Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-01-diciembre-2006-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-188401
Timestamp: 2016-10-28 18:47:16+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, y se declara, en concreto, su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, y se declara, en concreto, su utilidad pública	RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, y se declara, en concreto, su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, y se declara, en concreto, su utilidad pública Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial en Valladolid de la Junta de Castilla y León, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes número 177, solicitando la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública de la ampliación de la instalación arriba citada.
Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; no presentándose alegaciones durante el plazo reglamentario.
Resultando que el anuncio de información pública ha sido expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tordesillas, durante el plazo reglamentario no presentándose alegaciones.
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Tordesillas a los efectos previstos en los artículos 127, 131 y 146, así como en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, por el mismo no se muestra oposición al proyecto, informando que se deberá solicitar licencia de obras y realizar la comunicación de actividad correspondiente.
Resultando que dado traslado a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» del informe del Ayuntamiento de Tordesillas, por la empresa se manifiesta que:
Referente a la solicitud de licencia de obras, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, las infraestructuras del sector energético que sean competencia de la Administración General del Estado, no estarán sometidas a licencias o a cualquier otro auto de control preventivo municipal.
Con referencia a la comunicación de actividad, resulta preciso señalar que el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades, Insalubres, Nocivas, Molestas y Peligrosas, no incluye en su nomenclátor anexo de actividades sujetas, ni la propia actividad de la subestación, ni tampoco ninguno de los elementos que forman parte de la red de transporte.
Resultando que remitida al Ayuntamiento la contestación de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» éste informa que en lo que respecta a la comunicación de actividad, ésta es exigida por el artículo 58 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. No obstante, puesto que la obra proyectada se ejecuta en el interior del terreno calificado como sistema general y de acuerdo con la normativa sectorial que le es de aplicación, no existe inconveniente en la obra solicitada.
Resultando que remitido un ejemplar del proyecto al Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial en Valladolid de la Junta de Castilla y León, solicitando informe favorable o desfavorable sobre la adaptación de la ampliación proyectada al planteamiento urbanístico que sea de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, por el mismo se emite informe en el que al realizarse la ampliación dentro de los límites de la subestación existente, estando en suelo calificado como Sistema General de Infraestructuras Eléctricas, la ampliación sería compatible con dicho suelo.
Resultando que solicitado informe y establecimiento de condicionados técnicos si proceden a «Iberdrola Distribución Eléctrica Sociedad Anónima Unipersonal», de acuerdo con los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por dicha sociedad se manifiesta que no tiene nada que objetar a la construcción de las nuevas posiciones a 400 kV.
Visto el informe favorable emitido por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.
Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2006.
1. Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, que consiste, básicamente, en:
Instalación con toda su aparamenta asociada a las siguientes posiciones:
Línea La Cereal en la posición 42.
Línea Segovia en la posición 43.
Línea Aparecida en la posición 46.
Acoplamiento de barras en la posición 48.
Se instalarán además, dos nuevos transformadores de tensión en las fases 0 y 4 de barras uno.
La posición de línea Villarino se trasladará a la calle 5 y en su lugar se ubicará la nueva posición de línea Segovia, reutilizando el aparellaje existente.
A la posición de línea Mudarra se le cambiará la denominación actual de línea L5 por línea L47.
Desaparecerá quedando libre la posición de 220 kV de línea Otero, cuando entren en servicio las posiciones de La Cereal y Segovia a 400 kV.
Construcción de la caseta de relés CR-43 para equipar las posiciones de línea Villarino y Aparecida.
Aparamenta: En cada una de las posiciones de línea La Cereal (L42), Villarino (L45) y Aparecida (L46) se instalarán los siguientes conjuntos trifásicos (excepto bobinas de bloqueo): un transformador de intensidad, un interruptor, dos seccionadores pantógrafos, un seccionador rotativo de tres columnas con cuchillas de puesta a tierra, dos bobinas de bloqueo y un transformador capacitivo.
Modificación de los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua.
Ampliación de las redes de tierras subterráneas y aéreas.
Instalación de armarios de centralización para los interruptores y transformadores de intensidad.
Instalación de sistemas de protección de línea, protección diferencial de barras y protección en la posición de acoplamiento.
Ampliación de los sistemas de comunicaciones.
Después de la ampliación, el parque a 400 kV de la subestación de Tordesillas en configuración de doble barra, quedará con las siguientes posiciones.
Posición 1: Posición de línea Galapagar (L41).
Posición 2: Posición de línea La Cereal (L42).
Posición 3: Posición de línea Segovia (L43).
Posición 4: Posición de reserva (futura Valparaíso y autotransformador 1).
Posición 5: Posición de línea Villarino (L45).
Posición 6: Posición de línea Aparecida (L46).
Posición 7: Porción de línea Mudarra (L47).
Posición 8: Posición de acoplamiento.
La finalidad de la ampliación de la subestación es facilitar la incorporación a la red de transporte, la energía producida, tanto de origen hidráulico como eólico en la zona noroeste de la península, formando parte del denominado eje Galicia-Madrid.
2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ampliación de la instalación que se autoriza a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.
Madrid, 1 de diciembre de 2006.-El director general, Jorge Sanz Oliva.
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Tordesillas», en la provincia de Valladolid, y se declara, en concreto, su utilidad pública	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 
 artículo 58
 Real Decreto 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN