Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd2267-2004.html
Timestamp: 2020-07-15 06:35:28+00:00

Document:
Vigencia desde 16 de Enero de 2005. Revisi�n vigente desde 16 de Enero de 2005 hasta 22 de Mayo de 2010
Disposici�n adicional primera �Gu�a t�cnica
Disposici�n adicional segunda �Sistemas de autoprotecci�n y de gesti�n de seguridad
Disposici�n transitoria �nica �R�gimen de aplicaci�n
Art�culo 5 �Puesta en marcha del establecimiento industrial
Art�culo 16 �Gu�a t�cnica
Art�culo 17 �Incumplimiento
ANEXO I .� Caracterizaci�n de los establecimientos industriales en relaci�n con la seguridad contra incendios
2. Caracter�sticas de los establecimientos industriales por su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno.
3. Caracterizaci�n de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intr�nseco.
ANEXO II .� Requisitos constructivos de los establecimientos industriales seg�n su configuraci�n, ubicaci�n y nivel de riesgo intr�nseco
ANEXO III .� Requisitos de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales
13. Sistemas de espuma f�sica.
14. Sistemas de extinci�n por polvo.
17. Se�alizaci�n.
ANEXO IV .� Relaci�n de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicaci�n del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
BOE 5 Marzo 2005. Correcci�n de errores y erratas RD 2267/2004 de 3 Dic. (Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales)
RD 560/2010 de 7 May. (modificaci�n normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio)
N�mero 2 del art�culo 4 redactado por el apartado uno del art�culo d�cimo del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Art�culo 5 redactado por el apartado dos del art�culo d�cimo del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
R.D. 2267/2004, 3 diciembre rectificado por Correcci�n de errores y de erratas (�B.O.E.� 5 marzo 2005). T�ngas en cuenta que por dicha correcci�n tambi�n se subsana el error padecido en el dibujo del apartado 4.2.5 del anexo II.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de informaci�n en materia de normas y reglamentaciones t�cnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaci�n, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de cumplir lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998.
Este real decreto se aprueba en ejercicio de las competencias que, en relaci�n con la materia de seguridad industrial, han venido a atribuir expresamente a la Administraci�n General del Estado la totalidad de los Estatutos de Autonom�a, conforme ha declarado reiteradamente la jurisprudencia constitucional reca�da al respecto (por todas ellas, las Sentencias del Tribunal Constitucional 2003(sic)/1992, de 26 de noviembre, y 243/1994, de 21 de julio).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 3 de diciembre de 2004,
Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, que se inserta a continuaci�n.
Disposici�n adicional primera Gu�a t�cnica
El centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una gu�a t�cnica de car�cter no vinculante para la aplicaci�n pr�ctica de las disposiciones del reglamento y de sus anexos t�cnicos, la cual podr� establecer aclaraciones en conceptos de car�cter general. Igualmente, autorizar� el uso de gu�as de dise�o de reconocido prestigio para la justificaci�n de soluciones t�cnicas diferentes que proporcionen un nivel de seguridad equivalente.
Disposici�n adicional segunda Sistemas de autoprotecci�n y de gesti�n de seguridad
En cumplimiento de lo previsto en el art�culo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci�n Civil, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinar� el cat�logo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se realicen, que deber�n disponer de un sistema de autoprotecci�n dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevenci�n de riesgos, alarma, evacuaci�n y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias en la medida que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, as� como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas.
As� mismo, se determinar�n aquellos establecimientos industriales que, preceptivamente, deben implantar el sistema de gesti�n de la seguridad contra incendios en el establecimiento y elaborar el correspondiente manual de seguridad contra incendios.
Disposici�n transitoria �nica R�gimen de aplicaci�n
Las prescripciones del reglamento aprobado por este real decreto ser�n de aplicaci�n, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su actividad.
Estas mismas exigencias ser�n de aplicaci�n a aquellos establecimientos industriales en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intr�nseco.
Se aplicar�n estas exigencias a la parte afectada por la ampliaci�n o reforma, que con car�cter general se considera que ser� el sector o �rea de incendio afectado.
No obstante, el �rgano competente de la comunidad aut�noma podr� requerir, si lo considera oportuno, la aplicaci�n del reglamento a otros sectores y �reas de incendio, o incluso al establecimiento industrial en su totalidad.
Las disposiciones del cap�tulo IV ser�n de aplicaci�n desde la entrada en vigor a todos los establecimientos industriales existentes.
No ser� de aplicaci�n preceptiva este reglamento:
a) A los establecimientos industriales en construcci�n y a los proyectos que tengan solicitada licencia de actividad en la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones p�blicas o visados por colegios profesionales en la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el p�rrafo b), siempre que la licencia de actividad se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
No obstante, los proyectos e instalaciones a los que se refieren los p�rrafos anteriores podr�n ser adaptados, total o parcialmente, a este reglamento.
El presente real decreto entrar� en vigor a los 30 d�as de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparici�n y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagaci�n y posibilitar su extinci�n, con el fin de anular o reducir los da�os o p�rdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.
Las actividades de respuesta al incendio tendr�n como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los da�os o p�rdidas que pueda generar.
Este reglamento se aplicar�, con car�cter complementario, a las medidas de protecci�n contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o espec�ficas, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales ser�n de completa aplicaci�n en su campo.
En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucci�n t�cnica complementaria MIE APQ-1 del Reglamento de almacenamiento de productos qu�micos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y las previstas en las instrucciones t�cnicas del Reglamento de instalaciones petrol�feras, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicaci�n para el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios.
Las condiciones indicadas en este reglamento tendr�n la condici�n de m�nimo exigible seg�n lo indicado en el art�culo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Estos m�nimos se consideran cumplidos:
b) Por aplicaci�n, para casos particulares, de t�cnicas de seguridad equivalentes, seg�n normas o gu�as de dise�o de reconocido prestigio para la justificaci�n de las soluciones t�cnicas de seguridad equivalente adoptadas, que deben aportar, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. Esta aplicaci�n de t�cnicas de seguridad equivalente deber� ser justificado debidamente por el proyectista y resueltas por el �rgano competente de la comunidad aut�noma.
c) Cuando la implantaci�n de un establecimiento industrial se realice en naves de pol�gonos industriales con planeamiento urban�stico aprobado antes de la entrada en vigor de este reglamento o en un edificio existente en el que por sus caracter�sticas no pueda cumplirse alguna de las disposiciones reglamentarias ni adaptarse al p�rrafo b) anterior, el titular del establecimiento deber� presentar ante el �rgano competente de la comunidad aut�noma una solicitud de excepci�n y justificarlo mediante su descripci�n en el proyecto o memoria t�cnica en el que se especifiquen las medidas alternativas adoptadas. El �rgano competente de la comunidad aut�noma en la que est� ubicado el establecimiento industrial, a la vista de los argumentos expuestos en el proyecto o memoria t�cnica, podr� desestimar la solicitud, requerir la modificaci�n de las medidas alternativas o conceder la autorizaci�n de excepci�n, que siempre ser� expresa.
La aceptaci�n de las soluciones t�cnicas diferentes que se plateen para dar respuesta con car�cter general, esto es, de aplicaci�n en todo el territorio del Estado, se realizar�, de acuerdo con la disposici�n final segunda, por orden ministerial.
1. El �mbito de aplicaci�n de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entender�n como tales:
a) Las industrias, tal como se definen en el art�culo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
c) Los talleres de reparaci�n y los estacionamientos de veh�culos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercanc�as.
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los p�rrafos anteriores.
2. Se aplicar�, adem�s, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, calculada seg�n el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).
Asimismo, se aplicar� a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intr�nseco, su situaci�n o sus caracter�sticas impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y as� se determine por la Administraci�n auton�mica competente.
3. Quedan excluidas del �mbito de aplicaci�n de este reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracci�n de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares.
Igualmente, quedan excluidas de la aplicaci�n de este reglamento las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m� (42 MJ/m�), siempre que su superficie �til sea inferior o igual a 60 m�, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III.
1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicaci�n la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios, NBE/CPI96, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial ser�n los exigidos por dicha normativa.
2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicaci�n la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios, o una normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial ser�n los exigidos por dicha normativa cuando superen los l�mites indicados a continuaci�n:
a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m�.
b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m�.
d) Archivos: superficie construida superior a 250 m� o volumen superior a 750 m�.
e) Bar, cafeter�a, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m� o capacidad para servir a m�s de 100 comensales simult�neamente.
f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m�.
Las zonas a las que por su superficie sean de aplicaci�n las prescripciones de las referidas normativas deber�n constituir un sector de incendios independiente.
1. Los establecimientos industriales de nueva construcci�n y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se ampl�en o se reformen, en la parte afectada por la ampliaci�n o reforma, seg�n lo recogido en la disposici�n transitoria �nica, requerir�n la presentaci�n de un proyecto, que podr� estar integrado en el proyecto general exigido por la legislaci�n vigente para la obtenci�n de los permisos y licencias preceptivas, o ser espec�fico; en todo caso, deber� contener la documentaci�n necesaria que justifique el cumplimiento de este reglamento.
2. El referido proyecto, que ser� redactado y firmado por un t�cnico titulado competente y visado por su colegio oficial correspondiente, deber� indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto.
Se indicar�, asimismo, la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcci�n que as� lo requieran.
N�mero 2 del art�culo 4 redactado por el apartado uno del art�culo d�cimo del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
3. Se podr� sustituir el proyecto por una memoria t�cnica firmada por un t�cnico titulado competente, en los siguientes casos:
a) Establecimientos industriales de riesgo intr�nseco bajo y superficie �til inferior a 250 m�.
b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m� (42 MJ/m�) y superficie �til igual o inferior a 60 m�.
c) Reformas que, seg�n lo recogido en la disposici�n transitoria �nica, no requieren la aplicaci�n de este reglamento.
Art�culo 5 Puesta en marcha del establecimiento industrial
Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales a los que se refiere el art�culo anterior, se requiere la presentaci�n, ante el �rgano competente de la comunidad aut�noma, de un certificado, emitido por un t�cnico titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que se ponga de manifiesto la adecuaci�n de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones t�cnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalaci�n.
En dicho certificado deber� figurar, adem�s, el nivel de riesgo intr�nseco del establecimiento industrial, el n�mero de sectores y el riesgo intr�nseco de cada uno de ellos, as� como las caracter�sticas constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II; incluir�, adem�s, un certificado de la/s empresa/s instaladora/ s autorizada/s, firmado por el t�cnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una empresa instaladora autorizada.
Con independencia de la funci�n inspectora asignada a la Administraci�n p�blica competente en materia de industria de la comunidad aut�noma y de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicaci�n este reglamento deber�n solicitar a un organismo de control facultado para la aplicaci�n de este reglamento la inspecci�n de sus instalaciones.
En esta inspecci�n se comprobar�:
b) Que se sigue manteniendo la tipolog�a del establecimiento, los sectores y/o �reas de incendio y el riesgo intr�nseco de cada uno.
c) Que los sistemas de protecci�n contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el ap�ndice 2 del Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
En establecimientos adaptados parcialmente a este reglamento, la inspecci�n se realizar� solamente a la parte afectada.
a) Cinco a�os, para los establecimientos de riesgo intr�nseco bajo.
b) Tres a�os, para los establecimientos de riesgo intr�nseco medio.
c) Dos a�os, para los establecimientos de riesgo intr�nseco alto.
2. De dichas inspecciones se levantar� un acta, firmada por el t�cnico titulado competente del organismo de control que ha procedido a la inspecci�n y por el titular o t�cnico del establecimiento industrial, quienes conservar�n una copia.
1. El �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr� promover, previa consulta con el Consejo de coordinaci�n para la seguridad industrial, programas especiales de inspecci�n para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar el grado de aplicaci�n y cumplimiento de este reglamento.
2. Estas inspecciones ser�n realizadas por los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas o, si estos as� lo estableciesen, por organismos de control facultados para la aplicaci�n de este reglamento.
1. Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los art�culos 6 y 8 se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deber� se�alarse el plazo para la ejecuci�n de las medidas correctoras oportunas; si de dichas deficiencias se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deber� comunicarlas al �rgano competente de la comunidad aut�noma para su conocimiento y efectos oportunos.
2. En todo establecimiento industrial habr� constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protecci�n contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el ap�ndice 2 del Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, de las deficiencias observadas en su cumplimiento, as� como de las inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.
El titular del establecimiento industrial deber� comunicar al �rgano competente de la comunidad aut�noma, en el plazo m�ximo de 15 d�as, cualquier incendio que se produzca en el establecimiento industrial en el que concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:
a) Que se produzcan da�os personales que requieran atenci�n m�dica externa.
b) Que ocasione una paralizaci�n total de la actividad industrial.
c) Que se ocasione una paralizaci�n parcial superior a 14 d�as de la actividad industrial.
d) Que resulten da�os materiales superiores a 30.000 euros.
En todos aquellos incendios en los que concurran las circunstancias previstas en los p�rrafos a), b) o c) del art�culo anterior, el �rgano competente de la comunidad aut�noma realizar� una investigaci�n detallada para tratar de averiguar sus causas, y dar� traslado de ella al �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Para la realizaci�n de dicha investigaci�n, podr� requerir la ayuda de especialistas como el Cuerpo de Bomberos, organizaciones o t�cnicos competentes.
Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica incumplimiento de la realizaci�n de las inspecciones reglamentarias requeridas en el cap�tulo III y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el ap�ndice 2 del Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales, en relaci�n con su seguridad contra incendios, estar�n determinados por su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno y su nivel de riesgo intr�nseco, fijados seg�n se establece en el anexo I.
Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en relaci�n con su seguridad contra incendios, ser�n los establecidos en el anexo II, de acuerdo con la caracterizaci�n que resulte del art�culo 12.
1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales, as� como el dise�o, la ejecuci�n, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplir�n lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel.
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protecci�n contra incendios, a que se refiere el p�rrafo anterior, cumplir�n los requisitos que para ellos establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y las disposiciones que lo complementan.
2. Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protecci�n contra incendios de los establecimientos industriales, en relaci�n con su seguridad contra incendios, ser�n los establecidos en el anexo III, de acuerdo con la caracterizaci�n que resulte del art�culo 12.
