Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/6112a4b947f112d80325712a004a9693/dd8e99dfd8b64cc98625644c005d3a1e?OpenDocument
Timestamp: 2020-01-26 12:27:06+00:00

Document:
Resolución ENRE 0099/1997. Boletín Oficial n° 28.583, martes 11 de febrero de 1997, p. 77.
Citas Legales : Contrato de concesión (Edenor S.A.) - artículo 25 incisos a); b); f); g) y k), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos a); b); f); g) y k), Contrato de concesión (Edelap S.A.) - artículo 25 incisos a); b); f); g) y k), Contrato de concesión (Edenor S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4, Contrato de concesión (Edelap S.A.) - subanexo 4, Resolución ENRE 0465/1996, Resolución ENRE 0465/1996 - anexo - punto 3.4.1., Resolución ENRE 0465/1996 - anexo - punto 3.6., Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Norma IEC 1000-3-3, Norma CEI 868, Norma CEI 1000-4-7, Resolución ENRE 0465/1996 - anexo - punto 3.5.2., Resolución ENRE 0465/1996 - anexo - punto 3.5.3.
(Nota del centro de documentación: "Procedimiento técnico para el control de la calidad de perturbaciones en la tensión -armonicas y flicker- brindada por las distribuidoras a sus usuarios" aprobado por Disposición ENRE 12/09 )
BUENOS AIRES, 30 DE ENERO DE 1997
VISTO: El artículo 25, incisos a), b), f), g) y k), y el Subanexo 4 del Contrato de Concesión de las distribuidoras "EDENOR S.A.", "EDESUR S.A." y "EDELAP S.A.", y
Que con motivo del inicio del período de control de la calidad del producto técnico previsto para la Etapa 2, que tuvo lugar a partir del 1º de setiembre de 1996 para las concesionarias "EDENOR S.A." y "EDESUR S.A." y desde el 22 de diciembre de 1996 para la distribuidora "EDELAP S.A.", se adoptaron por medio de la Resolución ENRE Nº 465/96 los Niveles de Referencia para las fluctuaciones de tensión (Flicker) y armónicas de tensión;
Que respecto a los niveles de perturbación que los usuarios pueden generar o inyectar en el sistema de alimentación, resulta necesario fijar para cada tipo de ellas los límites de emisión, definido como Límite de Emisión Individual para cada tipo de usuario, y que tiene un 5% de probabilidad de ser superado;
Que habiendo finalizado el período de análisis conjunto entre las distribuidoras y este organismo, se han adoptado los respectivos Límites de Emisión Individuales para las fluctuaciones de tensión (Flicker) y corrientes armónicas;
Que en la selección de dichos valores se han tenido en cuenta las normas internacionales de fabricación de aparatos eléctricos, a cuyo fin se contó con la colaboración, para la citada especificación, del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, del Reino de España;
Que para el caso que la normativa internacional considerada sufriera en el futuro modificaciones sustanciales que alterasen los valores de los Límites de Emisión Individuales establecidos, procedería adecuar la norma cuyo dictado se propone.
Que se han relevado a través de la Universidad Nacional de La Plata los niveles de emisión de los usuarios actualmente existentes en el Area de Concesión de las empresas "EDENOR S.A.", "EDESUR S.A." y "EDELAP S.A.", para lo cual desarrolló un plan piloto de mediciones cuyos resultados han sido considerados a los efectos de la elaboración de esta BASE METODOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE PERTURBACIONES. PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2; que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente resolución;
Que a los fines de adecuar las futuras necesidades de remisión de información, resulta conveniente efectuar la correspondiente delegación que permita modificar el contenido y tipo de la información y su modalidad de intercambio;
Que resulta igualmente conveniente efectuar la correspondiente delegación, a fin de otorgar la autorización a las Distribuidoras a penalizar o interrumpir el suministro a los usuarios que excedan los límites de emisión establecidos en la presente norma.
Que asimismo cabe señalar que esta BASE METODOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE PERTURBACIONES. PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2, se corresponde con la Guía para la conexión de usuarios potencialmente perturbadores , que fuera mencionada en los puntos 3.4.1 y 3.6 del Anexo 1 a la Resolución ENRE Nº 465/96 BASE METODOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2;
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 inciso b) y 63 inciso g) de la Ley Nº 24.065.
ARTICULO 1.- Aprobar la reglamentación BASE METODOLOGICA PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE PERTURBACIONES - PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2 que integra como anexo la presente resolución y de la cual forma parte integrante.
ARTICULO 2.- Delégase en el Responsable del Área Control Contratos de Concesión de Servicios Públicos las facultades necesarias para establecer adecuaciones de las futuras necesidades de remisión de información en cuanto a contenido y tipo de dicha información y su modalidad de intercambio.
ARTICULO 3.- Delégase en el Responsable del Área Control Contratos de Concesión de Servicios Públicos las facultades para autorizar a las Distribuidoras a penalizar o interrumpir el suministro a los usuarios que excedan los límites de emisión establecidos en la presente norma.
RESOLUCION ENRE Nº 99/97
ANEXO A LA RESOLUCION ENRE Nº 99/97
Base Metodológica para el Control de la Emisión de
Producto Técnico - Etapa 2
2.-	LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES
2.1.-	LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES PARA FLUCTUACIONES DE TENSIÓN (FLÍCKER)
2.1.1.-	Límite de Emisión Individual para usuarios con tarifa T-1 (P < 10 kW) conectados en BT (U 1kV)
2.1.2.-	Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-2 (10 kW P< 50 kW) conectados en BT (U 1kV)
2.1.3.-	Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-3 (P 50 kW) conectados en BT (U 1kV) o MT (1kV<U<66kV) y usuarios con tarifa T-3 conectados en AT (66 kV U 220 kV)
2.2.-	LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES PARA CORRIENTES ARMÓNICAS
2.2.1.-	Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa: T-1, T-2 conectados en BT y T-3 conectados en BT (U 1kV), MT (1kV<U<66kV) o AT (66 kV U 220 kV)
3.-	MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.1.-	PUNTOS DE MEDIDA
3.2.-	EQUIPOS PARA MEDICIÓN NORMALIZADA
3.3.-	PERÍODO DE MEDICIÓN
3.4.-	METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA EMISIÓN
3.4.1.-	Medición de la emisión de fluctuaciones de tensión (Flicker)
3.4.2.-	Medición de la emisión de armónicas
3.5.-	Acciones Correctoras, Penalizaciones y Desconexión Del Suministro, Fases de Implementación
3.5.1.-	Fase A
3.5.2.-	Fase B
3.5.3.-	Información a Remitir por la Distribuidora al Usuario y al ENRE
4.-	CÁLCULO Y APLICACIÓN DE SANCIONES
4.1.-	CÁLCULO DE LA DISTORSIÓN PENALIZABLE INDIVIDUAL DE FLÍCKER PARA UN USUARIO
4.2.-	CÁLCULO DE LA DISTORSIÓN PENALIZABLE INDIVIDUAL DE ARMÓNICAS PARA UN USUARIO
4.3.-	APLICACIÓN DE SANCIONES
Subanexo A - Definiciones
Subanexo B - Circuito para Medición de Emisión de Flicker
El Subanexo 4 del Contrato de Concesión establece las responsabilidades de la DISTRIBUIDORA en cuanto al control de las perturbaciones (flicker y armónicas) presentes en las redes de suministro.
En vista que las citadas perturbaciones son producidas fundamentalmente por usuarios con consumos que demandan intensidades fluctuantes o con cargas de respuesta no lineal, en la presente Base Metodológica se establecen:
·	Los Límites Admisibles de Emisión Individuales por parte de los usuarios para fluctuaciones de tensión (flicker) y corrientes armónicas, de acuerdo a las distintas tarifas y tensiones de suministro.
·	Método de Seguimiento y Control
·	Las Fases de Implementación
·	Determinación de Sanciones
Dado que la red tiene cierta capacidad de absorber perturbaciones sin que se superen los Niveles de Referencia, dicha capacidad debiera ser repartida equitativamente entre los diferentes usuarios de la red mediante la asignación a tal efecto de un Límite de Emisión Individual de Perturbación, basado en criterios objetivos y no discriminatorios.
Mediante la presente norma, se establecen dichos límites, como así también la metodología de control de la emisión de perturbaciones y las sanciones que pudieran corresponder a los usuarios que no cumplieren con los límites fijados.
Para el caso de usuarios que incumplieran con los Límites de Emisión Individuales establecidos en el punto 2 de la presente Base Metodológica, se deberá realizar la correspondiente verificación a través de una medición normalizada, de acuerdo al procedimiento indicado en el punto 3 de esta norma. En caso de comprobarse una emisión excesiva, el usuario perturbador deberá realizar las acciones correctoras necesarias para reducir el nivel de emisión de perturbación, caso contrario y previa autorización del ENRE, podrá ser penalizado llegando incluso a la interrupción del suministro por parte de la DISTRIBUIDORA si no realiza dichas acciones en los plazos establecidos en la presente norma.
2.- LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES
Se define el Límite de Emisión Individual de un usuario como aquel nivel de perturbación que puede inyectar en la red en su punto de suministro, y que no podrá ser superado en ms de un 5% del tiempo total del período de medición.
En el Subanexo A se precisan definiciones referidas a las perturbaciones de Flicker y Armónicas.
2.1.- LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES PARA FLUCTUACIONES DE TENSIÓN (FLICKER)
El Límite de Emisión Individual asignado a un usuario conectado a una red, se determina en función de su potencia contratada, y su nivel de tensión (BT, MT o AT).
2.1.1.- Límite de Emisión Individual para usuarios con tarifa T-1 (P < 10 kW) conectados en BT (U 1kV)
Se establece como Límite de Emisión Individual un Pst = 1, medido en el punto de suministro sobre la impedancia de referencia fijada por la Norma IEC 1000-3-3 para BT.
Esta impedancia es:
Impedancia de fase: RA + j XA = 0,24 + j 0,15
Impedancia de neutro: RN + j XN = 0,16 + j 0,10
En el caso de suministros monofásicos, la impedancia sobre la que se medir el Pst es la suma de la de fase y la de neutro. En el caso de suministros trifásicos, la impedancia sobre la que se medir el Pst es la de fase.
2.1.2.- Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-2 ( 10 kW P < 50 kW) conectados en BT (U 1kV)
Se establecen como Límites de Emisión Individuales los valores de Pst indicados en la Tabla 1, de acuerdo a la potencia contratada por el usuario, y medidos en el punto de suministro sobre la impedancia de referencia fijada por la Norma IEC 1000-3-3 para BT descripta en el punto 2.1.1.
Tabla 1. Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-2.
Límites de Emisión Individuales
10 P<20
20 P<30
30 P<40
40 P<50
2.1.3.- Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-3 (P 50 kW) conectados en BT (U 1kV) o MT (1kV<U<66kV) y/ó en AT (66 kV U 220 kV)
Se establecen como Límites de Emisión Individuales los valores de Pst indicados en la Tabla 2, de acuerdo a la potencia contratada por el usuario (para cada banda horaria), y medido sobre la impedancia de red en el punto de suministro, o sobre una impedancia tal que produzca una caída de tensión del 3% para la máxima demanda del usuario, la que resulte menor.
Para usuarios conectados en redes de BT (U 1kV), los Límites de Emisión Individuales se obtienen en la Tabla 2 en función de la relación entre la capacidad de suministro contratada (para cada banda horaria) por el usuario, SL, y la potencia del Centro de Transformación MT/BT donde se encuentra conectado el usuario SMT/BT.
Para usuarios conectados en redes de MT (1kV<U<66kV) y AT (66kV U 220kV), los Límites de Emisión Individuales se obtienen en la Tabla 2 en función de la relación entre la capacidad de suministro contratada (para cada banda horaria) por el usuario, SL, y la potencia de cortocircuito Scc en el correspondiente punto de suministro del usuario.
En el caso que la Scc y la impedancia de red sean determinadas mediante cálculo por la DISTRIBUIDORA, el mismo deberá ser justificado en base a las impedancias de los elementos serie: transformadores y líneas que conectan el punto de suministro con la red de 500 kV.
En ambos casos, para la determinación de SL se deberá considerar un COS de 0,85.
Tabla 2. Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa T-3.
(U 1 kV)
Usuarios en MT y AT
(1 kV <U 220 kV)
K1 0,1
K2 0,005
0,1<K1 0,2
0,005<K2 0,01
0,2<K1 0,4
0,01<K2 0,02
0,4<K1 0,6
0,02<K2 0,03
0,6<K1 0,8
0,03<K2 0,04
0,8<K1
0,04<K2
2.2.- LÍMITES DE EMISIÓN INDIVIDUALES PARA CORRIENTES ARMÓNICAS
El Límite de Emisión Individual asignado a un usuario conectado a una red se obtiene para cada intensidad armónica y se determina en función de su potencia contratada, y el nivel de tensión (BT, MT o AT).
En el punto siguiente se establecen los diferentes Límites de Emisión Individuales para cada usuario según su tipo de tarifa contratada y según el nivel de tensión del punto de suministro (BT, MT o AT).
2.2.1.- Límites de Emisión Individuales para usuarios con tarifa: T-1, T-2 conectados en BT y T-3 conectados en BT (U 1kV), MT (1kV<U<66kV) o AT (66 kV U 220 kV)
Se establecen como Límites de Emisión Individuales las intensidades armónicas especificadas en la Tabla 3. En esta tabla se fijan las intensidades armónicas como valores en unidad de corriente (A) para usuarios con tarifa T1. Para usuarios en tarifas T2 y T3, se fijan como valores porcentuales respecto de la intensidad de carga demandada por el usuario, obtenida a partir de la potencia contratada (para cada banda horaria según corresponda), y considerando un COS de 0,85.
Tabla 3. Límites de Emisión Individuales de Intensidades Armónicas para usuarios con tarifa T-1, T-2 y T-3.
Usuarios T1
Usuarios T2 y T3 en BT y MT
Usuarios T3 en AT
Intensidad armónica máxima, en (A)
Intensidad armónica máxima, como % de la corriente de carga contratada.
4,5/n
0,2+0,8*25/n
3,68/n
TDTI (en %)
3.- MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.1.- PUNTOS DE MEDIDA
A efectos de verificar los Niveles de Emisión individuales, la DISTRIBUIDORA deberá realizar la medición en el punto de suministro del usuario.
3.2.- EQUIPOS PARA MEDICIÓN NORMALIZADA
La medida del nivel de perturbación para verificar el Nivel de Emisión Individual en lo relativo a fluctuaciones de tensión (flicker) se realizará mediante un equipo registrador que mida el índice de severidad de Flicker en intervalos de 10 minutos, a través del circuito indicado en el Subanexo B. Las características del citado equipo se encuentran normalizadas por la Comisión Electrotécnica Internacional en su norma 868 (CEI-868).
La medida del nivel de perturbación para verificar el Nivel de Emisión Individual en lo relativo a Corrientes Armónicas se realizará mediante un equipo registrador que mida la tasa individual de cada armónico (de tensión y corriente) y el correspondiente ángulo de fase de cada corriente armónica, y la tasa de distorsión total en intervalos de 10 minutos. Las características fundamentales recomendadas para este equipo se basan en las indicaciones dadas por la Comisión Electrotécnica Internacional en su norma 1000-4-7 (CEI-1000-4-7).
Para la verificación del Nivel de Emisión Individual de Flicker y de Corrientes Armónicas, se registrará en forma conjunta la energía trifásica suministrada (o potencia media), integrada en intervalos de 10 minutos.
3.3.- PERÍODO DE MEDICIÓN
El período de medición para que el control tenga las adecuadas características de fiabilidad y representatividad será de una semana de registros válidos, es decir deberá contener como mínimo 1008 registros de períodos de 10 minutos.
3.4.- METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LA EMISIÓN
3.4.1.- Medición de la emisión de fluctuaciones de tensión (flicker)
En el caso de usuarios en que se presuma superen los Límites de Emisión Individual, la DISTRIBUIDORA realizará las mediciones correspondientes a fin comprobar si cumple con los Límites de Emisión Individual fijados en el punto 2.1.
La medición ser monofásica, pudiendo seleccionarse la peor fase en cuanto a perturbación emitida. Se proceder a medir en intervalos de 10 minutos el Pst que provoca la intensidad consumida por las instalaciones del usuario sobre las correspondientes impedancias equivalentes definidas para cada categoría tarifaria en los puntos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 de la presente norma.
3.4.2.- Medición de la emisión de armónicas
En el caso de usuarios con instalaciones que puedan estar emitiendo armónicas por encima del Límite de Emisión Individual correspondiente, la DISTRIBUIDORA realizará la mediciones correspondientes para comprobar si cumple con los Límites de Emisión Individuales fijados en el punto 2.2.
Durante la medición se registrarán en el punto de suministro las tensiones armónicas, las intensidades armónicas y los correspondientes ángulos de desfase entre ellas, en intervalos de 10 minutos, a fin de determinar el flujo de potencia activa de cada armónica controlada de forma tal de comprobar la responsabilidad del usuario. La medición ser trifásica.
3.5.- Acciones correctoras, Penalización y Desconexión del Suministro - Fases de Implementación-
En los casos en que el usuario haya superado los límites de emisión individuales y no haya cumplido con las acciones correctoras en los plazos indicados, podrá ser penalizado económicamente previa autorización del ENRE.
Dicha penalización, calculada de acuerdo a lo establecido en el punto 4 de la presente norma, será aplicada por la DISTRIBUIDORA al usuario, como un recargo en la facturación.
La penalización, no podrá superar en 5 veces el monto de la facturación (excluidos impuestos). En caso de superarse, la DISTRIBUIDORA podrá solicitar al ENRE la desconexión y por consiguiente la suspensión del suministro al usuario perturbador.
En el caso que el usuario supere los Niveles de Emisión Individuales de Flicker y Armónicas simultáneamente, se deberá considerar la suma de las penalizaciones aplicables por cada tipo de perturbación a los fines del límite citado en el párrafo anterior.
A los efectos precedentes se tendrá en cuenta los períodos abarcativos de las fases de implementación A y B definidas en la Resolución ENRE N° 465/96 y lo establecido seguidamente.
3.5.1.- Fase A
En la Fase A de control del producto técnico, el usuario que haya superado los Límites de Emisión Individuales, tendrá un plazo de 4 meses a partir de la fecha de notificación de la DISTRIBUIDORA para efectuar las acciones correctoras a fin de encontrarse dentro de los citados límites.
Si en el plazo de 4 meses, el usuario no cumple con las condiciones de emisión establecidas, podrá ser penalizado económicamente, previa autorización del ENRE, desde el momento de recibida la notificación de la Distribuidora.
Una vez corregido el nivel de perturbación, el usuario deberá solicitar por medio escrito la nueva medición, debiendo la DISTRIBUIDORA realizarla dentro de los 10 días hábiles. En el caso que la remedición arroje valores dentro de los límites admisibles, se darán por cumplidas las acciones correctoras por parte del usuario, discontinúandose la penalización en caso que se estuviera aplicando a partir de la fecha y hora de la instalación de la medición de verificación. En el caso que se evidencie que el inconveniente no ha sido solucionado y se estuviera penalizando al usuario, la DISTRIBUIDORA aplicará el nuevo valor de penalización determinado a partir de la fecha y hora de la instalación de la medición de verificación, notificando al ENRE al respecto.
Si en un nuevo plazo de 2 meses, el usuario no ha resuelto el problema, la DISTRIBUIDORA podrá solicitar al ENRE la autorización para su desconexión y consiguiente suspensión del suministro.
3.5.2.- Fase B
En la Fase B de control del producto técnico, el usuario que haya superado los Límites de Emisión Individuales, tendrá un plazo de 3 meses a partir de la fecha de notificación de la DISTRIBUIDORA para efectuar las acciones correctoras a fin de encontrarse dentro de los citados límites.
Si en el plazo otorgado el usuario no cumple con las condiciones de emisión establecidas se aplicará igual procedimiento al definido en la Fase anterior.
3.5.3.- Información a Remitir por la Distribuidora al Usuario y al ENRE
Información a remitir al usuario
La notificación al usuario a que se hace referencia en el punto 3.5.1 y 3.5.2 deberá incluir un informe de la medición, que contendrá como mínimo:
*	Datos del punto de medición.
*	Registros de las lecturas efectuadas de Armónicas/Flicker, y energías (o potencias medias) asociadas.
*	Distorsión por Armónicas/Flicker, agrupados por bandas de anchura de un punto porcentual para Armónicas, o de 0,1 por unidad de índice de severidad para Flicker.
*	Registros de distorsión penalizable por Armónicas y por Flicker, y energías (o potencia media) asociadas
Información a remitir al ENRE
En los casos en que se solicite la autorización al ENRE para aplicar penalizaciones a los usuarios y/o cortes de suministro por haber éste superado los Límites de Emisión Individuales establecidos en la presente norma, y en el caso de remediciones de verificación, tanto que resulten o no penalizadas, la DISTRIBUIDORA deberá remitir al ENRE la siguiente información:
*	Resultados del procesamiento de las mediciones y remediciones efectuadas, tanto en medio informático como por escrito.
*	Los informes individuales por escrito de los procesamientos con la evaluación de las eventuales penalizaciones de los archivos correspondientes a las mediciones y remediciones.
*	Archivos de las mediciones y remediciones
4.- CÁLCULO Y APLICACIÓN DE SANCIONES
4.1.- CÁLCULO DE LA DISTORSIÓN PENALIZABLE INDIVIDUAL DE FLICKER PARA UN USUARIO
Se define como Distorsión Penalizable Individual de Flcker (DPIF) al valor de distorsión por fluctuaciones rápidas de tensión detectado en cada intervalo de medida, por encima del Límite de Emisión Individual establecido.
La distorsión penalizable individual se define como:
Pstm(k) es el índice de severidad de flicker de corta duración registrado según el punto 3.4.1, en el intervalo k de medida (10 minutos)
Psti es el Límite de Emisión Individual del usuario bajo control, definido en el apartado 2.1.
DPIFk se calcula para cada intervalo k de 10 minutos de cada semana del período de medición, registrándose el Pstm(k) y la energía consumida por el usuario E(k) durante cada intervalo k.
Existir penalización si durante ms del 5 % del tiempo de medida se ha superado el Límite de Emisión Individual asignado al usuario.
En el caso anterior, en cada intervalo (k) registrado con energía consumida emitiendo en exceso (intervalos con DPIF mayor que cero), se utilizarán los siguientes valores de penalización unitaria (U$S/kWh) para el cálculo de la penalización aplicable:
0 < DPIFk 1	2 * (DPIFk)2	U$S/kWh
1 < DPIFk 2 U$S/kWh
La penalización aplicable se calcular como:
4.2.- CÁLCULO DE LA DISTORSIÓN PENALIZABLE INDIVIDUAL DE ARMÓNICAS PARA UN USUARIO
Se define como Distorsión Penalizable de Armónicas (DPIA) a la distorsión armónica detectada en cada intervalo de medida, por encima de los Límites de Emisión Individuales establecidos, según la siguiente expresión:
TDTI(k) es la tasa de distorsión total en corriente registrada en el intervalo de medición k (10
minutos), referida a la corriente contratada por el usuario
TDTI es el Límite de Emisión en corriente para la distorsión total definido en el punto 2.2 para el caso de usuarios encuadrados en tarifas T2 y T3. Para usuarios en tarifa T1, no se considera la tasa de distorsión total a los fines de la determinación de la distorsión penalizable de armónicas (DPIA).
In (k) es el valor de la intensidad armónica n en el intervalo de medición k que inyecta el usuario en la red medida según el punto 3.4.2. El límite y las intensidades medidas deben ser expresados en valores absolutos de corrientes o en valores porcentuales con respecto a la intensidad de carga correspondiente con la potencia contratada por el usuario, según la correspondiente categoría tarifaria.
In es el Límite de Emisión Individual de la intensidad armónica n definido en el apartado 2.2.
DPIAk se calcula para cada intervalo k del período de medición, registrándose la energía consumida por el usuario E(k) durante cada intervalo k.
A efectos del cálculo de TDTI(k) y In (k) para la evaluación de la DPIA, solo se considerarán los valores de In (k) registrados con flujo de potencia activa desde el usuario hacia la red de alimentación, que es cuando las instalaciones del usuario estén emitiendo la perturbación de dicha armónica.
Existir penalización en un punto de medición, si durante ms del 5 % del tiempo de medida se ha superado alguno de los Límites de Emisión Individuales asignados al usuario.
En el caso anterior, se aplicarán los siguientes valores de penalización unitaria (U$S/kWh) por la energía consumida en intervalos con DPIA mayor que cero para el cálculo de la penalización aplicable:
0 < DPIAk 1	2 * (DPIAk)2 U$S/kWh
1 < DPIAk 2	U$S/kWh
4.3.- APLICACIÓN DE SANCIONES
Las penalizaciones determinadas en los puntos 4.1 y 4.2. precedentes serán extendidas proporcionalmente hasta tanto el usuario haya realizado las acciones correctoras de forma tal de dar cumplimiento a los Límites de Emisión establecidos.
Entorno electromagnético: Conjunto de fenómenos electromagnéticos que existen en un lugar dado. (En general, este conjunto depende del tiempo y su descripción puede exigir un tratamiento estadístico.)
Perturbación electromagnética: Fenómeno electromagnético susceptible de crear alteraciones de funcionamiento de un dispositivo, de un aparato o de un sistema, o de afectar desfavorablemente la materia viva o inerte.
Compatibilidad electromagnética (CEM): Aptitud de un aparato o de un sistema para funcionar en su entorno electromagnético, de manera satisfactoria sin producir l mismo perturbaciones electromagnéticas intolerables para todo lo que se encuentre en este entorno.
Nivel de compatibilidad electromagnética: Nivel de perturbación especificado para el cual existe una alta y aceptable probabilidad de compatibilidad electromagnética.
Nivel de emisión (de una fuente perturbadora): Nivel de una perturbación electromagnética de forma dada, emitida por un dispositivo, aparato o sistema particular y medida de una manera especificada.
Limite de emisión (de una fuente perturbadora): Valor máximo admitido del nivel de emisión.
Nivel de inmunidad: Nivel máximo de una perturbación electromagnética de forma dada, que acta sobre un dispositivo, aparato o sistema de una manera especificada, sin generar ninguna degradación del funcionamiento.
Límite de inmunidad: Valor mínimo requerido del nivel de inmunidad.
Fundamental (componente fundamental): Componente de orden 1 del desarrollo en serie de Fourier de una magnitud periódica.
Armónico (componente armónica): Componente de un orden superior a 1 del desarrollo en serie de Fourier de una magnitud periódica.
Tensión armónica: Una tensión sinusoidal con una frecuencia igual a un entero múltiplo de la frecuencia fundamental de la tensión de suministro. Las tensiones armónicas se pueden evaluar:
-	individualmente, por su amplitud relativa (Ui) relacionada a la tensión fundamental (U1), donde i es el orden de la armónica;
-	globalmente, por ejemplo por la Tasa de Distorsión Total (TDT), calculada usando la siguiente expresión:
Intensidad armónica: Una intensidad sinusoidal con una frecuencia igual a un entero múltiplo de la frecuencia fundamental de la tensión de suministro. Las intensidades armónicas se pueden evaluar:
-	individualmente, por su amplitud relativa (Ii) relacionada a la intensidad fundamental (I1), donde i es el orden de la armónica;
-	globalmente, por ejemplo por la Tasa de Distorsión Total de Intensidad (TDTI), calculada usando la siguiente expresión:
Variación de tensión: Variación del valor eficaz de la tensión entre dos niveles adyacentes, manteniéndose cada uno de ellos durante un tiempo específico pero no determinado.
Magnitud de una variación de tensión: Diferencia de los valores eficaces de la tensión que resulta de una variación de tensión.
Duración de una variación de tensión: Intervalo de tiempo durante el cual el valor eficaz de la tensión crece o decrece del valor inicial al valor final.
Fluctuaciones de tensión: Serie de variaciones de tensión o variación cíclica de la envolvente de la onda de tensión.
Flicker:. Variación subjetiva de fluctuación de la luminancia.
Umbral de irritabilidad del flicker: Fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada sin molestia por una muestra específica de población.
Índice de severidad del flicker de corta duración (Pst): Índice que evalúa la severidad del flicker en cortos intervalos de tiempo (intervalo de observación base de 10 minutos). Se considera Pst=1 como el umbral de irritabilidad.
Subanexo B
Circuito para Medición de Emisión de Flicker
La Figura 1 corresponde al diagrama de conjunto del simulador de línea normalizada.
La tensión correspondiente al punto de medición (UL) se transfiere mediante un transformador de acoplamiento a un circuito limitador de amplitud, con lo que se elimina la variación de amplitud y se retiene la información de fase.
Se obtiene así una tensión de referencia de la misma frecuencia de red, pero cuya amplitud es constante (U'L).
La relación entre U'L y la tensión nominal de red es:
U'L = k0UL.
Mediante un trasductor de corriente, pinza amperométrica, se dispone de una tensión proporcional a la magnitud de la corriente circulante por la carga bajo medición (IL).
Con el conversor tensión/corriente siguiente se genera una corriente I'L que resulta proporcional a la de la carga según una constante k1.
Esta corriente desarrolla sobre una impedancia de referencia (Z'N) proporcional a la normalizada de red (ZN) una tensión U'L dada por la siguiente relación:
U'L = I'LZ'N = k1k2ILZN = kUL
Mediante el amplificador sumador A1 se obtiene:
US = U'L + U'L = k0 UL + k UL = k0 UL + k ILZN
Haciendo que k0 sea igual a k resulta:
US = k UL + k UL = k (UL + ILZN)
Por consiguiente, la tensión de salida US contiene una fluctuación relativa (UL / UL) correspondiente a la corriente IL circulando por la impedancia
normalizada ZN.
Figura 1.	Diagrama circuital del simulador de línea normalizada.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución