Source: http://docplayer.it/1923361-Ministero-dell-interno-comando-provinciale-vigili-del-fuoco-potenza-audere-in-ardore-dispensa.html
Timestamp: 2017-12-11 23:58:23+00:00

Document:
Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA - PDF
Download "Ministero dell 'Interno. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA"
Adelina Mosca
1 Edizione: Ottobre 2002 Ministero dell 'Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - POTENZA audere in ardore DISPENSA STRUTTURE SANITARIE E STRUTTURE RICETTIVE PER ANZIANI D.M Entrata in vigore: Adeguamento entro: C AMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA REGOLA TECNICA SULLE STRUTTURE SANITARIE - D.M STRUTTURE PER ANZIANI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 25 POSTI LETTO STRUTTURE PER ANZIANI CON CAPACITÀ RICETTIVA NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
2 GUIDA TECNICA N. 11 STRUTTURE SANITARIE E STRUTTURE RICETTIVE PER ANZIANI I N D I C E pag A - C ampo di applicazione e scopo della guida 5 A.1 - Generalità 5 A.2 - Obiettivi della regola tecnica sulle strutture sanitarie 5 A.3 - Strutture ricettive per anziani - classificazione ai fini delle procedure di prevenzione incendi A.4 - Applicabilità delle disposizioni tecniche alle strutture di nuova costruzione ed a quelle esistenti, e disposizioni transitorie 6 7 A.5 - Organizzazione della guida tecnica 8 B - Titolo I - Definizioni e classificazioni Generalità Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Classificazione delle aree delle strutture sanitarie Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi 11 C - Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno (con riferimenti all applicabilità delle misure tecniche anche alle strutture esistenti) Ubicazione Generalità Comunicazioni e separazioni Accesso all area Accostamento mezzi di soccorso Caratteristiche costruttive Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione Reazione al fuoco dei materiali Compartimentazione Limitazioni alle destinazioni d uso dei locali Scale Ascensori e montacarichi Montalettighe utilizzabili in caso di incendio Ammissibilità di una sola scala (attività esistenti - punto 15.8) 17 Pag. 2 di 36
3 4 - Misure per l esodo in caso di emergenza Affollamento Capacità di deflusso Esodo orizzontale progressivo Sistemi di vie d'uscita Lunghezza delle vie d'uscita al piano Caratteristiche delle vie d'uscita Larghezza delle vie di uscita Larghezza totale delle vie d'uscita Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi Numero di uscite Aree ed impianti a rischio specifico Generalità Locali adibiti a depositi e servizi generali Locali adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m Depositi di sostanze infiammabili Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.) Impianti di distribuzione dei gas Distribuzione dei gas combustibili Distribuzione dei gas medicali Impianti di condizionamento e ventilazione Impianti elettrici Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi Generalità Estintori Impianti di estinzione incendi Reti naspi e idranti Impianto di spegnimento automatico Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme Generalità Caratteristiche Sistemi di allarme 29 Pag. 3 di 36
4 9 - Segnaletica di sicurezza Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Generalità Procedure da attuare in caso di incendio Centro di gestione delle emergenze Informazione e formazione Istruzioni di sicurezza Istruzioni da esporre a ciascun piano Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori D - Titolo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno 13 - Definizioni e classificazioni Ubicazione Caratteristiche costruttive Misure per l esodo di emergenza Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre disposizioni E - Titolo IV - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione - Strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione - Strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo Generalità Strutture di superficie fino a 500 m Strutture di superficie superiore a 500 m 2 34 F - Coesistenza di più strutture ricettive per anziani all interno dello stesso edificio, comunicanti attraverso scale ad uso promiscuo 35 G - Formazione e informazione del personale Pag. 4 di 36
5 A - CAMPO DI APPLICAZI ONE E SCOPO DELLA GUIDA A.1 - Generalità È stata ufficialmente emanata una specifica regola tecnica sulla sicurezza antincendio degli ospedali e delle strutture ricettive per anziani (case di riposo e/o cura, strutture residenziali, e simili). Tale regola tecnica è contenuta nel Decreto del Ministero dell Interno 18 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 227 del , ed è intitolata Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. La regola tecnica ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall'art. 4 del D.P.R 14 gennaio 1997 (S.O.G.U. n. 42 del ) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b - strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. La nuova regola tecnica (i cui contenuti sono di seguito riportati integralmente) si applica pertanto, tra l altro, sia agli ospedali, sia anche alle strutture ricettive per anziani aventi carattere sanitario. La presente guida tecnica ha lo scopo di descrivere integralmente i contenuti della nuova regola tecnica sulle strutture sanitarie, di indicare le principali procedure di prevenzione incendi relative alle diverse situazioni che si possono prevedibilmente configurare, e, per alcuni aspetti di sicurezza antincendio non trattati dalla regola tecnica, intende descrivere gli orientamenti tecnici che saranno applicati da questo Comando VV.F. (es.: strutture per anziani con connotazioni non sanitarie; casi particolari; etc.) Tali orientamenti tecnici sono derivati da criteri tecnici generali, da indicazioni ministeriali, da estrapolazioni per analogia con altre normative consimili, ed assumono, nell ambito di questo Comando, il valore di linea guida di indirizzamento e coordinamento tecnico per le strutture ricettive per anziani per gli argomenti trattati. A.2 - Obiettivi della regola tecnica sulle strutture sanitarie La nuova regola tecnica sulle strutture sanitarie definisce, all art. 2, gli obiettivi da raggiungere: (Art. 2-Obiettivi: Ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, le strutture sanitarie, di cui all articolo 1, devono essere realizzate e gestite in modo da: a - minimizzare le cause di incendio; b - garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c - limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; d - limitare la propagazione di un incendio ad edifici c/o locali contigui; e - assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.) Pag. 5 di 36
6 A.3 - Strutture ricettive per anziani - Classificazione ai fini delle procedure di Prevenzione Incendi In linea di massima le strutture ricettive per anziani possono classificarsi, ai fini dell applicabilità delle procedure di Prevenzione Incendi, secondo le seguenti indicazioni: o Le strutture ricettive per anziani aventi carattere sanitario, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con numero di posti letto superiore a 25, sono classificabili come attività 86 del D.M (Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto). Tali strutture devono richiedere ai Vigili del Fuoco i prescritti controlli di prevenzione incendi, che si esplicano, di norma, in due fasi distinte: - In una prima fase occorre sottoporre ad approvazione un progetto che esponga in modo completo tutti i riferimenti interessanti la prevenzione incendi, ed ottenere il parere di conformità antincendio sulle soluzioni tecniche che si intendono adottare. - La seconda fase dei controlli di prevenzione incendi è invece, di norma, finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, a seguito di un sopralluogo tecnico e della presentazione di idonea documentazione tecnica comprovante la corretta realizzazione dei requisiti di sicurezza antincendio. A tal riguardo si evidenzia che l articolo 3, comma 5, del DPR 37/98 ha introdotto una importante novità, consentendo, in attesa dell effettuazione del sopralluogo tecnico, la possibilità di una immediata autorizzazione provvisoria all esercizio dell attività se l interessato presenta al Comando VF una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato. La valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio necessari per tali strutture sarà effettuata applicando integralmente la regola tecnica per le strutture sanitarie di cui al DM o Le strutture ricettive per anziani con connotazioni residenziali ma non sanitarie, con numero di posti letto superiore a 25, sono anche esse classificabili come attività 86 del D.M (su conforme parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell Interno - lettera circolare prot.p1126/4101 del ), in considerazione della particolare vulnerabilità fisica e/o psico-motoria degli ospiti, che, ancorché autosufficienti, richiedono generalmente apprestamenti di sicurezza diversi da quelli normalmente previsti per altre tipologie di attività (es.: alberghi). Anche in questi casi, pertanto, devono essere richiesti ai Vigili del Fuoco i prescritti controlli di prevenzione incendi (come sinteticamente indicato in precedenza). Per tali strutture la valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio necessari sarà effettuata applicando prevalentemente la stessa regola tecnica per le strutture sanitarie (DM ), eventualmente integrata, ove necessario ed in relazione alle caratteristiche di autosufficienza degli ospiti, dalle caratteristiche ritenute opportune di altre regole tecniche, per quanto applicabili ai casi specifici in esame (es.: normativa per le attività ricettive turistico-alberghiere), e/o applicando i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (es.: art.3 del DPR 577/82; allegato I del DM ; DM ; DPR 37/98). Le particolari condizioni fisiche e/o psico-motorie degli ospiti dovranno comunque essere tenute presenti ed affrontate con idonee misure organizzative e gestionali opportunamente pianificate. Il funzionario tecnico VF responsabile del procedimento potrà pertanto valutare le condizioni di sicurezza antincendio dell attività applicando le indicazioni tecniche contenute nella presente linea guida, che potranno essere integrate e/o modificate ove ritenuto necessario per la particolarità del caso in esame, a seguito di una attenta valutazione del rischio, applicando i criteri tecnici generali di prevenzione incendi. Pag. 6 di 36
7 o Le strutture per anziani con capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto non sono classificabili come attività 86 del D.M , e sono pertanto esentate dai controlli preventivi e successivi dei Vigili del Fuoco. È però importante evidenziare che anche le strutture per anziani con capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto, sebbene esentate dai controlli dei Vigili del Fuoco, hanno comunque l obbligo di attuazione e di rispetto di idonee misure di sicurezza antincendio, necessarie per la sicurezza dell attività, per la tutela della incolumità dei lavoratori addetti, e per la tutela della incolumità di tutte le persone a qualsiasi titolo presenti. Tali adempimenti, descritti in questa guida tecnica, sono demandati alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del titolare dell attività, e riguardano principalmente i seguenti aspetti della sicurezza: sistemi di vie di uscita; compartimentazione antincendio delle strutture; caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; sistemi di allarme; organizzazione e gestione della sicurezza; designazione e formazione antincendio del personale dipendente. A.4 - Applicabilità delle disposizioni tecniche alle strutture di nuova costruzione ed a quelle esistenti, e disposizioni transitorie La nuova regola tecnica del D.M descrive al Titolo II le disposizioni tecniche applicabili alle strutture di nuova costruzione, mentre al Titolo III sono descritte le disposizioni tecniche applicabili alle strutture esistenti. È allora importante evidenziare quali siano le caratteristiche che possono far considerare una struttura come nuova costruzione, oppure come esistente : o Viene considerata esistente una struttura già in esercizio (con una autorizzazione regolarmente rilasciata dall organo amministrativo competente) alla data di entrata in vigore del DM contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, e che non abbia subito interventi comportanti la completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso. o Il DM entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ( ), e quindi con decorrenza o Il requisito di attività esistente deve essere attestato mediante documentazioni ufficiali di autorizzazione all esercizio, e mediante autocertificazione impegnativa del titolare dell attività, che attesti il requisito di situazione non mutata dell attività successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (N. B. : orientamento attuale di questo Comando VF). o Il requisito di attività esistente verrà comunque valutato, per ciascun singolo caso, dal responsabile del procedimento VF in occasione dei controlli di prevenzione incendi. o Le disposizioni tecniche riportate al Titolo II della regola tecnica si applicano alle strutture sanitarie di cui all'articolo 1, lettere a) e b), di nuova costruzione, ed a quelle esistenti, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso. o Si riporta di seguito l art 1 della regola tecnica, che definisce il campo di applicazione: (Art. 1-comma 1 - Scopo e campo di applicazione: Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall'art. 4 del D.P.R 14 gennaio 1997 (S.O.G.U. n. 42 del ) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate: a - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b - strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.) Pag. 7 di 36
8 o Qualora gli interventi effettuati su locali esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. o A fronte di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di uscita dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui al Titolo III. o Fatto salvo quanto previsto al Titolo IV del DM , le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ( ), devono essere adeguate alle disposizioni riportate al Titolo III entro i termini temporali indicati all art. 6 (Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto). o Le strutture sanitarie esistenti devono pertanto essere adeguate alle disposizioni del Titolo III del DM entro il temine del o Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie: a - per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b - per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco. o Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano alle strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti. o Le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato si applicano altresì: a - alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione; b - alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo. A.5 - Organizzazione della guida tecnica La presente guida tecnica descrive integralmente i contenuti della nuova regola tecnica sulle strutture sanitarie contenuta nel DM , intitolata: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE Per alcuni aspetti di sicurezza antincendio non trattati dalla regola tecnica, vengono descritti gli orientamenti tecnici che saranno applicati da questo Comando VV.F. Nei successivi capitoli gli argomenti sono organizzati secondo i contenuti della bozza di regola tecnica, che sono i seguenti: - Titolo I - Definizioni e classificazioni - Titolo II - Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno - Titolo III - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno Pag. 8 di 36
9 - Titolo IV - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia esistenti che di nuova costruzione - Strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione - Strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo. Per una più facile lettura dei requisiti tecnici applicabili anche alle attività esistenti (trattate al Titolo III), si segnala che accanto a ciascuno degli argomenti descritti al Titolo I ed al Titolo II (riguardante le strutture di nuova costruzione) viene indicato anche il campo di applicazione (ATTIVITÀ NUOVE e/o ATTIVITÀ ESISTENTI). Pag. 9 di 36
10 B - TITOLO I - DEFINIZIONI E CLASSI FICAZIONI 1 - GENERALITÀ (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 1 - Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con D.M (G.U. n. 339, del ). 2 - Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre: a - CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. b - ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato, o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro. c - PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro. d - PIANO DI USCITA DALL'EDIFICIO: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti. e - SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati: - i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; - la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Pag. 10 di 36
11 1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie 1 - Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate: Tipo A - Tipo B - Tipo C - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del C.N.V.V.F. ai sensi del D.M (G.U. n. 98 del ) e del D.P.R , n. 689 (G.U. n. 212 del ) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.). aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D. aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero. Tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.). Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali) Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi 1 - Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R , n. 577 (G.U. n. 229, del 20 agosto 1982). Pag. 11 di 36
12 C - TITOLO II - STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO (CON RIFERIMENTI ALL APPLICABILITÀ DELLE MISURE TECNICHE ANCHE ALLE STRUTTURE ESISTENTI) 2 - UBICAZIONE Generalità (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Le strutture ricettive di cui al Titolo II devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. 2 - Le strutture sanitarie possono essere ubicate: a - in edifici indipendenti ed isolati da altri; b - in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 94 del DM Comunicazioni e separazioni - (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie: a - non devono comunicare con attività ad esse non pertinenti; b - possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del DM e del DPR , n. 689, con le limitazioni di cui al successivo punto 3.3; c - possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del DM ; d - devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a, b e c del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza la fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, e comunque non inferiori a REI Accesso all area (ATTIVITÀ NUOVE) Per consentire l intervento di mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono possedere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3.50 m; - altezza libera: 4 m - raggio di svolta: 13 m; - pendenza: non superiore 10%; - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull asse anteriore, 12 sull asse posteriore, passo 4 m). Pag. 12 di 36
13 2.4 - Accostamento mezzi di soccorso (ATTIVITÀ NUOVE) Deve essere assicurata la possibilità di accostamento all edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata di ogni corpo di fabbrica, al fine di raggiungere, tramite percorsi orizzontali protetti, i locali di ciascun piano. 3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato: ATTIVITÀ NUOVE ATTIVITÀ ESISTENTI piani interrati R/REI 120 R/REI 90 edifici di altezza antincendio fino a 24 m R/REI 90 R/REI 60 edifici di altezza antincendio oltre 24 m R/REI 120 R/REI Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione di pertinenza delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni emanate nelle relative normative. 3 - I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministero dell Interno del (G.U. n. 104 del ) e successive integrazioni Reazione al fuoco dei materiali (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato: a - negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è consentito l impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili); b - in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi; c - i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; Pag. 13 di 36
14 d - i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; e - i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM; f - i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. g - Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del D.M (S.O.G.U. n. 234 del ) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall art. 10 del citato D.M , è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. 3 - È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M (G.U. n. 66 del ). 4 - I materiali isolanti installati all interno di intercapedini devono essere incombustibili. (ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - I materiali installati devono essere conformi a quanto specificato nel punto È consentito mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto Compartimentazione (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate. 2 - Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a m Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a m 2 (N.B.: il successivo punto 4.3 prevede che, al fine di consentire l esodo orizzontale progressivo, ciascun piano contenente aree di tipo D deve essere suddiviso in almeno 2 compartimenti, ciascuno dei quali deve poter contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta [considerando una superficie media di 0,70 m 2 /pers., o 1,50 m 2 /pers. qualora l evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle). 4 - Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M , queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti. 5 - I compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.), E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti. Pag. 14 di 36
15 6 - I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero), E (limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite porte REI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto Limitazioni alle destinazioni d uso dei locali (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - Nessun locale deve essere ubicato oltre quota -10 metri rispetto al piano di uscita dall edificio. (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 2 - I locali ubicati a quote comprese tra -7,50 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. 3 - I piani interrati non devono essere destinati a degenza. 4 - Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie di accesso ai piani sovrastanti. 5 - I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguità ad aree di tipo D Scale (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il particolare stato psicofisico dei ricoverati. 3 - I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. 4 - Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all esterno dell edificio. 5 - Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di 15. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini, e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. 6 - I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m 2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell entrata alle scale, in posizione segnalata. Pag. 15 di 36
16 (ATTIVITÀ ESISTENTI) 7 - Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo. 9 - Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all esterno dell edificio Sono ammesse scale di sicurezza esterne in alternativa alle scale a prova di fumo Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini, e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m 2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell entrata alle scale, in posizione segnalata Ascensori e montacarichi (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Tutti gli ascensori ed i montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto Gli ascensori, non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi Montalettighe utilizzabili in caso di incendio (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre almeno di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato e dai Vigili del Fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti: - immettere in luogo sicuro all esterno, in corrispondenza del piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto; - avere le strutture del vano corsa e del locale macchinario di caratteristiche REI 120; - immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120; - avere accesso al locale macchinario direttamente dall esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120; - avere doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza; - essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso d incendio; - avere montanti dell alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro l azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi; - essere dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze, per l utilizzo in caso di emergenza; - avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori. Pag. 16 di 36
17 (ATTIVITÀ ESISTENTI) 2 - Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre almeno di un montalettighe utilizzabile in caso di incendio rispondente ai requisiti previsti al punto Ammissibilità di una sola scala (punto 15.8) (ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Per gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 m è ammessa al presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni: - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; - le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; - tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco. 2 - I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico. 4 - MISURE PER L ESODO IN CASO DI EMERGENZA Affollamento (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Il massimo affollamento è fissato in: a - aree di tipo B : persone effettivamente presenti incrementate del 20%; b - aree di tipo C : - ambulatori e simili: 0,1 pers/m 2 ; - sale di attesa: 0,4 pers/m 2 ; c - aree di tipo D : - in strutture ospedaliere: 3 persone per posto letto; - in strutture residenziali: 2 persone per posto letto; d - aree di tipo E : - uffici amministrativi: 0,1 pers/m 2 ; - spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti; - spazi riservati ai visitatori: 0,4 pers/m 2 ; Pag. 17 di 36
18 4.2 - Capacità di deflusso (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori: - 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di uscita dall edificio; - 37,5 per i piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall edificio; - 33 per i piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall edificio Esodo orizzontale progressivo (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Tutti i piani che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l esodo orizzontale progressivo. 2 - Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno 2 compartimenti. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m 2 /persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m 2 /persona qualora l evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle Sistemi di vie d'uscita (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro. 2 - I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere. 3 - Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti i materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (S.O.G.U. n. 227 del ) Lunghezza delle vie d'uscita al piano (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a: - 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna; - 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta. 2 - Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m. (ATTIVITÀ NUOVE) 3 - Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m. (ATTIVITÀ ESISTENTI) Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m, a condizione che: - le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30; Pag. 18 di 36
19 - le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5; - tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco Caratteristiche delle vie d'uscita (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - La larghezza utile. delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm. 2 - L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m. 3 - I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. 4 - È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. 5 - Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse. 6 - Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone Larghezza delle vie di uscita (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. 2 - Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. (ATTIVITÀ ESISTENTI) Fermo restando la presenza di almeno una via di uscita conforme al punto 4.7, comma 1, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce Larghezza totale delle vie d'uscita (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. 2 - Per le strutture sanitarie che occupano più dì due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. 3 - Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Pag. 19 di 36
20 2 - Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza. 3 - È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura. 4 - Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse. 5 - Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotato di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: - attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; - attivazione dei sistema di allarme incendio; - mancanza di alimentazione elettrica; - intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata. 6 - Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi dì chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installar infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata Numero di uscite (ATTIVITÀ NUOVE) 1 - Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti. (ATTIVITÀ ESISTENTI) Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala. 5 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO Generalità (ATTIVITÀ NUOVE + ATTIVITÀ ESISTENTI) 1 - Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato. Pag. 20 di 36
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 2002 (G. U. n. 227 del 27 settembre 2002) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
ROMA CAPITALE Ospedale "Cristo Re" Ospedale CRISTO RE sito in Roma, Via delle Calasanziane n. 25 PREVENZIONE INCENDI PARERE DI CONFORMITA PROGETTO (D.M. 1/08/2011 n. 151) Relazione Tecnica SEIP srl Engineering
UFFICI: LA NUOVA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 22/02/2006)
UFFICI: LA NUOVA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (DM 22/02/2006) Michele Messina Consulente di sicurezza Vice Presidente AIPROS Nell ultimo decennio, in epoca postindustriale, il settore dei servizi ha
L ATTIVITA OSPEDALIERA E SICURAMENTE DA COLLOCARE FRA QUELLE CON ALTO PROFILO DI RISCHIO PER I SEGUENTI MOTIVI:
LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI 1. LA PROBLEMATICA OSPEDALIERA L ATTIVITÀ OSPEDALIERA È CONTEMPLATA AL N. 86 DELL ELENCO ANNESSO AL D.M. 16.02.1982.. IN UNA ATTIVITÀ OSPEDALIERA GENERALMENTE POSSIAMO
4 - TERMINI,DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
C.C.T.S.P.I. - Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi ESTRATTO DALLA BOZZA DI REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO DI OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI
Allegato 1. (articolo 3)
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in
Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 14 luglio 2015 Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. (15A05627) (GU
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 14 luglio 2015. Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. IL MINISTRO DELL
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (14A05976) (GU n.174 del 29-7-2014) IL MINISTRO DELL'INTERNO
Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE
17/ 03/ 2015 rev.2 Università degli Studi della Basilicata Documento di valutazione del rischio D.Lgs. 81/08 Scheda informativa GENERALE PORTE, USCI TE DI SI CUREZZA E VI E DI FUGA Scheda Gen/ 2 DEFI NI
Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Alberghi v4.6 - testo coordinato - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
TESTO COORDINATO E COMMENTATO ALBERGHI In appendice sono riportate varie disposizioni relative alle proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e al Piano straordinario biennale di adeguamento
Ministero dell Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
Progetto ai fini della prevenzione incendi (Legge 26 luglio 1965, n. 966 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 - D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37) RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO

References: art. 2
 articolo 1
 articolo 3
 art.3
 art. 6
 art. 4
 art. 10