Source: http://www.youblisher.com/p/204830-001-SEDE-2005/
Timestamp: 2013-06-18 23:05:39+00:00

Document:
001 SEDE-2005	youblisher
001 SEDE-2005	Embed or link this publication
p. 1	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 1 secretaria de energia norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 instalaciones eléctricas utilización al margen un sello con el escudo nacional que dice estados unidos mexicanos secretaría de energía norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 instalaciones electricas utilizacion aprobada en la cuarta sesion ordinaria del comite consultivo nacional de normalizacion de instalaciones electricas celebrada el 8 de noviembre de 2005 la secretaría de energía por conducto de la dirección general de distribución y abastecimiento de energía eléctrica y recursos nucleares con fundamento en los artículos 33 fracción ix de la ley orgánica de la administración pública federal 38 46 47 y 51 de la ley federal sobre metrología y normalización 28 y 34 del reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización 13 fracción xvi y 19 fracciones v y vi del reglamento interior de la secretaría de energía expide y publica la norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 instalaciones eléctricas utilización aprobada por el comité consultivo nacional de normalización de instalaciones eléctricas en su cuarta sesión ordinaria del día 8 de noviembre de 2005 considerandos primero que con fecha 27 de junio de 2005 el comité consultivo nacional de normalización de instalaciones eléctricas publicó en el diario oficial de la federación el proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-001-sede-2003 instalaciones eléctricas utilización a efecto de recibir comentarios de los interesados segundo que una vez transcurrido el término de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción i de la ley federal sobre metrología y normalización para recibir los comentarios que se mencionan en el considerando inmediato anterior el comité consultivo nacional de normalización de instalaciones eléctricas estudió dichos comentarios y elaboró las respuestas a los mismos tercero que con fecha 30 de noviembre de 2005 la secretaría de energía ordenó la publicación en el diario oficial de la federación de las respuestas a los comentarios recibidos de los interesados cuarto que de lo expuesto en los considerandos anteriores se concluye que se ha dado cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 38 44 45 46 y 47 y demás relativos a la ley federal sobre metrología y normalización quinto que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule las instalaciones eléctricas de utilización en forma permanente para salvaguardar la seguridad de los usuarios y sus pertenencias se ha tenido a bien expedir la siguiente norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 instalaciones eléctricas utilización prefacio la presente norma oficial mexicana fue elaborada por el comité consultivo nacional de normalización de instalaciones eléctricas ccnnie con el apoyo de la dirección general de distribución y abastecimiento de energía eléctrica y recursos nucleares de la secretaría de energía y la coordinación de la asociación de normalización y certificación a.c ance consultando trabajos propuestas comentarios y colaboraciones de las siguientes instituciones miembros del ccnnie asociación de ingenieros universitarios mecánicos electricistas aiume asociación mexicana de directores responsables de obra y corresponsables amdroc asociación mexicana de empresas del ramo de instalaciones para la construcción americ asociación mexicana de ingenieros mecánicos electricistas amime cámara nacional de comercio canaco cámara mexicana de la industria de la construcción cmic cámara nacional de manufacturas eléctricas caname colegio de ingenieros mecánicos y electricistas a.c colegio nacional de ingenieros químicos y químicos coniqq comisión federal de electricidad cfe	[close]
p. 2	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 2 comisión nacional para el ahorro de energía conae confederación de cámaras industriales de los estados unidos mexicanos concamin federación de colegios de ingenieros mecánicos y electricistas de la república mexicana fecime fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica fide instituto de investigaciones eléctricas iie instituto politécnico nacional ipn laboratorio de pruebas de equipos y materiales de la cfe lapem luz y fuerza del centro lyfc petróleos mexicanos pemex programa de ahorro de energía del sector eléctrico paese secretaría de economía se secretaría de gobernación dirección general de protección civil secretaría del trabajo y previsión social stps universidad nacional autónoma de méxico unam sufragio efectivo no reelección méxico d.f a 8 de noviembre de 2005 el presidente del comité consultivo nacional de normalización de instalaciones eléctricas rubén filemón flores garcía rúbrica indice del contenido introducción titulo 1 objetivo y campo de aplicación titulo 2 referencias titulo 3 principios fundamentales titulo 4 especificaciones capítulos 1 al 10 y apéndice a titulo 5 lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las instalaciones eléctricas utilización titulo 6 cumplimiento titulo 7 vigilancia titulo 8 bibliografía titulo 9 concordancia con normas internacionales transitorios norma oficial mexicana nom-001-sede-2005 instalaciones electricas utilizacion introduccion la estructura de esta norma oficial mexicana en adelante nom responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales para evitar confusiones en los conceptos asimismo se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una más específica comprensión lo que hará más fácilmente atendible sus disposiciones el título 3 de esta norma establece los principios fundamentales los cuales no están sujetos a modificaciones en función de desarrollos tecnológicos el título 4 especificaciones contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del título 3 de esta norma oficial mexicana.	[close]