1. Los anexos t�cnicos hacen referencia a normas (normas UNE, EN u otras), de manera total o parcial, para facilitar la adaptaci�n al estado de la t�cnica en cada momento.
Dicha referencia se realiza, por regla general, sin indicar el a�o de edici�n de la norma en cuesti�n.
El anexo IV recoge el listado de todas las normas citadas en el texto identificadas por sus t�tulos y numeraci�n, la cual incluye el a�o de edici�n.
Cuando una o varias normas var�en su a�o de edici�n, deber� actualizarse en el listado de normas, mediante una orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en la que deber� hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilizaci�n de la nueva edici�n de la norma ser� v�lida y la fecha a partir de la cual la utilizaci�n de la antigua edici�n de la norma dejar� de serlo, a efectos reglamentarios.
A falta de una resoluci�n expresa, se entender� que tambi�n cumple las condiciones reglamentarias la edici�n de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que no modifique criterios b�sicos y se limite a actualizar ensayos o incrementar la seguridad intr�nseca del material correspondiente.
2. A los efectos de este reglamento y de la comercializaci�n de productos en el marco de la Uni�n Aduanera, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administraci�n p�blica competente deber� aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluaci�n de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administraci�n p�blica competente, que los citados agentes ofrecen garant�as t�cnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislaci�n espa�ola y que las disposiciones legales vigentes del Estado miembro conforme a las que se eval�a la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones espa�olas.
Los productos de construcci�n que se incorporen con car�cter permanente a los edificios, en funci�n de su uso previsto, llevar�n el marcado �CE� siempre que se haya establecido su entrada en vigor, todo ello de conformidad con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximaci�n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcci�n, incorporada a nuestro ordenamiento jur�dico por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulaci�n de productos de construcci�n en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE.
Art�culo 16 Gu�a t�cnica
El centro directivo competente en materia de industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una gu�a t�cnica de car�cter no vinculante, para la aplicaci�n pr�ctica de las disposiciones del reglamento y de sus anexos t�cnicos, que podr� establecer aclaraciones en conceptos de car�cter general.
Art�culo 17 Incumplimiento
Del incumplimiento de lo dispuesto en este reglamento se derivar�n las responsabilidades y sanciones, en su caso, que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el titulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el cap�tulo VI de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci�n Civil, y en la secci�n 2.� del cap�tulo II del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalaci�n o espacio abierto de uso industrial o almac�n, seg�n lo establecido en el art�culo 2, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcci�n o reforma, as� como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.
Los establecimientos industriales se caracterizar�n por:
a) Su configuraci�n y ubicaci�n con relaci�n a su entorno.
b) Su nivel de riesgo intr�nseco.
TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, adem�s, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.
TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que est� adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deber�n tener cubierta independiente, se admitir� el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique t�cnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que est� a una distancia mayor de tres metros del edificio m�s pr�ximo de otros establecimientos. Dicha distancia deber� estar libre de mercanc�as combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.
2.3 Cuando la caracterizaci�n de un establecimiento industrial o una parte de este no coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2, se considerar� que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente.
En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo se deber�n aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas.
Los establecimientos industriales se clasifican, seg�n su grado de riesgo intr�nseco, atendiendo a los criterios simplificados y seg�n los procedimientos que se indican a continuaci�n.
3.1 Los establecimientos industriales, en general, estar�n constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituir� una o varias zonas (sectores o �reas de incendio) del establecimiento industrial.
2. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un ��rea de incendio� abierta, definida solamente por su per�metro.
3.2 El nivel de riesgo intr�nseco de cada sector o �rea de incendio se evaluar�:
1. Calculando la siguiente expresi�n, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o �rea de incendio:
QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o �rea de incendio, en MJ/m� o Mcal/m�.
Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o �rea de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).
Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomar� como factor de riesgo de activaci�n el inherente a la actividad de mayor riesgo de activaci�n, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o �rea de incendio.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del �rea de incendio, en m�.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Cat�logo CEA de productos y mercanc�as, o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por activaci�n, Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.
TABLA 1.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES
a) Para actividades de producci�n, transformaci�n, reparaci�n o cualquier otra distinta al almacenamiento:
QS, Ci , Ra y A tienen la misma significaci�n que en el apartado 3.2.1 anterior.
NOTA: a los efectos del c�lculo, no se contabilizan los acopios o dep�sitos de materiales o productos reunidos para la manutenci�n de los procesos productivos de montaje, transformaci�n o reparaci�n, o resultantes de estos, cuyo consumo o producci�n es diario y constituyen el llamado �almac�n de d�a�. Estos materiales o productos se considerar�n incorporados al proceso productivo de montaje, transformaci�n, reparaci�n, etc., al que deban ser aplicados o del que procedan.
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significaci�n que en el apartado 3.2.1 anterior.
qvi = carga de fuego, aportada por cada m� de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m� o Mcal/m�.
si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m�.
3.3 El nivel de riesgo intr�nseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o �reas de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicaci�n de este reglamento, se evaluar� calculando la siguiente expresi�n, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de dicho edificio industrial.
Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o �reas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m� o Mcal/m�.
Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o �reas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m�.
3.4 A los efectos de este reglamento, el nivel de riesgo intr�nseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en m�s de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluar� calculando la siguiente expresi�n, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de dicho establecimiento industrial:
Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m� o Mcal/m�.
Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento industrial, en m�.
3.5 Evaluada la densidad de carga de fuego ponderada, y corregida de un sector o �rea de incendio, (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), seg�n cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, el nivel de riesgo intr�nseco del sector o �rea de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la tabla 1.3.
3.6 Para la evaluaci�n del riesgo intr�nseco se puede recurrir igualmente al uso de m�todos de evaluaci�n de reconocido prestigio; en tal caso, deber� justificarse en el proyecto el m�todo empleado.
TABLA 1.2 VALORES DE DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO MEDIA DE DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES, DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y RIESGO DE ACTIVACI�N ASOCIADO, Ra
En este reglamento de seguridad contra incendios se emplean t�rminos que pueden estar sujetos a diferentes interpretaciones.
Para evitar interpretaciones diversas, que pueden incluso llegar a ser contradictorias o establecerse en contra del esp�ritu del texto del reglamento, se establecen las siguientes definiciones para algunos de los t�rminos incluidos en �l.
Tanto el planeamiento urban�stico como las condiciones de dise�o y construcci�n de los edificios, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar la intervenci�n de los servicios de extinci�n de incendios.
Las autoridades locales podr�n regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo anterior; en ausencia de regulaci�n normativa por las autoridades locales, se puede adoptar las recomendaciones que se indican a continuaci�n.
Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinci�n de incendios.
Los huecos de la fachada deber�n cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alf�izar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia m�xima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a trav�s de dichos huecos, a excepci�n de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuaci�n no exceda de nueve m.
Adem�s, para considerar como fachada accesible la as� definida, deber�n cumplirse las condiciones del entorno del edificio y las de aproximaci�n a este que a continuaci�n se recogen:
a) Los edificios con una altura de evacuaci�n descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de veh�culos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles:
1.� Anchura m�nima libre: seis m.
2.� Altura libre: la del edificio.
