Source: https://www.zamowienia20.pl/pl2/przetarg/8121420140/
Timestamp: 2019-05-24 19:42:02+00:00

Document:
Przetarg - 8121420140 Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na - Zamówienia 2.0
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna. 1. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest instalacja urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej rozdzielczej zaopatrującej wyżej położone posesje we wschodniej części miejscowości Jabłonna Pierwsza. Sieć ta jest zasilana z ujęcia w Jabłonnie Majątek, składającego się z: - dwóch studni głębinowych (podstawowej i zapasowej), - zbiornika wyrównawczego o poj. 100m3, - budynku pompowni II 0. Prace te będą wykonywane w ramach przebudowy i dotyczą wnętrza istniejącej stacji wodociągowej, bez konieczności powiększenia jej kubatury. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej tj. hydrofory i pompy oraz chlorator zostaną zachowane, poza jedną pompą, która będzie zdemontowana w celu zapewnienia wyższego ciśnienia w wyżej położonej strefie na rzędnych ponad 230,0 m npm. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody do dotychczasowych odbiorców a w tym zbiornika wyrównawczego wody oraz budynku hydroforni. 2. Opis koncepcji budowy pompowni strefowej. Ujęcie i stacja wodociągowa w Jabłonnie wykonane zostały ponad 20 lat temu i składają się z następujących obiektów: - studnia głębinowa podstawowa, - studnia głębinowa zapasowa, - zbiornik wyrównawczy stalowy V=100m3, - budynek stacji wodociągowej z hydrofornią, - zbiornik ścieków sanitarnych i popłuczyn. Istniejące urządzenia technologiczne stacji wodociągowej w Jabłonnie w postaci hydroforów i pomp IIo oraz chloratora będą zachowane dla obsługi istniejącego zakresu wodociągu stanowiącego I -szą strefę ciśnieniową. Proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów technologicznych: - ssawnych zbiornik-zestaw pompowy, - tłocznych pompy II o - sieć zewnętrzna rozdzielcza. Wykorzystane będzie istniejące zasilanie energetyczne stacji wodociągowej wraz z układem pomiarowym. W ramach montażu zestawu hydroforowego pompownię należy wyposażyć w wodomierz śrubowy MZ 80 mm dla II -giej strefy ciśnieniowej. Pompy drugiego stopnia mają pokryć zapotrzebowanie wody bytowo-gospodarcze i pożarowe. Maksymalny obliczeniowy godzinowy rozbiór wody wynosi: - pobór wody ze zbiornika wyrównawczego: 19,5 m3/h = 325 dm3/min, - ciśnienie na wyjściu z hydroforni 65,0 m sł.w. Układ technologiczny stacji wodociągowej w Jabłonnej będzie w całości zachowany. Wykonanie pompowni strefowej nie będzie miało wpływu na wielkość rozbioru wody, a tylko zapewni odpowiednie ciśnienie w wydzielonej drugiej strefie ciśnieniowej i nie spowoduje konieczności zapewnienia większej pojemności retencyjnej zbiornika. Sieć i przyłącza wodociągowe z uzbrojeniem. Projektowana sieć wodociągowa ma połączyć końcówki istniejącej sieci w celu umożliwienia wydzielenia odrębnej strefy ciśnieniowej zasilanej z projektowanego zestawu hydroforowego, który będzie zainstalowany w budynku stacji wodociągowej. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV -U (SDR 26) na ciśnienie robocze do 1,0 MPa, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie 2673m w całości z rur PCV dz 110mm. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy również zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Trasa sieci wodociągowej przebiegała będzie poza pasem drogi gminnej utwardzonej żwirem wzdłuż krawędzi lasu. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z zasuwami odcinającymi szt.8 rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe (szt. 13) w odległości 300 - 500 m w obszarach zabudowanych. W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego sześć przyłączy poddanych będzie przebudowie i włączeniu do istniejącego przyłącza zakończonego w budynku wodomierzem i połączeniem z instalacją wewnętrzną budynku. Przyłącza wykonane będą z rur PE-HD SDR 17 średnica 40 mm. Przy realizacji sieci i przyłączy wodociągowych obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz II- instalacje sanitarne i przemysłowe. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Jabłonna: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna
Numer ogłoszenia: 81214 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna-Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna. 1. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest instalacja urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej rozdzielczej zaopatrującej wyżej położone posesje we wschodniej części miejscowości Jabłonna Pierwsza. Sieć ta jest zasilana z ujęcia w Jabłonnie Majątek, składającego się z: - dwóch studni głębinowych (podstawowej i zapasowej), - zbiornika wyrównawczego o poj. 100m3, - budynku pompowni II 0. Prace te będą wykonywane w ramach przebudowy i dotyczą wnętrza istniejącej stacji wodociągowej, bez konieczności powiększenia jej kubatury. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej tj. hydrofory i pompy oraz chlorator zostaną zachowane, poza jedną pompą, która będzie zdemontowana w celu zapewnienia wyższego ciśnienia w wyżej położonej strefie na rzędnych ponad 230,0 m npm. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody do dotychczasowych odbiorców a w tym zbiornika wyrównawczego wody oraz budynku hydroforni. 2. Opis koncepcji budowy pompowni strefowej. Ujęcie i stacja wodociągowa w Jabłonnie wykonane zostały ponad 20 lat temu i składają się z następujących obiektów: - studnia głębinowa podstawowa, - studnia głębinowa zapasowa, - zbiornik wyrównawczy stalowy V=100m3, - budynek stacji wodociągowej z hydrofornią, - zbiornik ścieków sanitarnych i popłuczyn. Istniejące urządzenia technologiczne stacji wodociągowej w Jabłonnie w postaci hydroforów i pomp IIo oraz chloratora będą zachowane dla obsługi istniejącego zakresu wodociągu stanowiącego I -szą strefę ciśnieniową. Proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów technologicznych: - ssawnych zbiornik-zestaw pompowy, - tłocznych pompy II o - sieć zewnętrzna rozdzielcza. Wykorzystane będzie istniejące zasilanie energetyczne stacji wodociągowej wraz z układem pomiarowym. W ramach montażu zestawu hydroforowego pompownię należy wyposażyć w wodomierz śrubowy MZ 80 mm dla II -giej strefy ciśnieniowej. Pompy drugiego stopnia mają pokryć zapotrzebowanie wody bytowo-gospodarcze i pożarowe. Maksymalny obliczeniowy godzinowy rozbiór wody wynosi: - pobór wody ze zbiornika wyrównawczego: 19,5 m3/h = 325 dm3/min, - ciśnienie na wyjściu z hydroforni 65,0 m sł.w. Układ technologiczny stacji wodociągowej w Jabłonnej będzie w całości zachowany. Wykonanie pompowni strefowej nie będzie miało wpływu na wielkość rozbioru wody, a tylko zapewni odpowiednie ciśnienie w wydzielonej drugiej strefie ciśnieniowej i nie spowoduje konieczności zapewnienia większej pojemności retencyjnej zbiornika. Sieć i przyłącza wodociągowe z uzbrojeniem. Projektowana sieć wodociągowa ma połączyć końcówki istniejącej sieci w celu umożliwienia wydzielenia odrębnej strefy ciśnieniowej zasilanej z projektowanego zestawu hydroforowego, który będzie zainstalowany w budynku stacji wodociągowej. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV -U (SDR 26) na ciśnienie robocze do 1,0 MPa, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie 2673m w całości z rur PCV dz 110mm. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy również zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Trasa sieci wodociągowej przebiegała będzie poza pasem drogi gminnej utwardzonej żwirem wzdłuż krawędzi lasu. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z zasuwami odcinającymi szt.8 rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe (szt. 13) w odległości 300 - 500 m w obszarach zabudowanych. W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego sześć przyłączy poddanych będzie przebudowie i włączeniu do istniejącego przyłącza zakończonego w budynku wodomierzem i połączeniem z instalacją wewnętrzną budynku. Przyłącza wykonane będą z rur PE-HD SDR 17 średnica 40 mm. Przy realizacji sieci i przyłączy wodociągowych obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz II- instalacje sanitarne i przemysłowe. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia..
45.23.13.00-8, 45.32.15.00-9.
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacja przewodów wodociągowych miejscowości Jabłonna Majątek, oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.03.2014r. godz. 9.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego . Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, dwóch robót budowlanych: jednej związanej z budową, przebudową lub modernizacją stacji wodociągowej i drugiej związanej z wykonaniem sieci wodociągowej o łącznej wartości brutto tych robót co najmniej 300 000,00 zł, lub jednej roboty budowlanej obejmującej budowę , przebudowę lub modernizację stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej o wartości brutto nie mniej 300 000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006r Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo posiadających inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień , która jako kierownik budowy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień oraz która prowadziła co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz posiadanie opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
Roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń to roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie III.3.2;
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. IV ppkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.IV ppkt. 1.5, dotyczącej tych podmiotów.
26.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pok. nr 5.
Numer ogłoszenia: 82089 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81214 - 2014r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych w miejscowości Jabłonna Majątek oraz Jabłonna Pierwsza gm. Jabłonna. 1. Ogólne założenia inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest instalacja urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej rozdzielczej zaopatrującej wyżej położone posesje we wschodniej części miejscowości Jabłonna Pierwsza. Sieć ta jest zasilana z ujęcia w Jabłonnie Majątek, składającego się z: - dwóch studni głębinowych (podstawowej i zapasowej), - zbiornika wyrównawczego o poj. 100m3, - budynku pompowni II 0. Prace te będą wykonywane w ramach przebudowy i dotyczą wnętrza istniejącej stacji wodociągowej, bez konieczności powiększenia jej kubatury. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej tj. hydrofory i pompy oraz chlorator zostaną zachowane, poza jedną pompą, która będzie zdemontowana w celu zapewnienia wyższego ciśnienia w wyżej położonej strefie na rzędnych ponad 230,0 m npm. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i urządzeń przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody do dotychczasowych odbiorców a w tym zbiornika wyrównawczego wody oraz budynku hydroforni. 2. Opis koncepcji budowy pompowni strefowej. Ujęcie i stacja wodociągowa w Jabłonnie wykonane zostały ponad 20 lat temu i składają się z następujących obiektów: - studnia głębinowa podstawowa, - studnia głębinowa zapasowa, - zbiornik wyrównawczy stalowy V=100m3, - budynek stacji wodociągowej z hydrofornią, - zbiornik ścieków sanitarnych i popłuczyn. Istniejące urządzenia technologiczne stacji wodociągowej w Jabłonnie w postaci hydroforów i pomp IIo oraz chloratora będą zachowane dla obsługi istniejącego zakresu wodociągu stanowiącego I -szą strefę ciśnieniową. Proponuje się wykorzystanie istniejących przewodów technologicznych: - ssawnych zbiornik-zestaw pompowy, - tłocznych pompy II o - sieć zewnętrzna rozdzielcza. Wykorzystane będzie istniejące zasilanie energetyczne stacji wodociągowej wraz z układem pomiarowym. W ramach montażu zestawu hydroforowego pompownię należy wyposażyć w wodomierz śrubowy MZ 80 mm dla II -giej strefy ciśnieniowej. Pompy drugiego stopnia mają pokryć zapotrzebowanie wody bytowo-gospodarcze i pożarowe. Maksymalny obliczeniowy godzinowy rozbiór wody wynosi: - pobór wody ze zbiornika wyrównawczego: 19,5 m3/h = 325 dm3/min, - ciśnienie na wyjściu z hydroforni 65,0 m sł.w. Układ technologiczny stacji wodociągowej w Jabłonnej będzie w całości zachowany. Wykonanie pompowni strefowej nie będzie miało wpływu na wielkość rozbioru wody, a tylko zapewni odpowiednie ciśnienie w wydzielonej drugiej strefie ciśnieniowej i nie spowoduje konieczności zapewnienia większej pojemności retencyjnej zbiornika. Sieć i przyłącza wodociągowe z uzbrojeniem. Projektowana sieć wodociągowa ma połączyć końcówki istniejącej sieci w celu umożliwienia wydzielenia odrębnej strefy ciśnieniowej zasilanej z projektowanego zestawu hydroforowego, który będzie zainstalowany w budynku stacji wodociągowej. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PCV -U (SDR 26) na ciśnienie robocze do 1,0 MPa, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie 2673m w całości z rur PCV dz 110mm. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy również zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Trasa sieci wodociągowej przebiegała będzie poza pasem drogi gminnej utwardzonej żwirem wzdłuż krawędzi lasu. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z zasuwami odcinającymi szt.8 rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe (szt. 13) w odległości 300 - 500 m w obszarach zabudowanych. W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego sześć przyłączy poddanych będzie przebudowie i włączeniu do istniejącego przyłącza zakończonego w budynku wodomierzem i połączeniem z instalacją wewnętrzną budynku. Przyłącza wykonane będą z rur PE-HD SDR 17 średnica 40 mm. Przy realizacji sieci i przyłączy wodociągowych obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz II- instalacje sanitarne i przemysłowe. 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ, w skład którego wchodzą: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych (innych niż podane z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
WODROL Sp. z o.o., ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
(bez VAT): 320632,08 PLN.
214141,83
8121420140
Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodo WODROL Sp. z o.o.
ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, woj. lubelskie 2014-04-15 214 141,00
453215009
214 142,00 zł

References: art.6
 art. 46
 art. 46
 art.26
 art. 25
 art. 26
 art. 26