p. 3	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 3 en el título 5 lineamientos para la aplicación de las especificaciones de la nom se establece la metodología para la apropiada aplicación de las disposiciones establecidas y una guía general para su interpretación formal 1 objetivo y campo de aplicación 1.1 objetivo 1.1.1 el objetivo de esta nom es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades en lo referente a la protección contra los choques eléctricos los efectos térmicos sobrecorrientes las corrientes de falla y sobretensiones el cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica en forma segura asimismo esta norma no intenta ser una guía de diseño ni un manual de instrucciones para personas no calificadas 1.2 campo de aplicación 1.2.1 esta nom cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en a propiedades industriales comerciales residenciales y de vivienda institucionales cualquiera que sea su uso públicas y privadas y en cualquiera de los niveles de tensiones eléctricas de operación incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras tales como edificios de oficinas almacenes estacionamientos talleres mecánicos y edificios para fines de recreación casas móviles vehículos de recreo construcciones flotantes ferias circos y exposiciones estacionamientos talleres de servicio automotor estaciones de servicio lugares de reunión teatros salas y estudios de cinematografía hangares de aviación clínicas y hospitales construcciones agrícolas marinas y muelles entre otros sistemas de emergencia o reserva propiedad de los usuarios subestaciones líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones subterráneas centrales eléctricas para cogeneración o autoabastecimiento cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica excepto lo indicado en 1.2.3 circuitos alimentados con una tensión nominal hasta 600 v de corriente alterna o 1 500 v de corriente continua y algunas aplicaciones especificadas arriba de 600 v de corriente alterna o 1 500 v de corriente continua para corriente alterna la frecuencia tomada en cuenta en esta norma es 60 hz sin embargo no se excluye el uso de otras frecuencias para aplicaciones especiales b circuitos que no sean los circuitos internos de aparatos operando a una tensión superior a 600 v y que se derivan de una instalación con una tensión que no exceda de 600 v c.a por ejemplo los circuitos de lámparas a descarga precipitadores electrostáticos todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios alambrado fijo para telecomunicaciones señalización control y similares excluyendo el alambrado interno de aparatos las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones así como a las partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones b c d e f 1.2.2 esta nom cubre a c d e los equipos eléctricos sólo están considerados respecto a su selección y aplicación para la instalación correspondiente.	[close]
p. 4	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 4 1.2.3 esta nom no se aplica en a b c instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones instalaciones eléctricas para unidades de transporte público eléctrico aeronaves o vehículos automotores instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativo a la generación transformación transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada exclusivamente para la operación del equipo rodante o de señalización y comunicación instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas así como en la maquinaria móvil autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria instalaciones de equipo de comunicaciones que esté bajo el control exclusivo de empresas de servicio público de comunicaciones donde se localice d e 2 referencias para la correcta utilización de esta norma oficial mexicana es necesario consultar los siguientes documentos vigentes o los que los sustituyan nom-008-scfi-2002 nmx-j-098-ance-1999 sistema general de unidades de medida sistemas eléctricos normalizadas de potencia-suministro-tensiones eléctricas procedimiento para la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicana nom-001-sede instalaciones eléctricas utilización 3 principios fundamentales 3.1 protección para la seguridad 3.1.1 generalidades los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas nota en las instalaciones eléctricas existen dos tipos de riesgos mayores las corrientes de choque las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras incendios u otros efectos peligrosos 3.1.2 protección contra los choques eléctricos 3.1.2.1 protección contra los contactos directos las personas y los animales deben protegerse contra los riesgos que puedan resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes previniendo que una corriente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque 3.1.2.2 protección contra contactos indirectos las personas y los animales deben protegerse contra riesgos que puedan resultar por el contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes previniendo que una corriente de falla pase a través del cuerpo de una persona o de un animal limitando la corriente de falla que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque efectuando la desconexión automática de la alimentación en determinado tiempo evitando que después de que ocurra una falla que pueda causar que una corriente fluya a través de un cuerpo en contacto con partes conductoras expuestas cuando el valor de dicha corriente es igual o mayor que la corriente de choque.	[close]