3.� Separaci�n m�xima del edificio: 10 m.
4.� Distancia m�xima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.
5.� Pendiente m�xima: 10 por ciento.
6.� Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m�.
7.� Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm �.
La condici�n referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios p�blicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, y deber�n ce�irse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obst�culos.
En edificios en manzana cerrada, cuyos �nicos accesos y huecos est�n abiertos exclusivamente hacia patios o plazas interiores, deber� existir un acceso a estos para los veh�culos del servicio de extinci�n de incendios. Tanto las plazas o patios como los accesos antes citados cumplir�n lo ya establecido previamente y lo previsto en el apartado A.2.
b) En zonas edificadas lim�trofes o interiores a �reas forestales, deben cumplirse las condiciones indicadas en el apartado 10 de este ap�ndice.
A.2. Condiciones de aproximaci�n de edificios.
Los viales de aproximaci�n hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, as� como los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes:
1.� Anchura m�nima libre: cinco m.
2.� Altura m�nima libre o g�libo: 4,50 m.
3.� Capacidad portante del vial: 2000 kp/m�.
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios m�nimos deben ser 5,30 m y 12, 50 m, con una anchura libre para circulaci�n de 7,20 m.
Se entender� por estructura portante de un edificio la constituida por los siguientes elementos: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta.
Se entender� por estructura principal de cubierta y sus soportes la constituida por la estructura de cubierta propiamente dicha (dintel, cercha) y los soportes que tengan como funci�n �nica sustentarla, incluidos aquellos que, en su caso, soporten adem�s una gr�a.
A estos efectos, los elementos estructurales secundarios, por ejemplo, correas de cubierta, no ser�n considerados parte constituyente de la estructura principal de cubierta.
Se calificar� como ligera toda cubierta cuyo peso propio no exceda de 100 kg/m�.
Se interpretar� como carga permanente, a los efectos de calificaci�n de una cubierta como ligera, la resultante de tener en cuenta el conjunto formado por la estructura principal de p�rticos de cubierta, m�s las correas y materiales de cobertura.
En el caso de existencia de gr�as deber� tenerse en cuenta, adem�s, para el c�mputo de la carga permanente, el peso propio de la viga carril, as� como el de la propia estructura de la gr�a sobre la que se mueve el polipasto.
No se permite la ubicaci�n de sectores de incendio con las actividades industriales incluidas en el art�culo 2:
a) De riesgo intr�nseco alto, en configuraciones de tipo A, seg�n el anexo I.
b) De riesgo intr�nseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones de tipo A, seg�n el anexo I.
c) De riesgo intr�nseco, medio, en configuraciones de tipo A, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco m.
d) De riesgo intr�nseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de evacuaci�n sea superior a 15 m, en configuraciones de tipo A, seg�n el anexo I.
e) De riesgo intr�nseco alto, cuando la altura de evacuaci�n del sector en sentido descendente sea superior a 15 m, en configuraci�n de tipo B, seg�n el anexo I.
f) De riesgo intr�nseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a cinco m.
g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en configuraciones de tipo A, de tipo B y de tipo C, seg�n el anexo I.
h) De riesgo intr�nseco alto A-8, en configuraciones de tipo B, seg�n el anexo I.
i) De riesgo intr�nseco medio o alto, a menos de 25 m de masa forestal, con franja perimetral permanentemente libre de vegetaci�n baja arbustiva.
2. Sectorizaci�n de los establecimientos industriales.
Todo establecimiento industrial constituir�, al menos, un sector de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituir� un �rea de incendio cuando adopte las configuraciones de tipo D o tipo E, seg�n el anexo I.
2.1. La m�xima superficie construida admisible de cada sector de incendio ser� la que se indica en la tabla 2.1.
TABLA 2.1 M�XIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO
2.2. La distribuci�n de los materiales combustibles en las �reas de incendio en configuraciones de tipo D y de tipo E deber�n cumplir los siguientes requisitos:
1.� Superficie m�xima de cada pila: 500 m�.
2.� Volumen m�ximo de cada pila: 3500 m�.
3.� Altura m�xima de cada pila: 15 m.
4.� Longitud m�xima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es ≥ 2,5 m; 20 m si el pasillo entre pilas es ≥ 1,5 m.
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcci�n se definen determinando la clase que deben alcanzar, seg�n la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya est� en vigor el marcado �CE�.
Las condiciones de reacci�n al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificar�n:
a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificaci�n europea.
b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre par�ntesis, conforme a la clasificaci�n que establece la norma UNE-23727.
Los productos de construcci�n cuya clasificaci�n conforme a la norma UNE 23727:1990 sea v�lida para estas aplicaciones podr�n seguir siendo utilizados despu�s de que finalice su per�odo de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulaci�n de la reacci�n al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo espec�ficos. Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deber�n acreditar su clase de reacci�n al fuego conforme a la normativa 23727:1990 mediante un sistema de evaluaci�n de la conformidad equivalente al correspondiente al del marcado �CE� que les sea aplicable.
En suelos: CFL-s1 (M2) o m�s favorable.
En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o m�s favorable.
Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminaci�n de humo que se instalen en las cubiertas ser�n al menos de clase D-s2 d0(M3) o m�s favorable.
Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta ser�n B-s1d0 (M1) o m�s favorable.
Los materiales de revestimiento exterior de fachadas ser�n C-s3d0(M2) o m�s favorables.
Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase m�s desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, seg�n el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, ser�n, como m�nimo, EI 30 (RF-30).
Este requisito no ser� exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales clasificados seg�n el anexo I como de riesgo intr�nseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que ser� suficiente la clasificaci�n Ds3 d0 (M3) o m�s favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.
3.3 Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento t�rmico y para acondicionamiento ac�stico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilaci�n, etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o m�s favorable. Los cables deber�n ser no propagadores de incendio y con emisi�n de humo y opacidad reducida.
3.4 La justificaci�n de que un producto de construcci�n alcanza la clase de reacci�n al fuego exigida se acreditar� mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Conforme los distintos productos deban contener con car�cter obligatorio el marcado �CE�, los m�todos de ensayo aplicables en cada caso ser�n los definidos en las normas UNE -EN y UNE-EN ISO. La clasificaci�n ser� conforme con la norma UNE-EN 13501-1.
3.5 Los productos de construcci�n p�treos, cer�micos y met�licos, as� como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerar�n de clase A 1 (M0).
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mec�nica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decisi�n 2000/367/CE de la Comisi�n, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisi�n 2003/629/CE de la Comisi�n.
1.� Mediante la adopci�n de los valores que se establecen en este anexo II, apartado 4.1 o m�s favorable.
2.� Por procedimientos de c�lculo, anal�tico o num�rico, de reconocida solvencia o justificada validez.
4.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funci�n portante y escaleras que sean recorrido de evacuaci�n no tendr� un valor inferior al indicado en la tabla 2.2.
Con independencia de la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los establecimientos industriales ubicados en edificios con otros usos, el valor exigido a sus elementos estructurales no ser� inferior a la exigida al conjunto del edificio en aplicaci�n de la normativa que sea de aplicaci�n.
4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuaci�n de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar da�os graves a los edificios o establecimientos pr�ximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorizaci�n de incendios implantada y, si su riesgo intr�nseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracci�n de humos, se podr�n adoptar los valores siguientes:
Tipolog�as concretas.
4.2.1. Cubiertas ligeras en ubicaci�n de tipo A.
La columna �Tipo C, sobre rasante� de la tabla 2.3 ser� tambi�n de aplicaci�n a la estructura principal de cubiertas ligeras en edificios exentos y a una distancia mayor de tres m respecto al l�mite de parcela colindante, en configuraci�n de tipo A.
4.2.2. Naves industriales en planta baja.
La tabla 2.3 ser� tambi�n de aplicaci�n a las estructuras principales de cubiertas ligeras y sus soportes en edificios en planta baja.
4.2.3. Naves industriales con entreplanta
La tabla 2.3 ser� tambi�n de aplicaci�n tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan una entreplanta, en edificios industriales de tipo B y C, siempre que se cumpla que el 90 por ciento de la superficie del establecimiento, como m�nimo, est� en planta baja, y el 10 por ciento, en planta sobre rasante, y se justifique mediante c�lculos que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta, y que los recorridos de evacuaci�n, desde cualquier punto del establecimiento industrial hasta una salida de planta o del edificio, no superen los 25 metros.
Para actividades clasificadas de riesgo intr�nseco bajo, la entreplanta podr� ser de hasta el 20 por ciento de la superficie total, y los recorridos de evacuaci�n hasta una salida del edificio, de 50 m, siempre que el n�mero de ocupantes sea inferior a 25 personas.
4.2.4. Naves industriales con puentes gr�a.
La tabla 2.3 ser� tambi�n de aplicaci�n a las estructuras principales de cubierta ligeras que, en su caso, soporten, adem�s, una gr�a (p.ej: gr�a pluma o puente gr�a), considerada sin carga.
4.2.5. Naves industriales de tipo A con medianer�as (edificaci�n en planta baja).
A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianer�as, ser� de aplicaci�n lo previsto en el apartado 5.4.
Esta condici�n no ser� aplicable cuando la cubierta sea compartida por dos o m�s establecimientos industriales distintos.
4.3 En edificios de una sola planta con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios est� protegida por una instalaci�n de rociadores autom�ticos de agua y un sistema de evacuaci�n de humos, los valores de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podr�n adoptar los siguientes valores:
Nota: cuando, de acuerdo con la tabla 2.3 o la tabla 2.4, est� permitido no justificar la estabilidad al fuego de la estructura, deber� se�alizarse en el acceso principal del edificio para que el personal de los servicios de extinci�n tenga conocimiento de esta particularidad.
En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en m�s de una planta pero compartimentadas del uso industrial seg�n su reglamentaci�n espec�fica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de l�mites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, no ser� necesario justificar la estabilidad al fuego de la estructura.
4.4 La justificaci�n de que un elemento constructivo portante alcanza el valor de estabilidad al fuego exigido se acreditar�:
a) Por contraste con los valores fijados en el ap�ndice 1 de la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios, en su caso.
Las marcas de conformidad, certificados de conformidad y ensayos de tipo ser�n emitidos por un organismo de control que cumpla las exigencias del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
c) Por aplicaci�n de un m�todo de c�lculo te�rico-experimental de reconocido prestigio.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de las incluidas en la Decisi�n 2000/367/CE de la Comisi�n, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisi�n 2003/629/CE de la Comisi�n:
c) Aislamiento t�rmico I.
d) Aislamiento t�rmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente.
5.1 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no ser� inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con funci�n portante en dicho sector de incendio.
Sin funci�n portante Con funci�n portante
5.3 Cuando una medianer�a, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta ser�, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura ser�, como m�nimo, de un m.
Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el �ngulo formado por los dos planos exteriores de aquella sea menor que 135�, la anchura de la franja ser�, como m�nimo, de dos m.
5.4 Cuando una medianer�a o un elemento constructivo de compartimentaci�n en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta ser�, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a un m. Esta franja podr� encontrarse:
c) Formada por una barrera de un m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sit�e por debajo de la cubierta fijada a la medianer�a. La barrera no se instalar� en ning�n caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta.
La justificaci�n de la resistencia al fuego de dicha franja se realizar� mediante ensayo de tipo. Dicho ensayo se realizar� en las condiciones finales de uso, incluyendo los soportes o sistemas de sujeci�n.
No obstante, si la medianer�a o el elemento compartimentador se prolonga un m por encima de la cubierta, como m�nimo, no es necesario que la cubierta cumpla la condici�n anterior.
5.5 La distancia m�nima, medida en proyecci�n horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de una cubierta ser� mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de cinco m.
5.6 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendr�n una resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a trav�s de un vest�bulo previo.
Los elementos compartimentadores m�viles no ser�n asimilables a puertas de paso a efectos de la reducci�n de su resistencia al fuego.
5.7 Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a �l deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego que no ser� menor de:
a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de aire de ventilaci�n, calefacci�n o acondicionamiento de aire.
b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de mazos o bandejas de cables el�ctricos.
c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de l�quidos no inflamables ni combustibles.
d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de orificios de paso de canalizaciones de l�quidos inflamables o combustibles.
f) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galer�as de servicios comunicadas con el sector de incendios.
g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o pantallas de cierre autom�tico de huecos verticales de manutenci�n, descarga de tolvas o comunicaci�n vertical de otro uso.
Cuando las tuber�as que atraviesen un sector de incendios est�n hechas de material combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la tuber�a al fundirse o arder tambi�n queda sellado.
Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen elementos de compartimentaci�n y cuya funci�n no permita el uso de compuertas (extracci�n de humos, ventilaci�n de v�as de evacuaci�n, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al fuego que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables.
No ser� necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicaci�n del sector de incendio a trav�s del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuber�as de agua a presi�n, siempre que el hueco de paso est� ajustado a ellas.
5.8 La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D (excepto los de riesgo bajo 1), respecto a limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como m�nimo EI 120, a no ser que la actividad se realice a una distancia igual o mayor que cinco m de aquel o que la normativa urban�stica aplicable garantice dicha distancia entre el �rea de incendio y el lindero.
5.9 La justificaci�n de que un elemento constructivo de cerramiento alcanza el valor de resistencia al fuego exigido se acreditar�:
a) Por contraste con los valores fijados en el ap�ndice 1 de la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios, o en la normativa de aplicaci�n en su caso.
b) Mediante marca de conformidad con normas UNE o certificado de conformidad o ensayo de tipo con las normas y especificaciones t�cnicas indicadas en el anexo IV de este reglamento.
6. Evacuaci�n de los establecimientos industriales.
6.1 Para la aplicaci�n de las exigencias relativas a la evacuaci�n de los establecimientos industriales, se determinar� su ocupaci�n, P, deducida de las siguientes expresiones:
Donde p representa el n�mero de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentaci�n laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.
6.2 Cuando en un edificio de tipo A coexistan actividades industriales y no industriales, la evacuaci�n de los espacios ocupados por todos los usos que se realice a trav�s de los elementos comunes debe satisfacer las condiciones establecidas en la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios o en la normativa equivalente que sea de aplicaci�n, o en el apartado 6.3, en el caso de que todos los establecimientos sean de uso industrial.
