considerará cero y no intervendrá en las estimaciones.
Tratamiento de los sistemas extrapeninsulares Los equipos de medida y comunicaciones que se instalen en los sistemas extrapeninsulares deberán cumplir los requisitos que se contienen en este Reglamento y en sus instrucciones técnicas complementarias.
Adquisición de energía a tarifas no reguladas Los clientes y distribuidoras elegibles que deseen adquirir la energía mediante tarifas no reguladas, deberán instalar previamente los equipos que permitan obtener la medida horaria de la energía activa y reactiva, debiendo adaptar sus equipos a las características descritas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias antes de la finalización de la tercera fase a que se refiere el apartado 3 de la disposición transitoria única.
Baja de los equipos Los responsables de equipos de medida situados en fronteras de instalaciones cuya baja esté prevista antes del fin de la segunda fase a que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria única, podrán solicitar de la Administración competente que les autorice a no instalar los equipos de medida a que se refiere este Reglamento. Esta autorización será nula si la instalación no se da de baja en dicho periodo.
Sustitución de equipos y fases de implantación Los equipos de medida instalados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, que no cumplan con las especificaciones que en él se contienen, deberán ser sustituidos en los plazos especificados en alguna de las fases que se indican a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 sobre sustitución de equipos por verificaciones:
1. Primera fase: el concentrador principal de medidas eléctricas y los equipos de medida correspondientes a interconexiones internacionales cumplirán todas las características descritas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.Se instalarán equipos que permitan la medida horaria principal o comprobante de las energías activa y reactiva, en todos los puntos de medida de tipo 1 que dispongan ya de transformadores de medida. En esta primera fase no será preciso sustituir aquellos elementos integrantes de los equipos de medida existentes que puedan ser aprovechables, aun cuando no cumplan los requisitos de precisión establecidos en este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.
2. Segunda fase: todos los puntos de medida de tipo 1 deberán tener instalados equipos que permitan disponer de medida horaria principal o comprobante de las energías activa y reactiva.Se instalarán equipos que permitan la medida horaria de las energías activa y reactiva en todos los puntos de medida de tipo 2 que dispongan ya de transformadores de medida.
Habilitación normativa Por el Ministro de Industria y Energía, previo informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, se dictarán las instrucciones técnicas complementarias y demás disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este Reglamento.

References: artículo 9
 artículo 3
 artículo 30
 Artículo 30
 artículo 25
 Artículo 30
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30
 Real Decreto 

Artículo 1
 artículo 12