p. 5	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 5 nota en relación con la protección contra los contactos indirectos la aplicación del método de conexión de puesta a tierra constituye un principio fundamental de seguridad 3.1.3 protección contra los efectos térmicos la instalación eléctrica debe realizarse de tal forma que no exista ningún riesgo de ignición de materiales inflamables debido a las altas temperaturas o a los arcos eléctricos además durante la operación normal del equipo eléctrico no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras 3.1.4 protección contra sobrecorrientes las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños debidos a temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos ocasionados por cualquier sobrecorriente que pueda ocurrir en los conductores vivos esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes la desconexión automática antes de que la sobrecorriente alcance un valor peligroso considerando su duración limitando la máxima sobrecorriente a un valor seguro considerando su duración 3.1.5 protección contra las corrientes de falla los conductores que no sean los conductores vivos y las otras partes diseñadas para conducir una corriente de falla deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máxima permisible para los conductores notas 1 2 debe darse atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga para los conductores vivos el cumplimiento con 3.1.4 asegura su protección contra sobrecorrientes causadas por fallas 3.1.6 protección contra sobretensiones las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños que sean consecuencia de una tensión excesiva motivada por fenómenos atmosféricos electricidad estática fallas en la operación de los equipos de interrupción o bien por fallas entre partes vivas de circuitos alimentados a tensiones diferentes 3.2 planeación de las instalaciones eléctricas 3.2.1 generalidades para la planeación deben tomarse en cuenta los siguientes factores para proporcionar protección de las personas animales y los bienes de acuerdo con 3.1 funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista la información requerida para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 3.2.2 al 3.2.5 los requisitos para la planeación se establecen en los artículos del 3.2.6 al 3.2.12 nota se recomienda tomar previsiones sobre futuras ampliaciones o expansiones de las instalaciones con objeto de garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas 3.2.2 características de la alimentación o alimentaciones disponibles 3.2.2.1 naturaleza de la corriente corriente alterna o corriente directa 3.2.2.2 naturaleza y número de conductores para corriente alterna conductores vivos conductor neutro o puesto a tierra conductor de puesta a tierra para corriente directa conductores equivalentes a los indicados anteriormente.	[close]
p. 6	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 6 3.2.2.3 valores nominales y tolerancias tensiones y tolerancias frecuencia y tolerancias corriente máxima admisible corriente probable de cortocircuito 3.2.2.4 medidas de protección inherentes en la alimentación como por ejemplo conductor neutro puesto a tierra o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase en un sistema delta abierto o cerrado 3.2.2.5 requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica tales como demanda capacidad instalada factor de demanda y tensión de alimentación 3.2.3 naturaleza de la demanda el número y tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para iluminación calefacción fuerza motriz control señalización telecomunicaciones etc se definen por puntos de consumo de la demanda de energía eléctrica cargas probables en los diferentes circuitos variación diaria y anual de la demanda condiciones especiales requisitos para las instalaciones de control de señalización de telecomunicaciones etc fuente de alimentación naturaleza características circuitos alimentados por la fuente de emergencia circuitos alimentados por la fuente de reserva 3.2.4 alimentación de emergencia o de reserva 3.2.5 condiciones ambientales deben considerarse las condiciones generales y la clasificación de las condiciones ambientales en las instalaciones eléctricas 3.2.6 area de la sección transversal de los conductores el área de la sección transversal de los conductores debe determinarse en función a b c d e de su temperatura máxima admisible de la caída de tensión admisible de los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de un cortocircuito a otros esfuerzos mecánicos a los que puedan someterse los conductores el valor máximo de la impedancia con respecto al funcionamiento de la protección contra el cortocircuito nota los puntos enumerados anteriormente conciernen en primer lugar a la seguridad de las instalaciones eléctricas las áreas de sección transversal mayores que las requeridas para la seguridad pueden preferirse por operación económica 3.2.7 tipo de alambrado y métodos de instalación la selección del tipo de alambrado y los métodos de instalación dependen de la naturaleza del lugar la naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el alambrado la accesibilidad del alambrado a las personas y animales domésticos la tensión eléctrica los esfuerzos electromecánicos que ocurren durante un cortocircuito otros esfuerzos a los cuales puedan exponerse los alambrados durante la realización de las instalaciones eléctricas o en servicio 3.2.8 dispositivos de protección las características de los equipos de protección deben determinarse con respecto a su función la cual puede ser por ejemplo la protección contra los efectos de sobrecorrientes sobrecargas cortocircuito [close]
p. 7	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 7 corriente de falla a tierra sobretensiones bajas tensiones y ausencia de tensión los equipos de protección deben operar a los valores de corriente tensión y tiempo los cuales se adaptan a las características de los circuitos y a los peligros posibles 3.2.9 control de emergencia si es necesario en caso de peligro la interrupción inmediata de la tensión de alimentación de las fuentes de energía debe instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal que sea fácilmente reconocible y rápidamente operable 3.2.10 dispositivos de desconexión deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la instalación eléctrica los circuitos o los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento la comprobación localización de fallas y reparaciones 3.2.11 prevención de las influencias mutuas la instalación eléctrica debe estar dispuesta de tal forma que no haya influencia mutua perjudicial entre la instalación eléctrica y las instalaciones no eléctricas del edificio 3.2.12 accesibilidad de los equipos eléctricos los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario espacio suficiente para realizar la instalación inicial y el posterior reemplazo del equipo eléctrico accesibilidad para la operación pruebas inspección mantenimiento y reparación nota para la definición de accesible aplicado a equipo ver capítulo 4.1 artículo 100 definiciones 3.2.13 proyecto eléctrico las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica contempladas en esta nom deben contar con un proyecto planos y memorias técnico-descriptivas 3.3 selección del equipo eléctrico 3.3.1 generalidades todo equipo eléctrico utilizado en las instalaciones eléctricas debe cumplir con lo establecido en la sección 110-2 de esta nom 3.3.2 características cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica ver capítulo 3.2 éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes cumpliendo con la norma oficial mexicana nom-008-scfi-2002 3.3.2.1 tensión los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión al cual van a operar valor eficaz en corriente alterna así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir nota para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión eléctrica más baja que pudiera presentarse 3.3.2.2 corriente eléctrica todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente valor eficaz en corriente alterna que conducen en servicio normal y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales y el periodo por ejemplo tiempo de operación de los dispositivos de protección si existen durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente 3.3.2 3 frecuencia si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos la frecuencia nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito.	[close]
p. 8	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 8 3.3.2.4 potencia todos los equipos eléctricos seleccionados sobre la base de sus características de potencia deben adecuarse para el servicio requerido del equipo tomando en cuenta el factor de carga y las condiciones normales de servicio 3.3.3 condiciones de instalación todos los equipos eléctricos deben seleccionarse para poder soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales ver el 3.2.5 característicos del lugar en donde se van a instalar y a las que puedan someterse 3.3.4 prevención de los efectos nocivos todos los equipos eléctricos habrán de seleccionarse de manera que causen los menores efectos nocivos a otros equipos y a la alimentación durante el servicio normal incluyendo las operaciones de interrupción en este contexto los factores que pueden tener una influencia son el factor de potencia corrientes inducidas cargas asimétricas distorsión armónica 3.4 construcción y prueba inicial de las instalaciones eléctricas 3.4.1 construcción 3.4.1.1 son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas una mano de obra efectuada por personal calificado y la utilización de materiales aprobados 3.4.1.2 las características del equipo eléctrico una vez seleccionadas de acuerdo con lo establecido en 3.3 no deben modificarse o reducirse durante el proceso de instalación 3.4.1.3 los conductores deben identificarse de acuerdo con las secciones aplicables de esta nom 3.4.1.4 las conexiones entre conductores y otros equipos eléctricos debe realizarse de tal manera que los contactos sean seguros y duraderos de acuerdo con el título 4 especificaciones 3.4.1.5 los equipos eléctricos deben instalarse de tal forma que no se afecten las condiciones de diseño de dichos equipos 3.4.1.6 los equipos eléctricos susceptibles de provocar altas temperaturas o arcos eléctricos deben colocarse o protegerse para eliminar cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables cuando la temperatura de cualquier parte expuesta del equipo eléctrico es susceptible de provocar lesiones a las personas estas partes deben colocarse o protegerse para prevenir cualquier contacto accidental 3.4.2 prueba inicial las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerse en servicio y después de cualquier modificación importante para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo con esta nom 4 especificaciones las especificaciones técnicas con que deben cumplir las instalaciones eléctricas objeto de esta norma oficial mexicana son las establecidas en el título 4 especificaciones de esta nom en sus capítulos siguientes indice 4.1 disposiciones generales capítulo 1 artículo 100 artículo 110 definiciones requisitos de las instalaciones eléctricas 4.2 alambrado y protección	[close]
p. 9	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 9 capítulo 2 artículo 200 artículo 210 artículo 215 artículo 220 artículo 225 artículo 230 artículo 240 artículo 250 artículo 280 artículo 285 uso e identificación de los conductores puestos a tierra circuitos derivados alimentadores cálculo de los circuitos derivados alimentadores y acometidas circuitos alimentadores y derivados exteriores acometidas protección contra sobrecorriente puesta a tierra apartarrayos supresores de sobretensiones transitorias sstt 4.3 métodos de alambrado y materiales capítulo 3 artículo 300 artículo 305 artículo 310 artículo 318 artículo 320 artículo 321 artículo 324 artículo 325 artículo 326 artículo 328 artículo 330 artículo 331 artículo 332 artículo 333 artículo 334 artículo 336 artículo 337 artículo 338 artículo 339 artículo 340 artículo 342 artículo 343 artículo 344 artículo 345 artículo 346 artículo 347 artículo 348 métodos de alambrado instalaciones provisionales conductores para alambrado en general soportes tipo charola para cables alambrado visible sobre aisladores alambrado soportado por un mensajero alambrado oculto sobre aisladores cables con separador integrado de gas tipo igs cables de media tensión mt mv cable plano tipo fcc cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo mi tubo conduit no metálico tubo conduit de polietileno cable armado tipo ac cables con armadura metálica tipo mc cables con cubierta no metálica tipos nm nmc y nms cable plano tipo twd cables de entrada de acometida cables para alimentadores y circuitos derivados subterráneos tipo uf cables de energía y control tipo tc para uso en soportes tipo charola extensiones no metálicas tubo conduit no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos tubo conduit de polietileno de alta densidad para usos subterráneos tubo conduit metálico tipo semipesado tubo conduit metálico tipo pesado tubo conduit rígido no metálico tubo conduit metálico tipo ligero	[close]
p. 10	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 10 artículo 349 artículo 350 artículo 351 artículo 352 artículo 353 artículo 354 artículo 356 artículo 358 artículo 362 artículo 363 artículo 364 artículo 365 artículo 370 artículo 373 artículo 374 artículo 380 artículo 384 capítulo 4 artículo 400 artículo 402 artículo 410 artículo 411 artículo 422 artículo 424 artículo 426 artículo 427 artículo 430 artículo 440 artículo 445 artículo 450 artículo 455 artículo 460 artículo 470 artículo 480 capítulo 5 artículo 500 artículo 501 artículo 502 tubo conduit metálico flexible tipo ligero tubo conduit metálico flexible tubo conduit flexible hermético a los líquidos metálico y no metálico canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas ensamble de receptáculos múltiples canalizaciones bajo el piso canalizaciones en pisos metálicos celulares canalizaciones en pisos de concreto celular ductos metálicos y no metálicos con tapa cables planos tipo fc ductos con barras electroductos canalizaciones prealambradas cajas cajas de paso y sus accesorios utilizados para salida empalme unión o jalado gabinetes cajas para cortacircuitos y bases para medidores canales auxiliares desconectadores tableros de distribución y tableros de alumbrado y control 4.4 equipos de uso general cables y cordones flexibles cables para artefactos luminarios portalámparas lámparas y receptáculos sistemas de alumbrado que funcionan a 30 v o menos aparatos electrodomésticos y similares equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías para líquidos y recipientes motores circuitos de motores y sus controladores equipos de aire acondicionado y de refrigeración generadores transformadores y bóvedas para transformadores convertidores de fase capacitores resistencias y reactores baterías de acumuladores 4.5 ambientes especiales areas peligrosas clasificadas clases i ii y iii divisiones 1 y 2 areas clase i areas clase ii	[close]
p. 11	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 11 artículo 503 artículo 504 artículo 505 artículo 510 artículo 511 artículo 513 artículo 514 artículo 515 artículo 516 artículo 517 artículo 518 artículo 520 artículo 525 artículo 530 artículo 540 artículo 545 artículo 547 artículo 550 artículo 551 artículo 552 artículo 553 artículo 555 capítulo 6 artículo 600 artículo 604 artículo 605 artículo 610 artículo 620 artículo 625 artículo 630 artículo 640 artículo 645 artículo 650 artículo 660 artículo 665 artículo 668 artículo 669 artículo 670 areas clase iii sistemas intrínsecamente seguros areas clase i zonas 0 1 y 2 areas peligrosas clasificadas específicas estacionamientos comerciales talleres de servicio y de reparación para vehículos automotores hangares de aviación gasolinerías y estacionamientos de servicio plantas de almacenamiento a granel procesos de aplicación por rociado inmersión y recubrimiento instalaciones en lugares de atención de la salud lugares de reunión teatros áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares atracciones móviles circos ferias y eventos similares estudios de cine televisión y lugares similares proyectores de cine edificios prefabricados construcciones agrícolas casas móviles casas prefabricadas y sus estacionamientos vehículos de recreo y sus estacionamientos remolques estacionados construcciones flotantes marinas y muelles 4.6 equipos especiales anuncios luminosos y alumbrado de realce sistemas de alambrado prefabricados instalaciones en oficina grúas y polipastos elevadores montacargas escaleras eléctricas y pasillos móviles escaleras y elevadores para sillas de rueda equipos para carga de vehículos eléctricos máquinas de soldar eléctricas equipos de grabación de sonido y similares equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico organos tubulares equipos de rayos x equipo de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas celdas electrolíticas galvanoplastia maquinaria industrial	[close]
p. 12	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 12 artículo 675 artículo 680 artículo 685 artículo 690 artículo 695 capítulo 7 artículo 700 artículo 701 artículo 702 artículo 705 artículo 710 artículo 720 artículo 725 artículo 727 artículo 760 artículo 770 artículo 780 máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente albercas fuentes e instalaciones similares sistemas eléctricos integrados sistemas solares fotovoltaicos bombas contra incendios 4.7 condiciones especiales sistemas de emergencia sistemas de reserva legalmente requeridos sistemas de reserva opcionales fuentes de producción de energía eléctrica conectada equipos que operan a tensiones eléctricas mayores de 600 v nominales circuitos y equipos que operan a menos de 50 v circuitos clase 1 clase 2 y clase 3 de control remoto señalización y de potencia limitada cables para soportes tipo charola para conductores de instrumentación tipo itc sistemas de alarma contra incendios cables y canalizaciones de fibra óptica sistemas de distribución de energía en lazo cerrado y programado 4.8 sistemas de comunicación capítulo 8 artículo 800 artículo 810 artículo 820 artículo 830 circuitos de comunicaciones equipos de radio y televisión sistemas de distribución de antenas comunitarias de radio y televisión sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red 4.9 instalaciones destinadas al servicio público capítulo 9 artículo 920 artículo 921 artículo 922 artículo 923 artículo 924 artículo 930 4.10 tablas capítulo 10 apéndices a b1 b2 c y d 4.1 disposiciones generales capitulo 1 articulo 100 definiciones disposiciones generales puesta a tierra líneas aéreas líneas subterráneas subestaciones alumbrado público	[close]
p. 13	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 13 alcance este artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación apropiada de esta norma oficial mexicana en adelante nom no pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas en general sólo se definen términos utilizados en dos o más artículos de esta norma en algunos artículos se incluyen otras definiciones de aplicación particular en el propio artículo pero puede hacerse referencia a ellas en este artículo la parte a de este artículo contiene las definiciones que se aplican dondequiera que los términos sean utilizados en esta norma la parte b contiene las definiciones aplicables únicamente en las secciones que cubren instalaciones y equipos que operan a más de 600 v nominales a definiciones generales accesible aplicado a los métodos de alambrado colocado de forma que pueda ser quitado o expuesto sin causar daño a la estructura o al acabado del edificio o que no está permanentemente encerrado dentro de la estructura o del acabado del edificio véase oculto y expuesto accesible aplicado a los equipos equipo al que es posible aproximarse no está resguardado por puertas con cerradura ni por elevación ni por otros medios accesible fácilmente elemento al que es posible aproximarse rápidamente para su operación reposición o inspección sin necesidad de escalar o quitar obstáculos ni recurrir a escaleras portátiles sillas etcétera véase accesible aplicado a los equipos acometida conductores de acometida que conecta la red del suministrador al alambrado del inmueble a servir acometida aérea conductores de entrada de acometida sistema aéreo que van desde el último poste u otro soporte aéreo hasta un conector incluyendo los empalmes si existen a los a los conductores de entrada de acometida en un edificio u otra estructura acometida subterránea conductores de acometida subterránea entre la calle principal incluyendo conductores verticales a un poste u otra estructura o desde ellos transformadores y el primer punto de conexión de los conductores de entrada de acometida en una caja terminal o de punto de medición u otra caja dentro o fuera de la pared de la edificación donde no exista caja de terminales o medición u otro punto de conexión se considera ser un punto de entrada al interior de la edificación de los conductores de acometida a la vista de donde se especifique que un equipo debe estar a la vista de otro equipo significa que un equipo debe estar visible desde el otro equipo y que no están separados más de 15 m uno del otro alimentador todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un sistema derivado separadamente u otra fuente de alimentación y el dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito derivado alumbrado de realce disposición de lámparas incandescentes de descarga o algún otro tipo de iluminación eléctrica para delinear o llamar la atención de ciertas características tales como la forma de un edificio o la decoración de un escaparate anuncio luminoso equipo de utilización fijo estacionario o portátil autocontenido iluminado eléctricamente con palabras o símbolos diseñado para comunicar información o llamar la atención aparato a prueba de explosión aparato encerrado en una envolvente capaz de soportar una explosión que pueda ocurrir en su interior y de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodee la envolvente por chispas o explosión del gas o vapor del interior de la envolvente y capaz de funcionar a una temperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que le rodea no pueda ser incendiada por su causa aparatos electrodomésticos equipo de utilización generalmente no industrial que usualmente se fabrica en tamaños normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones como lavar ropa acondicionar aire mezclar alimentos freír etcétera apartado separado aplicado a lugares no accesible fácilmente por las personas sin utilizar medios especiales aprobado aceptado para su utilización véase 110-2 a prueba de intemperie construido o protegido de modo que su exposición o uso a la intemperie no impida su buen funcionamiento.	[close]
p. 14	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 14 nota los equipos a prueba de lluvia herméticos a la lluvia o herméticos al agua pueden cumplir los requisitos de a prueba de intemperie cuando no influyen otras condiciones atmosféricas variables a la humedad tales como la nieve hielo polvo o temperaturas extremas a prueba de lluvia construido protegido o tratado para impedir que la lluvia interfiera con la operación satisfactoria del aparato bajo condiciones de prueba específica a prueba de polvo construido de tal forma que el polvo no interfiera en su operación satisfactoria a tierra conexión conductora intencionada o accidental entre un circuito o equipo eléctrico y el terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal automático auto-actuante que opera por su propio mecanismo cuando se le acciona por medio de una influencia impersonal por ejemplo un cambio de intensidad de corriente eléctrica presión temperatura o configuración mecánica véase no automático autoridad competente secretaría de energía dirección general de instalaciones eléctricas y recursos nucleares conforme con sus atribuciones cable de acometida conductores de acometida en forma de cable caja para cortacircuitos baja tensión envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertas abatibles oscilantes o cubiertas superficiales sujetas en forma telescópica a las paredes de las cajas caja de paso parte de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo para proveer acceso al interior del sistema de alambrado por medio de una cubierta o tapa removible podrá estar instalada al final o entre partes el sistema de canalización nota las cajas comúnmente denominadas fs y fd o de dimensiones mayores de metal fundido o cajas de lámina metálica no se clasifican como cajas de paso cámara plena de aire compartimento o cámara a la que están conectados uno o más conductos de aire y que forma parte del sistema de distribución de aire canalización canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos expresamente diseñado para contener alambres cables o barras conductoras con funciones adicionales como lo permita esta norma capacidad de conducción de corriente corriente eléctrica expresada en amperes a que un conductor eléctrico puede conducir continuamente bajo condiciones de uso normal sin exceder su temperatura nominal carga eléctrica es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico carga continua aquella cuya corriente eléctrica nominal circule durante tres horas o más carga no lineal aquella donde la forma de onda de la corriente eléctrica en estado estable no siga la forma de onda de la tensión eléctrica aplicada nota ejemplos de cargas que pueden ser no lineales equipo electrónico alumbrado de descarga eléctrica/electrónica sistemas de velocidad variable hornos de arco eléctrico y similares centro de control de motores conjunto de una o más secciones encerradas que tienen barras conductoras comunes y que contienen principalmente unidades para el control de motores circuito de control remoto cualquier circuito eléctrico que controle a otro circuito a través de un relevador o dispositivo equivalente circuito de señalización cualquier circuito eléctrico que suministre energía a equipos de señalización circuito derivado conductor o conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente que protege a ese circuito hasta la o las salidas finales de utilización circuito derivado de uso general circuito derivado que alimenta a diversas salidas para alumbrado y electrodomésticos circuito derivado individual circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización circuito derivado multiconductor circuito derivado que consta de dos o más conductores no puestos a tierra que tienen diferencia de potencial eléctrico entre ellos y un conductor puesto a tierra que tiene la misma diferencia de potencial eléctrico entre él y cada conductor no puesto a tierra del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto a tierra del sistema.	[close]
p. 15	lunes 13 de marzo de 2006 diario oficial tercera sección 15 circuito derivado para aparatos electrodomésticos circuito derivado que suministra energía eléctrica a una o más salidas a las que se conectan aparatos electrodomésticos tales circuitos no deben contener elementos de alumbrado conectados permanentemente que no formen parte del aparato electrodoméstico circuito no incendiario circuito en el que cualquier arco o efecto térmico producido en condiciones previstas de operación del equipo o que debido a la apertura cortocircuito o la puesta a tierra del alambrado en condiciones de prueba específica no propicie la ignición de gases vapores o mezclas aire-polvo inflamables clavija dispositivo que por medio de su inserción en un receptáculo establece la conexión eléctrica entre los conductores de su propio cordón flexible y los conductores permanentemente conectados al receptáculo cocineta cocina unitaria para mostrador aparato electrodoméstico para preparación de alimentos cocción freído asado diseñado para integrarse o montarse sobre un mueble tipo mostrador y que consiste en uno o más elementos calefactores alambrado interno y controles incorporados o montados por separado véase también hornos de pared conductor aislado conductor rodeado de un material de composición y espesor indicados en esta nom como aislamiento eléctrico conductor cubierto conductor rodeado de un material de composición o espesor no indicados en esta nom como aislamiento eléctrico conductores de acometida conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexión de la acometida conductores de entrada de acometida sistema aéreo conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y un punto comúnmente fuera del edificio y separado de sus paredes donde se unen por derivación o empalme a la bajada de la acometida aérea conductores de entrada de acometida sistema subterráneo conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y el punto de conexión con la acometida subterránea conductor del electrodo de puesta a tierra conductor utilizado para conectar ellos electrodos de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo al conductor puesto a tierra o a ambos a la acometida en cada edificio o a la estructura donde esté alimentado desde una acometida común o a la fuente de un sistema derivado separadamente conductor desnudo conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico conductor de puesta a tierra conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra conductor de puesta a tierra de los equipos conductor utilizado para conectar las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica de los equipos canalizaciones y otras envolventes al conductor del sistema puesto a tierra al conductor del electrodo de puesta a tierra o ambos en los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema derivado separadamente conductor puesto a tierra conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto a tierra conector o conectador dispositivo metálico que establece una conexión electromecánica y continua entre partes de un mismo conductor o entre dos o más conductores o a una terminal conector a presión sin soldadura dispositivo para establecer una conexión entre dos o más conductores o entre uno o más conductores y una terminal por medio de presión mecánica sin uso de soldadura controlador dispositivo o grupo de dispositivos para gobernar de un modo predeterminado la energía eléctrica suministrada al aparato al cual está conectado corriente de interrupción corriente eléctrica máxima a la tensión nominal que un dispositivo es capaz de interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas los dispositivos diseñados para interrumpir corriente eléctrica a otros niveles distintos de los de falla pueden tener su valor de interrupción expresado en función de otras unidades como kw kva o corriente eléctrica a rotor bloqueado del motor.	[close]
Tags: NORMA PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO
Tags: NORMA 2
Tags: ley fedral Tags: PULSE STAR

References: artículo 47
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 110
 artículo 200
 artículo 210
 artículo 215
 artículo 220
 artículo 225
 artículo 230
 artículo 240
 artículo 250
 artículo 280
 artículo 285
 artículo 300
 artículo 305
 artículo 310
 artículo 318
 artículo 320
 artículo 321
 artículo 324
 artículo 325
 artículo 326
 artículo 328
 artículo 330
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 333
 artículo 334
 artículo 336
 artículo 337
 artículo 338
 artículo 339
 artículo 340
 artículo 342
 artículo 343
 artículo 344
 artículo 345
 artículo 346
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 349
 artículo 350
 artículo 351
 artículo 352
 artículo 353
 artículo 354
 artículo 356
 artículo 358
 artículo 362
 artículo 363
 artículo 364
 artículo 365
 artículo 370
 artículo 373
 artículo 374
 artículo 380
 artículo 384
 artículo 400
 artículo 402
 artículo 410
 artículo 411
 artículo 422
 artículo 424
 artículo 426
 artículo 427
 artículo 430
 artículo 440
 artículo 445
 artículo 450
 artículo 455
 artículo 460
 artículo 470
 artículo 480
 artículo 500
 artículo 501
 artículo 502
 artículo 503
 artículo 504
 artículo 505
 artículo 510
 artículo 511
 artículo 513
 artículo 514
 artículo 515
 artículo 516
 artículo 517
 artículo 518
 artículo 520
 artículo 525
 artículo 530
 artículo 540
 artículo 545
 artículo 547
 artículo 550
 artículo 551
 artículo 552
 artículo 553
 artículo 555
 artículo 600
 artículo 604
 artículo 605
 artículo 610
 artículo 620
 artículo 625
 artículo 630
 artículo 640
 artículo 645
 artículo 650
 artículo 660
 artículo 665
 artículo 668
 artículo 669
 artículo 670
 artículo 675
 artículo 680
 artículo 685
 artículo 690
 artículo 695
 artículo 700
 artículo 701
 artículo 702
 artículo 705
 artículo 710
 artículo 720
 artículo 725
 artículo 727
 artículo 760
 artículo 770
 artículo 780
 artículo 800
 artículo 810
 artículo 820
 artículo 830
 artículo 920
 artículo 921
 artículo 922
 artículo 923
 artículo 924
 artículo 930