La evacuaci�n del establecimiento industrial podr� realizarse por elementos comunes del edificio, siempre que el acceso a estos se realice a trav�s de un vest�bulo previo.
6.3 La evacuaci�n de los establecimientos industriales que est�n ubicados en edificios de tipo B (seg�n el anexo I) debe satisfacer las condiciones expuestas a continuaci�n. La referencia en su caso a los art�culos que se citan de la Norma b�sica de la edificaci�n: condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios se entender� a los efectos de definiciones, caracter�sticas generales, c�lculo, etc., cuando no se concreten valores o condiciones espec�ficas.
1. Elementos de la evacuaci�n: origen de evacuaci�n, recorridos de evacuaci�n, altura de evacuaci�n, rampas, ascensores, escaleras mec�nicas, rampas y pasillos m�viles y salidas se definen de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.1, subapartados 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.
2. N�mero y disposici�n de las salidas: adem�s de tener en cuenta lo dispuesto en el art�culo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2, se ampliar� lo siguiente:
Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este reglamento, como de riesgo intr�nseco alto deber�n disponer de dos salidas alternativas.
Las distancias m�ximas de los recorridos de evacuaci�n de los sectores de incendio de los establecimientos industriales no superar�n los valores indicados en el siguiente cuadro y prevalecer�n sobre las establecidas en el art�culo 7.2 de la NBE/CPI/96:
En las zonas de los sectores cuya actividad impide la presencia de personal (por ejemplo, almacenes de operativa autom�tica), los requisitos de evacuaci�n ser�n de aplicaci�n a las zonas de mantenimiento. Esta particularidad deber� ser justificada.
3. Disposici�n de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, p�rrafos a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuaci�n descendente ser�n protegidas, conforme al apartado 10.1 de la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuaci�n de establecimientos industriales que, en funci�n de su nivel de riesgo intr�nseco, superen la altura de evacuaci�n siguiente:
Las escaleras para evacuaci�n ascendente ser�n siempre protegidas.
4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el art�culo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
5. Caracter�sticas de las puertas: de acuerdo con el art�culo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.1.
No ser�n aplicables estas condiciones a las puertas de las c�maras frigor�ficas.
6. Caracter�sticas de los pasillos: de acuerdo en el art�culo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 8.2.b).
7. Caracter�sticas de las escaleras: de acuerdo con el art�culo 9 de la NBE-CPI/96, p�rrafos a), b), c), d) y e).
8. Caracter�sticas de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vest�bulos previos: de acuerdo con el art�culo 10 de la NBE-CPI/96, apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
9. Se�alizaci�n e iluminaci�n: de acuerdo con el art�culo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; adem�s, deber�n cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
6.4 La evacuaci�n de los establecimientos industriales que est�n ubicados en edificios de tipo C (seg�n el anexo I) debe satisfacer las condiciones siguientes:
1. Elementos de evacuaci�n: se definen como en el apartado 6.3.1 de este anexo.
2. N�mero y disposici�n de las salidas: como en el apartado 6.3.2 de este anexo.
3. Disposici�n de escaleras y aparatos elevadores: como en el apartado 6.3.3 de este anexo.
5. Caracter�sticas de las puertas: como en el apartado 6.3.5 de este anexo, excepto que se permiten como puertas de salida las deslizantes, o correderas, f�cilmente operables manualmente.
6. Caracter�sticas de los pasillos: como en el apartado 6.3.6 de este anexo.
7. Caracter�sticas de las escaleras: como en el apartado 6.3.7 de este anexo.
8. Caracter�sticas de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vest�bulos previos: como en el apartado 6.3.8 de este anexo.
9. Se�alizaci�n e iluminaci�n: como en el apartado 6.3.9 de este anexo.
6.5 Las disposiciones en materia de evacuaci�n y se�alizaci�n en los establecimientos industriales que est�n ubicados en configuraciones de tipo D y E ser�n conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumplir�n, adem�s, los requisitos siguientes:
Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como m�nimo 5 m.
Separaci�n m�xima entre caminos de emergencia: 65 m.
Anchura m�nima de pasillos entre pilas: 1,5 m.
7. Ventilaci�n y eliminaci�n de humos y gases de la combusti�n en los edificios industriales.
La eliminaci�n de los humos y gases de la combusti�n, y, con ellos, del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de acuerdo con la tipolog�a del edificio en relaci�n con las caracter�sticas que determinan el movimiento del humo.
7.1 Dispondr�n de sistema de evacuaci�n de humos:
a) Los sectores con actividades de producci�n:
1.� De riesgo intr�nseco medio y superficie construida ≥ 2000 m�.
2.� De riesgo intr�nseco alto y superficie construida ≥ 1000 m�.
1.� De riesgo intr�nseco medio y superficie construida ≥ 1000 m�.
2.� De riesgo intr�nseco alto y superficie construida ≥ 800 m�.
Para naves de menor superficie, se podr�n aplicar los siguientes valores m�nimos de la superficie aerodin�mica de evacuaci�n de humos.
a) Los sectores de incendio con actividades de producci�n, montaje, transformaci�n, reparaci�n y otras distintas al almacenamiento si:
1.� Est�n situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de un m�nimo de superficie aerodin�mica de 0,5 m�/150 m� o fracci�n.
2.� Est�n situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de un m�nimo de superficie aerodin�mica de 0,5 m� /200 m� o fracci�n.
1.� Est�n situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de un m�nimo de superficie aerodin�mica de 0,5 m�/100 m� o fracci�n.
2.� Est�n situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intr�nseco es alto o medio, a raz�n de un m�nimo de superficie aerodin�mica de 0,5 m�/150 m� o fracci�n.
La ventilaci�n ser� natural a no ser que la ubicaci�n del sector lo impida; en tal caso, podr� ser forzada.
Los huecos se dispondr�n uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta.
Los huecos deber�n ser practicables de manera manual o autom�tica.
Deber� disponerse, adem�s, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporci�n de superficie requerida para los de salida de humos, y se podr�n computar los huecos de las puertas de acceso al sector.
7.2 El dise�o y ejecuci�n de los sistemas de control de humos y calor se realizar� de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23 585. En casos debidamente justificados se podr� utilizar otra normativa internacional de reconocido prestigio.
Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en estanter�as met�licas. Se clasifican en autoportantes o independientes, que, en ambos casos, podr� ser autom�ticos y manuales.
1. Sistema de almacenaje autoportante. Soportan, adem�s de la mercanc�a almacenada, los cerramientos de fachada y la cubierta, y act�an como una estructura de cubierta.
2. Sistema de almacenaje independiente. Solamente soportan la mercanc�a almacenada y son elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de cubierta.
3. Sistema de almacenaje autom�tico. Las unidades de carga que se almacenan se transportan y elevan mediante una operativa autom�tica, sin presencia de personas en el almac�n.
4. Sistema de almacenaje manual. Las unidades de carga que se almacenan se transportan y elevan mediante operativa manual, con presencia de personas en el almac�n.
8.1 Sistema de almacenaje en estanter�as met�licas. Requisitos.
1. Los materiales de bastidores, largueros, paneles met�licos, cerchas, vigas, pisos met�licos y otros elementos y accesorios met�licos que componen el sistema deben ser de acero de la clase A1 (M0) (ver apartado 3 de este anexo).
2. Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 μ deben ser de la clase Bs3d0 (M1). Este revestimiento debe ser un material no inflamable, debidamente acreditado por un laboratorio autorizado mediante ensayos realizados seg�n norma.
4. Para la estructura principal de sistemas de almacenaje con estanter�as met�licas sobre rasante o bajo rasante sin s�tano se podr�n adoptar los valores siguientes:
Nivel de riesgo intr�nseco Sistema de almacenaje autoportante operado manual o autom�ticamente
Rociadores autom�ticos de agua Rociadores autom�ticos de agua Rociadores autom�ticos de agua
NO S� NO S� NO S�
Riesgo medio R30(EF-30). R15(EF-15). R15(EF-15) No se exige. No se exige. No se exige.
R30(EF-30). R15(EF-15). R15(EF-15). No se exige.
5. La evacuaci�n en los establecimientos industriales con sistemas de almacenaje independientes o autoportantes operados manualmente ser� la misma que la especificada en el apartado 6 y subapartados siguientes de este anexo.
6. La evacuaci�n en los establecimientos industriales con sistemas de almacenaje independientes o autoportantes operados autom�ticamente ser� la misma que la especificada en el apartado 6 y subapartados siguientes de este anexo y aplicable solamente en las zonas destinadas a mantenimiento que es la �nica zona donde puede existir presencia de personas.
8.2 Los sistemas de almacenaje en estanter�as met�licas operadas manualmente deben cumplir los requisitos siguientes:
a) En el caso de disponer de sistema de rociadores autom�ticos, respetar las holguras para el buen funcionamiento del sistema de extinci�n.
b) Las dimensiones de las estanter�as no tendr�n m�s limitaci�n que la correspondiente al sistema de almacenaje dise�ado.
c) Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuaci�n deber�n tener una anchura libre igual o mayor que un m.
d) Los pasos transversales entre estanter�as deber�n estar distanciados entre s� en longitudes m�ximas de 10 m para almacenaje manual y 20 m para almacenaje mecanizado, longitudes que podr�n duplicarse si la ocupaci�n en la zona de almac�n es inferior a 25 personas. El ancho de los pasos ser� igual al especificado en el p�rrafo c).
8.3 Los sistemas de almacenaje en estanter�as met�licas operadas autom�ticamente deben cumplir los p�rrafos a) y b) del apartado anterior, adem�s de los requisitos siguientes:
a) Estar ancladas s�lidamente al suelo.
c) Desde la parte superior de la mercanc�a almacenada deber� existir un hueco m�nimo libre hasta el techo de un m.
9. Instalaciones t�cnicas de servicios de los establecimientos industriales.
Las instalaciones de los servicios el�ctricos (incluyendo generaci�n propia, distribuci�n, toma, cesi�n y consumo de energ�a el�ctrica), las instalaciones de energ�a t�rmica procedente de combustibles s�lidos, l�quidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribuci�n del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento t�rmico), las instalaciones frigor�ficas, las instalaciones de empleo de energ�a mec�nica (incluyendo generaci�n, almacenamiento, distribuci�n y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutenci�n y elevadores de los establecimientos industriales cumplir�n los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que espec�ficamente las afectan.
En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar seg�n la normativa aplicable en el momento de su implantaci�n, mientras queden amparadas por ella.
En el caso de que los cables el�ctricos alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento durante un incendio, deber�n estar protegidos para mantener la corriente el�ctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre.
La ubicaci�n de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de incendio en una doble direcci�n: peligro para la industria, puesto que un fuego forestal la puede afectar, y peligro de que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal.
La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos v�as de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones de aproximaci�n a los edificios (ver apartado A.2.).
Cuando no se pueda disponer de las dos v�as alternativas indicadas, el acceso �nico debe finalizar en un fondo de saco, de forma circular, de 12,5 m de radio.
Los establecimientos industriales de riesgo medio y alto ubicados cerca de una masa forestal han de mantener una franja perimetral de 25 m de anchura permanentemente libre de vegetaci�n baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas.
En lugares de viento fuerte y de masa forestal pr�xima se ha de aumentar la distancia establecida en un 100 por cien, al menos en las direcciones de los vientos predominante.
2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protecci�n contra incendios, a que se refiere el apartado anterior, cumplir�n los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.
a) Actividades de producci�n, montaje, transformaci�n, reparaci�n u otras distintas al almacenamiento si:
1.� Est�n ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m� o superior.
2.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2.000 m� o superior.
3.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior.
4.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 3.000 m� o superior.
5.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 2.000 m� o superior.
1.� Est�n ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m� o superior.
2.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m� o superior.
3.� Est�n ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
4.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1.500 m� o superior.
5.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 800 m� o superior.
NOTA: cuando es exigible la instalaci�n de un sistema autom�tico de detecci�n de incendio y las condiciones del dise�o (apartado 1 de este anexo) den lugar al uso de detectores t�rmicos, aquella podr� sustituirse por una instalaci�n de rociadores autom�ticos de agua.
1.� Su superficie total construida es de 1.000 m� o superior, o
2.� No se requiere la instalaci�n de sistemas autom�ticos de detecci�n de incendios, seg�n el apartado 3.1 de este anexo.
1.� Su superficie total construida es de 800 m� o superior, o
4.2 Cuando sea requerida la instalaci�n de un sistema manual de alarma de incendio, se situar�, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuaci�n del sector de incendio, y la distancia m�xima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.
5.1 Se instalar�n sistemas de comunicaci�n de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m� o superior.
5.2 La se�al ac�stica transmitida por el sistema de comunicaci�n de alarma de incendio permitir� diferenciar si se trata de una alarma por �emergencia parcial� o por �emergencia general�, y ser� preferente el uso de un sistema de megafon�a.
a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o espec�ficas, de acuerdo con el art�culo 1 de este reglamento.
b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presi�n y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como
Sistemas de BIE y de rociadores autom�ticos [1] + [3]:
Sistemas de BIE, de hidrantes y de rociadores autom�ticos [1] + [2] + [3]:
Suma de caudales del 50 por ciento requerido para hidrantes (0,5 QH) seg�n tabla del apartado 7.2, y el requerido para rociadores autom�ticos (QRA).
Suma del 50 por ciento de la reserva de agua necesaria para hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para rociadores autom�ticos (RRA).
Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (QAP) y para espuma (QE), y en todo caso, como m�nimo, el caudal de hidrantes.
Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (RAP) y para espuma (RE), que, en todo caso, ser� la reserva necesaria para el sistema de hidrantes.
Sistemas de rociadores autom�ticos y de agua pulverizada [3] + [4]:
La reserva m�nima exigible ser� la necesaria para la instalaci�n del sistema que requiera la mayor reserva de agua
7.1. Necesidades.
Se instalar� un sistema de hidrantes exteriores si:
TABLA 3.1 HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCI�N DE LA CONFIGURACI�N DE LA ZONA, SU SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTR�NSECO
7.2. Implantaci�n.
El n�mero de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinar� haciendo que se cumplan las condiciones siguientes:
b) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deber� tener una salida de 100 mm.
c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el l�mite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco m.
Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se justificar�n las realmente adoptadas.
d) Cuando, por razones de ubicaci�n, las condiciones locales no permitan la realizaci�n de la instalaci�n de hidrantes exteriores deber� justificarse razonada y fehacientemente.
7.3. Caudal requerido y autonom�a.
Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (�reas o sectores de incendio) que requieren un sistema de hidrantes se har� de acuerdo con los valores de la siguiente tabla.
Nota: en las zonas de los almacenamientos operados autom�ticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podr� justificarse la no instalaci�n de extintores
El agente extintor utilizado ser� seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del ap�ndice 1 del Reglamento de Instalaciones de protecci�n contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se considerar� que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerar� A-B.
8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinar� la dotaci�n de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1 o con la tabla 3.2, respectivamente.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, se determinar� la dotaci�n de extintores de acuerdo con la reglamentaci�n sectorial espec�fica que les afecte. En otro caso, no se incrementar� la dotaci�n de extintores si los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizar�n agentes extintores de caracter�sticas especificas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podr�n proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situaci�n y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor.
TABLA 3.1 (sic) DETERMINACI�N DE LA DOTACI�N DE EXTINTORES PORT�TILES EN SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE A
TABLA 3.2 DETERMINACI�N DE LA DOTACI�N DE EXTINTORES PORT�TILES EN SECTORES DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE B
Si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 l, se determinar� la protecci�n del sector de incendio de acuerdo con la reglamentaci�n sectorial espec�fica que lo afecte.
8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensi�n el�ctrica superior a 24 V. La protecci�n de estos se realizar� con extintores de di�xido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinar� seg�n el tama�o del objeto protegido con un valor m�nimo de cinco kg de di�xido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC.
8.4 El emplazamiento de los extintores port�tiles de incendio permitir� que sean f�cilmente visibles y accesibles, estar�n situados pr�ximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribuci�n ser� tal que el recorrido m�ximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.
8.5 Se instalar�n extintores port�tiles en todas las �reas de incendio de los establecimientos industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las �reas cuyo nivel de riesgo intr�nseco sea bajo 1.
La dotaci�n estar� de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto el recorrido m�ximo hasta uno de ellos, que podr� ampliarse a 25 m.
9.1 Se instalar�n sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si:
a) Est�n ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m� o superior.
b) Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
c) Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 200 m� o superior.
d) Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1000 m� o superior.
e) Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
f) Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m� o superior.
Nota: en las zonas de los almacenamientos operados autom�ticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podr� justificarse la no instalaci�n de bocas de incendio equipadas.
9.2. Tipo de BIE y necesidades de agua.
Adem�s de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, para su disposici�n y caracter�sticas se cumplir�n las siguientes condiciones hidr�ulicas:
El caudal unitario ser� el correspondiente a aplicar a la presi�n din�mica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simult�neamente el n�mero de BIE indicado, el factor �K� del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los di�metros equivalentes m�nimos ser�n 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm.
Se deber� comprobar que la presi�n en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondr�n dispositivos reductores de presi�n.
10.1 Se instalar�n sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intr�nseco medio o alto y su altura de evacuaci�n es de 15 m o superior.
Se instalar�n sistemas de rociadores autom�ticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
a) Actividades de producci�n, montajes, transformaci�n, reparaci�n u otras distintas al almacenamiento si:
1.� Est�n ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 500 m� o superior.
2.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2500 m� o superior.
3.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1000 m� o superior.
4.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 3500 m� o superior.
5.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 2000 m� o superior.
1.� Est�n ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 300 m� o superior.
2.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 1500 m� o superior.
3.� Est�n ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 800 m� o superior.
4.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es medio y su superficie total construida es de 2000 m� o superior.
5.� Est�n ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intr�nseco es alto y su superficie total construida es de 1000 m� o superior.
Cuando se realice la instalaci�n de un sistema de rociadores autom�ticos de agua, concurrentemente con la de un sistema autom�tico de detecci�n de incendio que emplee detectores t�rmicos de acuerdo con las condiciones de dise�o (apartado 1 de este anexo), quedar� cancelada la exigencia del sistema de detecci�n.
Se instalar�n sistemas de agua pulverizada cuando por la configuraci�n, contenido, proceso y ubicaci�n del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar los efectos del calor de radiaci�n emitido por otro riesgo cercano.
Se instalar�n sistemas de espuma f�sica en aquellos sectores de incendio y �reas de incendio donde sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales, sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este reglamento) y, en general, cuando existan �reas de un sector de incendio en las que se manipulan l�quidos inflamables que, en caso de incendios, puedan propagarse a otros sectores.
Se instalar�n sistemas de extinci�n por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalaci�n de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protecci�n contra incendios en actividades industriales sectoriales o espec�ficas (art�culo 1 de este reglamento).
b) Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electr�nicos, centros de c�lculo, bancos de datos, centros de control o medida y an�logos y la protecci�n con sistemas de agua pueda da�ar dichos equipos.
16.1 Contar�n con una instalaci�n de alumbrado de emergencia de las v�as de evacuaci�n los sectores de incendio de los edificios industriales cuando:
a) Los locales o espacios donde est�n instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones t�cnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.
a) Ser� fija, estar� provista de fuente propia de energ�a y entrar� autom�ticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensi�n nominal de servicio.
b) Mantendr� las condiciones de servicio durante una hora, como m�nimo, desde el momento en que se produzca el fallo.
c) Proporcionar� una iluminancia de un lx, como m�nimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuaci�n.
d) La iluminancia ser�, como m�nimo, de cinco lx en los espacios definidos en el apartado 16.2 de este anexo.
Se proceder� a la se�alizaci�n de las salidas de uso habitual o de emergencia, as� como la de los medios de protecci�n contra incendios de utilizaci�n manual, cuando no sean f�cilmente localizables desde alg�n punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de se�alizaci�n de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones m�nimas en materia de se�alizaci�n de seguridad y salud en el trabajo.
UNE 23093 - 1: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte I. Requisitos generales.
UNE 23093 - 2: 1998. Ensayos de resistencia al fuego. Parte II. Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 13501-1:2002 Clasificaci�n en funci�n del comportamiento frente al fuego de los productos de construcci�n y elementos para la edificaci�n. Parte 1: clasificaci�n a partir de datos obtenidos en ensayos de reacci�n al fuego.
UNE-EN 13501-2:2004 Clasificaci�n de los productos de construcci�n y de los elementos constructivos en funci�n de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: clasificaci�n a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilaci�n.
UNE-EN 3-7:2004 Extintores port�tiles de Incendios. Parte 7. Caracter�sticas, requisitos de funcionamiento y m�todos de ensayo.
UNE-EN 12845:2004 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores autom�ticos. Dise�o, instalaci�n y mantenimientos.
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuaci�n de humos (SCTEH). Requisitos y m�todos de c�lculo y dise�o para proyector un sistema de control de temperatura y de evacuaci�n de humos en caso de incendio.
UNE 23727: 1990. Ensayos de reacci�n al fuego de los materiales de construcci�n. Clasificaci�n de los materiales utilizados en la construcci�n.

References: real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto