Source: https://issuu.com/smapamaipu/docs/reglamento_de_instalaciones_domiciliarias_de_agua_
Timestamp: 2017-07-21 19:27:45+00:00

Document:
Reglamentos de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado by Smapa Maipú - issuu
URL:Decreto 50
:28-01-2003
:25-01-2002
:APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
De : 10-02-2009
:10-02-2009
:207101
:10-FEB-2009 Decreto 669
:http://www.leychile.cl/N?i=207101&f=2009-02-10&p=APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
Núm. 50.- Santiago, 25 de enero de 2002.- Vistos: El
artículo 32º Nº 8 de la Constitución Política de la
382/88, lo informado por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios en su oficio Nº 810, de fecha 30 de marzo de
Que es necesario actualizar y regular de manera general
las normas aplicables a los proyectos, construcción y
puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de
agua potable y de alcantarillado, estableciendo además sus
Que el artículo 51º del DFL MOP Nº 382/88, "Ley
General de Servicios Sanitarios", establece que las
disposiciones técnicas que regulen el diseño,
construcción y puesta en explotación de las instalaciones
domiciliarias de agua potable y de alcantarillado de aguas
servidas, serán establecidas en un Reglamento.
Que los Reglamentos que deben dictarse para la
aplicación de la citada ley, de acuerdo al artículo 2º
del DFL MOP Nº 382/88 serán expedidos a través del
Apruébase el siguiente Reglamento de Instalaciones
Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado:PRIMERA PARTE
Artículo 1º: El presente Reglamento regula los
proyectos, la construcción y puesta en servicio de las
instalaciones domiciliarias de agua potable y de
alcantarillado y establece las normas técnicas para este
tipo de instalaciones en todo el territorio nacional.
Las normas técnicas, tablas y Anexos de este
Reglamento sólo son aplicables a una sola unidad de
vivienda o edificio (instalaciones interiores).
Artículo 2º: Para los fines de este Reglamento se
1. INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLEBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Las obras necesarias para dotar de este servicio a
un inmueble desde la salida de la llave de paso
colocada a continuación del medidor o de los
sistemas propios de abastecimiento de agua
potable, hasta los artefactos.
2. INSTALACION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE
Las obras necesarias para evacuar las aguas
servidas domésticas del inmueble, desde los
artefactos hasta la última cámara domiciliaria,
inclusive, o hasta los sistemas propios de
El tramo de la red pública de distribución,
comprendido desde el punto de su conexión a la
tubería de distribución hasta la llave de paso
colocada después del medidor inclusive.
El tramo de la red pública de recolección
comprendido desde su punto de empalme a la tubería
de recolección, hasta la última cámara de
Son aquellas instalaciones exigidas por la
urbanización conforme a la ley, inclusive los
arranques de agua potable, operadas y
administradas por el prestador del servicio
público de distribución, a las que se conectan las
6. REDES PUBLICAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS
Aquellas instalaciones exigidas por la
urbanización conforme a la ley, incluyendo las
uniones domiciliarias de alcantarillado, operadas
y administradas por el prestador del servicio
público de recolección, a las que se empalman las
instalaciones domiciliarias de alcantarillado de
7. REDES PRIVADAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Aquella parte de la instalación domiciliaria de
agua potable, ubicadas aguas abajo del arranque
domiciliario y que sirve a más de un inmueble,
vivienda o departamento, hasta los sistemas
propios de elevación o hasta la llave de paso
ubicada inmediatamente después del elemento de
medición individual, según corresponda. Estas
redes deben ser proyectadas y construidas en las
vías de circulación o espacios de usos comunes al
exterior de las edificaciones.
8. REDES PRIVADAS DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS
alcantarillado, ubicada aguas arriba de la unión
domiciliaria y que sirve a más de un inmueble,
propios de elevación o hasta la última cámara de
la instalación interior de cada edificación que
conforma el conjunto, según corresponda. Estas
9. INSTALACION INTERIOR DE AGUA POTABLE
Son aquellas obras necesarias para dotar de agua
potable al interior de cada vivienda o
departamento, perteneciente a cualquier tipo deBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012conjunto, ubicadas a continuación del elemento de
medición individual. En caso de tratarse de una
propiedad que no forma parte de un conjunto,
corresponde a la instalación domiciliaria de agua
10. INSTALACION INTERIOR DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
Son aquellas obras necesarias para la evacuación
de las aguas servidas domésticas de cada vivienda
o departamento, perteneciente a cualquier tipo de
conjunto, ubicadas aguas arriba de la última
cámara domiciliaria de cada inmueble. En caso de
tratarse de una propiedad que no forma parte de un
conjunto, corresponde a la instalación
Es la unión física del arranque de agua potable y
la tubería de la red pública de distribución.
12. EMPALME
Es la unión física entre la unión domiciliaria de
alcantarillado y la tubería de la red pública de
13. ULTIMA CAMARA DOMICILIARIA
Es la cámara ubicada dentro de la propiedad del
usuario, que está más próxima al colector público
de aguas servidas, entendiéndose por ésta, la
última cámara en el sentido del flujo de
14. USUARIOS O CLIENTES DE UN PRESTADOR DE SERVICIO
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE O DE
La persona natural o jurídica que habite o resida
en el inmueble que recibe el servicio, cualquiera
sea el título para habitar o residir en él.
15. PETICIONARIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE O DE
ALCANTARILLADO PARA UN INMUEBLE
Es la persona natural o jurídica que solicite el
servicio, sea el propietario o una persona
autorizada por él.
16. PRESTADOR O CONCESIONARIO
Es la persona natural o jurídica, habilitada para
el otorgamiento de los servicios públicos de
distribución de agua potable o de recolección de
aguas servidas, que se obliga a entregarlos a
quien los solicite dentro de su área o zona de
concesión, en las condiciones establecidas en la
Ley, el Reglamento y su respectivo decreto de
17. CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD
Es el documento formal emitido por las
concesionarias de servicios públicos sanitarios,
mediante el cual asumen la obligación de otorgar
los servicios a un futuro usuario, expresando los
términos y condiciones para tal efecto.
18. CERTIFICADO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DE
El documento que acredita que las instalaciones de
agua potable y de alcantarillado de la propiedad
están conectadas a las redes de los Prestadores e
incorporada en los registros comerciales de estos
últimos, o que cuentan con un sistema propio de
abastecimiento de agua potable o disposición deBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012aguas servidas debidamente autorizado por el
Servicio de Salud correspondiente, denominado
también en la Ordenanza de Urbanismo y
Construcciones "Certificado de instalaciones de
agua potable y desagües".
19.- ARRANQUE INTERIOR DE AGUA POTABLE
El tramo de la red privada de distribución de
agua potable, comprendido desde el punto de su
conexión a la tubería privada de distribución
hasta la llave de paso colocada después del
medidor remarcador inclusive, que se conecta a
la instalación interior de agua potable de la
edificación.DTO 669,
Art. segundo Nº 1
D.O. 10.02.2009
NOTA20.- UNIÓN DOMICILIARIA INTERIOR DE ALCANTARILLADO
El tramo de la red privada de recolección,
comprendido desde el punto de empalme a la
tubería privada de recolección, hasta la
última cámara de inspección domiciliaria
exclusive de la instalación interior de
alcantarillado de la edificación.NOTA:
El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,
publicado el 10.02.2009, dispone que las modificaciones
que se introducen a la presente norma, entrarán en
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.T I T U L OIIDisposiciones generales
Artículo 3º: Las disposiciones de este Reglamento son
obligatorias para las personas que proyecten o construyan
instalaciones domiciliadas de agua potable o de
alcantarillado de aguas servidas domésticas y para los
prestadores de servicios sanitarios y los Servicios de
Salud, cuando corresponda.
Artículo 4º: Todo propietario de inmueble urbano
edificado, con frente a una red pública de agua potable o
de alcantarillado, deberá instalar a su costa, tanto las
instalaciones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado, como el arranque de agua potable y la unión
domiciliaria de alcantarillado, incluida su conexión y
empalme, dentro del plazo de seis y doce meses,
respectivamente, contado desde la puesta en explotación de
dichas redes, o desde la notificación respectiva al
propietario, por parte de la concesionaria.
Los predios en que no se cumpla con esta obligación,
podrán ser clausurados por la autoridad de Salud
correspondiente, de oficio o a petición del prestador.
Artículo 5º: Las redes privadas de distribución de
agua potable o de recolección de aguas servidas, que se
proyecten y construyan en vías privadas de circulación
peatonal y/o vehicular o espacios de usos comunes al
exterior de edificios y conjuntos habitacionales, deben
cumplir con las condiciones técnicas de las redes públicas
en conformidad a lo establecido en las normas chilenas NChBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012691 y NCh 1105, respectivamente, y la NCh 1104. Sin embargo,
para todos los efectos legales, administrativos y
operacionales mantienen su carácter de red privada y su
mantención será de cargo del usuario.
Artículo 6º: El diseño y construcción de las
alcantarillado, y los materiales, componentes,
artefactos, equipos y sistemas utilizados en las
instalaciones domiciliarias de los inmuebles, deberán
cumplir con las Normas Chilenas Oficiales
correspondientes. A falta de ellas, se aplicará la
normativa o especificación técnica extranjera, o
bien, las especificaciones técnicas que fije la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, en adelante
"la Superintendencia", por resolución fundada.
Para estos efectos dicha Superintendencia mantendrá
un listado actualizado de materiales y componentes que
se puedan utilizar en instalaciones domiciliarias de
INCISO SEGUNDO ELIMINADO
Las denuncias por uso indebido o no autorizados de
materiales en las instalaciones domiciliarias deberán
hacerse a la Superintendencia, sin perjuicio de las
competencias para resolver que la ley asigna a las
entidades administrativas y judiciales correspondientes.
Atendiendo a condicionantes técnicas locales,
previa aprobación de la Superintendencia, el prestador
podrá objetar el uso de determinados materiales.DTO 669,
Art. segundo Nº 2
NOTADTO 669,
Art. segundo Nº 3
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.T I T U L OIIIAtribuciones y responsabilidades
Artículo 7º: El mantenimiento de las instalaciones
domiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de
exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del
inmueble. El mantenimiento del arranque de agua potable y de
la unión domiciliaria de alcantarillado será ejecutado por
el prestador en los términos dispuestos en el DFL MOP Nº
70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 8º: Los urbanizadores habilitados para
construir las redes públicas, podrán construir
conjuntamente con ellas los arranques y uniones
domiciliarias y sus respectivas conexiones y empalmes. Como
también podrán ejecutar los nudos o cámaras que
interconecten dichas redes con las que se encuentren en uso.
La ejecución de estas obras sólo podrá iniciarse una
vez que se cuente con los proyectos de extensión de redes
de agua potable o de alcantarillado aprobados por el
La ejecución de las obras sólo podrá iniciarse unaBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012vez que el contratista cuente con la autorización del
Artículo 8º bis: Las empresas de servicios
sanitarios tendrán un plazo máximo de 30 días para
pronunciarse sobre los proyectos de redes públicas de
distribución de agua potable y de recolección de aguas
servidas, tanto de aquellos que correspondan a redes
para nuevos loteos como a extensiones propiamente tales.
Vencido este plazo sin que hubiere respuesta del
prestador se entenderá que éste aprueba el proyecto,
pudiendo el interesado dar aviso de inicio de la
construcción de las obras y comenzar su construcción 3
días después de ingresado este aviso en la respectiva
empresa sanitaria.
Sólo por razones debidamente fundadas, tratándose de
situaciones excepcionales, las empresas sanitarias
podrán ampliar este plazo por una sola vez hasta por 30
días, lo que se comunicará al interesado por carta
certificada, remitida antes que expire el plazo inicial.
Una vez terminadas las obras de redes públicas de
distribución de agua potable y/o de recolección de aguas
servidas, tanto de aquellas que correspondan a nuevos
loteos como a extensiones propiamente tales, y el
prestador haya recibido conforme los antecedentes
técnicos y legales correspondientes, el urbanizador
podrá solicitar por escrito la recepción final. El
prestador dispondrá de un plazo máximo de 10 días para
realizar dicha recepción final y emitir los certificados
correspondientes, plazo que se contará a partir de la
fecha en que el interesado la haya solicitado por
Sólo por razones debidamente fundadas y tratándose
de situaciones excepcionales, la concesionaria podrá
ampliar el plazo por una sola vez hasta por 5 días, lo
que comunicará al interesado por carta certificada,
ingresada a correo antes que expire el plazo inicial. En
caso de discrepancia entre el interesado y la
concesionaria, resolverá la Superintendencia.
En caso de rechazar la concesionaria la solicitud o
de no aprobar la recepción, deberá comunicarlo al
interesado dentro del plazo de 3 días.DTO 130, OBRAS
D.O. 10.05.2004DTO 669,
Art. segundo Nº 4
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 9º: Los proyectos y construcción de
instalaciones domiciliarias, incluyendo arranques,
uniones domiciliarias, conexiones y empalmes, podrán
