Source: https://www.panasonic-electric-works.com/es/fp7-automata-modular.htm
Timestamp: 2019-08-23 13:58:18+00:00

Document:
FP7: Autómata compacto modular altas prestaciones | Panasonic
Equipada con una memoria de gran capacidad (hasta 220K pasos de programa o hasta 500K registros de datos) y un procesador de alta velocidad (11ns/pasos).
La placa base de la CPU estándar con interfaz Ethernet ofrece una conectividad sin límites, desde la programación, la monitorización y la recopilación de datos remota, hasta la funcionalidad de FTP server, MEWTOCOL (cliente/servidor), EtherNet/IP y Modbus TCP. Junto con el puerto Mini-USB y RS232C, es posible conectar hasta 216 dispositivos. Soporta los siguientes servicios: FTP cliente/servidor (intercambio de ficheros), Cliente HTTP (intercambio de datos / servicios con un servidor HTTP/ nube), y envío de e-mails con archivos adjuntos.
El servidor web integrado permite acceder a las variables del sistema o del programa, y a la información de diagnóstico utilizando una página predefinida o una página de usuario creada con el software «Web Creator» basada en tecnología HTML5. Las páginas HTML se pueden visualizar desde cualquier navegador de Internet e incluso desde dispositivos móviles (tables y smartphones).
Programas de backup incorporados. En el caso de fallo, el funcionamiento se reanuda automáticamente. Los programas de usuario están siempre disponibles.
Registro de eventos a nivel operacional y de edición de programa. Los logs automáticos de la descarga y carga del programa son muy útiles para la depuración del programa.
Medidor de horas. La función calendario/reloj incorporada se puede ajustar vía Ethernet
Alimentación, entrada/salida
24V CC fuente de alimentación FP
12–24V CC, 24V CC (NPN/PNP)
Relé: 2–5A, transistor: 0,1–0,5A (varía según los modelos)
Hasta 16 unidades Hasta 64 unidades
14ns/paso 11ns/paso (por instrucción básica)
Flash ROM integrada (sin batería auxiliar)
Máx. capacidad de programa
64k pasos 120k pasos 196k pasos
1.024 puntos 1–4,294,967,295 unidades de 10μs, 1ms, 10ms, 100ms ó 1s)
Contadores (C):
1.024 puntos 1–4,294,967,295
- Incorporada (MEWTOCOL, Modbus TCP, EtherNet/IP)
Scan constante
Nota: AFP7CPS31S, AFP7CPS41S y AFP7CPS41ES también soportan la función de encriptado.
Casetes de comunicación
Casetes de comunicación del FP7
1 puerto RS232C (aislado) AFP7CCS1
2 puertos RS232C (aislados) AFP7CCS2
1 puerto RS422 o RS485 (aislado) AFP7CCM1
2 puertos RS422 o RS485 (aislados) AFP7CCM2
1 puerto RS232C (aislado) y 1 puerto RS485 (aislado) AFP7CCS1M1
Casetes de aplicación
Casetes de aplicación del FP7
2 entradas analógicas 0–10V/0–5V/0–20mA, resolución 12 bits, velocidad de conversión 1 ms/entrada (no aislada) AFP7FCAD2
2 entradas analógicas 0–10V/0–5V/0–20mA, resolución 12 bits, velocidad de conversión 1 ms/entrada (no aislada) AFP7FCA21
2 entradas de termopar, modelo K/J, resolución de 0,1°C, velocidad de conversión 100ms/2 entradas (aisladas) AFP7FCTC2
Expansiones de entrada del FP7
Entrada CC 16 entradas Terminal a tornillo 12 a 24V CC, filtrado de entradas configurable (constante de retardo) AFP7X16DW
32 entradas Conector MIL 24V CC, Filtrado de entradas configurable (constante de retardo) AFP7X32D2
64 entradas Conector MIL 24V CC, Filtrado de entradas configurable (constante de retardo) AFP7X64D2
Expansiones de salida del FP7
Salida a relé 16 salidas Terminal a tornillo Relé, 2A/salida, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16R
Salida a transistor (NPN) 16 salidas Terminal a tornillo Corriente de carga: 1,0 A, 5 A/común, 16 salidas/común AFP7Y16T
32 salidas Conector MIL Corriente de carga: 0,3 A, 3,2 A/común, 32 salidas/común AFP7Y32T
64 salidas Conector MIL Corriente de carga: 0,3 A, 0,1 A, mixta 3,2 A /común, 32 salidas/común AFP7Y64T
Salida a transistor (PNP) 16 salidas Terminal a tornillo Corriente de carga: 1,0 A, 5 A/común, 16 salidas/común AFP7Y16P
32 salidas Conector MIL Corriente de carga: 0,3 A, 3,2 A/común, 32 salidas/común AFP7Y32P
64 salidas Conector MIL Corriente de carga: 0,3 A, 0,1 A, mixta 3,2 A /común, 32 salidas/común AFP7Y64P
Expansiones digitales mixtas para el FP7
Entrada CC, salida a transistor (NPN) 32 entradas
32 salidas Conector MIL Entrada: 24 V CC, 32 entradas/común
Salida: corriente de carga: 0,3 A, 0,1 A, mixta 3,2 A/común, 32 salidas/común AFP7XY64D2T
Entrada CC, salida a transistor (PNP) 32 entradas
Salida: corriente de carga: 0,3 A, 0,1 A, mixta 3,2 A/común, 32 salidas/común AFP7XY64D2P
Expansiones Multi E/S configurables
Expansión Multi E/S del FP7
Entradas: 16 entradas digitales estándar
4 entradas del contador de alta velocidad
8 entrada de interrupción
Salidas: 16 salidas a transistor estándar (NPN/PNP)
4 salidas de pulsos
4 salidas PWM
8 salidas por comparación de contaje
(modelo de posicionamiento)
Las mismas especificaciones que el AFP7MXY32DWD incorporando tiempos de aceleración y deceleración en las salidas de pulsos.
Expansiones analógicas
Expansiones de salidas analógicas del FP7
4 Tensión/corriente,
velocidad de conversión 25 μs/entrada,
máx. resolución 16 bit,
máx. precisión ±0.05% F.E. (a 25°C) AFP7DA4H
Expansiones de entradas analógicas del FP7
máx. precisión ±0.05% F.E. (a 25°C) AFP7AD4H
8 Tensión/corriente,
máx. precisión ±0.1% F.E. (a 25°C) AFP7AD8
Expansiones para termopar y RTD
Soporta varios tipos de termopar y RTD:
10 tipos de termopares diferentes (K, J, T, N, R, S, B, E, PLII y WRe5-26). Se pueden combinar con entradas en corriente y en tensión.
3 tipos de RTDs (Pt100, JPt100 yPt1000) por cada canal.
El tipo de termopar se puede configurar en el software de programación o mediante un software dedicado.
8 entradas analógicas, resolución 0.1°C, tipos K, J, T, N, R, S, B, E AFP7TC8
8 entradas analógicas, resolución 0,1°C, Pt100/JPt100/Pt1000 AFP7RTD8
Expansiones del CAV
Expansiones de contador de alta velocidad del FP7
2 16MHz (para el modo de contaje en doble fase factor 4 )
4MHz (para el modo incremental/decremental) AFP7HSC2T
Expansiones EtherCAT
Expansión EtherCAT del FP7
16 ejes reales, 8 ejes virtuales, ciclo de control 0,5ms AFP7MC16EC
32 ejes reales, 16 ejes virtuales, ciclo de control 1ms AFP7MC32EC
64 ejes reales, 32 ejes virtuales, ciclo de control 2ms AFP7MC64EC
Expansiones para el control de posicionamiento
Nº de ejes controlados
Máx. velocidad de contaje
2 (independientes) 1–500kpps Funciones de engranaje electrónico, leva electrónica (curvas cam), interpolación lineal, interpolación circular AFP7PP02T
4 (independientes) AFP7PP04T
2 (independientes) 1–4 Mpps AFP7PP02L
4 (independientes) AFP7PP04L
Expansiones de salidas de pulsos
2 (independientes) 1–500kpps Control de aceleración y deceleración lineal o en S AFP7PG02T
4 (independientes) AFP7PG04T
2 (independientes) 1–4 Mpps AFP7PG02L
4 (independientes) AFP7PG04L
Expansiones de comunicaciones
Expansion de comunicación
Módulo para insercción de 2 casetes de comunicación,
máx. 8 expansiones por CPU AFP7NSC
Expansión maestra del FP7
Se pueden conectar hasta 3 expansiones esclavas a una misma expansión maestra AFP7EXPM
Expansión esclava del FP7
Se pueden conectar hasta 16 expansiones de E/S y unidades inteligentes a una misma expansión esclava AFP7EXPS
Expansiones Fieldbus Maestro (FMU)
Las expansiones Fieldbus Maestro (FMU) permiten establecer comunicación a nivel de campo, entre equipos de distintos fabricantes. Las expansiones admiten cuatro sistemas de bus: PROFINET; PROFIBUS, DeviceNet y CANopen. Para cada tipo de red, están disponibles las librerías correspondientes para el software de programación Control FPWIN Pro. Gracias a estas librerías, el tiempo de programación de las aplicaciones se reduce considerablemente lo que supone un gran ahorro en los costes de desarrollo.
Junto con un Medidor de Energía Eco como puede ser el KW2G y un módulo wireless para capturar los datos de los sistemas de iluminación en el exterior y monitorizar el consumo de energía. Se pueden almacenar y visualizar los datos de forma remota en un PC con el software FP Data Analyzer.
Control remoto del FP7 desde un PC
Recopilación de datos con una tarjeta SD
Monitorización sencilla del sistema completo de iluminación
Los sistemas inalámbricos reducen los costes de instalación
Control analógico (control de temperatura a alta velocidad)
Con un controlador de calentamiento por impulsos con control PID de alta velocidad para aplicaciones como la soldadura por termocompresion, la soldadura térmica, etc.
Conversión de las entrada de termopar para realizar un control PID de alta velocidad con gran precisión
Alta velocidad de muestreo analógico de 25µ/s.
Alta precisión con una linealidad de ±0.05% F.E
Visualización del consumo de energía en las plantas de producción
El módulo WEB Datalogger permite monitorizar el consumo de energía de los distintos sectores de la planta.
Se puede controlar los datos eléctricos en diferentes partes de la planta.
Se puede acceder simultáneamente a varios módulos WEB Datalogger
Comunicación simultánea de la CPU con 16 puntos remotos via LAN
Creación de hojas Excel flexibles para monitorizar el consumo de energía con el Data Analyzer
Las medidas se pueden almacenar en la tarjeta SD
Monitorización de la energía consumida en los edificios
El FP7 con un Medidor de energía de la serie Eco para monitorizar el consumo de energía en cada planta del edificio.
Capacidad de visualización y monitorización del consumo de energía (iluminación, aire acondicionado, etc.) de cada planta.
Gracias a la gran memoria de programa y a los puertos LAN del FP7, solo es necesaria una CPU.
FP7: Autómata compacto modular altas prestaciones © 2018 Panasonic Electric Works Europe AG

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución