Source: http://docplayer.fr/1023140-Questions-reponses-sur-la-mise-en-securite-des-ascenseurs-existants.html
Timestamp: 2017-02-27 00:20:12+00:00

Document:
Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants - PDF
Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants
Download "Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants"
1 direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction les outils Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Décembre 20042 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Sommaire Travaux 5 Entretiens 11 Contrôle technique 17 Droit d information des occupants de l immeuble Illustrations des améliorations attendues des dispositifs obligatoires Textes réglementaires3 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Comment s articule la nouvelle réglementation avec les textes existants 1 avec le décret du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs? Le décret d août 2000 concerne la mise sur le marché des ascenseurs neufs, alors que la nouvelle réglementation concerne principalement la mise en conformité des ascenseurs déjà installés. Cependant, les nouvelles dispositions relatives à l entretien et au contrôle concernent tous les ascenseurs, neufs et anciens. 2 avec le décret du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs? Le décret sur les ascenseurs existants prend en compte les risques que rencontrent différentes personnes intervenant sur les ascenseurs. Il vient compléter le décret du 30 juin 1995 dont les mesures sont applicables dans les établissements soumis au code du travail et qui devraient déjà être toutes réalisées. 3 avec l arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d entretien normalisées des ascenseurs et monte-charges? L arrêté de mars 1977 est abrogé pour les dispositions concernant les ascenseurs. Il reste valable pour les mesures concernant les monte-charges. 4 avec l ordonnance de 1951 du Préfet de la Seine et les arrêtés préfectoraux? Tous les textes préfectoraux relatifs aux ascenseurs devront être abrogés. 34 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Travaux 1 La loi du 2 juillet 2003 indique que les travaux sont à réaliser dans un délai de quinze ans maximum et le décret découpe les travaux en périodes de cinq ans. Dois-je respecter ces périodes? (Art. R ) Le propriétaire peut éventuellement avancer la réalisation des travaux et les faire réaliser avant les quinze ans, mais il ne peut pas repousser des travaux prévus dans une tranche à une autre tranche : Exemple : parmi les neuf travaux à réaliser dans la première tranche de cinq ans aucun ne peut être repoussé à sept ans. 2 Certaines obligations de travaux, portant sur la sécurité du personnel intervenant sur les ascenseurs dans les immeubles autres que d habitation, se superposent aux obligations issues du décret du 30 juin 1995, mais avec des délais beaucoup plus longs : quel texte s applique en priorité? (Art. R , paragraphes I 7 à I 9 et II 5 à II 7) Le décret du 30 juin 1995 rendait obligatoires certains équipements, tels que les dispositifs de manœuvre d'inspection, dans les ascenseurs installés sur les lieux de travail. Les dispositions prévues étaient d'application immédiate. Ces mêmes dispositifs n'étaient pas rendus obligatoires dans les ascenseurs des bâtiments d'habitation. Le décret du 9 septembre 2004 prévoit des obligations de travaux plus complètes que celles du décret de 1995, et dans un champ d'application comprenant la totalité du parc français d'ascenseurs à l'exception des ascenseurs marqués CE. Les délais de réalisation de travaux qu'il prescrit ne concernent bien entendu que ces nouvelles obligations soit : sur les lieux de travail, la mise en place des dispositifs qui ne figuraient pas dans les mesures du décret de 1995, comme par exemple les systèmes de verrouillage des portes et portillons de visite de gaine. sur les lieux d'habitation, la mise en place de tous les dix-sept dispositifs. 3 Par quels moyens le propriétaire d une installation peut-il connaître la description technique précise de son installation, les travaux réalisés et leur date, ainsi que son état de conformité par rapport aux nouvelles exigences? Le propriétaire, ou son mandataire, dispose : du carnet d entretien de l ascenseur que l entreprise d entretien met à jour régulièrement en indiquant toutes interventions, réparations, travaux effectués sur l installation, de la notice d instruction de l installation comprenant plans et schémas lorsqu elle existe. Il peut également commander un diagnostic technique de son installation à une personne compétente de son choix. 55 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 4 Qu appelle-t-on mesures équivalentes? Qu appelle-t-on une analyse de risques? Dans quelles conditions est-elle réalisée? (Art. R ) Les personnes habilitées à valider de telles mesures doivent-elles souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité en cas de défaillance? Même question pour l expertise technique (Art. R ). Les mesures équivalentes sont des dispositifs techniques conduisant à un niveau de sécurité équivalent à celui du dispositif proposé dans l arrêté. Leur validité est basée sur une analyse de risques telle que celle qui permet de valider les solutions utilisées pour les ascenseurs neufs. Cette analyse de risques doit mettre en évidence l équivalence du niveau de sécurité de la solution proposée par rapport à la solution préconisée dans l arrêté. Elle doit être réalisée par l une des personnes habilitées à faire les contrôles techniques périodiques soit : a) un contrôleur technique au sens de l article L du code de la construction et de l habitation qui bénéficie d un agrément l habilitant à intervenir sur les ascenseurs, b) un organisme habilité dans un des États membres de l Union européenne ou dans l un des autres États parties à l accord sur l Espace économique européen, chargé d effectuer l évaluation de la conformité d ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l annexe VII du décret du 24 août 2000, c) une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d accréditation ou par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation, d) une personne physique titulaire d une certification délivrée dans les conditions prévues au c). Une assurance responsabilité pour ce type de mission est souhaitable. Quant à l expertise technique, elle est nécessaire lorsque survient un obstacle à la mise en œuvre de l un des dispositifs obligatoires ou équivalents. Cet obstacle pourrait être principalement la protection du patrimoine historique ou la valeur artistique ou technique de certains éléments de l installation. Dans ce cas le propriétaire fait réaliser, sous réserve des textes en vigueur relatifs à ce patrimoine ou à ces éléments, une expertise technique qui devra confirmer l impossibilité alléguée, et déterminer les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour atteindre le niveau de sécurité du dispositif préconisé dans l arrêté. Elle doit être réalisée par les mêmes catégories de personnes que celles qui réalisent le contrôle technique. 5 Qu entend-on par «prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière?». Qui décide du «lorsqu il est nécessaire»? (Art. R , point I-2) Les serrures de portes d ascenseur et leur bon fonctionnement constituent un élément primordial de la sécurité de tout ascenseur. Les actes de vandalisme sur les serrures de portes palières d ascenseurs sont à l origine d accidents nombreux et graves. L atteinte au verrouillage risque de permettre l ouverture de la porte en absence de la cabine et d entraîner la chute de personnes dans la gaine. 66 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants La pertinence d une protection particulière contre les actes de vandalisme et son étendue dépendent de nombreux facteurs liés à l ascenseur et à son environnement. Étant donné la variété des situations, le propriétaire de l ascenseur décide de l opportunité de prévenir les actes de malveillance sur les serrures de portes palières en tenant compte en particulier de la fréquence et de la nature des actes de vandalisme déjà identifiés. Il doit cependant ne pas faire d erreur d appréciation sur le niveau d exigence qui doit le conduire à prendre des mesures ; sinon il engagerait sa responsabilité. Il décide également de l opportunité d utiliser les solutions techniques préconisées dans l arrêté travaux ou de mettre en œuvre des dispositifs équivalents prévus par l article R À noter que les nouveaux textes n envisagent une intervention que sur les portes palières battantes. 6 Est-ce que les ascenseurs marqués CE répondent aux exigences techniques de la nouvelle réglementation en ce qui concerne les travaux? Qu en est-il en particulier des mesures à prendre contre le risque de déverrouillage illicite des portes palières? (Art. R et. R point I-2) Oui, les ascenseurs marqués CE répondent aux exigences techniques de la nouvelle réglementation. En ce qui concerne le déverrouillage illicite des portes palières, les nouveaux textes n envisagent une intervention que sur les portes palières battantes, peu répandues dans les installations marquées CE. Dans le cas exceptionnel où un ascenseur marqué CE serait muni de portes battantes, il revient au propriétaire, en s inspirant des modalités des textes parus en 2004, de décider de la mise en œuvre de dispositifs limitant le déverrouillage illicite. 7 L identification des serrures non conformes ou des parachutes non conformes semble complexe. Est-il prévu un document de référence plus précis sur ces équipements? Quand sera-t-il disponible? (Art. R , et arrêté travaux art. 1er point I-1) Oui, deux guides, l un relatif aux serrures, l autre relatif aux parachutes, sont disponibles auprès de l Association Française de Normalisation (AFNOR). Ils établissent précisément, avec schémas et photographies, la liste des serrures ou types de parachutes équipant le parc actuel, acceptables ou non par rapport au niveau de sécurité définis par les critères de l arrêté. 8 L arrêté travaux prévoit que lorsque les portes d un ascenseur sont équipées d un système de réouverture agissant sur la hauteur du passage libre ce système peut être maintenu. Peut-on préciser ce cas de figure avec des exemples concrets? (Arrêté travaux art. 1er point I-3) Sont concernés les ascenseurs équipés de portes automatiques coulissantes (palières et cabine) installés ou dont les portes ont été installées conformément à des normes antérieures à celle d avril De tels ascenseurs ont pu être installés jusqu au 20 septembre Si de tels ascenseurs ne disposent pas d un dispositif agissant sur la hauteur du passage libre en provoquant la réouverture des portes sans choc, ils doivent alors être équipés de tels dispositifs. 77 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Exemples de dispositifs satisfaisants : patin mécanique, cellules optiques installées devant le nez des portes, bord sensible mécanique ou électronique, radar agissant sur la hauteur libre, rideau infrarouge Exemples de dispositifs non satisfaisants : cellule non répartie sur le passage libre, contact choc avec énergie cinétique excessive par rapport aux critères de la norme d avril 1980 citée ci-dessus. 9 Est ce que tous les ascenseurs dont la vitesse d approche au palier est inférieure à 0,25 m/s peuvent être réglés, dans le cadre des dispositions minimums d entretien, pour obtenir la précision d arrêt de 20 mm à tous les niveaux desservis et en toutes circonstances de charges? (Arrêté travaux art. 1er points II-1 et III-1) Oui d une manière générale et dans des conditions normales d utilisation. 10 Qu est ce qu un système de téléalarme? En quoi la télésurveillance se différencie-t-elle de la téléalarme? Est-ce que le marquage CE impose l équipement d un système de téléalarme? (Arrêté travaux art. 1er point II-2) La téléalarme est un dispositif de communication bidirectionnelle entre la cabine et un service d intervention. C est une exigence de sécurité de la directive européenne sur les ascenseurs neufs qui impose de pouvoir communiquer avec une personne bloquée en cabine et de lui indiquer ce qu elle doit faire et ne pas faire. Elle devra être installée dans les ascenseurs existants afin d améliorer la sécurité des usagers. La téléalarme est différente de la télésurveillance qui est un système permettant de surveiller à distance l état de certains organes de l ascenseur. La télésurveillance n est pas obligatoire et reste un choix du propriétaire de l ascenseur. Lors de l installation de la téléalarme, il peut être proposé certaines options complémentaires, non obligatoires, telles que le filtrage des appels abusifs. Compte tenu du coût supplémentaire qu elles représentent, l intérêt de telles options doit être évalué précisément en fonction du contexte local. 11 Qu appelle-t-on «service d intervention» mentionné au sujet du dispositif de téléalarme? (Arrêté travaux art. 1er point II-2) En cas de personnes bloquées en cabine, c est à l entreprise d entretien d intervenir. Elle peut toutefois sous-traiter cette intervention à une entreprise spécialisée, à condition de prévoir la possibilité de sous-traitance dans le contrat, et d obtenir préalablement l accord du propriétaire pour la sous-traitance. Dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), le service de sécurité de ces immeubles doit être obligatoirement associé au dispositif d intervention suivant les conditions définies entre les deux parties. 88 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 12 Des aides financières spécifiques pour les propriétaires sont-elles prévues? Non, les aides sont celles en vigueur à ce jour : les propriétaires bailleurs sociaux ont la possibilité de faire appel à la PALULOS et ils bénéficient du taux réduit de la TVA. Les propriétaires privés peuvent bénéficier sous certaines conditions de la subvention ANAH (Agence Nationale pour l Amélioration de l Habitat) qui peut varier de 20 à 70 % selon le statut du propriétaire et la localisation de l immeuble. En outre, ces travaux peuvent faire l objet d un prêt 1 % logement et ils bénéficient du taux réduit de TVA. Enfin, un crédit d impôt est prévu, sous certaines conditions, pour l installation ou le remplacement d un ascenseur dans un immeuble collectif au bénéfice des propriétaires de leur résidence principale. 99 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Entretien 1 Dans quel délai faut-il mettre les contrats en conformité? Pour les contrats devant arriver à échéance avant le 30 septembre 2005, pourra-t-on les prolonger jusqu à cette date par un simple avenant? Qu en est-il des ascenseurs neufs? Qu en est-il des marchés publics? (décret art. 4 ; arrêté entretien art.7) Parmi les contrats en cours à la date de publication du décret, deux cas se présentent : le contrat arrive à échéance après le 30 septembre 2005 : à son échéance, il devra être mis en conformité par établissement d un nouveau contrat ou par avenant au contrat sortant, le contrat arrive à échéance avant le 30 septembre 2005 : le propriétaire bénéficie d un délai pour mettre en conformité son contrat d entretien, il est autorisé à prolonger son ancien contrat jusqu au 30 septembre 2005 par signature d un autre contrat ou d un avenant dans le respect de la réglementation des marchés. Le 30 septembre 2005 le contrat d entretien devra avoir été obligatoirement remplacé par un contrat conforme aux nouvelles obligations d entretien. Tout avenant devra être conclu dans le respect de la réglementation régissant la passation des marchés en fonction du commanditaire, public ou privé. Pour les ascenseurs neufs installés après la publication du décret, le propriétaire a la possibilité de souscrire dès l installation un contrat conforme aux nouveaux textes, ou de souscrire un contrat provisoire qui devra être mis en conformité avant le 30 septembre Sera-t-il possible de conclure des contrats étendus, similaires aux contrats «complets» qui étaient proposés au choix des propriétaires d ascenseurs par l arrêté de mars 1977? (Art. R ) Les textes prévoient des clauses minimales et des dispositions minimales d entretien et ne définissent pas de contrat similaire au contrat «complet» de l arrêté de mars Néanmoins, le propriétaire de l ascenseur et l entreprise d entretien peuvent toujours conclure un contrat de ce type, qui inclut l obligation de remplacement des pièces importantes en cas d usure. Des travaux sont actuellement en cours à l AFNOR pour élaborer un référentiel sur les prestations minimales des contrats étendus. 1110 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 3 Quelles sont les obligations quand un propriétaire entretient lui même un ascenseur? (Art. R ) Quand un propriétaire entretient lui-même un ascenseur, il doit impérativement respecter les obligations prévues par le décret et l arrêté d application. 4 Quelles sont les prestations non prévues dans les dispositions minimales des contrats d entretien? (Arrêté entretien art. 9) Il s agit notamment : du remplacement des pièces dégradées par le vandalisme, par accident ou par corrosion en ambiances spécifiques, des interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d autres corps d état, qu ils soient en rapport ou non avec l ascenseur, du nettoyage de l intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine, des travaux de modernisation ou de mise en conformité de l appareil avec les règlements applicables. 5 Dans quelles conditions les pièces vétustes sont-elles remplacées? Le remplacement des pièces vétustes n est pas mentionné dans les dispositions minimales de la nouvelle réglementation. Il paraît cependant utile de prévoir dans les contrats d entretien une clause sur cette question, en particulier dans les contrats étendus au-delà des dispositions minimales. Cette clause pourra préciser les conditions dans lesquelles la vétusté est constatée, et à qui incombe le remplacement des pièces vétustes. Sont qualifiées de vétustes les pièces dégradées par le seul effet de leur âge indépendamment de l usage qui en a été fait. Cette dégradation se traduit par la perte des performances initiales ou des propriétés basiques telles que l isolement, la conductivité, la porosité, le délitage, etc. 6 Est-il possible de demander à une entreprise d entretien d annexer un bordereau de prix à son contrat pour les travaux non prévus au contrat? (Art. R ) Ce point est d ordre contractuel entre les parties. Il est donc à négocier avec l entreprise d entretien. 7 Le contrat d entretien peut-il être sous-traité? (Arrêté entretien art. 6) Oui, mais le propriétaire de l ascenseur ou son mandataire doit obligatoirement donner son accord sur cette sous-traitance. 1211 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 8 Le décret indique en particulier que l entretien d un ascenseur a pour objet de maintenir le niveau de sécurité obtenu par la mise en œuvre des dispositifs obligatoires. Comment réaliser cet objectif dans l immédiat alors que le délai de mise en œuvre des dispositifs peut aller jusqu à quinze ans? (Art. R ). Les obligations du contrat d entretien portent sur la totalité de l installation en place, même si cette dernière est modifiée en cours de contrat. Les obligations de travaux étant réparties sur trois périodes de cinq ans, les obligations d entretien s appliquent en conséquence aux dispositifs installés. 9 Le décret impose dans les dispositions minimales une visite d entretien «toutes les six semaines». Comment faut-il comprendre cette exigence? (Art. R , 1, a ; arrêté entretien art. 2) L exigence exprimée par le décret impose au minimum une visite toutes les six semaines, ce qui signifie qu il ne doit y avoir entre deux visites consécutives que six semaines au maximum. Cette précision est explicitée dans l arrêté relatif à l entretien. Le propriétaire et l entreprise d entretien peuvent convenir de visites plus rapprochées notamment en fonction de l utilisation de l ascenseur. 10 Le dépannage et le déblocage 24h/24 des personnes bloquées en cabine, font-ils partie du contrat d entretien? (Art. R , 2, c ; arrêté entretien art. 12) Oui, le dépannage doit avoir lieu tous les jours ouvrables ou non ouvrables. Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit avoir lieu 24 h sur 24 tous les jours ouvrables ou non ouvrables de l année. 11 L arrêté du 11 mars 1977 étant maintenu pour les monte-charges, cela signifie-t-il que la périodicité mensuelle des visites est maintenue pour ce type d équipement non destiné au transport de personnes? (arrêté entretien art. 14) Oui, la périodicité des visites pour les monte-charges est inchangée. 12 L annexe de l arrêté relatif à l entretien indique des opérations minimales d entretien et des fréquences d exécution minimales. Sont-elles obligatoires? (arrêté entretien art. 2, et annexe) Oui, ce sont des opérations d entretien minimales obligatoires ainsi que des fréquences minimales obligatoires, mais le propriétaire de l ascenseur peut demander d autres opérations d entretien et/ou des fréquences plus rapprochées selon les technologies mises en œuvre et l utilisation de l appareil. 13 Dans cette même annexe, que signifie l absence d indication pour une opération donnée? (Art. R ) Quand il n apparaît aucune croix dans la ligne d une opération minimale, cela signifie que la diversité des technologies existantes ne permet pas de fixer une fréquence minimale. 1312 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 14 Le carnet d entretien peut-il être établi sous forme électronique? Peut-il être disponible en machinerie sur support papier? Même en cas de télésurveillance? (Art. R , paragraphe III) Le carnet d entretien peut être établi sous une forme électronique ou sur un support papier. Ce point est à examiner entre le propriétaire et l entreprise d entretien ainsi que le lieu de la mise à disposition du propriétaire. C est une clause du contrat d entretien. Ces conditions sont indépendantes de l existence ou non d une télésurveillance. 15 Quelles sont les informations obligatoires contenues dans le carnet d entretien de l ascenseur? (Art. R , paragraphe III, arrêté entretien art. 11) La date de la visite d entretien, le nom, la signature, les heures d arrivée et de départ du technicien. La nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l ascenseur au titre de l entretien. La date et la cause des incidents, et les réparations effectuées au titre du dépannage. 16 Le carnet d entretien de l ascenseur est-il distinct de celui de l immeuble au sens de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) (arrêté entretien art. 3) Oui, le carnet d entretien de l ascenseur est distinct du carnet d entretien de l immeuble prévu par la loi sur la copropriété modifiée par la loi SRU. 17 Que représente le plan d entretien de l entreprise d entretien? (Art. R , paragraphe II ; arrêté entretien art. 2) Le décret prévoit que l entreprise remette obligatoirement à son client, lors de la signature du contrat, l organisation de son plan d entretien. Ce dernier contient en particulier la description des facteurs humains, techniques, environnementaux, qui conduisent à la détermination précise des opérations d entretien, vérifications et réglages à effectuer, ainsi que de leurs périodicités. 18 Le décret fait référence à «la description, établie contradictoirement, de l état initial de l installation». De quoi s agit-il? (Art. R , paragraphe I-d ; arrêté entretien art. 4) Il s agit d un état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire et l entreprise qui prend en charge l entretien. L arrêté relatif à l entretien précise que ce document est annexé au contrat d entretien. Bien que le décret n en fasse pas mention, il paraîtrait utile que les parties envisagent d effectuer également un état des lieux contradictoire en fin de contrat. 19 Faut-il faire un état des lieux pour un changement de contrat sans changement de prestataire? (Art. R ) Non, ce n est pas une obligation, mais c est possible si les parties en conviennent. 1413 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 20 Comment se fait la révision des prix et quand a-t-elle lieu? (Art. R , paragraphe I-j ; arrêté entretien art. 10) Les conditions de révision des prix du contrat d entretien doivent être explicites et obligatoirement renseignées par une illustration chiffrée. La facture appliquant la révision des prix doit permettre au propriétaire de contrôler les modifications et de vérifier si celles-ci sont conformes à l accord. La date de révision des prix prend effet à la date d anniversaire du contrat ou bien à une autre date fixée par les contractants. 21 Quelle est la formation initiale d un technicien chargé de l entretien d un ascenseur? (Art. R , paragraphe I) Il n y pas de diplôme de technicien d entretien ascenseurs. Les techniciens d entretien ont pour la plupart une formation initiale d électromécanicien et ils reçoivent souvent une formation spécifique dans les centres de formation des fabricants d ascenseurs. 1514 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Contrôle technique 1 Qui peut faire les contrôles techniques? Où peut-on se procurer une liste des différents types de contrôleurs? (Art. R , paragraphe I) Les textes applicables prévoient des contrôleurs techniques de quatre types : a) contrôleur technique au sens de l article L du code de la construction et de l habitation bénéficiant d un agrément l habilitant à intervenir sur les ascenseurs. (champ d agrément : I Bâtiment, C, c1), b) organisme habilité dans un des États membres de l Union européenne ou dans l un des autres États parties à l accord sur l Espace économique européen, chargé d effectuer l évaluation de la conformité d ascenseurs soumis au marquage CE, c) personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d accréditation ou par un organisme signataire de l accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d accréditation, d) personne physique titulaire d une certification délivrée dans les conditions prévues au c). Pour les personnes morales ou physiques, leurs coordonnées pourront être trouvées, dès que les certifications auront été délivrées, auprès des syndicats professionnels et auprès des organismes accrédités tels que le Comité Français d Accréditation (COFRAC) en France et les organismes similaires de l Union Européenne. 2 Sur quoi porte le contrôle technique? (Art. R ; arrêté contrôles art. 3 et annexe) Le contrôle technique périodique obligatoire porte sur une liste de points prévus dans l annexe de l arrêté relatif au contrôle technique. Il est basé sur un examen visuel de la présence et de l état des composants ainsi que sur des essais simples de fonctionnement. Un guide sur les essais de parachute à réaliser est disponible auprès de l AFNOR. L intervention du contrôleur technique est réalisée selon sa propre méthodologie et il peut être amené à signaler des défauts sur d autres points que ceux indiqués dans la liste de l arrêté portant sur la sécurité de l installation. 3 Quand dois-je faire mon premier contrôle technique? (Décret art.4 paragraphe III ; arrêté contrôles art. 1er) Le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, ou cinq ans après l installation de l ascenseur lorsque celle-ci a eu lieu après le 2 juillet15 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants 4 Faut-il prévoir la présence d un technicien de l entreprise d entretien pendant le contrôle? (arrêté contrôles art. 2) Le propriétaire de l ascenseur peut éventuellement demander à l entreprise d entretien d assister au contrôle technique. Cette présence peut s avérer utile pour la prise en compte des actions correctives à effectuer, mises en évidence par le contrôleur. Elle peut aussi, dans certains cas, favoriser l efficacité du contrôle par la réalisation de certaines manœuvres et la mise à disposition du contrôleur d outillages spécifiques. 5 Le contrôleur technique signale que certaines parties de l ascenseur n ont pu être soumises au contrôle? Que doit-on faire? (arrêté contrôles art. 4, 3ème tiret) Le contrôleur doit expliquer dans son rapport les raisons pour lesquelles certaines parties de l ascenseur n ont pu être contrôlées : accès dangereux à certaines parties de l installation, etc. Le propriétaire doit, selon le rapport du contrôleur, remédier à cette situation. 6 Que doit faire le propriétaire lorsque le rapport du contrôleur technique indique que l ascenseur est «non conforme»? (arrêté contrôles art. 4, 6ème tiret) Lorsque le rapport du contrôleur technique mentionne que l ascenseur est «non conforme», le propriétaire doit faire effectuer les réparations ou travaux en rapport avec les observations formulées par le contrôleur technique. 7 En cas de danger immédiat constaté sur un ascenseur, le contrôleur technique estil autorisé à arrêter l appareil? Le contrôleur technique n a pas en principe le pouvoir d arrêter l ascenseur. Cependant, si un danger mortel immédiat est constaté, le contrôleur doit arrêter l ascenseur et informer immédiatement le propriétaire, qui avertira sans délai l entreprise d entretien dans le cas où cette dernière n était pas présente au moment du contrôle. 8 Est-il possible que le marquage CE d un appareil soit remis en cause à l occasion d un contrôle technique périodique? Quelles en sont les conséquences? (Art. R , a) ; arrêté contrôles art. 4) Le marquage CE d un ascenseur signifie qu il est conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive européenne sur les ascenseurs. Cette directive énumère des exigences essentielles de sécurité à respecter et non des dispositifs à installer. Selon le cas, les exigences peuvent être satisfaites par différents dispositifs qui ne sont connus que par le constructeur. Dans ces conditions, le contrôleur ne peut pas remettre en cause le marquage CE de l ascenseur. Cependant, en cas d observations formulées dans le rapport, le propriétaire doit les soumettre aux intervenants concernés : installateur, organisme notifié (habilité par les pouvoirs publics) ayant délivré l attestation de conformité, afin d y apporter une réponse satisfaisante. 1816 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Si la non conformité initiale de l installation est reconnue, il revient à l entreprise d installation de réaliser à ses frais les travaux de mise en conformité. (Voir guide sur le marquage CE des ascenseurs). Si la non conformité provient du mauvais état ou d un mauvais réglage de dispositifs existants il appartient au propriétaire de faire exécuter les réparations appropriées. 9 Les contrôles périodiques des ascenseurs peuvent-ils se substituer aux contrôles ERP ou IGH si le contrôleur est agréé pour les différents types de contrôle? Non, ces contrôles n ont pas le même objet. 10 Le contrôle technique devient-il une charge récupérable auprès des locataires? Non. 11 Quels sont les documents qui sont à la disposition du contrôleur technique avant son intervention? (arrêté contrôles art. 1er) Le propriétaire tient à la disposition du contrôleur technique le carnet d entretien de l ascenseur et le rapport annuel établi par l entreprise d entretien. 12 Quel est le délai de remise au propriétaire du rapport du contrôleur technique? (Art. R ; arrêté contrôles art. 4) Le délai est d un mois maximum après la réalisation du contrôle technique. 1917 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Droit d information des occupants de l immeuble 1 Quels sont les documents relatifs à l installation d ascenseur que toute personne disposant d un titre d occupation dans l immeuble peut demander à consulter? (Art. R ) Toute personne disposant d un titre d occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents. 2 Quels sont les recours possibles en cas de non exécution des travaux, de l entretien et du contrôle technique? (Art. R ) En cas de non exécution des travaux obligatoires, du non respect des clauses et dispositions minimales obligatoires prévus pour le contrat d entretien, et du non respect des obligations liées au contrôle technique, toute personne qui dispose d un titre d occupation dans l immeuble peut saisir le juge des référés au tribunal de grande instance du lieu de l installation et demander que ces dispositions soient ordonnées et appliquées sous d éventuelles astreintes. 3 Quelles sont les peines encourues et par qui? (Art. R et R ) La peine est une amende de 3ème classe mais le juge reste souverain et peut fixer son montant en fonction des faits. Le propriétaire, l entreprise d entretien, le contrôleur technique et les personnes morales sont concernés. En ce qui concerne les personnes morales, l amende est égale au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques et les modalités sont celles prévues par l article du code pénal. 2118 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Illustrations des améliorations attendues des dispositifs obligatoires Dessins de Jacques Vandenheede courriel Reproduction interdite sans autorisation. 1 - Amélioration de la sécurité des passagers Dispositif n I-1 : dispositif de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières Dispositif n I-2 : dispositif empêchant ou limitant les actes mal intentionnés portant atteinte au verrouillage des portes palières Dispositif n I-3 : dispositif de protection contre les chocs lors de la fermeture des portes automatiques de cabines et palières 2319 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Dispositif n I-4 : clôture de gaine suffisante Dispositifs n I-5, II-4 : prévention contre la chute libre, la dérive et la survitesse Dispositif n III-2 : dispositif contre la dérive et la survitesse en montée Dispositif n I-6 : dispositif pour éviter les chutes en gaine en cas de cabine immobilisée entre deux paliers 2420 Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants Dispositif n II-1 ou III-1 : précision de l arrêt et du maintien à niveau de la cabine d ascenseur Dispositif n II-2 : demande de secours et éclairage de secours 25 Montrer encore
Code de la Construction et de l Habitation Articles de Loi Section 1 : Sécurité des ascenseurs. Article L125-1 : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à Plus en détail Règlementation et Normes Ascenseurs
Règlementation et Normes Ascenseurs Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs Le décret du 24 août 2000 (JO : 27.8.2000) relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, a transposé Plus en détail Étude. sécurité des ascenseurs
Étude concernant la mise en place du décret concernant la sécurité des ascenseurs 1/8 Historique des versions Révision Date Modification 1.0 04/04/2005 Edition initiale, par synthèse de plusieurs lectures Plus en détail 1 LOI N 2003-590 DU 2 JUILLET 2003 URBANISME ET HABITAT 1. (Extraits) TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
1 LOI N 2003-590 DU 2 JUILLET 2003 URBANISME ET HABITAT 1 L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, (Extraits) Vu la décision du Conseil constitutionnel n 2003-472 DC en date du 26 juin 2003 ; Le Président Plus en détail ARRETE DU 18 NOVEMBRE 2004. relatif à l entretien des installations d ascenseurs
ARRETE DU 18 NOVEMBRE 2004 relatif à l entretien des installations d ascenseurs Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l emploi du travail et de la cohésion Plus en détail Sécurité des ascenseurs
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Sécurité des ascenseurs Version 14/12/12 Références : Arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs Date de Plus en détail Sécurité des ascenseurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Sécurité des ascenseurs Version 27/01/06 Références : Arrêté royal Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, Plus en détail SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DE L ASCENSEUR
INC document FICHE PRATIQUE T4 Actualisation le 10/02/05 LES ASCENSEURS EN COPROPRIETE Le gouvernement a souhaité renforcer la sécurité dans les ascenseurs. La nouvelle réglementation a été votée en 2003 Plus en détail les contrôles techniques quinquennaux
QUESTIONS-RÉPONSES concernant les contrôles techniques quinquennaux à réaliser dans les installations d ascenseurs 31 Janvier 2014 Page 1/30 Objectif du fascicule Ce fascicule a pour but de présenter une Plus en détail Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Marché de maintenance des installations d ascenseurs, montecharges, élévateur-pmr et monte-plats passé selon la procédure adaptée prévue par l'article Plus en détail Compte-rendu du Forum du samedi 16 juin 2012
Résidences représentées : - La Tournelle - Faidherbe - Le Patio de l Arquebuse - Aristide Briand - Clos Saint Julien - Les Jardins Vaulabelle - Galliéni Compte-rendu du Forum du samedi 16 juin 2012 Rencontre Plus en détail La sécurité. ascenseurs
La sécurité dans les ascenseurs Les Risques Le dispositif législatif liste 17 risques!!! La loi Urbanisme et Habitat: les 17 risques 1) Verrouillage des portes palières non sûr 2) Utilisation mal intentionnée Plus en détail MARCHE N 13/2014 C.C.A.P. (CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES)
COLLEGE MULTISITE ASFELD CHATEAU-PORCIEN 3 rue du château 08190 ASFELD Gestionnaire: Mr Patrick MOREL MARCHE N 13/2014 C.C.A.P. (CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES) S appliquant aux parties Plus en détail Document téléchargeable sur http://www.quechoisir.org/ KIT DE NEGOCIATION
KIT DE NEGOCIATION 1 Quelques conseils pour mieux gérer les travaux et déjouer les pièges les plus fréquents Faites réaliser un audit avant de lancer les travaux de mise en conformité Cette précaution Plus en détail Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision
Mise en sécurité des ascenseurs Solutions techniques pour répondre à l obligation réglementaire de précision d arrêt et maintien à niveau des ascenseurs Utilisation des variateurs électriques de vitesse Plus en détail CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL ASCENSEUR
RAPPORT DE CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL Suivant décret du 9 septembre 2004 Suivant arrêté du 18 novembre 2004 MAITRE D OUVRAGE REPRESENTE PAR Syndicat des Copropriétaires CABINET «nom» «Nom» «adresse» Plus en détail Rapport n : 2010.06./14. Date d édition : 14 juin. 2010 Client : Cabinet IPG Adresse Client : 58 Rue BEAUBOURG 75003 PARIS Repère installation :
Rapport n : 2010.06./14. Date d édition : 14 juin. 2010 Client : Cabinet IPG Adresse Client : 58 Rue BEAUBOURG 75003 PARIS Repère installation : Adresse installation :. N O R M E S E T C O N D I T I O Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES. GAINE Pylône tôlé OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-ASC0087 VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail Législation sur la sécurité des ascenseurs : obligations des gestionnaires, rôles des professionnels.
Législation sur la sécurité des ascenseurs : obligations des gestionnaires, rôles des professionnels. Geert De Poorter Directeur Général Direction Qualité et Sécurité, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes Plus en détail ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial Plus en détail MARCHES PUBLICS PROCEDURE ADAPTEE DU 10 SEPTEMBRE 2013
MARCHES PUBLICS *** GROUPEMENT D ACHATS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA VIENNE *** PROCEDURE ADAPTEE DU 10 SEPTEMBRE 2013 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE GAZ, Plus en détail Monte escalier à siège ou pour chaise roulante. sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 2006 ITM-CL 317.1 Monte escalier à siège ou pour chaise roulante sur plan incliné, suspendu à un monorail fixé au plafond Prescriptions de sécurité types Plus en détail CONTRAT D ENTRETIEN DES ASCENSEURS DU SITE DE NANTES. N de marché. Les clauses ci après définissent les conditions d application du présent contrat.
INRA Centre de Recherche Angers Nantes SERVICES DECONCENTRES D APPUI A LA RECHERCHE Service des Marchés Site de Nantes Rue de la Géraudière BP 71627 44316 NANTES CEDE 3 Tél: 02.40.67.50.00 CONTRAT D ENTRETIEN Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-391 du 20 avril 2010 modifiant le décret n o 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l application de la loi Plus en détail Votre carnet d'entretien
e-carnet KONE Votre carnet d'entretien LISTE DES INSTALLATIONS DEMANDEES n 10579891 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - BLEUETS ESC B - 37000 TOURS n 10580189 : 29,RUE DE LA FOSSE MARINE - EGLANTINE ESC B - Plus en détail 069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE
069. TRAVAUX D'ASCENSEURS ET D'INSTALLATIONS DE LEVAGE Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment 069.1. Clauses techniques générales 069.2. Clauses techniques particulières Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE MARCHÉ DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE ET DE DÉPANNAGE
PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES BUREAU DE L IMMOBILIER ET DES MOYENS GENERAUX CELLULE MARCHES PUBLICS MARCHÉ DE CONTRÔLE, DE MAINTENANCE Plus en détail Vu le dahir du 6 novembre 1943 l'autorisant à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés ;
Arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 (9/04/1953) portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés. Plus en détail CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980 Article R1334-14 : Les articles de la présente sous-section Plus en détail LYCEE ROTROU. 5 Rue des Marchebeaux BP80209 28104 DREUX cedex. Tel : 02.37.38.90.00 Fax : 02.37.38.90.29
LYCEE ROTROU 5 Rue des Marchebeaux BP80209 28104 DREUX cedex Tel : 02.37.38.90.00 Fax : 02.37.38.90.29 Cahier des Clauses Administratives Particulières Vérification et entretien des extincteurs, douches Plus en détail 2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Modèle de notice explicative accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations ouverts au public (E.R.P. et I.O.P.) à inclure dans le dossier «accessibilité» prévue par les articles Plus en détail OBJET DU MARCHE : MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES
C.C.A.S. OBJET DU MARCHE : MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) MARCHE DE TRAVAUX MODE DE PASSATION Plus en détail 1- RAPPELS. Réglementation
Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction Plus en détail Etat des lieux. Les chiffres incendie. En France, l'incendie c'est :
Etat des lieux Les chiffres incendie En France, l'incendie c'est : 1 incendie toutes les 2 minutes 10000 victimes chaque année qui causent 800 décès 250000 sinistres d'incendies d habitation déclarés aux Plus en détail Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23 Plus en détail ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DEPARTEMENTAL DE L AISNE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MAINTENANCE DES ASCENSEURS SUR LE SITE DE PREMONTRE ET SES STRUCTURES EXTERIEURES MAITRISE D OUVRAGE : e.p.s.m.d. Plus en détail Ascenseurs - Escaliers mécaniques
Ascenseurs - Escaliers mécaniques Voici les normes publiées qui concernent les et escaliers mécaniques. Pour connaître le prix, la disponibilité et commander et télécharger le ou les documents, connectez-vous Plus en détail GROUPEMENT D ACHATS DES EPLE DE LA HAUTE-LOIRE
GROUPEMENT D ACHATS DES EPLE DE LA HAUTE-LOIRE relatif à la (annexe B) Lot 2 organisée en application de l article 8 II du Code des Marchés Publics PERSONNE RESPONSABLE TECHNIQUE : Madame Ch. GRANGEON Plus en détail Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Battante 1 vantail avec oculus 0,90m Sans objet GAINE
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0102 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail CONNAISSANCE ASCENSEUR
CONNAISSANCE ASCENSEUR SOMMAIRE 1 INTRODUCTION... 3 2 APPELLATIONS... 3 3 DÉFINITION DES TERMES... 4 4 SYNOPTIQUE DE L ASCENSEUR... 6 5 LA MACHINERIE... 7 5.1 Position de la machinerie... 7 5.2 LES ACCES... Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005 portant modif ication de diverses dispositions relatives Plus en détail Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993)
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail Plus en détail La Réglementation : Code du travail - Livre 2 - Section 4. La Réglementation :
La Réglementation : Code du travail - Livre 2 - Section 4. I - Prévention des Incendies. La Réglementation : Sous - Section 1 : Dispositions générales. Article R 232-12 : Les dispositions de la présente Plus en détail Accessibilité des personnes handicapées et établissements recevant du public. Le dispositif juridique
Logo ministère DDE 48 Accessibilité des personnes handicapées et établissements recevant du public Le dispositif juridique (mise à jour octobre 2008) Support général à adapter en fonction du public auquel Plus en détail 1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives Plus en détail Règles de certification des systèmes de management d'entreprise ISO 14001 ISO 9001
Règles de certification des systèmes de management d'entreprise ISO 14001 ISO 9001 Revision du 03/06/2008 Règles de certification des système de management d entreprise ISO 14001-ISO 9001 1/12 Révision Plus en détail Présenté par. Carl Tremblay, ing.
Présenté par Carl Tremblay, ing. Familiariser les participants avec la réglementation québécoise. Familiariser les participants avec la notion de modification et de modernisation des appareils de transport Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret n o 2015-1317 du 20 octobre 2015 pris en application des articles L. 33-6 et L. 45 du code des Plus en détail (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 176 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Article L1334-1 (Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 72 Journal Officiel du 11 août 2004) Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant Plus en détail CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"
FF-CONCEPT M.Frédéric TRANCHART 426, rue de Visse AIGNEVILLE, 80210 Téléphone: 0322605550 Télécopie: 0821916134 Adresse de messagerie: frederictranchart@ff-concept.com Site Web : www.ff-concept.com CONTRAT Plus en détail LE CONTRAT ET LE LOYER DANS LE PARC PRIVÉ Dossier juridique de la Confédération Nationale du Logement. Sommaire
LE CONTRAT ET LE LOYER DANS LE PARC PRIVÉ Dossier juridique de la Sommaire ANALYSE DE LA CNL / Page 2 Eléments constitutifs du bail / Page 2 Durée du bail / Page 5 Renouvellement du bail / Page 5 Fixation Plus en détail l atelier «Mise en conformité du cadre bâti»
l atelier «Mise en conformité du cadre bâti»» Rappel réglementaire» Cas pratiques La mise en conformité «accessibilité et qualité d usage» du patrimoine existant ne se fera pas d un seul coup RAPPEL DES Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0102 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail Monte-charges. conçus d'après la directive 98/37/CE relative aux machines
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, décembre 2007 Ancien N ITM-CL 291.2 Nouveau N ITM-SST 1214.1 Monte-charges conçus d'après la directive 98/37/CE relative aux machines Prescriptions de sécurité types Plus en détail Contrôle Technique Réglementaire - Appareil non soumis au marquage CE
Page 1 sur 23 Contrôle Technique Réglementaire - Appareil non soumis au marquage CE selon l article R125-2-4 du Code de la Construction et de l Habitation Référence dossier DCQ121CTQ000004377 Nom du client Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER MINISTRE Arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) NOR : PRMX1023070A Plus en détail C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR
REHABILITATION DU BATIMENT 33 SITE DE LA GAILLARDE VILLE DE MONTPELLIER C.C.T.P./ PRO LOT N 15 APPAREIL ELEVATEUR ZAC de Tournezy 23 rue Nelson Mandela 34070 Montpellier Tél. 04.99.52.81.40 Fax. 04.99.52.81.49 Plus en détail Ascenseur KONE "Monospace TM"
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 février 1992 ITM-CL 128.2 Ascenseur KONE "Monospace TM" Prescriptions de sécurité et de santé types Les présentes prescriptions comportent 10 pages Sommaire Plus en détail 4. Les nouvelles dispositions applicables en cas de travaux de démolition d' immeubles où se trouvent des matériaux contenant de l'amiante
AMIANTE SOMMAIRE: NOTE IMPORTANTE : l'ensemble de ce chapitre traite de la réglementation amiante à partir des décrets initiaux de février 1996, dont le décret 96-97 ; ce décret qui a été modifié au fil Plus en détail NOTE 12-DC-R-CG-2510 Le crédit d impôts de 25 %
NOTE 12-DC-R-CG-2510 Le crédit d impôts de 25 % Initialement prévu pour tous travaux réalisés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, le crédit d impôts sur le revenu pour les dépenses d équipements Plus en détail SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) REGLEMENT DU SERVICE Janvier 2013 Mairie de Breteil 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL Tél. : 02.99.06.01.01. Mél : mairie@breteil.fr COMMUNE DE Plus en détail Code de l'action sociale et des familles
Code de l'action sociale et des familles Partie réglementaire, livre II, titre II, chapitre VII : mineurs accueillis hors du domicile parental codifié par le décret n 2004-1136 du 21 octobre 2004 Section Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES. PORTES PALIERES Battante 1 vantail avec oculus OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/ Réalisées par Plus en détail Consultation N C11/2015
République Tunisienne Ministère de la Formation Professionnelle et de l'emploi Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle Consultation N C11/2015 ENTRETIEN DES ASCENSEURS DU Plus en détail Monte-charge industriels
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 mars 1995 ITM-CL 91.2 Monte-charge industriels Prescriptions de sécurité types Les présentes prescriptions comportent 8 pages Sommaire Article Page 1. Objectif Plus en détail Professions immobilières - décret du 20 juillet 1972
Professions immobilières - décret du 20 juillet 1972 DECRET N 2005-1315 du 21.10.2005 (EXTRAIT) ENTREE EN VIGUEUR : 1ER JANVIER 2006 Décret n 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d application Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES PORTES PALIERES OBSERVATIONS - RESULTATS DE L'EXAMEN:
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0104 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public
ARRETE Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public NOR: INTE9800217A Version consolidée au 26 mai 2005 Plus en détail Cahier des Charges Techniques Particulières
Cahier des Charges Techniques Particulières Entretien et maintenance des groupes frigorifiques ORIGINAL SOMMAIRE 1. OBJET DU CCTP 1 2. NATURE DES INSTALLATIONS 1 3. NATURE DES PRESTATIONS 1 3.1. details Plus en détail Guide sur le marquage «CE» des ascenseurs
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction les outils Guide sur le marquage «CE» des ascenseurs Janvier 2002 Avant-propos Ce guide est destiné aux donneurs d'ordre publics ou Plus en détail COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET Plus en détail B.O.I. N 5 DU 20 JANVIER 2012 [BOI 3P-1-12]
B.O.I. N 5 DU 20 JANVIER 2012 [BOI 3P-1-12] Références du document 3P-1-12 Date du document 20/01/12 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 3 P-1-12 N 5 DU 20 JANVIER 2012 INSTRUCTION DU 18 JANVIER 2012 CONTRIBUTION Plus en détail Code des postes et des communications électroniques. Projet de modification du code des postes et des communications électroniques. Article L.
Projet d ordonnance relative à l économie numérique Dispositions prises en application du c) du 5 de l article 1 er de la loi n 2014-2 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier à sécuriser Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MAIRIE DE LAMOTTE BEUVRON 41 AVENUE DE L HOTEL DE VILLE 41600 LAMOTTE BEUVRON MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Cahier des Clauses Administratives Particulières Objet de la consultation : Plus en détail Article R.122-3 [Exception au domaine d application] Article R.122-4 [Arrêtés d application] Article R.122-5 [Classes d'immeubles de grande hauteur]
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION LIVRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES TITRE II - Sécurité et protection contre l'incendie Chapitre 2 Disposition de sécurité relative aux immeubles de grande hauteur Plus en détail RENSEIGNEMENTS GENERAUX Batiment à Usage de Bureaux - Code du Travail Type équipement CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
Département Ascenseurs 8/16, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Tél.: 01.49.65.50.10 Fax : 01.49.85.32.33 Certificat N CDP-AC0087 VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE (ARRETE DU 29/12/2010) Réalisées Plus en détail Projet de loi n o 60 (2009, chapitre 51) Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 60 (2009, chapitre 51) Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d autres dispositions législatives Présenté le 16 juin 2009 Plus en détail Projet de loi n o 72 (2002, chapitre 11)
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 72 (2002, chapitre 11) Loi modifiant la Loi sur la qualité de l environnement et d autres dispositions législatives relativement à la protection Plus en détail «REMPLACEMENT MOYENS D IMPRESSION : PHOTOCOPIEURS / MFP IMPRIMANTES / PRINTERS - LOGICIEL GESTION DE FLUX»
«REMPLACEMENT MOYENS D IMPRESSION : PHOTOCOPIEURS / MFP IMPRIMANTES / PRINTERS - LOGICIEL GESTION DE FLUX» CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES - 1 / 9-13/11/2014 ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT ET DISPOSITIONS Plus en détail Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique Plus en détail JORF n 0192 du 21 août 2015. Texte n 43
Le 22 octobre 2015 JORF n 0192 du 21 août 2015 Texte n 43 ORDONNANCE Ordonnance n 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation NOR: EINC1512728R ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/EINC1512728R/jo/texte Plus en détail Ascenseur. Fiche technique. Connaître Bref historique Description des ascenseurs La réglementation Les responsabilités Les dangers
Fiche technique Ascenseur 2 5 7 8 10 Connaître Bref historique Description des ascenseurs La réglementation Les responsabilités Les dangers Regarder Equipement palier Cabine Système de transmission Entretenir Plus en détail qu il précise l application des exigences de sécurité issues de la Loi SAE.
Objectifs du décret Les objectifs du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charge et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l Plus en détail JORF n 0103 du 4 mai 2010. Texte n 18
Le 26 septembre 2011 JORF n 0103 du 4 mai 2010 Texte n 18 ARRETE Arrêté du 29 avril 2010 fixant les conditions de certification des installateurs de systèmes de vidéosurveillance NOR: IOCD0928681A Le ministre Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail Lettre de consultation. Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001
Lettre de consultation 1.1. Organisme : Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001 Mairie d Apprieu BP 49 38140 RIVES Tél : 04 76 65 10 13 Fax : 04 76 93 70 70 Mail : c.chareun.apprieu@wanadoo.fr Plus en détail EXTRAITS DU CODE DE L ENVIRONNEMENT. Partie législative. Section 2: Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
le Code de l Environnement p. 1 EXTRAITS DU CODE DE L ENVIRONNEMENT Partie législative Section 2: Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets des déchets issus de leurs produits Plus en détail LE PLAN DE PREVENTION
1 Association des Directeurs et Responsables de Services Généraux Facilities Manag ers Association LE PLAN DE PREVENTION Avertissement : ce document est un exemple établi pour un besoin particulier. Il Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial Plus en détail CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
REPUBLIQUE FRANCAISE Direction des Services Techniques Service de la Commande Publique VA MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014/03/PA CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Contrôle Plus en détail Chapitre 1er : Dispositions Générales
RÈGLEMENT DU SPANC Chapitre 1er : Dispositions Générales 1) Objet du règlement. 2) Champ d application territorial 3) Définitions et vocabulaire 4) Champ d appartenance au service public d assainissement Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 4
 art.7
 art. 9
 art. 6
 art. 2
 art. 12
 art. 14
 art. 2
 art. 11
 art. 3
 art. 2
 art. 4
 art. 10
 art. 3
 art.4
 art. 1
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 1
 art. 4
 art. 176
 art. 72