ser ejecutados por ingenieros civiles, arquitectos,
ingenieros de ejecución en obras sanitarias, ingenieros
constructores, constructores civiles y, en general, por
cualquier profesional de la construcción habilitado
para ello por disposiciones legales y reglamentarias
vigentes. También podrán intervenir en el ámbito de
la construcción los profesionales y técnicos a que
se refiere el artículo 33º.
publicado el 10.02.2009, dispone que las modificacionesDTO 669,
Art. segundo Nº 5
NOTABiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012que se introducen a la presente norma, entrarán en
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 10º: Los proyectos con características
técnicas de redes públicas contemplados en el artículo
5º de este Reglamento podrán ser presentados en planos
separados al del resto de las instalaciones domiciliarias,
debiendo ser proyectados y firmados por un ingeniero civil,
como responsable del proyecto de la red privada.
Artículo 11º: Para los efectos del presente
reglamento se aplicarán en su integridad las normas del
artículo 18º de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, relativas a las responsabilidades del
propietario primer vendedor de una construcción, de los
proyectistas, constructores y personas jurídicas.
T I T U L OIVPárrafo I
Procedimiento para la ejecución de las
AlcantarilladoArtículo 12º: La tramitación administrativa
correspondiente al proyecto y construcción de las
Alcantarillado (IDAA), contempla las siguientes etapas:
-Otorgamiento de la Factibilidad de servicios.
De la iniciación de obras.
Autorización de Conexión y Empalme de las
Instalaciones de Agua Potable y de alcantarillado
DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003
Artículo 13º: Previo a la elaboración de un
proyecto de instalación domiciliaria y/o de red pública,
el peticionario deberá solicitar el Certificado de
Factibilidad de dación de servicio de agua potable o de
alcantarillado, según corresponda.
El otorgamiento de las factibilidades y los
respectivos certificados deberá atenerse a lo
establecido en el Párrafo 4º del Título IV del DS MOP
1.199/2004.
Los certificados a que se refiere el primer inciso
deberán expresar la factibilidad y, en caso necesario,
las condiciones exigidas. El interesado podrá solicitar
por escrito el cambio del punto de conexión a la red
pública indicado en el certificado de factibilidad; caso
en el cual la empresa sanitaria informará por escrito la
aceptación o rechazo de esta solicitud.DTO 669,
Art. segundo Nº 6
NOTABiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012El prestador sólo podrá denegar la factibilidad en
caso que la propiedad de que se trata se encuentre fuera
del territorio operacional de la concesión.
Si el prestador no pudiere otorgar el servicio de
manera inmediata por no disponer de la infraestructura
necesaria, en la factibilidad deberá identificar las
obras que requiere y el mínimo plazo técnicamente
necesario para su construcción y puesta en servicio y
los demás antecedentes pertinentes, según el artículo 33
de la Ley General de Servicios Sanitarios.NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 14º: Para el otorgamiento de la
factibilidad de dación de servicios sanitarios, el
peticionario deberá entregar la siguiente información:
a.f)Antecedentes del propietario:
Firmab)
b.f)Antecedentes del proyectista:
Firmac)
Antecedentes del inmueble:
c.a) Calle y numero.
c.b) Población, comuna y ciudad.
c.c) Croquis de ubicación.
c.d) Datos del arranque y de la unión domiciliaria, en
c.e) Datos de la fuente propia, en caso de existir.
c.f) Terreno bajo cota de rasante o de solera, en caso
d.a) Tipo y destino de la obra.
d.b) Nº de edificaciones.
d.c) Nº de pisos.
d.d) Consumos estimados de agua potable en m3/día.
d.e) Caudal de aguas servidas (UEH) y volumen máximo
de descarga (m3/mes).
d.f) Consumo estimado en m3/día para conexión
provisional en caso de ser necesario.DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003En caso de proyectos que cuenten con un sistema
particular de abastecimiento de agua potable o
disposición de aguas servidas, deberá adjuntarse una
descripción general con indicación de la capacidad de
esos sistemas en m3/día.
Artículo 15º: La información que deberán entregarBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012los prestadores en el Certificado de Factibilidad es la
a)Agua Potable:a.a) Ubicación, diámetro y material de la tubería de
la red pública de distribución o del arranque
a.b) La presión para el diseño de la instalación
domiciliaria de agua potable será la
establecida en la norma chilena NCh 2485.
b)DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003Alcantarillado:b.a) Ubicación, profundidad, diámetro y material de la
tubería de la red pública de recolección.
b.b) Datos de la unión domiciliaria, si existiera.
b.c) Condicionantes técnicas especiales.
b,d) Cada certificado deberá tener un número
identificatorio único.
c.a) Fecha de emisión del certificado y período de
validez de las condicionantes técnicas.
c.b) Indicar si exigirá aportes financieros
reembolsables, en los términos que prevé el DFL
MOP 70 de 1988.
Cada certificado deberá contener un número
identificatorio único.DTO 669,
Art. segundo Nº 7
NOTADTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 16º: Las discrepancias entre el prestador y
el interesado en lo que se refiere a las condiciones
establecidas en el artículo anterior, serán resueltas por
la Superintendencia, a través de una resolución fundada,
tal como lo establece el artículo 33º del DFL MOP 382/88.
Artículo 17º: Una vez otorgada la factibilidad,
y previamente aprobado el proyecto de la red pública,
si corresponde, el proyectista deberá entregar al
prestador la siguiente información:
domiciliaria, confeccionado y firmado en dos
copias por un proyectista, a los que se refieren
los artículos 9 y 10 del presente Reglamento.
Cuando se trate de una instalación que cuente con
fuente propia de agua potable, se deberá entregar,
además, la información necesaria de estas
Cuando existan viviendas con el nivel de piso
terminado bajo la cota de solera, el proyectistaDTO 669,
Art. segundo Nº 8
NOTABiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012deberá presentar al prestador una solución técnica
que evite el anegamiento de la vivienda debido a
la obstrucción del colector público, la que deberá
quedar consignada en el proyecto correspondiente.NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 18º: El prestador archivará
provisionalmente una copia del proyecto informativo
si no formulare observaciones sobre el mismo, dentro
del término de 20 días desde recibido. Asimismo, en
caso de formular observaciones, el prestador dispondrá
de un plazo total de 27 días para aprobar el proyecto.
Estos plazos se interrumpirán en caso que el prestador
formule observaciones, y comenzarán a correr nuevamente
por los días no transcurridos una vez que el interesado
reingrese el proyecto corregido.
Si las correcciones al proyecto no subsanaran las
observaciones planteadas por el prestador, en el
siguiente reingreso la empresa contará por una sola vez
con un plazo adicional de 20 días, contados desde la
fecha del reingreso. De persistir las observaciones sin
ser subsanadas, los plazos para las revisiones
comenzarán a correr como si se tratase de un nuevo
proyecto ingresado.
Conforme a dicho proyecto se fijarán los valores de
los aportes de financiamiento reembolsables, exigidos en
el certificado de factibilidad.DTO 669,
Art. segundo Nº 9
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 19º: Para construir las instalaciones
domiciliarias el propietario deberá hacer entrega del
proyecto a un contratista, quien deberá proceder a firmar
la copia del proyecto informativo que se encuentra en poder
del prestador o en el Servicio de Salud correspondiente.
Artículo 20º: Una vez archivado provisoriamente el
proyecto y subsanadas las eventuales observaciones que
dentro del plazo del artículo 18º le hubiere formulado el
prestador, el interesado podrá dar inicio a la ejecución
de las instalaciones.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Artículo 21º: El interesado suministrará e
instalará el medidor de agua potable de acuerdo con
las Normas Técnicas Chilenas Oficiales que correspondan
y los planos tipo de arranques de agua potable del
prestador, recibidos sin observaciones por la SISS y
disponibles en su Centro de Documentación Especializada,
salvo las excepciones en cuanto al diseño del medidor u
otras de igual significado, debidamente autorizadas por
la Superintendencia de Servicios Sanitarias.
El interesado podrá convenir con el prestador que
éste le suministre y ejecute la instalación del
respectivo medidor. El costo del medidor y su
instalación deberá convenirse entre las partes y
corresponde considerarlo como aporte de terceros, de
acuerdo con el artículo 23º del DFL MOP Nº 70/88.DTO 669,
Art. segundo Nº 10
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Párrafo V
Artículo 22º: Para otorgar la autorización de
conexión y empalme, es necesario que el peticionario
entregue al prestador, previamente, los siguientes
Original y dos copias del proyecto definitivo de
la instalación construida, que debe ser firmado
por alguno de los profesionales o técnicos
especialistas de los indicados en los artículos
9º y 33º de este Reglamento, con su numeración
oficial avalada por el certificado municipal
correspondiente, para su archivo por dicho
Certificado de número de la propiedad, emitido
En caso que la conexión o empalme no sea ejecutada
por el prestador, sino que por un contratista
autorizado, contratado por el propietario, se
deben indicar además los siguientes antecedentes
del contratista: Nombre; Domicilio; RUT
SUPRIMIDADTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003DTO 669,
Art. segundo Nº 11
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.
De la Recepción de las InstalacionesBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Artículo 23º: Entregada conforme la información por
el peticionario, de acuerdo al artículo anterior, el
prestador señalará día y hora para la conexión o empalme
y determinará los demás requisitos y exigencias que fueren
Artículo 24º: Cumplido el trámite del artículo
anterior, el prestador concurrirá a recibir el arranque
y la unión domiciliaria y, en su caso, emitirá el
certificado de Instalaciones de Agua Potable y de
Alcantarillado señalado en el artículo 2º número
18 de este Reglamento, en el cual dejará constancia
de la recepción conforme de dichas obras, con
indicación del inmueble objeto del servicio, el número
de cliente correspondiente al enrolamiento comercial,
el número de medidor y su lectura inicial y el caudal
El prestador dispondrá de un plazo máximo de 10
días para practicar la recepción final, recibir el
arranque y la unión domiciliaria y emitir el certificado
de instalaciones de agua potable y de alcantarillado,
plazo que se contará a partir de la fecha en que el
interesado solicite por escrito dicha recepción. Dicho
plazo podrá prorrogarse por 3 días más, en casos
debidamente justificados.DTO 752, OBRAS
Art. segundo Nº 12
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 25º: Los interesados podrán contratar un
revisor independiente de los referidos en el artículo
18º para que certifique que los proyectos y las obras
de instalaciones domiciliarias han sido ejecutados
cumpliendo con las disposiciones legales y
reglamentarias, debiendo emitir un informe al efecto.
Estos informes, a voluntad de los interesados, podrán
incorporarse al certificado a que alude el artículo 24º
Las empresas de servicios sanitarios, a petición de
los interesados, podrán dar la certificación a que se
refiere este artículo. Los precios por otorgar sus
informes deberán haber sido informados previamente a la
Superintendencia, en conformidad a lo previsto en el
inciso 2º del artículo 21 del DFL MOP 70/88.DTO 669,
Art. segundo Nº 13
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Párrafo VIIBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Disposiciones VariasDTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003Artículo 26º: Los proyectos y certificados de
factibilidad de los sistemas particulares de
abastecimiento de agua potable o de disposición de aguas
servidas serán aprobados y extendidos por los Servicios
de Salud respectivos.
Artículo 27º: Aquellas fuentes nuevas emisoras de
agua residuales que, con el propósito de dar cumplimiento a
la Norma de emisión vigente para la descarga de dichas
aguas en redes de alcantarillado público, soliciten al
prestador factibilidad para su conexión a dichas redes,
deberán indicar en su solicitud de factibilidad, el volumen
de residuo máximo a descargar en m3/mes.
Tratándose de fuentes con descargas de aguas
residuales sometidas a la normativa de emisión vigente para
la descarga de dichas aguas en redes de alcantarillado
público, y que cuenten actualmente con factibilidad de
alcantarillado por parte de su prestador, para proceder a
descargar un volumen mayor de residuos, deberán requerir la
modificación de dicha factibilidad, con una frecuencia no
superior a una vez cada 2 años.
Artículo 28º: Para el caso de fuentes emisoras de
aguas residuales sometidas a la normativa de emisión
vigente para la descarga de dichas aguas en redes de
alcantarillado público, y que hayan solicitado factibilidad
de alcantarillado por un volumen máximo mensual, se deberá
indicar de manera explícita en el certificado de
factibilidad, la autorización para descargar dicho volumen.
Artículo 29º: Para otorgar servicio a inmuebles
individuales con características de viviendas de tipo
social, que no pertenezcan a conjuntos o loteos, con
medidores de agua potable de 13 mm y su respectiva unión
domiciliaria de alcantarillado, el prestador podrá hacer
exigible, en vez del proyecto de instalación
domiciliaria, sólo un croquis de las instalaciones
correspondientes, firmado por un proyectista de los
indicados en el artículo 9º de este Reglamento.DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003Artículo 30º: En caso de ocurrir cambios de
contratista durante la ejecución de las instalaciones
domiciliarias, aquel que asume los trabajos, en conjunto con
el propietario, deberán efectuar la notificación escrita
con la firma de ambos al prestador.
Artículo 31º: Si durante la construcción de las
instalaciones domiciliarias, fuere necesario efectuar
modificaciones al proyecto inicial, dichas modificaciones
deberán incluirse en el proyecto definitivo que debe
entregarse al prestador conforme al artículo 22º.
Los proyectos archivados por el prestador serán de
Artículo 32º: Los prestadores deberán otorgar con
carácter provisional, por un plazo no superior a seis meses
prorrogables, un arranque de agua potable o una unión
domiciliaria de alcantarillado, requerido para la
instalación de faenas o para la construcción de las
edificaciones. En estos casos se exigirá que se haya
emitido una factibilidad favorable para atender la
edificación que se construirá en el inmueble.
T I T U L OVBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012De los Instaladores
Artículo 33º: Las instalaciones domiciliarias de agua
potable y de alcantarillado serán proyectadas y ejecutadas
por los profesionales de la construcción a que se refiere
el artículo 9º de este reglamento. También podrán
intervenir en el ámbito de la construcción, los
profesionales y técnicos especialistas dentro de su área
específica de conocimientos, en las materias que legalmente
no correspondan en forma exclusiva a determinados
profesionales. Esta calidad de profesional o técnico
especialista se acreditará mediante certificados expedidos
por las entidades o Institutos profesionales reconocidos por
Artículo 34º: Aquellos especialistas que a la fecha
de entrada en vigencia de este Reglamento, estén en
posesión de un carné otorgado por la Superintendencia,
mantendrán las habilitaciones reconocidas en dicho carné.
Artículo 35º: El especialista que durante el
desempeño de sus actividades infrinja las disposiciones de
este Reglamento, incurrirá en las responsabilidades civiles
y penales que correspondan.
Artículo 36º: Para que, en conformidad al artículo
39º del DFL MOP Nº 382/88, el propietario del inmueble
proceda a ejecutar la conexión o empalme a las redes
públicas en uso, se requerirá la aprobación y
verificación del prestador.
Tales obras se ejecutarán por los profesionales a que
alude el artículo 9º de este Reglamento.
Artículo 37º: En las instalaciones
domiciliarias de alcantarillado se debe privilegiar
aquellas soluciones técnicas que permitan el desagüe
gravitacional de las aguas servidas domiciliarias.
Cuando para los efectos de empalmar a
la red pública las instalaciones domiciliarias de
alcantarillado de una propiedad, sea ineludible el paso
de las instalaciones por predios de otros propietarios,
deberá estar constituida la servidumbre correspondiente,
de acuerdo con la legislación vigente.DTO 669,
Art. segundo Nº 14
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 38º: Se prohibe proyectar y construir
arranques de agua potable para abastecer a más de un
inmueble e igualmente uniones domiciliarias de
alcantarillado que sirvan a dos o más inmuebles.
Se exceptúan de la regla del inciso anterior, los
casos expresamente autorizados por la ley y los calificados
por el prestador como comunidades de desagüe y servidumbres
Artículo 39º: En caso que un inmueble se abastezca
simultáneamente de agua potable desde una red pública yBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012desde una fuente particular, la instalación domiciliaria
deberá asegurar la total independencia de ambos sistemas
de abastecimiento, siendo admisible únicamente que las
aguas puedan mezclarse posteriormente en un estanque de
acumulación sin presión.
Conforme con lo expuesto en el artículo 160 del
Reglamento de Concesiones del DS Nº 1.199/04, de Obras
Públicas, dentro del territorio operacional de las
concesionarias sanitarias no serán admisibles sistemas
particulares de abastecimiento de agua potable destinada
al consumo humano ni sistemas particulares de
alcantarillado o de disposición de aguas servidas
domésticas, salvo que no existan redes públicas enfrente
de la respectiva propiedad, caso en el cual se estará a
lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley General de
En caso que en un sector no exista red de agua
potable o de alcantarillado, sólo se aceptarán
soluciones particulares de agua potable o alcantarillado
correspondientes a soluciones individuales y sólo para
sitios preexistentes, soluciones que deben ser aprobadas
por la autoridad de salud, quien calificará la
factibilidad de su construcción, ya sea se trate de
terrenos ubicados al interior de un territorio
operacional de una empresa o de terrenos ubicados fuera
del territorio operacional, pero dentro del límite
urbano de la comuna correspondiente. No se aceptarán
soluciones particulares de alcantarillado ni de agua
potable para dar solución a subdivisiones de terrenos
dentro del área urbana.DTO 669,
Art. segundo Nº 15
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.SEGUNDA PARTE
T I T U L OIDisposiciones Generales
Artículo 40º: Para los efectos de las normas
técnicas a que se refiere esta parte del Reglamento, se
BOCA DE ADMISION: Es el extremo más alto de una
tubería o cámara de inspección de la instalación
domiciliaria de alcantarillado, destinada a
recibir aguas servidas domésticas.
CAUDAL NOMINAL DE UN MEDIDOR (Qn): caudal al
cual el medidor debe funcionar en forma
permanente y satisfactoria bajo condiciones
normales de uso, tanto en condiciones de flujoDTO 669,
Art. segundo Nº 16
D.O. 10.02.2009Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012uniforme como intermitente.
GASTO MAXIMO PROBABLE (QMP): Concepto
probabilístico mediante el cual se cuantifica el
máximo caudal con el que deben diseñarse las
instalaciones de agua potable de inmuebles que
tienen una determinada característica de consumo.
CIERRE HIDRAULICO: Accesorio o aparato diseñado
y construido de manera de proporcionar, cuando es
adecuadamente ventilado, un sello líquido que
previene el retroceso de los gases, sin afectar el
flujo de las aguas servidas que escurren a través
LONGITUD EQUIVALENTE: Es una longitud estimada de
tubería que representa, para los efectos de
cálculo, las pérdidas de carga singulares, es
decir aquellas ocasionadas por piezas especiales y
RAMAL: Tubería que recibe los efluentes de los
artefactos sanitarios y se empalma con la tubería
de descarga o tubería principal.
REGISTRO: Pieza especial destinada a facilitar el
acceso a los ramales y descargas, con fines de
TUBERIA DE DESCARGA: Es la canalización de bajada
vertical a la que empalman los ramales, destinada
a la conducción de las aguas servidas domésticas.
TUBERIA DE DESCOMPRESION: Es la canalización que
se instala a las descargas de los edificios de más
de ocho pisos, que se conecta con el extremo
inferior de la descarga, con una ventilación, con
una cámara de inspección o con tramos superiores
de la misma descarga y cuyo objeto es evitar que
el aire contenido en las tuberías adquiera
presiones que produzcan sifonaje y otras
anormalidades en los artefactos.
TUBERIA INTERCEPTORA: Es aquella que recibe
cualquier otra tubería lateral y es distinta a la
TUBERIA PRINCIPAL: Es la que recibe las
ramificaciones, comienza en la tubería de
ventilación principal y termina en la unión
UNIDAD DE EQUIVALENCIA HIDRAULICA (UEH): Concepto
probabilístico, en términos del cual se cuantifica
la contribución de gasto al sistema de tuberías de
la instalación domiciliaria de alcantarillado, de
cada uno de los artefactos instalados, expresado
en una determinada escala.
VENTILACION: Tubería o sistema de tuberías
instaladas para proveer un flujo de aire hacia y
proporcionar una circulación de aire dentro del
sistema a objeto de proteger los cierres
hidráulicos de sifonaje.NOTADTO 752, OBRAS
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Párrafo II
Certificación de Conformidad de Materiales, Artefactos,Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Componentes, Equipos y Sistemas
Artículo 41º: Conforme con el artículo 51º del DFL
MOP Nº 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios,
las condiciones que regulan los niveles de calidad en
la prestación de los servicios en lo concerniente a
la calidad de los materiales de las instalaciones
domiciliarias se regirá por las disposiciones técnicas
de los artículos siguientes.DTO 669,
Art. segundo Nº 17
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 42º: Los materiales. artefactos,
componentes, equipos y sistemas utilizados en las
alcantarillado de todo el país, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6º de este Reglamento, deberán
ser autorizados por la Superintendencia.
Para lo anterior, deberán cumplir con los
procedimientos de certificación de calidad dispuestos
por la Superintendencia y realizados por organismos
acreditados en el Sistema Nacional de Acreditación del
Instituto Nacional de Normalización (INN).
Para aquellos casos en que la certificación
nacional de un producto se base en normativa extranjera,
por no existir norma chilena o no existir procedimiento
de certificación, la Superintendencia podrá otorgar una
autorización provisoria, por un plazo de 12 meses,
dentro del cual el interesado deberá tramitar y obtener
ante el Instituto Nacional de Normalización (INN) la
Norma Técnica Chilena Oficial que permita su
certificación. En caso que dentro de este plazo no se
obtenga la norma oficial, pero se encuentre en estudio
en el INN, la Superintendencia calificará la procedencia
de posibles prórrogas, cuyos plazos no podrán ser
superiores a 18 meses.DTO 669,
Art. segundo Nº 18
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 43º: Los fabricantes e importadores de
materiales, artefactos, componentes, equipos y sistemas
utilizados en las instalaciones sanitarias domiciliarias,
podrán optar por acogerse a cualquiera de las siguientes
situaciones:DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 12
D.O. 20.11.2003a.
Si existe Norma Chilena acerca del producto, el
fabricante o importador deberá presentar en laBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Superintendencia los certificados que acrediten su
cumplimiento por parte del prototipo. En este caso
se otorgará la autorización definitiva al
producto, estableciéndose en la resolución de
autorización las condiciones y el tipo de
certificación que deberá cumplir.
Si no existe Norma Chilena acerca del producto, el
fabricante o los importadores podrán optar por una
de estas alternativas:
b.a. Solicitar el estudio y elaboración de una norma
chilena oficial directamente al INN, anexando la
documentación correspondiente. Posteriormente, el
fabricante o importador deberá presentar en la
Superintendencia los certificados que acrediten
que el prototipo del producto cumple dicha norma.
En este caso, se otorgará la autorización
definitiva al producto, estableciéndose en la
Resolución de autorización las condiciones y el
tipo de certificación que deberá cumplir.
b.b. A falta de normas chilenas oficiales, el fabricante
o importador podrá certificar según norma extranjera
aceptada por la Superintendencia y con certificación
nacional. Previa presentación a la Superintendencia
de los certificados que acrediten el cumplimiento de
los requisitos de la norma extranjera por parte del
prototipo del producto, se otorgará una autorización
provisoria, mediante resolución que establecerá las
condiciones y el tipo de certificación que deberá
cumplir el producto, además del plazo para efectuar
el estudio en el INN de una Norma Chilena Oficial
acerca de la materia.DTO 669,
Art. segundo Nº 19
NOTAb.c. Presentar las especificaciones técnicas de
fabricación del producto para su aprobación por la
Superintendencia. Posteriormente, el fabricante o
importador deberá presentar en la Superintendencia
los certificados que acrediten el cumplimiento,
por parte del prototipo, de los requisitos
estipulados en la Especificación Técnica SISS, en
cuyo caso se otorgará una autorización provisoria,
estableciéndose en la resolución de autorización
las condiciones y el tipo de certificación que
deberá cumplir el producto además del plazo para
efectuar el estudio en el INN de una norma chilena
oficial acerca de la materia.
En todos los casos, la autorización del producto
permanecerá vigente mientras no varíen las condiciones
que justificaron su aprobación.NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 43 bis: En materias de certificación de
productos a utilizar en las instalaciones domiciliarias
de agua potable y alcantarillado, la Superintendencia
podrá aceptar aquellas certificaciones otorgadas por
organismos acreditados por INN o por un organismo de
acreditación signatario de un Acuerdo de ReconocimientoDTO 669,
Art. segundo Nº 20
NOTABiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Multilateral del InterAmerican Accreditation Cooperation
(IAAC) o del International Accreditation Forum (IAF), en
el área de certificación de productos y que dichas
certificaciones se realicen en conformidad con las
normas o especificaciones aceptadas por la
Superintendencia.NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 44º: La Superintendencia mantendrá una
nómina actualizada de los fabricantes a importadores de
utilizados en instalaciones domiciliarias de agua
potable y de alcantarillado, con indicación de los
productos, las normas o especificaciones técnicas por
las que se rige su fabricación y los procedimientos de
certificación.DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003Artículo 45º: Los materiales y los productos que se
emplean en las instalaciones domiciliarias serán
certificados en su calidad por los organismo de
certificación acreditados ante el INN. Tal certificación
deberá otorgarse previamente antes de la comercialización
de dichos materiales y productos.
Artículo 46º: Por razones técnicas, económicas o
geográficas, la Superintendencia podrá resolver
fundadamente la aplicación gradual de las normas técnicas
relativas a la prestación de los servicios y las
Artículo 47º: De acuerdo con lo dispuesto en este
Reglamento, los términos de referencia de la certificación
serán las Normas Chilenas aprobadas por decreto supremo y a
falta de ellas, las especificaciones que determine la
Artículo 48º: La Certificación de Conformidad podrá
ser realizada con alguno de los modelos de certificación
a.Certificación por lotes:
Procedimiento mediante el cual se extrae una muestra
representativa de un lote debidamente identificado,
efectuándose los ensayos sobre dicha muestra. Si los
resultados de los ensayos están conforme con las Normas
Chilenas o Especificaciones Técnicas correspondientes al
producto, el organismo de certificación otorgará un
certificado que comprenda al lote.
Certificación según marca de conformidad con normas
Este modelo de certificación comprende un ensayo de
tipo, una evaluación del sistema de control de calidad deBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012la fábrica y su aceptación, supervisión por parte del
organismo de certificación del artículo 45º.
Mientras exista este modelo de certificación, los
productos amparados por la Marca de Conformidad con Norma
deberán llevar un sello que indique la Norma Chilena con la
cual el producto cumple, sin perjuicio de que el organismo
de certificación emita certificados que avalen la
producción en general. Los requisitos, procedimientos y
condiciones para otorgar, mantener o suspender la marca de
conformidad con Norma Chilena están contenidos en el
Reglamento de Marca de Conformidad con Norma del INN.
Certificación permanente de producción:
En este caso se sigue el mismo procedimiento que en la
Marca de Conformidad con Norma, con la diferencia que los
términos de referencia para la certificación, en vez de
una Norma Chilena, se puede cumplir con una especificación
técnica o parte de una Norma Chilena. En este, los
productos deben llevar un sello distintivo del organismo que
entrega la certificación.
Certificación de prototipo:
Este modelo de certificación sólo se utilizará para
la autorización de los productos por parte de la
T I T U L OIIDe la Presentación y Contenido del Proyecto de
Instalaciones DomiciliariasPárrafo I
Presentación del ProyectoArtículo 49º: La presentación y contenido del
proyecto de Instalaciones Domiciliarias deberá cumplir
a.La Memoria y Especificaciones Técnicas deberán
presentarse mecanografiadas en papel y en
forma adicional en archivos magnéticos, cuando
hayan sido confeccionados en dicho medio.
Los Planos deberán cumplir con las siguientes
El tamaño de los planos estará comprendido entre
los formatos A-3 y A-0, conforme a las Normas
NCh 13 y 494.
Las escalas se seleccionarán entre las
b.a.a. Planos de conjuntos o loteos:
1:100; 1:200; 1:250, 1:500 y 1:1000
b.a.b. Planos de la propiedad, plantas de pisos:
1:50; 1:100; 1:200; 1:250; 1:500
b.a.c. Planos de detalles y cortes:
1:1; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25 ó 1:50DTO 669,
Art. segundo Nº 21
NOTAEn general se usará la escala 1:100 para plantas de
pisos. Cuando ésta no sea adecuada, se recurrirá a la
más conveniente de las indicadas, de modo de obtener una
buena presentación y máxima claridad en la
b.b.Para su confección se empleará poliéster
translúcido con tinta indeleble negra. Deberá
presentarse en forma que puedan plegarse en
formatos de 210 mm. de ancho por 297 mm. de alto
con una tolerancia de ± 10 mm. Adicionalmente se
presentarán en archivos magnéticos, cuando hayanDTO 669,Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012sido confeccionados en por dicho medio.
b.c.La carátula deberá ir ubicada en la esquina
inferior derecha, debiendo plegarse el plano de
manera que ésta quede siempre ubicada en primer
plano, tanto en los proyectos de agua potable
como en los de alcantarillado. El detalle será
el establecido en el Anexo Nº 2 Carátula.OBRAS PUBLICAS
Art. segundo Nº 22
Artículo 50º: Los proyectos deberán contener
memoria, planos y especificaciones técnicas como
documentos independientes. Sin embargo, en aquellos que
correspondan a viviendas hasta de dos pisos, con 75 UEH
o menos y diámetro máximo de arranque y medidor de agua
potable de 25 mm. y que no incluyan obras
complementarias, tales como estanques, sistema de
elevación u otros, se podrá establecer en el plano la
memoria y especificaciones técnicas mínimas. Los
proyectos no contemplados en esta excepción se califican
como proyectos de envergadura.
Se entenderá por Memoria, la exposición de los
antecedentes, recursos, requerimientos, métodos de
estudio y cálculo de las soluciones propuestas, la que
deberá contener las bases técnicas que correspondan para
el diseño de los proyectos de conformidad a lo
establecido en este Reglamento:
a.a. Número estimado de usuarios
a.b. Dotaciones consideradas.
a.c. Materiales utilizados.
a.d. Cálculo de gastos instalados, probable y consumo
a.e. Cálculo de presiones.
a.f. Cálculo del medidor.
a.g. Cálculo y características de obras y equipos
a.h. Cálculo del consumo del período de punta
a.i. Bases técnicas del sistema de riego, si lo
hubiera.DTO 130, OBRAS
D.O. 10.05.2004DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003b.
b.a. Número estimado de usuarios
b.b. Número de artefactos a instalar.
b.c. Gasto instalado de cada artefacto.
b.d. Dotaciones y cuadro de UEH.
b.e. Caudales de aguas servidas.
b.f. Criterios de diseño y dimensionamiento, bases de
b.g. Solución de aguas lluvia independiente del sistema
de alcantarillado de aguas servidas.
Los Planos, son la expresión gráfica del proyecto y
su contenido determina la geometría completa de la obra.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Junto con las especificaciones técnicas deben definir
todos los requisitos necesarios para la construcción,
los que constarán esencialmente de lo siguiente:
Plano de ubicación de la propiedad con sus
dimensiones, referida a puntos de referencia (PR),
fácilmente identificable, indicando el norte.
Planta de cada piso con indicación de cotas
referidas al punto de la solera ubicado sobre la
unión domiciliaria de alcantarillado (CS) a otro
Ubicación y protección del medidor.
Si se precisa describir más detalladamente parte
de las instalaciones domiciliarias de agua potable
y alcantarillado (IDAA) se utilizarán cortes de
detalle a escala adecuada.
Cuando sea necesario en los proyectos de
envergadura deberá incluirse un esquema
Las instalaciones de agua potable y alcantarillado
deberán ir en planos separados.
Los proyectos de las instalaciones de agua fría y
caliente podrán ir en un mismo plano, pero en
plantas separadas.
Las siglas y símbolos para designar materiales,
artefactos, etc. se indican en el Anexo Nº 1 de este
Reglamento. Cuando por necesidad del proyecto se
utilicen otros, se especificará en el mismo plano su
Las Especificaciones Técnicas representarán la
expresión escrita de las condiciones del proyecto.
Tendrán por objeto impartir las instrucciones técnicas
sobre los procedimientos constructivos, los materiales
que se emplearán, las tolerancias y pruebas que deberán
cumplirse.T I T U L OIIIDiseño y cálculo de las Instalaciones Domiciliarias de
Artículo 51º: El diseño y cálculo de las
instalaciones domiciliarias de agua potable (IDAP) debe
garantizar en toda circunstancia la preservación de la
potabilidad del agua y un suministro adecuado a
cualquier artefacto, ciñéndose para ello a las normas
chilenas, instrucciones de la Superintendencia y las
prácticas corrientemente empleadas en ingeniería
sanitaria. Asimismo, el diseño y los materiales
consultados deben asegurar el buen funcionamiento y
durabilidad de las instalaciones, durante la vida útil
prevista del inmueble al cual va a servir.
En un proyecto domiciliario de agua potable y
alcantarillado no podrá haber exceso de soluciones
diseñadas al límite de las normas de este Reglamento,
salvo aquellos casos excepcionales calificados por
la Superintendencia.DTO 752, OBRAS
D.O. 20.11.2003Artículo 52º: Los cálculos y condiciones básicas
de las IDAP deberán cumplir con lo indicado en la norma
chilena NCh 2485 y con las siguientes especificaciones:DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 14
D.O. 20.11.2003a.DTO 669,
Art. segundo Nº 23
NOTA 1Diámetros mínimos
El diámetro mínimo de las tuberías a utilizar
en las instalaciones domiciliarias de agua
potable será D = 13 mm, para tuberías de cobre
y D = 16 mm, para tuberías de materialBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012plástico. Todos los diámetros deberán
determinarse mediante cálculo.
Sin embargo lo anterior, se podrá utilizar
tubería de cobre de diámetro D = 10 mm, en el
tramo a la vista de la conexión a la llave o
artefacto, con una longitud máxima de 20 cm.
Gastos máximos instalados y probables
b.a. En el Anexo Nº 3, se indican los gastos instalados
por artefactos, que debe utilizarse para el
cálculo de los diámetros de las tuberías. Se
emplearán los mismos valores para instalaciones de
agua fría como para aquellas de agua caliente.
La suma de los gastos instalados con agua fría
determinará el gasto máximo instalado en L/min.
Salvo consideraciones propias del proyecto, se
podrá efectuar el cálculo de los caudales totales,
sin incluir el consumo de agua caliente de
calefón, calderas u otros.
b.b. El gasto máximo probable (QMP) en L/min., se
calculará a partir del gasto instalado mediante la
Q.M.P. = 1.7391* QI 0.6891
QI : Gasto instalado en L/min.
QMP : Gasto máximo probable en L/min.
b.c. Para ramales con válvulas automáticas se deberán
cumplir con las especificaciones del fabricante.
El gasto máximo probable total de una instalación
con ramales que cuenten simultáneamente con
grifería corriente y válvulas automáticas.
(instalaciones mixtas), está dado por la suma de
los gastos máximos probables independientes de
ambos tipos de artefactos, salvo justificación del
b.d. En todo caso, para el dimensionamiento de las
instalaciones se podrá emplear un gasto de diseño
diferente al gasto máximo probable. Su valor
mínimo deberá ser debidamente justificado por el
proyectista y su máximo corresponderá al gasto
instalado, el que deberá ser aceptado en forma
expresa por el Prestador, todo lo cual quedará
establecido en el plano del proyecto.
b.e. El cálculo de los diámetros, pérdidas de carga y
presiones en cada punto, deberá resumirse en forma
de cuadro ordenado según tramos de tuberías.
Se recomienda la utilización de un cuadro de
cálculos similar al que se indica a continuación,
al que el proyectista podrá hacer las variaciones
que estime conveniente, de acuerdo con la
CUADRO DE DIAMETROS Y PRESIONESNOTAVER DIARIO OFICIAL DE 28.01.2003, PAGINA 9.
c.aCálculos y condiciones del medidor:
Pérdida de carga en el medidor
Para el cálculo de la pérdida de carga en el
medidor podrá utilizarse la fórmula siguiente,
para medidores de transmisión mecánica de diámetro
igual o inferior a 38 mm.
K= 0.036 (QMP/C)2.DTO 752, OBRASBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Art. 1º Nº 17
D.O. 20.11.2003En que:
: Capacidad máxima del medidor en m3/día.
: Pérdida de carga en m.
justificar técnicamente el empleo de otra
correspondientes a medidores de otras
características distintas a los mecánicos. Para
medidores de diámetros superiores a 38 mm. deben
utilizarse las tablas que entreguen los
c.b. Capacidad máxima de los medidores
Para la determinación del diámetro del medidor se
podrá utilizar la tabla siguiente hasta un
diámetro de 38 mm. o especificaciones del
fabricante. Para diámetros superiores deberá
recurrirse a las especificaciones del fabricante
del medidor correspondiente.
38Consumo máximo
20Gasto máximo
333Para calcular el diámetro del medidor requerido,
se aplicará la tabla anterior en función de la
demanda máxima de la instalación en m3/día,
conforme a las tablas que la Superintendencia
emitirá periódicamente.
Para tal efecto, los consumos máximos diarios en
establecidos en el Anexo Nº 4 sólo tendrán valor
referencial, pudiendo modificarse estas tablas
mediante resoluciones de la Superintendencia. Sin
perjuicio de lo anterior, el proyectista podrá
justificar otros valores.
En instalaciones sin estanque será necesario
calcular además, el gasto de diseño de la
instalación en l/min. a base de los valores que
figuran en Anexo Nº 3, y se determinará el
diámetro del medidor de acuerdo con la tabla
En caso de discordancia con el diámetro fijado por
el consumo máximo diario, se adoptará el mayor.
Excepcionalmente, con notificación previa al
usuario, el prestador podrá modificar, a su costo,
el diámetro del medidor, basándose en mediciones
efectivas del consumo que registre el inmueble.
Cualquier discrepancia con relación a esta
disposición, entre el prestador y el interesado, a
solicitud de cualquiera de las partes, resolverá la
Superintendencia.DTO 669,
Art. segundo Nº 24
NOTA 1c.c. Instalación de medidores y remarcadores
Los medidores y remarcadores deben ser instalados
de acuerdo con lo estipulado en las Normas
Chilenas. Estos deben ser colocados en posición
horizontal, salvo aquellos expresamente fabricados
para ser colocados en otras posiciones. Los
diámetros de las tuberías ubicadas antes y despuésBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012del medidor deberán ser iguales a lo menos en una
extensión de 5 diámetros, o de acuerdo con las
Los medidores se instalarán junto a la línea
oficial a la entrada del inmueble si es posible y
en todo caso, en un lugar de fácil acceso y sin
obstáculos para su lectura.
En edificios y conjuntos habitacionales que tengan
una conexión única a la matriz pública de agua
potable, el proyecto de la instalación
domiciliaria de agua potable del edificio o
conjunto deberá incluir la instalación de un
medidor remarcador en los espacios comunes para
cada departamento o inmueble, y medidores
remarcadores para registrar los consumos comunes.
En los arranques cuyo diámetro sea igual o
superior a 50 mm., debe considerarse la
instalación de un filtro de rejilla antes del
medidor si éste no lo lleva incorporado.
Los medidores deberán ir instalados con protección
adecuada, contra daños producidos por golpes y
factores climáticos propios de la zona.
Las pasadas de las tuberías de agua potable a los
pisos superiores de los edificios de departamentos
habitacionales a oficinas, no podrán proyectarse
por el interior de los departamentos, debiendo
ubicarse en sitios comunes que siempre tengan
acceso a través de un espacio general del edificio
y que permita la instalación del remarcador.
d.a. La determinación de las pérdidas de carga, será
efectuada por el proyectista de acuerdo con
fórmulas, tablas y ábacos correspondientes a cada
materia, no aceptándose sobre el punto de salida
del artefacto situado más desfavorablemente, una
presión menor a mca para IDAP alimentadas desde la
matriz, considerándose ésta en condición de
presión de día de máximo consumo en período de
punta, ó 7 mca cuando se abastece desde medios
mecánicos, ni una velocidad superior a 2,5 m/s en
las tuberías exteriores y de distribución
principal y 2 m/s en las tuberías de la red
La velocidad en tuberías deberá corresponder a las
señaladas en el punto 5.3 de la norma chilena NCh
2485. Sin embargo lo anterior, en casos de
materiales con nuevas tecnologías que acepten
velocidades mayores a las indicadas, éstas podrán
utilizarse previa justificación técnica del
fabricante o importador ante la Superintendencia,
y previa solicitud de modificación de la referida
norma ante el INN.
d.b. El cálculo de las pérdidas de carga se iniciará en
la llave de paso ubicada después del medidor,
siendo necesario considerar aquellas producidas en
las tuberías de la instalación interior y
calentador empleado, indicando las características
técnicas de este último en el plano del proyecto.
Toda sala de servicio (baño, cocina, etc.), deberá
llevar a lo menos una llave de paso de agua fría y
otra de agua caliente, que permita independizarla
del resto de los servicios del inmueble.
La presión mínima para el diseño de la instalación
domiciliaria de agua potable será la establecida
en la Norma Chilena NCh 2485. En los casos de
excepción que permite esta norma, respecto a que
no se alcance la presión mínima 14 m.c.a. después
de la llave de paso aguas abajo del medidor, elDTO 669,
Art. segundo Nº 25
NOTA 1e.DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 18Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012prestador deberá justificar técnicamente esta
situación teniendo presente que la red pública
debe cumplir siempre con las presiones mínimas
especificadas en la NCh 691.
El diámetro definitivo del medidor será aprobado
por el Prestador sobre la base del proyecto
domiciliario presentado y podrá ser distinto al
diámetro del arranque, no pudiendo afectar la
calidad de la instalación interior.D.O. 20.11.2003NOTA:
El artículo 1º Nº 16 del DTO 752, Obras Públicas,
publicado el 20.11.2003, modifica el cuadro sobre
diámetros y presiones del presente decreto, en el
sentido de reemplazar "Gasto máximo l/m" por "Gasto
máximo l/min" y reemplazar "Unitaria (%)" por
"Unitaria (m/m)".NOTA 1:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.T I T U L OIVRed de Incendio
Artículo 53º: En toda edificación, se deberá
considerar un sistema de redes para la provisión de
agua, que se denominará red de incendio (red húmeda y
red seca). Mientras no exista una norma específica al
respecto, estas redes deberán ser proyectadas de acuerdo
con las disposiciones mínimas que a continuación se
a.a. En los inmuebles destinados a la reunión de
personas tales como hospitales, comercio,
escuelas, industrias, edificios públicos,
deportivos y otros destinados al mismo efecto, así
como también en los edificios de tres o más pisos
se deberá considerar para utilización contra
fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 mm.
como mínimo por piso, conectada al sistema de
distribución de agua del edificio.
Las bocas de incendio se distribuirán de manera
que ningún punto del inmueble quede a una
distancia mayor de veinticinco metros de ellos,
con una manguera que cubra el punto más alejado y
su acceso será expedito y de fácil accionamiento
de válvulas y mangueras.
a.b. En edificios de departamentos las bocas de
incendio deberán ubicarse en espacios comunes, y
en aquellos casos que no se pueda cumplir con la
distancia señalada en el inciso precedente, podrán
aceptarse mangueras de longitud superior a 25
metros, siempre que permitan contar una presión de
8 m.c.a., a la salida de la manguera.
a.c. Cada boca de incendio se ubicará en un nicho conBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012puerta de vidrio debidamente señalizado, en
lugares de fácil acceso y rápida ubicación,
excepto las escalas presurizadas. Este nicho se
ubicará a una altura entre 0,9 m. y 1,5 m. sobre
el nivel del piso, y contará una manguera
resistente a una temperatura de 80° C, con
certificado de calidad y especificada para estos
a.d. La boca de incendio tendrá llave de salida del
tipo cierre rápido, válvula del tipo bola o globo
angular de 45°, a la que deberá conectarse una
manguera de diámetro igual al de la boca de
incendio, con su respectivo pitón. Las mangueras
que deberán ser del tipo semirígidas, no podrán
estar sometidas en ningún caso a presiones mayores
que 70 mca.
a.e. En las bocas de incendio de 25 mm., el pitón de la
manguera tendrá una boquilla cuyo diámetro
interior será mayor o igual a 7 mm.
a.f. En cada vivienda unifamiliar, vivienda social a
inmuebles similares destinados a otros fines y que
enfrenten a la red pública, deberán contar a lo
menos con una llave de salida con hilo exterior,
de un diámetro igual al del arranque de agua
a.g. Según las características de la edificación, en el
diseño de la red de distribución que alimenta la
red húmeda deberá considerarse la operación
simultánea de dos o más bocas de incendio.
b.a. En los edificios de cinco o más pisos de altura
se deberá instalar una red seca para agua
independiente de la red de distribución de agua
para el consumo. Será una tubería matriz para
utilización exclusiva del Cuerpo de Bomberos, de
acero galvanizado ASTM A-53 con unión roscada y
tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. No obstante,
su capacidad deberá verificarse para un caudal
total de 24 l/s, con una presión de 50 m.c.a. en
la boca de salida más desfavorable.
b.b. La red seca deberá ir ubicada de tal manera que se
permita su inspección, y no podrá situarse en
lugares comunes con conductores eléctricos. En la
parte superior la tubería llevará una ventosa a
otro dispositivo automático que permita evacuar el
aire del sistema cada vez que sea usado. En la
parte más baja del sistema descrito, se dispondrá
de una llave de purga que permita desaguar
completamente la tubería una vez usada.
b.c. La parte inferior de esta tubería se prolongará
hasta el exterior del edificio donde rematará en
dos bocas de 75 mm. ubicadas a un metro de altura
sobre el nivel de piso terminado adyacente y en un
lugar de fácil acceso e inmediato a las vías
principales de entrada al edificio. Las citadas
bocas estarán provistas de sendas válvulas de
retención o válvulas bola con válvulas de
retención en la vertical, o bifurcación con
chapaleta de desviación según DIN 14.361, con
válvula de retención en la vertical, que rematarán
en uniones Storz que permitan el acople de la
unión Storz DIN 14.322. Cada una de ellas tendrá
su correspondiente tapa Storz, asegurada con
cadenilla, que la proteja de deterioro o del
ingreso de cuerpos extraños.
b.d. La red seca tendrá bocas de salidas debidamente
señalizadas en todos los pisos incluidos los
subterráneos, que se ubicarán en los espacios
comunes y en lugares de fácil acceso, exceptuando
las cajas de escalas presurizadas. Deberá cuidarseDTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 19
D.O. 20.11.2003DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 20
Art. 1º Nº 21
D.O. 20.11.2003Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012que ningún punto de cada piso quede a una
distancia mayor de cuarenta metros de una boca de
salida. Estas bocas estarán provistas de su
correspondiente llave globo angular de 45° o llave
de bola, que rematarán en una unión Storz de
52 mm. (2") que permita acoplar la unión Storz
DIN 14.322. Las salidas estarán protegidas por
las correspondientes tapas Storz, con cadenillas,
que las resguarden de deterioros o del ingreso
de cuerpos extraños.DTO 669,
Art. segundo Nº 26
D.O. 10.02.2009NOTA:
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.T I T U L OVEstanques de Agua Potable
Artículo 54º: Los cálculos y condiciones básicas
de los estanques de agua potable deberán cumplir con lo
indicado en la norma chilena NCh 2794.DTO 669,
Art. segundo Nº 27
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 55º: En los edificios de cuatro o más
pisos deberán proyectarse y construirse estanques de
regulación inferior, o inferior y superior, cuya
capacidad total conjunta sea superior al 50% del
consumo medio diario de los departamentos, oficinas
y locales comerciales, abastecidos por el sistema de
elevación, salvo justificación técnica en contrario. La
capacidad útil total del estanque superior deberá ser
mayor al 5% de dicho consumo.
Si todos los pisos de edificios de cuatro o más
pisos están ubicados bajo la cota de solera respecto de
la ubicación del medidor, podrá no instalarse el
estanque en los casos en que la presión disponible en el
artefacto más desfavorable con el caudal máximo probable
sea igual o superior a la reglamentaria, después de
considerar las pérdidas de carga en el arranque, medidor
y tuberías.DTO 669,
Art. segundo Nº 28
El artículo cuarto del DTO 669, Obras Públicas,Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012publicado el 10.02.2009, dispone que las modificaciones
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 56º: Los establecimientos hospitalarios
deberán contar con estanque de una capacidad mínima de un
100% del consumo medio diario.
Artículo 57º: En los edificios con consumo industrial
se deberán consultar estanques cuando se requieran, según
las condiciones establecidas en el Certificado de
Factibilidad otorgado por el Prestador, y de acuerdo con el
Artículo 58º: Los estanques deberán ser diseñados
de manera de preservar la calidad del agua, empleándose
materiales probadamente impermeables, resistentes y no
tóxicos, y deberán ubicarse de manera de evitar la
contaminación por efecto de entrada de materias extrañas o
de agua diferente a la de la alimentación, salvo lo
señalado en el artículo 39º del presente Reglamento.
Artículo 59º: Los estanques no deberán ubicarse
próximos a instalaciones de aguas servidas, y deberán
asegurar que en caso de rotura o filtración, éstas no
puedan contaminar el agua potable.
Artículo 60º: Los estanques de 20 m3 o más, deberán
estar divididos en dos (2) o más compartimentos.
Artículo 61º: Una vez estabilizado el nivel del agua
y terminada la absorción de la misma, se procederá a medir
la estanqueidad de la estructura. Su pérdida no deberá ser
mayor que el 0,5% de la altura de aguas en 24 horas.
Artículo 62º: En forma previa al inicio de operación
del servicio, se deberá limpiar y desinfectar los
estanques, mediante la aplicación de una solución de 50
mg. de cloro por litro de agua o de hipoclorito de sodio al
10%, durante seis (6) horas.
Artículo 63º: Cada estanque deberá contar por lo
menos con una tubería de alimentación con una válvula de
corte automático por llenado, la que se ubicará inmediata
a la escotilla de acceso. Estas válvulas deberán cumplir
con la presión estática máxima de trabajo indicada en la
norma de diseño norma chilena NCh 691. En caso contrario,
deberá disponerse un dispositivo reductor de presión.
Artículo 64º: Cada estanque contará con una tubería
de rebase a lo menos cinco centímetros sobre el nivel
máximo del agua, que deberá tener un área mínima a lo
menos igual al doble del área del tubo de entrada. En todo
caso deberá poder desaguar el gasto de entrada.
Artículo 65º: Las aguas provenientes del rebase
deberán conducirse al sistema de desagüe del edificio,
asegurándose que no exista posibilidad de contaminación.
Además, deberá incluir algún sistema que haga notorio
cualquier pérdida de agua.
Artículo 66º: Se deberá evitar que las aguas
provenientes del rebase ingresen hacia la sala de bombas. En
caso contrario, deberá instalarse un pozo acumulador con
bomba sentina dimensionada para evacuar a lo menos la
totalidad del gasto de entrada.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Artículo 67º: Deberá contemplarse un desagüe, cuyas
aguas se dispondrán al sistema de desagüe del edificio a
otro propio, evitando cualquier posibilidad de
contaminación. El desagüe se deberá instalar en una
depresión de a lo menos 0,20 m. de profundidad, ubicada en
la parte más baja de cada estanque y deberá permitir un
vaciado completo de cada unidad en un máximo de cuatro
Artículo 68º: En caso de que condiciones existentes
no permitan un desagüe gravitacional del estanque, éste
podrá realizarse mediante el mismo equipo de bombeo. La
descarga puede ir al alcantarillado, previo paso por una
pileta ubicada a una cota que evite que esta sea un punto de
rebase, sin que su tubería se introduzca directamente en
ésta y cuya boca de descarga se ubicará a una altura no
inferior a 0,2 m. de ella, con sendas válvulas de corta en
la impulsión y en la tubería de desagüe.
Artículo 69º: Toda la superficie interna del
estanque deberá ser lisa y su radier deberá tener una
pendiente hacia el desagüe, con un valor mínimo del
1%. En estanques de hormigón armado el recubrimiento
de las armaduras de las superficies en contacto con
el agua no será inferior a 2 cm.DTO 669,
Art. segundo Nº 29
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículo 70º: El nivel máximo posible de agua en los
estanques considerando incluso la carga necesaria para el
rebase deberá estar a lo menos 0,10 m. bajo el intradós de
la boca de alimentación.
Artículo 71º: La distancia vertical entre el techo
del estanque y la clave del tubo de entrada dependerá del
diámetro de éste y de los mecanismos de entrada, no
pudiendo ser menor que cinco veces el diámetro de la
cañería de alimentación, medido desde su clave, ni
inferior a 0,10 m.
Artículo 72º: Se dispondrán las tuberías y
accesorios en forma tal, que puedan atenderse los consumos
con cualquiera de los compartimentos en operación
Artículo 73º: Cada compartimento tendrá una tubería
de aspiración con un diámetro que garantice una
velocidad, inferior a 2.5 m/s. Esta tubería contará con
coladores de rejilla, cuya área de perforación será igualDTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 22
D.O. 20.11.2003o superior al de la tubería y de material resistente a la
corrosión. Los coladores deberán instalarse en un pozo de
aspiración el que podrá ser el mismo que se utiliza para
el desagüe, con altura máxima de dos diámetros de la
tubería de aspiración, sobre la boca de entrada del
Artículo 74º: Cada compartimento deberá tener una
ventilación cuya área no sea inferior a la de la tuberíaBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012de succión, con su acceso debidamente protegido contra
agentes externos, contaminación y oxidación, no pudiendo
ventilar hacia la sala de bombas. En el caso que se use una
tubería vertical, ésta deberá terminar en una U invertida
con acceso protegido.
Artículo 75º: Todos los estanques deberán tener una
escotilla de acceso y su dimensión no será inferior a 0,60
metros libre por lado, con tapa cerrada. En el caso de
accesos horizontales, éstos deberán contar con tapa
estanca para evitar la entrada de agua exterior y su borde
superior estará a una altura mínima de 0,15 metros
Artículo 76º: Deberá procurarse que la entrada y
salida del agua se haga por extremos opuestos.
Artículo 77º: Todo estanque deberá contar para su
acceso con escalines de un material resistente, inoxidable y
Artículo 78º: Todo inserto en los muros del estanque,
bajo el nivel de aguas, deberá ser metálico y deberá
tener en la parte media del paso del muro, un anillo
atóxico cuyo diámetro exterior no será inferior a 1,5
veces el diámetro de la tubería.
Artículo 79º: La cota de fondo de los estanques
elevados será la necesaria para suministrar agua a lo menos
con las presiones mínimas indicadas a los artefactos
instalados. Para efectos de determinar la presión inicial,
se deberá considerar como altura de aguas en dicho estanque
la que corresponda cuando esté vacío.
Elevación de Agua PotableArtículo 80º: En las edificaciones en que, por su
condición topográfica o de diseño, la presión informada
por el prestador en el correspondiente Certificado de
Factibilidad no garantice un adecuado y permanente
abastecimiento de agua potable desde la red pública a
todos los pisos, deberá proyectarse y construirse un
sistema de elevación de agua. Excepcionalmente, en
aquellos casos en que exista presión suficiente en la
red de distribución, el peticionario podrá diferir la
construcción de dicho sistema de elevación, el que en
todo caso deberá quedar diseñado en el proyecto
correspondiente para su construcción cuando sea
Cuando se proyecten y construyan sistemas de
elevación de agua potable, todas las instalaciones
interiores deberán abastecerse desde estos sistemas,
salvo aquellas que normalmente cuenten con presión
suficiente sin requerir elevación.DTO 669,
Art. segundo Nº 30
Art. segundo Nº 31
Artículo 81º: Los equipos de bombeo se surtirán
desde un depósito especial o estanque de acumulación sin
presión, no pudiendo hacerlo directamente desde la redDTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 23
D.O. 20.11.2003Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012pública, ni permitiéndose el uso de una tubería de
derivación (by pass).
Artículo 82º: Toda sala de bombas deberá situarse en
sitios construidos en forma aislada a la estructura del
edificio, con el fin de evitar la transmisión de
vibraciones o ruidos a los usuarios y a una distancia tal,
que los generados no sean molestos, acogiéndose a la norma
oficial para estos efectos. En especial no deberá estar
inmediata a cajas de escalas, ascensores, ventanas o shaft.
La altura de la sala de bombas deberá ser a lo menos
de dos metros, medidos desde el nivel de piso terminado
hasta el cielo, y el espacio libre alrededor de las bombas y
equipos adyacentes garantizará una fácil remoción o
reparación de ellos, con un mínimo de 0,25 metros.
Todos sus paramentos internos serán lisos a
impermeables. Su piso tendrá una pendiente mínima de un 1%
hacia canaletas recolectoras de desagües o filtraciones,
las que descargarán a pozos absorbentes o a pozos
acumuladores provistos con bomba sentina, ambos diseñados
de acuerdo con las descargas máximas que recibirán.
El acceso a la sala de bombas será dimensionado de
acuerdo con los equipos que en ella se instalen y deben
tener un ancho mínimo de 1 m.
Artículo 83º: Las salas de bombas deberán contar con
elementos de iluminación artificial apropiados y a los
menos un (1) enchufe hembra embutido de 220 voltios con
tapa, para conexión de herramientas de reparación y
mantención, a una altura mínima de un metro del piso,
inmediatamente al lado del tablero de comando.
Los equipos deberán instalarse sobre fundaciones con
elementos adecuados para absorber vibraciones, con una
altura mínima de 0,10 metros sobre el nivel del piso hasta
la base de los equipos.
Las salas deberán contar a lo menos con dos
ventilaciones ubicadas en los extremos superiores opuestos,
con rejillas de protección, cuya área dependerá de las
características de la bomba, no siendo inferior a 300 cm.²
cada una, a otro diseño que mantenga los equipos libres de
Artículo 84º: Los equipos de elevación deberán
d.e.f.Toda instalación de equipos de bombeo deberá
considerar a lo menos un equipo de reserva de
capacidad igual al mayor de los equipos básicos.
También se deben considerar en los casos
necesarios, la alternativa de conexión a una
fuente eléctrica de respaldo.
Los equipos de bombeo deberán suministrar un
caudal equivalente al de diseño, a la presión
mínima requerida por el sistema.
Las uniones de la bomba a las tuberías de succión
a impulsión deberán ser del tipo normalizado que
permitan fácil conexión y desconexión.
Cada motobomba deberá contar con válvulas de
corta, tanto en la succión como en la impulsión.
Asimismo, deberá instalarse siempre una válvula de
retención en la impulsión.
En la tubería de impulsión general, previo a la
salida de la sala de bombas, deberá instalarse una
válvula de corta y antes de ella, una válvula que
permita el desagüe de la impulsión.
Las tuberías de impulsión no podrán estar
directamente adheridas a la estructura del
edificio, debiendo ser fijadas con elementos
metálicos que incluyan aislantes de vibraciones,
especialmente en los tramos finales o en losBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012g.h.
n.ñ.cambios de dirección. En caso de ser necesarios,
deberán incluir elementos para la absorción de
Toda aspiración que trabaje con carga negativa
deberá contar con una válvula de retención en su
extremo inferior, o con un sistema que permita su
Cada equipo de bombeo será alimentado con energía
directamente del tablero de control, con circuitos
protegidos contra sobrecargas y corto circuitos.
Para la operación del sistema, se dispondrá de
controles automáticos (interruptores y
alternadores), para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo
el equipo de reserva. Además deberán disponerse de
controles manuales que permitan la operación de a
lo menos un equipo, en caso de fallas de los
Deberá disponerse de controles que detengan las
bombas al estar el nivel de agua a 0,10 metros
sobre el nivel del chupador (protección de vacío).
Para que el suministro se realice a una presión
estable, la presión de detención del sistema
tendrá una variación máxima con relación a la
presión de partida de 12 m.c.a.
La presión máxima del sistema deberá ser tal que
no exceda la máxima aceptable conforme a la norma
chilena NCh 2485. En estos casos podrán instalarse
elementos reguladores de presión.
En los planos deberá indicarse claramente las
presiones de partida y detención de cada una de
las motobombas.
Las características, tipo, detalles y disposición
total de la instalación y sus obras
complementarias, deberán quedar claramente
establecidos en los planos.
El contratista deberá entregar al propietario un
manual con instrucciones de operación, control y
seguridad del sistema de elevación de aguas.DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 24
D.O. 20.11.2003Artículo 85º: En las instalaciones de equipos
elevadores con estanque de presión (hidroneumático o
similar) deberán cumplirse las siguientes condiciones:
Deberá elegirse una adecuada combinación de estanques
hidroneumáticos y bombas, de manera tal que se obtengan
intervalos de tiempo entre dos partidas sucesivas de los
equipos, acordes con la especificación del fabricante del
Deberá evitarse la fuga de aire por las tuberías que
pueda ocasionar inconvenientes en el uso, ya sea separando
el aire del agua a otro sistema.
Todo equipo deberá contar con válvulas de corta y
elementos de unión, normalizados.
T I T U L OVIIDiseño y Cálculo de Instalaciones Domiciliarias de
Artículo 86º: El diseño de las instalaciones
domiciliarias de alcantarillado (IDA) deberá asegurar la
evacuación rápida de las aguas servidas sin dar lugar a
depósitos putrescibles.
Debe impedirse el paso de las aguas servidas, aire,Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012olores y microorganismos de las tuberías, cámaras y
sistemas en general a los ambientes cerrados y habitados y
medio ambiente en general, especialmente al subsuelo,
garantizando la hermeticidad de las instalaciones al agua,
Deberá contemplarse la utilización de materiales
adecuados a fin de impedir la corrosión debida al ataque de
ácidos o gases.
En ningún caso podrá aceptarse el use de trituradores
de desperdicios en las viviendas.
Las uniones domiciliarias se diseñarán de preferencia
en el mismo material del colector al que empalmarán.
Las bocas de admisión deberán tener una cota superior
a la cota de solera en que se ubique la unión domiciliaria
de la propiedad. Cuando ésta condición no se cumpla, la
propiedad no podrá desaguar gravitacionalmente y deberá
considerarse una planta elevadora en conformidad a los
artículos 95º y 96º de este Reglamento.
En el diseño deberán cumplirse las normas chilenas,
instrucciones de la SISS y las prácticas corrientemente
empleadas en ingeniería sanitaria.
Cálculos y Condiciones Básicas de las Instalaciones
Domiciliarias de Alcantarillado
Artículo 87º: Los diámetros de las tuberías
horizontales y verticales y de las pendientes de las
primeras, se fijarán mediante el cálculo racional que
corresponda o de acuerdo con los Anexos Nº 6-A y Nº 6-B.
El diámetro mínimo nominal de la unión domiciliaria
será de 100 mm.
No podrá haber disminución de diámetros, aguas abajo
Artículo 88º: La pendiente de diseño de las
tuberías que conduzcan materias fecales o grasosas, podrá
fluctuar entre un 3% y un 15%. Sin embargo, se podrá
considerar una pendiente mínima de hasta un 1%, en aquellas
tuberías ubicadas en losas o en otros casos especiales,
La pendiente de la unión domiciliada podrá estar
comprendida entre un 3% y un 33%, salvo en casos especiales
debidamente justificados, cuyo valor mínimo será de un 1%.
Artículo 89º: Las tuberías deberán ser impermeables
a los gases y líquidos. Toda boca de admisión tendrá un
cierre hidráulico o sifón con carga mínima de 50 mm. que
evite por completo la salida de gases, a otro dispositivo
que cumpla con dicha función.
Artículo 90º: Las instalaciones domiciliarias se
proyectarán de modo que todas las tuberías sean accesibles
para su revisión y limpieza.
Artículo 91º: Deberá proyectarse una cámara
domiciliaria al interior del inmueble, conforme a
la norma chilena NCh Nº 2592, a una distancia no
mayor de 1 m de la línea oficial de cierro y en
lugar accesible. Excepcionalmente, la autoridad
competente puede autorizar distancias mayores a
1 m técnicamente justificadas. Si la distancia
entre esta cámara de inspección y el colector
público excede los 20 m., deberá proyectarse
obligatoriamente una cámara adicional en la vía
pública, previa autorización y en las condiciones
que establezca la respectiva Municipalidad,
de modo de cumplir con este requisito.
En casos debidamente calificados cuando no pueda
construirse la cámara de inspección contigua a la líneaDTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 25
D.O. 20.11.2003Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012de cierre está podrá colocarse en la vía pública, de
conformidad con las condiciones que establezca la
En los casos en que la cámara se ubique en la vía
pública, ésta deberá cumplir con la norma chilena
NCh 2080.
Se previene que en los casos de excepción a que se
refiere esta norma, la responsabilidad del usuario se
extiende hasta la última cámara ubicada en la vía
pública, que forma parte de la instalación domiciliaria.DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 26
D.O. 20.11.2003Artículo 92º: La confluencia de los ramales y cambios
de dirección o pendiente de los ramales en la planta
inferior, se efectuará mediante cámaras de inspección. En
casos de tuberías que se instalen a la vista, podrá
aceptarse que las cámaras sean reemplazadas por registros
adecuados que aseguren total impermeabilidad a los gases y
permitan un fácil acceso a los ramales. El ángulo
suplementario que formen los ejes de los ramales será el
más pequeño posible y en ningún caso mayor de 120°,
salvo caída. Toda excepción a esta disposición deberá
ser adecuadamente justificada.
La distancia entre cámaras interiores podrá ser, como
máximo de 30 m., para tuberías de 100 mm. de diámetro y
hasta 50 m., para diámetros de 150 mm. o más. Las cámaras
de inspección domiciliarias se ubicarán en patios o sitios
completamente ventilados. Si esto no fuese posible, se
aceptará ubicarlas en el interior de la edificación, en
cuyo caso se adoptarán dispositivos especiales, como doble
tapa a otros, que impidan la salida de los gases. No se
aceptará instalar cámaras muebles o colgantes, las que se
reemplazarán por registros.
Artículo 93º: En instalaciones de edificios de tres o
más pisos en altura, se colocarán registros en todos
aquellos puntos que sea necesario para la accesibilidad y
prueba de los conductos. En las tuberías de descarga, estos
registros se establecerán, como mínimo, cada dos pisos.
T I T U L OVIIIRedes Privadas de Alcantarillado
Artículo 94º: En las redes privadas de alcantarillado
deberá existir una cámara naciente con características
técnicas de una cámara pública, de una altura mínima que
asegure un correcto desagüe de las viviendas así como una
diferencia de cota con las tuberías de agua potable para
evitar cualquier posible interferencia o contaminación.
Estas redes privadas se proyectarán con
características técnicas de redes públicas, de acuerdo
con la Norma Chilena NCh 1105. A este colector central
deberán empalmarse las viviendas a través de una tubería
con características técnicas de unión domiciliaria.
Para el caso de viviendas sociales podrá considerarse
una unión por cada dos viviendas, debiendo tener cada
vivienda su respectiva cámara de tipo domiciliario.
En estos casos, la última cámara de la red privada
también deberá ser del tipo pública y se ubicará lo más
cercana posible a la línea de cierro de la propiedad, a una
distancia menor de 20 metros del colector.
Además deberá considerarse una cámara de inspección
pública, en el empalme con el colector.
T I T U L OIXElevación de Aguas Servidas
Artículo 95º: En caso que, las aguas servidas de unBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012inmueble no puedan ser evacuadas gravitacionalmente al punto
de conexión señalado en el certificado de factibilidad,
éstas se descargarán gravitacionalmente a un estanque de
acumulación, el que se evacuará por medio de plantas
elevadoras o eyectoras.
Excepcionalmente, para el caso que las bocas de
admisión estén ubicadas a una cota inferior a la de la
solera sobre el punto de empalme, las aguas podrán desaguar
gravitacionalmente a puntos más bajos de la red pública,
en que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso
6º del artículo 86º del presente Reglamento.
Sin perjuicio de lo anterior, los ramales que sirvan
cualquier boca de admisión ubicada a una cota menor que la
cota de terreno sobre el colector, en el punto de empalme de
la unión domiciliaria, desaguarán independiente del resto
de las bocas de admisión de la edificación. Se exceptúan
las cámaras de inspección con tapa hermética.
Artículo 96º: La elevación de las aguas servidas a
que se refiere el artículo anterior deberá cumplir con
f.g.h.i.j.Toda la tubería de impulsión descargará a una
cámara de inspección. El punto de descarga de esta
impulsión tendrá una cota tal que permita el
escurrimiento gravitacional al colector público.
La instalación de bombeo deberá contemplar un
mínimo de dos bombas, provistas de dispositivos de
control para funcionar alternadamente, siendo al
menos una de ellas de reserva.
Cada bomba deberá contar con válvulas de corta en
la aspiración y en la impulsión cuando
corresponda, para casos de retiro. Asimismo deberá
contar con válvulas de retención de paso completo.
Estas válvulas no podrán estar instaladas dentro
del estanque de acumulación.
Las válvulas, equipos y bombas deberán contar con
uniones, para una fácil conexión y desconexión.
La tubería de impulsión general deberá contar con
un retorno con válvula de corta, que permita su
El período de retención máximo para el estanque de
acumulación será de doce (12) horas y los equipos
elevadores deberán estar capacitados para evacuar
las aguas servidas del estanque en una (1) hora.
Las plantas elevadoras deberán instalarse en
recintos debidamente ventilados y los estanques de
acumulación deberán tener ventilación directa a la
techumbre o empalmarse a la ventilación de la red
de alcantarillado, desde el punto interior más
alto de su estructura.
Toda planta elevadora a la que descarguen aguas
servidas provenientes de inodoros deberán contar
con equipos que puedan bombear sólidos mayores de
50 mm.. Sus tuberías de impulsión serán de un
diámetro interior mínimo de 50 mm. En caso de
considerar equipos con aspiración negativa, se
deberá verificar la presión neta positiva en la
aspiración y considerar los dispositivos de
seguridad para cebado, eliminación de gases
desprendidos y prevención de riesgo de explosiones
que garanticen el normal y continuo funcionamiento
del sistema de elevación.
La superficie interior de los estanques será lisa,
impermeable y el piso tendrá una pendiente mínima
de un 3% hacia el punto de succión de los equipos
de elevación. En estanques de hormigón armado el
recubrimiento de las armaduras de las superficies
en contacto con el agua no será inferior a 2 cm.
La estructura deberá ser estanca y en la prueba de
estanqueidad su pérdida no será mayor que el 0,5%DTO 752, OBRAS
Art. 1º Nº 27 y 28
Art. 1º Nº 29
D.O. 20.11.2003Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012k.l.m.n.de su volumen útil en 24 horas.
Todos los estanques de acumulación de aguas
servidas deberán tener una escotilla de acceso que
permita extraer con facilidad los equipos de
bombeo, la que no podrá tener dimensiones menores
que 0,80 metros libres por lado y su tapa deberá
ser estanca a los líquidos y a los gases.
El nivel de partida máximo de las bombas en el
estanque no podrá ser superior a la mitad de la
altura entre el fondo del mismo y el radier de la
tubería de descarga más baja, debiendo contar con
un elemento para avisar en casos que se sobrepase
el nivel antes mencionado y accione la bomba de
reserva automáticamente.
complementarias deberán quedar claramente
establecidas en los planos.
seguridad del sistema de elevación de aguas
T I T U L OXDescargas, Ventilación y Descompresión de las
Artículo 97º: Toda instalación domiciliaria de
alcantarillado deberá contar con un sistema de
ventilación, que cumpla con las siguientes condiciones:
Se establecerá, a lo menos, una tubería de
ventilación principal, de diámetro nominal no inferior a
75 mm. por cada empalme con la red pública, la que deberá
quedar en el punto más alto de la red de alcantarillado
Se deberán ventilar los ramales de inodoros (WC) que
recorran, en planta, más de 3 metros antes de llegar a una
cámara de inspección o empalme con ventilación y
cualquier otro ramal que recorra más de 7 m. con excepción
de los ramales de pileta, en que se podrá aceptar hasta 15
Deberán ventilarse los ramales de inodoros que
recorran en planta menos de 3 metros antes de llegar a un
empalme con ventilación y que reciban descarga de otro
artefacto, lo que no será necesario cuando la llegada se
haga a una cámara de inspección.
La ventilación deberá empalmar a la tubería que
ventila, por medio de una pieza "V" invertida, de manera que
la ventilación sea siempre la continuación vertical de un
ramal, en cuanto las condiciones físicas así lo permitan.
Toda tubería de descarga que reciba servicios de pisos
superiores, exceptuando aquellas que desagüen a una pileta
o cámara sifón, deberá estar ventilada por medio de un
ramal, las que deberán conectarse mediante una "V"
En instalaciones de edificios de cuatro o más pisos,
se ventilará la tubería principal en su extremo más alto,
y esta se denominará "ventilación principal". Además,
deberá prolongarse como ventilación la tubería de
descarga, permitiéndose unir ventilaciones entre sí,
previa verificación de su diámetro.
Se aceptará sin ventilación un grupo de artefactos
sanitarios colocados a una distancia hasta de 2 m. de la
descarga, en el primero y último piso de un edificio. En
pisos intermedios, sólo se aceptará un artefacto sin
ventilación por descarga, siempre que esté colocado a una
distancia no mayor de treinta veces el diámetro de la
tubería interceptora ventilada o de descarga.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012Sin embargo, tratándose de viviendas de tipo social,
podrá aceptarse que los pisos intermedios no tengan
ventilación cuando se cumplan simultáneamente las
g.a. Que existan a los menos dos descargas de diámetro
interior mínimo de 100 mm.
g.b. Que las descargas estén conectadas en un piso inferior
mediante una cañería horizontal de igual diámetro que las
g.c. Que a cada descarga desagüen como máximo tres
artefactos por piso, que estén a menos de dos metros de la
respectiva descarga y que todos los inodoros desagüen a una
misma descarga.
El diámetro de ventilación se calculará a base de la
tabla incluida en Anexo Nº 7, sin perjuicio del cálculo
racional que corresponda.
No se aceptará ninguna ventilación con disminución
de diámetro hacia los pisos altos.
Las ventilaciones deberán ser verticales, en cuanto
las condiciones físicas así lo permitan.
Los tramos de avance horizontal en planta, deberán
efectuarse siempre en forma ascendente y la ventilación
deberá sobresalir 60 cm. sobre la techumbre en el punto de
salida y 2,5 m. en terrazas ubicadas en el último piso del
La longitud máxima de las ventilaciones se indican en
la tabla del Anexo Nº 7.
El terminal de las ventilaciones que den a un patio de
luz rodeado por uno o más cuerpos de edificios deberá
continuar hasta el techo del cuerpo del edificio más alto,
si no existe una distancia mínima, en horizontal, de 10 m.
al muro del edificio con ventanas.
Se puede unir una o más ventilaciones por medio de
piezas adecuadas, aumentándose el diámetro hacia arriba de
acuerdo con el número total de unidades de equivalencia
hidráulica instaladas.
Las ventilaciones de PVC que estén expuestas
directamente a la radiación solar, deben ser protegidas
para evitar la acción de los rayos ultravioletas.
Artículo 98º: En edificios de más de ocho pisos y
hasta 14, se deberá colocar una tubería de descompresión
en los términos establecidos en los Anexos Nº 8-A y 8-B
Artículo 99º: En todo caso, se aceptarán las
soluciones establecidas en el Anexo Nº 8-A y Anexo Nº 8-B
y cualquier otra solución como válvulas de admisión de
aire a otras, en la medida que sean técnicamente aceptables
y cumplan con los procedimientos de certificación de
conformidad con lo establecido en los artículos 42º y
siguientes de este Reglamento.
T I T U L OXIDisposición de Aguas Lluvias
Artículo 100º: La disposición de las aguas lluvias
del inmueble deberá ser asumida en formas independiente de
las instalaciones domiciliarias de alcantarillado. El
diseño correspondiente de estas instalaciones deberá
resguardar esta disposición.
T I T U L OXIIConstrucción de las Instalaciones Domiciliarias de Agua
Artículo 101º: En la construcción de las
instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarilladoBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012se deben cumplir las especificaciones del proyecto, las
Normas Chilenas, Instrucciones y Especificaciones Técnicas
de las SISS, si correspondiere.
Construcción y Prueba de la Instalación Domiciliaria de
Artículo 102º: Las instalaciones domiciliadas de agua
potable deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a.a. Las claves de las tuberías de agua potable que se
instalen en los patios, jardines, zona de espacios comunes,
y en general al exterior de la vivienda, deben quedar
enterradas como mínimo a 50 centímetros del nivel superior
del terreno, salvo que se trate de redes privadas en que
deberán aplicarse las respectivas normas chilenas. Se
deberá además respetar una distancia mínima de 0.60
metros en arranques y nichos guarda medidor respecto de
a.b. La instalación de tuberías, confección de uniones
entre tuberías y piezas especiales, encamado del sello de
la excavación, relleno lateral y superior de la zanja,
fijación de la tubería cuando esta queda a la vista, deben
cumplir con las especificaciones del proyecto, con las
de la SISS y planos tipos de la Superintendencia acerca de
la materia y las recomendaciones del fabricante.
a.c. En la construcción deberá procurarse que la tubería
de agua potable quede como mínimo 30 centímetros sobre la
tubería de alcantarillado. De no ser posible lo anterior
deberán tomarse todos los resguardos pertinentes,
consultando tuberías de alcantarillado en material
Colocación de Artefactos Sanitarios.
Los artefactos sanitarios se instalarán de acuerdo con
las especificaciones del fabricante e indicaciones de
proyecto. De la misma manera se ejecutará la unión de los
artefactos a las tuberías de alimentación y de desagüe.
La distribución de los artefactos sanitarios se ajustará a
las indicaciones del plano del proyecto y deberá
comprobarse su correcta fijación y nivelación.
Colocación de Grifería.
El montaje de la grifería debe ejecutarse de acuerdo
con las indicaciones del fabricante, de tal manera que
técnicamente asegure una correcta operación y garantice la
Antes de la instalación de la grifería se comprobará
que el diámetro nominal de las llaves coincida con el de la
tubería en la que van a ser instaladas. Los accesorios de
unión, soldaduras, abrazaderas u otros elementos que sea
preciso utilizar deberán garantizar el cumplimiento de las
cualidades generales de una instalación domiciliaria de
agua potable, tales como preservación de la potabilidad del
agua, estanqueidad, etc.
Ejecución y colocación de elementos diversos.
La colocación de elementos tales como medidores,
equipos de bombeo y la ejecución de obras como estanques de
agua potable, deberán ajustarse a las normas o
especificaciones técnicas de cada elemento, tanto en la
etapa de ejecución de obras civiles como en el montaje de
los elementos electromecánicos y adicionalmente, cumplir
con las pruebas a las que fuese necesario someterlos en
obras hasta lograr su funcionamiento óptimo.
Artículo 103º: Toda instalación domiciliaria de agua
potable deberá ser absolutamente impermeable y no podrá
ponerse en servicio mientras no sea sometida a una prueba de
presión hidráulica que deberá cumplir las siguientesBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012características:
Presión mínima de 10 kg/cm², en el punto de mayor
cota del tramo probado.
Las pruebas podrán efectuarse por tramos separados de
longitud no inferior a 20 metros, según las
características de la instalación, debiendo instalarse la
bomba de prueba y el manómetro en el extremo inferior del
La duración de la prueba será de 10 minutos y durante
este tiempo no debe producirse variación en el manómetro.
Las pruebas correspondientes a equipos elevadores, estanques
y accesorios consistirán en la verificación de su correcto
funcionamiento por un período no inferior a dos horas.
La bomba de prueba deberá instalarse siempre en el
punto inicial de la alimentación del tramo a probarse.
El total de la tubería a probar comprenderá la
instalación interior desde la llave de paso después del
medidor hasta el extremo de las tuberías, antes de las
piezas de unión de los artefactos.
En caso de instalaciones con estanques superiores de
acumulación, las tuberías serán sometidas a prueba desde
la salida del estanque hasta el punto de unión con los
Construcción y Prueba de las Instalaciones Domiciliarias
Artículo 104º: Las instalaciones domiciliarias de
alcantarillado deberán cumplir con las siguientes
a.a. Las zanjas para colocar las tuberías se ejecutarán de
acuerdo con los trazados y pendientes indicados en el plano
del proyecto. Deberán tener su fondo excavado de modo de
permitir el apoyo satisfactorio de las tuberías en toda su
extensión, y, cuando se requiera, profundizándose en el
lugar de las juntas o uniones.
a.b. Al efectuar la excavación de zanjas se observarán las
disposiciones correspondientes, en lo referente a ancho en
el fondo, taludes y entibados que fuesen necesarios de
acuerdo a la clase de terreno y profundidad, de manera que
no se perjudique a propiedades vecinas y se resguarde la
seguridad del personal que labora en la faena.
a.c. Las excavaciones se harán a tajo abierto hasta una
profundidad de 1,5 metros. Para profundidades mayores,
podrán ejecutarse túneles a los que deberá darse la
sección suficiente para permitir el trabajo en condiciones
de seguridad adecuadas para el personal.
a.d. En caso de haberse excedido la excavación del sello
indicado en el plano, las tuberías de hormigón simple
deberán colocarse sobre un relleno de hormigón tipo H5,
según la clasificación establecida en NCh 170.
b.a. Las tuberías se colocarán comenzando por la zona de
menor cota en la zanja, y en sentido ascendente. Se cuidará
que queden firmemente asentadas, bien alineadas y que las
juntas sean impermeables, lisas internamente y continuas
para no causar obstrucciones a otras irregularidades.
b.b. Las tuberías de hormigón simple se reforzarán con un
dado de hormigón de 170 kg-cem/m3, de 0,10 metros de
espesor libre del recubrimiento del tubo, en cruces de
paredes, cuando pasen bajo secciones edificadas o cuando la
clave se encuentre a 0,6 metros o menos, bajo el nivel del
b.c. Se reforzarán de la forma indicada en letra precedente
en todo su contorno hasta la cota de piso terminado, las
piezas especiales, empalmes y trozos de tuberías verticalesBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012o laterales que reciban desagües.
b.d. Sin perjuicio de lo contemplado en las letras
anteriores, la tubería se instalarán de acuerdo con las
especificaciones de la Superintendencia y a falta de éstas,
las del fabricante.
b.e. Tratándose de tuberías plásticas, éstas se
colocarán como mínimo sobre una base de arena de 0,10 m.
de espesor dentro de un rango adecuado a la sección, antes
de proceder a las pruebas reglamentarias. Una vez probadas,
si corresponde se les cubrirá de arena en todo el rasgo.
Los tramos verticales se protegerán por medio de mortero de
cemento u otro sistema apropiado aislando el tubo para
evitar adherencia debido a problemas de dilatación.
c.a. Las junturas de las tuberías de hormigón simple se
ejecutarán por medio de cemento puro, recubierto con
mortero de 300 Kg-cem/m3.
c.b. En las demás tuberías, las junturas deberán
ejecutarse siguiendo estrictamente las instrucciones del
c.c. Ejecutadas las junturas, se dejará un tiempo
técnicamente prudente antes de someter el sistema a
cualquier tipo de cargas que puedan dañar la tubería o la
d.a. Una vez verificadas las pendientes y calidad del
terreno y efectuadas las pruebas en forma satisfactoria, se
procederá al relleno de las excavaciones, rompiendo
previamente los puentes en caso de haberse ejecutado
d.b. El relleno debe hacerse con tierra exenta de piedras,
compactado debidamente a ambos costados de la tubería hasta
una altura de 0,30 metros y luego se continuará el relleno
por capas de 0,20 metros de espesor compactadas
d.c. Para el relleno de las excavaciones de las uniones
domiciliarias, dada su ubicación en la calzada y aceras, se
deberá cumplir con las exigencias para relleno de zanjas
ubicadas en lugares públicos.
d.d. Las excavaciones donde se instalen tuberías de PVC, se
rellenarán conforme lo dispone la Norma Chilena
Colocación de Descargas, Ventilaciones y en General de
Tuberías No Enterradas
e.a. Las descargas y ventilaciones deberán apoyarse en su
base en un machón de concreto y en cada piso se sujetarán
con una abrazadera de metal colocada inmediatamente debajo
de la campana de la junta.
e.b. Las juntas de las tuberías horizontales no enterradas
deberán ser fijadas convenientemente.
Si quedan debajo de las losas o vigas de los pisos
superiores, se sostendrán de aquellas mediante abrazaderas
o ganchos metálicos y cuando estén cerca del suelo se
apoyarán en machones o soportes especiales.
e.c. Para esta clase de tuberías se deberá cumplir las
pendientes y alineaciones indicadas en los planos
respectivos, evitando depresiones y desviaciones, de manera
de procurar su fácil limpieza y reparación.
f.a. Las cámaras de inspección domiciliaria deberán ser
construidas en materiales absolutamente impermeables a los
líquidos y gases y deberán cumplir con las demás
características y dimensiones establecidas en la Norma
Chilena correspondiente o instrucciones de la SISS.
f.b. La cámara de inspección que deba colocarse en
espacios cerrados, deberá cumplir con las condiciones
señaladas en el inciso 2º del artículo 92 de este
Reglamento para el caso de utilizarse contratapa, ésta
deberá colocarse a una distancia medida desde el nivel del
piso o tapa de 0,30 m.
aproximadamente, construida de hormigón armado, en unaBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012sola pieza, de medidas aproximadas de 0,58 x 0,58 m.; la que
se apoyará en una saliente que se construye en todo su
perímetro, en las paredes de la cámara.
f.c. Para evitar el escape o paso de los líquidos y gases
que se encuentran en la tubería, se rellenará el espacio
comprendido entre la contratapa y la pared de la cámara con
papel, arpillera, filástica, etc. y se recubrirá con una
mezcla de cemento y arena. En casos en que la cámara se
deba ubicar en lugares inundables, el cierre de la tapa debe
ser hermético, para impedir la salida de los gases y la
entrada del agua proveniente de inundación, cuyo cierre
hermético se ejecutará sobre la saliente que rodea la
cámara en todo su perímetro, colocándose indistintamente
una banda goma, filástica alquitranada, masilla, etc.
Artículo 105º: Toda instalación domiciliaria de
alcantarillado deberá ser absolutamente impermeable a gases
y líquidos, y no podrá ponerse en servicio mientras no sea
sometida a las siguientes pruebas:
a.a. Antes de ser cubiertas las tuberías, se efectuará una
prueba de presión hidráulica de 1,60 m. de presión sobre
la boca de admisión más alta durante un periodo mínimo de
a.b. Las descargas con alturas superiores a dos pisos, se
fraccionarán por medio de piezas de registro, con el fin de
ejecutar las pruebas con una presión no superior a la
altura de estos dos pisos.
a.c. La pérdida por filtración para las tuberías de
hormigón simple no podrá ser superior a la indicada en el
Anexo Nº 9. En otro tipo de tuberías no se aceptará
tolerancia de filtración.
a.d. Durante esta prueba, deberá efectuarse una revisión
de las junturas mediante inspección visual para verificar
que no filtren.
b.a. Realizada la prueba indicada en la letra precedente,
las tuberías horizontales de hasta 150 mm. se someterán a
una prueba de bola, cuyo objeto es verificar la existencia
de costras en las junturas u otro impedimento interior.
b.b. La bola con que deben efectuarse las pruebas tendrá
una tolerancia máxima de 3 mm. con respecto al diámetro de
la tubería verificada.
c.a. Para tuberías de diámetro superiores a 150 mm., la
prueba de bola se sustituirá por la prueba de luz.
c.b. Esta prueba se efectúa instalando una fuente de
iluminación adecuada, en una de las cámaras que delimitan
el tramo de tuberías a probar. En la otra cámara, se
instala un espejo que deberá recibir el haz de luz
proveniente de la primera.
c.c. Se realizará la prueba moviendo circularmente la
fuente de iluminación en la sección inicial de la
tubería, debiendo verificarse que la recepción de la
imagen interior del tubo reflejada en el espejo sea redonda
y no presente interrupciones durante el transcurso de la
prueba. De no ser así, deberá rechazarse la prueba.
Verificación del asentamiento y pendientes d.a.
Después de practicar la prueba de presión hidráulica se
rellenarán los huecos de las excavaciones debajo de las
junturas de los tubos.
En casos de tuberías de hormigón simple, éstas
junturas se rellenarán con hormigón pobre que cubra hasta
la mitad del tubo.
d.b. Antes de efectuarse el relleno de la excavación,
deberá verificarse el asentamiento de la tubería y la
pendiente indicada en el plano. Cuando proceda, también
deberá revisarse la protección de hormigón de las
Segunda prueba hidráulica, de bola o de luz Una vezBiblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012cubiertas las tuberías, deberán someterse nuevamente a una
prueba hidráulica y de bola o de luz, en su caso, de la
misma manera como se indicó anteriormente, a fin de
garantizar el estado del sistema después del relleno de la
excavación. En éstas, se incluirán los ramales auxiliares
que se consulten en el plano.
f.a. Esta prueba, tiene por objeto garantizar la
estanqueidad de las junturas y el funcionamiento
satisfactorio de los cierres hidráulicos y ventilaciones, y
debe ejecutarse cuando estén totalmente terminados zócalos
y pisos, y estén colocados los artefactos en los ramales
respectivos. Podrá admitirse la falta de uno o más
artefactos que figuren como futuros en el plano, sin
embargo, una vez que sean instalados deberán ser sometidos
a la prueba respectiva.
f.b. Todas las tuberías de descarga, incluso los ramales
que recibe, se someterán a una prueba de presión de humo,
que se introducirá por la parte más alta de la
canalización, debiendo colocarse previamente un tapón en
la cámara de inspección correspondiente al canal de esa
descarga. Si el ramal no tiene ventilación, el humo se
introducirá por la boca de comunicación de la cámara.
f.c. La prueba de humo será satisfactoria si durante cinco
minutos no se observa desprendimiento de humo por las
junturas, manteniendo una presión suficiente para hacer
subir el agua de los sifones en 3 cm.
Pruebas de cámaras de inspección
g.a. Las cámaras de inspección se someterán a una
revisión de sus detalles, y en especial, a las sopladuras a
otros defectos en sus estucos y afinados interiores.
g.b. Se someterán, además, a una prueba de presión
hidráulica con una presión igual a la profundidad de la
misma cámara, debiendo permanecer el nivel de agua
constante por un tiempo mínimo de cinco minutos.
Pruebas de instalaciones domiciliadas existentes.
h.a. En toda instalación domiciliada existente en que se
introduzcan modificaciones, deberán repetirse las pruebas
reglamentadas en las tuberías y cámaras de inspección que
reciban los nuevos servicios o que hayan sufrido
modificaciones. En estos casos, se podrán efectuar las
pruebas sin remover los artefactos instalados.
h.b. Para la prueba de presión hidráulica, se utilizará
una presión equivalente a la altura del piso.
Además, en esta prueba se aceptará una tolerancia de
filtración hasta en tres veces superior a lo admitido en
instalaciones nuevas. Si la filtración fuese mayor, se
descubrirán las tuberías afectadas a fin de proceder a su
reparación. En este último caso, al repetir la prueba de
presión hidráulica, se retirarán los artefactos
instalados a fin de efectuar la prueba de bola.
h.c. Efectuadas satisfactoriamente las pruebas anteriores,
podrán reinstalarse los artefactos, después de lo cual se
procederá a realizar la prueba de humo en la forma y
condiciones indicadas precedentemente.
Artículo 106º: Forman parte integrante de este
Reglamento los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6-A, 6-B, 7, 8-A, 8-B,
9, 10-A y 10-B, que se incluyen en forma adjunta al presente
Artículo 107º: Deróganse a partir de la entrada en
vigencia del presente Reglamento los DS Minvu Nº 267 de
1980 y DS MOP Nº 70 de 1981 y se dejan sin efecto los
decretos MOP 1.234/99 y 1.000/00, ambos sin tramitar.
Artículo 108º.- Todos los plazos de días que
establece este Reglamento se entenderán de días hábiles,
en los términos establecidos por el artículo 25 de laDTO 669,
Art. segundo Nº 32Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012ley 19.880.D.O. 10.02.2009
vigencia a contar de 30 días después de su publicación.Artículos Transitorios
Artículo primero: El Reglamento que se aprueba
entrará en vigencia a contar de 120 días después de su
Artículo segundo: Se previene que las normas chilenas
invocadas en los artículos 5º; 15º letras a y a.b; 20
inciso final; 49; 52 letra f; 63, 94 y 104 letra a.d., a la
fecha detentan su vigencia desde los años que seguidamente
se expresa: Nº 691/of. 1998; Nº 1.105/of. 1999; Nº
1.104/of. 1998; Nº 2.485/of. 2000; Nº 1.730/of. 2000; Nº
13/of. 1993; Nº 494/of. 1969 y Nº 170/of. 1985.
Artículo tercero: "Para los efectos de conexión a los
sistemas públicos de los inmuebles que cuentan a la fecha
de publicación de este decreto, con fuentes propias de agua
potable y soluciones particulares de alcantarillado, no les
será exigible lo dispuesto en la letra d) del artículo
22º del Reglamento (certificación de calidad de
materiales)"
Artículo cuarto: De ser necesaria la definición de
requisitos y características especiales para los revisores
independientes de instalaciones domiciliarias de agua
potable y de alcantarillado a que se refiere el artículo
25º del Reglamento, éstos serán establecidos a través
del Reglamento a que alude el artículo 116º bis del DFL
458/75; Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Anótese, comuníquese, tómese razón, publíquese e
insértese en la recopilación de reglamentos de la
Contraloría General de la República.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Javier Etcheberry
Celhay, Ministro de Obras Públicas.
Atte. a Ud., Jorge Norambuena Hernández, Subsecretario de
Obras Públicas Subrogante.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 22-Jun-2012All pages:1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344InfoSaveLikeShareDownloadMoreReglamentos de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Published on Jun 24, 2012 Reglamentos de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarilladosmapamaipuFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 32
 artículo 51
 artículo 2

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8
 artículo 33
 artículo
5

Artículo 11

artículo 18

Artículo 13
 artículo 33

Artículo 15
 resolución 
 artículo 33

Artículo 17

Artículo 20
 artículo 18
 artículo 23

Artículo 22

Artículo 24
 artículo 2
 artículo
18
 artículo 24
 artículo 21

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 9

Artículo 31
 artículo 22

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 9

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo
39
 artículo 9

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 160
 artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 51
 artículo 6
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 45

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 1

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 39

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95
 artículo 86

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104
 artículo 92

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
 artículo 25
 artículo
22
 artículo
25
 artículo 116