Source: https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxellescapit_n2019011693.html
Timestamp: 2020-04-01 11:06:55+00:00

Document:
Arrete Du Gouvernement De La Region De Bruxelles-capitale du 04/04/2019 relatif aux reservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction relies a un systeme d'extinction automatique et modifiant l'arrete du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe i
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique et modifiant l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I
2019011693
Numac : 2019011693
4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique et modifiant l'arrêté du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 8, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, alinéa 3, 6, § 1er, alinéa 2, 2° et 10, alinéa 2 ;
Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, l'article 72 ;
Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 4.2.1 ;
Vu l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;
Vu l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 septembre 2003Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 25/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003031482 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons fermer relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons.
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale fait usage de l'option offerte par l'article 10.14 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2018 ;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 13 juin 2018 ;
Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis n° 65.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019 en application de l'article 84, paragraphe 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Article 1er.Champ d'application et Objectifs Le présent arrêté modifie les rubriques 72 et 74 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.
Le présent arrêté fixe les conditions pour les réservoirs et les bouteilles de gaz d'extinction liés à un système automatique d'extinction visés par les rubriques 72-2-A et 72-2-B de la liste des installations classées telle que modifiée.
Art. 2.Définitions Pour l'application de l'arrêté, on entend par : 1° Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;2° Autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou à recevoir une déclaration au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;3° HFC : Hydrofluorocarbones visés à l'annexe I du Règlement (UE) n° 517/2014;4° Système d'extinction automatique : système d'extinction automatique à gaz, y compris les réservoirs et/ou les bouteilles qui y sont reliés, contenant des gaz inertes, des HFC ou du CO2 ;5° Règlement (UE) n° 517/2014 : le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;6° Règlement (CE) n° 304/2008 : le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Art. 3.Conformité au règlement (UE) n° 517/2014 Les systèmes d'extinction automatique contenant des HFC doivent être conformes au règlement (UE) n° 517/2014.
Art. 4.Informations minimales à fournir par le demandeur En plus des mentions spécifiées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et aux annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement relative aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique se compose des éléments suivants : 1° Capacité des bouteilles et réservoirs reliés à un système d'extinction automatique (exprimée en litres) ;2° Type de gaz d'extinction utilisé.
Art. 5.Contrôles des réservoirs et des bouteilles § 1er. L'exploitant de système d'extinction automatique contenant des gaz inertes ou du CO2 est tenu de mettre en place un dispositif de contrôle permettant de détecter des dommages et des présomptions de fuites dans le système d'extinction automatique.
Ce dispositif peut être composé : 1° d'un système de mesure de la pression (manomètres) ; 2° d'un système de mesure de poids des conteneurs d'agent d'extinction (balance, ...) ; 3° d'un système fixe de détection des fuites ;4° ou de tout autre dispositif. § 2. Les systèmes d'extinction automatique nouvellement installés doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité immédiatement après leur mise en service.
Art. 6.Réparation de fuites Les fuites détectées dans les systèmes d'extinction automatique doivent être réparées dans les meilleurs délais. Un nouveau contrôle d'étanchéité est réalisé directement après la réparation. La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible, pour éviter sa récurrence.
Art. 7.Registre § 1er. Les exploitants des systèmes d'extinction automatique veillent à tenir à jour un registre.
Ce registre doit être rempli par le technicien chargé de l'entretien du système et doit mentionner en détails les indications suivantes : 1° le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de l'exploitant ;2° la date de mise en service du système d'extinction automatique, avec indication du type de gaz d'extinction et de la capacité installée ;3° le type et la date des interventions : entretiens, réparations, contrôles et élimination finale des gaz d'extinction ;4° la quantité, la nature et le type de gaz ajoutés ou récupérés;5° une description et les résultats, le cas échéant, des contrôles d'étanchéité et les méthodes utilisées ;6° le nom du technicien ayant travaillé sur le système d'extinction automatique ;7° le nom de l'entreprise pour laquelle travaille le technicien visé au point précédent. § 2. Les exploitants des systèmes d'extinction automatique contenant des gaz de type HFC veillent également à consigner les informations suivantes : 1° la quantité de gaz d'extinction par système d'extinction automatique, exprimée en tonnes équivalent CO2.2° le pays ou la région ayant délivré le certificat du technicien conformément au règlement (CE) n° 304/2008 et, le cas échéant, une traduction du certificat en français ou en néerlandais. § 3. Les dates et les résultats des différents tests et essais doivent accompagner le registre.
Ces registres et documents contiennent les informations relatives aux 5 dernières années d'exploitation et sont mis à la disposition de l'autorité compétente sur demande. § 4. Lorsque la réglementation européenne impose des modalités spécifiques de rapportage, Bruxelles Environnement peut imposer aux exploitants de fournir les données demandées dans les formes imposées, y compris par voie électronique.
Art. 8.Stockage des bouteilles et/ou réservoirs des systèmes d'extinction automatiques § 1er. La zone de stockage des réservoirs ou des bouteilles de gaz d'extinction doit être : 1° utilisée uniquement à cette fin ;2° correctement éclairée et ventilée. Les réservoirs et les bouteilles sont protégés contre toute surchauffe causée par le rayonnement solaire ou toute autre source. § 2. Un avis apparent ou le pictogramme correspondant interdit l'accès aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction aux personnes étrangères à l'établissement et à celles qui n'y sont pas appelées par leur service. § 3. Le sol de la zone où se situent les réservoirs et les bouteilles est constitué par un matériau résistant et étanche établi de manière à ce que la stabilité des récipients y soit assurée. Le sol est maintenu propre en permanence.
Le sol de la zone où se situent les réservoirs et les bouteilles ne peut être situé sous le niveau du sol. Une dérogation à cette prescription peut toutefois être octroyée sur base d'une demande motivée auprès de Bruxelles Environnement. Dans ce cas, la demande de dérogation doit comporter une analyse de risque démontrant l'absence de risque pour le public. § 4. Les réservoirs et les bouteilles du système d'extinction, pleins ou vides, doivent être maintenus fixes de manière permanente. § 5. Des instructions d'exploitation doivent être affichées dans ou à proximité de la zone de stockage.
Ces instructions contiennent au minimum : 1° le nom de l'entreprise responsable de la maintenance du système ;2° les instructions d'utilisation et de maintenance et les données pertinentes pour l'installation ;3° le mode d'emploi du système d'extinction au gaz avec schéma de tuyauterie ;4° un dessin général montrant les zones protégées. § 6. L'utilisation des systèmes d'extinction automatiques au CO2 est interdite pour la protection des locaux accessibles au public. § 7. Les réservoirs et les bouteilles doivent en outre être marqués avec au minimum : 1° le nom de l'entreprise ayant installé les réservoirs et bouteilles ;2° le type de gaz, la quantité de gaz et pour les gaz de type HFC, la quantité en tonnes équivalent CO2.
Art. 9.Installations classées Les rubriques 72 et 74 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement sont remplacées par les rubriques 72 et 74 telles que décrites en annexe du présent arrêté.
Art. 10.Disposition abrogatoire et entrée en vigueur L' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 septembre 2003Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 25/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003031482 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons fermer relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2019.
Art. 11.Exécutoire Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
72-1-A
Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d'extinction) d'une capacité totale sur le site: de 300 à 3.000 litres
Gaz (réservoirs fixes)
72-1-B
Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de gaz d'extinction) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres à 1.000.000 litres
72-2-A
Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres
72-2-B
Réservoirs et/ou bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique d'une capacité totale sur le site : de plus de 3.000 litres
74-1-A
Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3.000 litres
Gaz (récipients mobiles)
74-1-B
Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des aérosols) d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres
Dépôts d'aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site : de 300 à 3000 litres
74-2-B
Dépôts d'aérosols comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale sur le site de plus de 3.000 litres
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 4 avril 2019 relatif aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, C. FREMAULT
arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale Protection du patrimoine Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019, est classée comme monument la totalité de l'ancien Hôtel Boël, en ce compris les éléments de décor qui font partie intégrante du bien, sis arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 04 juillet 2019 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme
type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale du 25 septembre 2003
type arrêté du gouvernement de la région de bruxelles-capitale prom. 25/09/2003 pub. 14/10/2003 numac 2003031482 source ministere de la region de bruxelles-capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d'extincteurs contenant des halons
ordonnance du 02 mai 2013
type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxellescapit_n2019011693.html

References: l'article 4
 l'article 20
 l'article 8
 § 1
 l'article 72
 l'article 4
 l'article 4
 l'article 4
 l'article 10
 l'article 3
 l'article 4
 § 3
 l'article 84
 l'article 4
 l'article 4

Art. 2

Art. 3

Art. 4
 l'article 10

Art. 5
 § 1
 § 2

Art. 6

Art. 7
 § 1
 § 2
 § 3
 § 4

Art. 8
 § 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5
 § 6
 § 7

Art. 9
 l'article 4
 l'article 4

Art. 10

Art. 11
 l'article 4