Source: http://docplayer.es/452923-Contenido-presidente-ejecutivo-renan-alfonso-rojas-gutierrez.html
Timestamp: 2017-06-29 01:59:19+00:00

Document:
Contenido. Presidente ejecutivo Renán Alfonso Rojas Gutiérrez - PDF
Download "Contenido. Presidente ejecutivo Renán Alfonso Rojas Gutiérrez"
Soledad Ferreyra Sosa
1 2 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 Publicación bimestral del Consejo Colombiano de Seguridad. Cra. 20 No PBX: (57-1) A.A.6839 Bogotá, Colombia. Las declaraciones y opiniones presentadas en los artículos son expresiones personales de los autores; no reflejan necesariamente el pensamiento del Consejo Colombiano de Seguridad, con excepción de las declaraciones institucionales así consignadas. Se autoriza la reproducción de artículos, siempre y cuando se cite su procedencia. Presidente ejecutivo Renán Alfonso Rojas Gutiérrez Consejo editorial Jorge Enrique Bejarano Jiménez Rodrigo Forero Franco Carmen Elena Ángel Moreno Mayra Luz Sarmiento Soto David Camacho Coordinación Rodrigo Forero Franco Carmen Elena Ángel Moreno Auxiliar de Comunicaciones María Catherine Ortega Cruz Diagramación Juan David Rodríguez Gutiérrez Ilustraciónes Juan David Rodríguez Gutiérrez Contenido Elección, Manejo Y Uso De Extintores 3 Material pedagógico 11 Sitios de interés en internet 123 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 Elección, Manejo Y Uso De Extintores Fuente: Ministerio de trabajo y asuntos sociales de españa.ntp- 536 En la organización de un plan de protección contra incendios en un centro de trabajo, merece especial importancia la elección de los elementos materiales más adecuados y eficaces. Si se tiene en cuenta que el extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de iniciación de un fuego, se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego se aborte o no. Elegir un buen extintor significa conocer qué agente extintor es el más adecuado y qué tipo y eficacia de extintor conviene. Además, la efectividad de su uso depende de que se efectúe la actuación según lo recomendado por las entidades de reconocido prestigio en la lucha contra incendios y de que su mantenimiento y ubicación sea el correcto, según la reglamentación o normativa correspondiente. Extintores de incendio portátiles Están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg. Dentro de los tipos más usuales se encuentra el extintor de incendios de presión permanente, que a su vez se presenta en tres modalidades. La primera corresponde a aquellos en que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de anhídrido carbónico La segunda está formada por aquellos en que el agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, tal como los hidrocarburos halogenados, y cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia tensión de vapor con ayuda de otro gas propelente, tal como nitrógeno, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. La última modalidad es la de aquellos en que el agente extintor es4 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue con ayuda de un gas propelente, inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, añadido en el recipiente durante la fabricación o recarga del extintor. En la Figura 1 se representa un extintor correspondiente a esta última modalidad. Se reconocen porque en el punto 4 (ver Fig. 1) va roscado un manómetro indicador de la presión del gas impulsor que ocupa la parte superior del recipiente. Para accionar el extintor se quita el pasador (8) tirando de la anilla, desbloqueándose la palanca (6) que se acciona apretando hacia la maneta fija (7) para que así se ponga en comunicación el tubo sonda (5) y la manguera (9). Entonces el gas impulsor empuja a la masa del agente extintor obligándola a salir por el tubo sonda hacia la manguera y su boquilla. Figura 1. Extintor de incendios de presión permanente Otro tipo de extintor es el de presión no permanente. En ellos el agente extintor puede ser líquido o pulverulento y están sometidos a la presión atmosférica. El agente impulsor suele ser un gas inerte tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, que va contenido presurizado en un botellín instalado dentro o fuera del extintor. En la Figura 2 se presenta este tipo de extintor con la denominación de sus partes principales. Se puede ver que la parte superior del aparato extintor es idéntica a la representada en la Figura 1 con la excepción de que no lleva el agujero roscado para un manómetro. Este tipo de extintor lleva una válvula de seguridad (6) tarada a 0.8 veces la presión de prueba, porque suponemos que su capacidad es superior a tres litros. Además, si el botellín es de anhídrido carbónico y su capacidad es superior a 0.40 litros, dispone de un disco de seguridad tarado a una presión aproximada de 190 kg/cm2. Figura 2. Extintor de incendios de presión no permanente5 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 Para el accionamiento del extintor se comienza por quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla, desbloqueándose así la palanca, que al apretarla hacia la maneta fija abre la salida del agente impulsor del botellín (2) que a través del tubo (3) se aloja en la cámara (4). Posteriormente si se empuña la boquilla de la manguera (7) y se acciona su palanca, el agente impulsor que estaba presionando desde su cámara al agente extintor, obligará a éste a pasar por el tubo (1) y salir por la boquilla de la manguera. Selección de un extintor portátil En principio se debería tener en cuenta para qué clase de fuego se quiere el extintor. Para ello se considerará lo expuesto en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios (ver tabla 1). En la elección del agente extintor se deberá prescindir del halón, para así cumplir con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y que está ratificado por el estado español (ver referencias bibliográficas). Se podría elegir algunos de los productos alternativos de los halones que están autorizados. Tabla 1. Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (R.D. 1942/1993. BOE ) AGENTE EXTINTOR Agua pulverizada Agua a chorro Polvo BC (convencional) Polvo ABC (polivalente) Polvo específico metales Espuma física Anhídrido carbónico Hidrocarburos halogenados CLASE DE FUEGO (UNE-EN2 1994) A (Sólidos) O (2) (2) (2) O (1) O (1) B (Líquidos) O O O Siendo: O Muy adecuado / Adecuado / O Aceptable C (Gases) D (Metales especiales) Notas: 1. En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse. 2. En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE Otro parámetro a tener en cuenta sería el tamaño del fuego que viene indicado por la parte numérica del código que nos define la eficacia del6 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 En esta misma norma es una referencia general que el número mínimo de extintores deberá ser el suficiente para que el recorrido real en cada planta, desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor, no supere los quince metros. Normas de utilización de un extintor portátil extintor. Este código está determinado por la norma correspondiente. Si los recintos que se desean proteger están en edificios, habrá que recurrir a lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación que corresponda según la fecha de construcción del inmueble o, en caso que exista, a la ordenanza municipal correspondiente. Para establecimientos industriales, en espera de la publicación de la reglamentación específica, se aplicaría en primer lugar en caso de que exista la ordenanza municipal correspondiente y si no hubiera se podría emplear como buen criterio las mismas normas básicas de la edificación mencionadas anteriormente. La eficacia mínima indicada en la NBE-CPI/96 es de 21A-113B para la mayoría de usos de los edificios. El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. Como se ha visto anteriormente, en la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato. Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad. También se debe conside-7 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 rar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso. Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un curso práctico en el que se podría incluir las siguientes reglas generales de uso: Descolgar el extintor haciéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de que exista, que la válvula o disco de seguridad (V) está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido, evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro. REGLAS GENERALES PARA EL USO DE EXTINTORES 1. Descolgar el extintor haciéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición. 3. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar8 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas. 4. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario. 5. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 6. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. 7. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 8. Dirigir el chorro a la base de las llamas. 9. En el caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos. NORMAS BÁSICAS DE EXTINTORES Los extintores cumplen una función de vital importancia en el plan de protección contra incendios de un centro de trabajo puesto que, cuando se inicia un incendio, son los primeros elementos que se usan para intentar controlarlo. En esos momentos, las características del extintor, su fácil localización y el uso que se haga de él son factores determinantes para que se consiga evitar, o no, la propagación del fuego. De acuerdo con esta premisa, a continuación exponemos las normas básicas que se deben tener en cuenta para la elección y utilización de los extintores, haciendo una breve referencia obligada a su clasificación y a las clases de fuego existentes. 1 Determinar la clase de fuego que se puede producir en el centro de trabajo considerando el tipo de construcción, los materiales que contiene, etc.: clase A (combustibles sólidos); clase B (combustibles líquidos); clase C (gases combustibles); clase D (metales especiales combustibles). 2 Elegir los extintores adecuados a la clase o clases de fuego que se9 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 haya determinado. A continuación, hacemos una breve referencia a la clasificación de los extintores (distintos métodos y agentes extintores), en función del tipo de fuego para el que son más indicados. 3 Extintores de agua: fuegos de clase A; polvo seco: clase B y C; polvo antibrasa (polivalentes): clase A, B y C; polvo especial: clase D; espuma: clase B y aceptables para madera, papel o tejidos; CO2 (nieve carbónica): pequeños fuegos de la clase B y para instalaciones eléctricas. 4 Hay que tener en cuenta que está prohibido el uso de los extintores de halón desde el 1 de enero de 2004 debido a que este gas actúa de forma destructiva sobre la capa de ozono. 5 Cumplir con las revisiones periódicas reglamentarias que garantizan la eficacia del extintor. Cada año hay que comprobar el peso y la presión de la carga, así como realizar una inspección ocular de su estado general. Cada cinco años, a partir de la fecha que conste en el exterior del extintor, hay que «retimbrarlo» (vaciarlo y cargarlo de nuevo), durante un periodo máximo de 20 años. Estas operaciones debe realizarlas una empresa autorizada. 6 Cada tres meses, la propia empresa o una contratada de mantenimiento, debe hacer una inspección ocular de la conservación del extintor (partes mecánicas, precintos, inscripciones), así como comprobar su correcta accesibilidad y señalización. 7 Con independencia de las revisiones obligadas, es aconsejable establecer formas más frecuentes de comprobación de los sistemas contra incendios, integrando estas revisiones dentro de los procesos habituales de trabajo. 8 Instalar los extintores en lugares visibles y accesibles, próximos a puntos con riesgo de incendio y a las salidas de evacuación. Se instalarán, preferentemente sobre soportes fijados verticales, como máximo a 1,70 metros del suelo. 9 Disponer del número total de extintores indicado en el plan de protección y evacuación del centro de trabajo. Una referencia general indica que el número mínimo de extintores debe ser el suficiente para que el recorrido en cada planta, desde cualquier punto ocupable de la evacuación hasta un extintor,10 10 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 no supere los 15 metros (riesgo medio o bajo) y los 10 metros (riesgo alto). 10 Formar a todo el personal del centro de trabajo sobre los conocimientos básicos del fuego y en el manejo de los extintores. Es aconsejable simular ejercicios prácticos de forma periódica de modo que, en el caso de una emergencia, se favorezca una actuación rápida y se eviten el máximo de dudas. 11 Usar el extintor según la formación recibida y siguiendo paso por paso las instrucciones consignadas en el exterior del recipiente y que, en general, se resumen en las indicadas a continuación. 12 Descolgar el extintor, haciéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. 13 Acercase lentamente al fuego dejando, como mínimo, un metro de distancia hasta él. Si el incendio se produce en espacios abiertos, hay que acercarse siguiendo la misma dirección del viento para evitar la inhalación de humos tóxicos o el riesgo de quemaduras. 14 Dirigir el chorro a la base de las llamas, en forma de barrido. En el caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor, efectuando también un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar derrames incontrolados del producto en combustión. Hay que utilizar productos alternativos que cumplen con los mismos requisitos: no dejan residuos, son aptos para fuegos de clase A y B y no son conductores de la electricidad. q11 EL SUPERVISOR marzo / abril Material pedagógico CASO PRÁCTICO DE USO DE EXTINTORES Lea el siguiente caso que es muy común que pueda ocurrir en nuestros ambientes laborales, después identifique las condiciones y actos inseguros que pudieron contribuir a la ocurrencia de la emergencia, de acuerdo a las normas de seguridad descritas anteriormente. En el próximo número conocerá las respuestas. Es muy tarde y no queda casi nadie en el taller. Juan está solo, terminando una reparación en la zona más apartada del recinto. Desde hace mucho rato, el joven tiene ganas de fumar y, aunque sabe que no está permitido, enciende un cigarrillo. Piensa que son circunstancias especiales y que nadie se dará cuenta. Pero, lo que son las cosas, al cabo de un minuto, Maribel entra en el recinto llamándolo en voz alta. Juan, sorprendido, para no ser pillado in fraganti lanza el cigarrillo al suelo. Como las desgracias, dicen, nunca vienen solas, la colilla va a parar sobre una mancha de gasolina derramada en el suelo, que salía de un bidón caído y abierto. Al momento, el líquido se inflama y los dos jóvenes se quedan atónitos. Hace mucho tiempo, Juan y otros compañeros de la empresa recibieron instrucciones de cómo usar los extintores en el caso de un incendio pero, ahora, las ideas se le amontonan en el cerebro y el chico no puede recordar nada. De repente, piensa en el extintor y, a la vez, le viene como un flash la idea de que está pendiente de revisión desde hace más de medio año. Levanta la cabeza, lo busca con la mirada y no lo localiza. Los dos jóvenes deciden dividir esfuerzos: Maribel se va a dar aviso de la emergencia y Juan se queda para intentar hacer alguna cosa. El chico vuelve a mirar a su alrededor; está convencido de que el extintor debe de estar allí. Se dirige hacia un extremo de la habitación y aparta unos tablones largos que estaban apoyados en la pared; justo detrás de ellos aparece el extintor apoyado en el suelo. Juan lo coge presuroso, mira las indicaciones, tira de la anilla, presiona el extintor y, tal como presentía, comprueba que no sale nada de su boquilla. Juan decide ir tras los pasos de su compañera y evacuar el taller. El chico recorre como una exhalación los treinta y cinco metros que le separan de la salida y, al llegar allí, ve que hay otro extintor situado junto a la puerta. Lo descuelga y comprueba que éste sí funciona; esperanzado, vuelve corriendo al lugar del incendio. Una vez allí, se acerca lo más posible a las llamas y dirige el extintor hacia su base. La presión que ejerce el contenido del extintor contra la gasolina produce que las partículas del líquido encendido salten hacia otros lugares del taller. Dos de estas llamitas caen sobre un contenedor de material desechable que prende al instante. Cuando Juan percibe este nuevo incendio, se da cuenta que su esfuerzo ha sido inútil y lanza, impotente, el extintor descargado contra el suelo. Maribel ha vuelto en su búsqueda y le grita con insistencia que salga de allí. Juan lo ve claro y los dos compañeros salen corriendo a la espera de que la comunicación de urgencia sirva para solucionar, lo antes posible. q12 12 EL SUPERVISOR marzo / abril 2007 A continuación se presenta la solución a la sopa de letras del volumen anterior A M S K Ñ C Q A Z W E R B T B A D G A A O M E T R O S F F N D V A N D S D F H I N G G T H J A C X I T S A N B H J E K J M L A Q D O D F Ñ J T N A S F A L L A S S L P K V I N T I J N C A O N A C L D M D C V E N E R G I A D L O I R E F S O M N A E A S O P E D F I Y S O E S Z B A O Ñ N S A A Q S N S E L I I L S T Q J O V I T N E V E R P N O I C O N E C T O R V O P S O E O G S E I R E B D A F S I D E D F W D F X B A E G Ñ P L A M A R R E V O D L S Sitios de interés en internet Pagina oficial de la estatal petrolera Venezolana donde se encuentra diversa información acerca de productos derivados de los hidrocarburos, así como sus relaciones con la seguridad industrial y salud ocupacional.q Documentos relacionados
Página 1 de 10 Documentación NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización Extincteurs d incendie portatifs: utilisation Portable fire extinguishers: utilization Redactor: Adolfo Pérez Guerrero Más detalles Uso de extintores de incendio
Uso de extintores de incendio El extintor es el primer dispositivo utilizado en los primeros minutos de iniciación de un fuego, de él depende que la propagación de las llamas se aborte o no. Conozca la Más detalles INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 EMERGENCIAS Las emergencias son circunstancias o acontecimientos inesperados que alteran la dinámica normal en Más detalles Extintores y bocas de incendio equipadas
Extintores y bocas de incendio equipadas Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS Art. 20, Ley 31/1995 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad Más detalles 1.- Introducción. 2.- Definición, características y clasificación. 2.1.- Extintores de presurización permanente. 2.2.- Extintores de presurización no permanente. 2.3 Etiquetado. 3.- Selección del extintor. Más detalles CAPÍTULO I. Generalidades
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 EXTINTORES DE INCENDIOS. (O. 31-5-1982. BOE 23-6-1982) (O. 26-10-1983. BOE 7-11- 1983) (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985) (O. 15-11-1989. BOE 28-11-1989) (O. 10-3-1998. Más detalles FICHA DE PREVENCIÓN: MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
FICHA DE PREVENCIÓN: MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 1. CONCEPTOS PREVIOS Fuego: Proceso de combustión u oxidación de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor, humo y gases. Combustible: Más detalles EQUIPOS DE EMERGENCIA
Los sistemas de Extinción Extintores portátiles Bocas de incendios equipadas Columna húmeda Instalación de rociadores de agua Hidrantes exteriores Columna seca Sistema de extinciones automáticas Extintores Más detalles Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera
Proyecto Final de Carrera Ingeniero Químico Ampliación de las instalaciones de un supermercado: Construcción de una gasolinera ANEXO F: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Autor: Aida Moya Turbica Director: Ruth Más detalles 1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS.
1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENDIOS. En Europa los incendios se clasifican en 6 grupos: Clase A: Incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la madera, tejidos, goma, papel, y algunos Más detalles PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Un incendio es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual una sustancia Más detalles Que es un Extintor? Carga: es el masa de agente extintor contenida en él.
Que es un Extintor? El extintor es un aparato que contiene un agente extintor (producto cuya acción provoca la extinción) en su interior, que puede ser proyectado o dirigido sobre un incendio por acción Más detalles RIESGO DE INCENDIO. Mª José Aguado 17/02/2015 1
EL FUEGO Y LOS MEDIOS TÉCNICOS 1 LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN El fuego es una herramienta imprescindible, pero debe tenerse bajo control. Los incendios son las principales causas de los daños a las Más detalles CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU EXTINTORES DE INCENDIOS EXTINTORES DE INCENDIOS
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU DE INCENDIOS OBJETIVOS: Al Finalizar la lección n el participante será capaz de: 1. Definir que es un Extintor Portátil, til, su selección n y aplicación Más detalles INFORMACIÓN SOBRE EXTINTORES PORTÁTILES
INFORMACIÓN SOBRE EXTINTORES PORTÁTILES UN EXTINTOR PORTÁTIL ES UN CONTENEDOR, GENERALMENTE METÁLICO, CAPAZ DE EXPELER, POR MEDIO DE PRESIÓN, A UN AGENTE EXTINGUIDOR CONTENIDO DENTRO DEL MISMO, Y SUSCEPTIBLE Más detalles ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN EL SECTOR DE SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS
ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN EL SECTOR DE SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS CÓMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA En el sector de ocio nocturno pueden darse situaciones de emergencia Más detalles RECOMENDACIONES Y CRITERIOS SOBRE EXTINTORES CCT CORDOBA - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ing. Alejandro Herrero Ing. Juan Carlos Beletti
RECOMENDACIONES Y CRITERIOS SOBRE EXTINTORES CCT CORDOBA - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ing. Alejandro Herrero Ing. Juan Carlos Beletti EXTINTORES PORTÁTILES 1. INTRODUCCIÓN CARACTERIZACION DEL RIESGO Más detalles COMBUSTIBLE: Es la materia que va a arder. De su naturaleza y la forma de presentarse va a depender el tipo de fuego y la velocidad de propagación.
CONCEPTO DE FUEGO: Reacción química de oxidación-reducción de carácter exotérmico. Si esta reacción alcanza una determinada velocidad se produce el fuego. FACTORES DEL FUEGO: Para que se inicie un fuego Más detalles Extintores Portátiles
Academia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional Extintores Portátiles Instructor: Tte. Cnel. C. B. Pedro Jacobo Noviembre, 2009 Santo Domingo, D.N. EXTINTORES: Son los dispositivos de control de Más detalles (CURSO TEORICO-PRACTICO DE OPERACIÓN DE EXTINTORES)
(CURSO TEORICO-PRACTICO DE OPERACIÓN DE EXTINTORES) TEMARIO Por qué es importante saber que hacer en caso de incendio? Cómo evitar que comiencen los fuegos? Cuándo no se debe combatir un fuego? Teoría Más detalles MONOGRAFIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
MONOGRAFIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO GUÍA PARA LA SELECCIÓN, INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Más detalles GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la accesibilidad. Comprobación de la señalización. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,... Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles Extintores Portátiles
Mayor CB, Julian Garcia Agosto, 2007 1 Contenido Triángulo del Fuego Definición Partes de un extintor Clasificación Tipos de extintores Información que debe ir en un extintor Selección de un extintor portátil Más detalles CONTROL DE INCENDIOS
CONTROL DE INCENDIOS OBJETIVOS Reconocer el comportamiento del fuego y la forma de prevenirlo y controlarlo a través de equipos de primera respuesta existentes en la empresa. Evitar o minimizar daños, Más detalles EMERGENCIAS EN LABORATORIOS. Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA Mª CARMEN VIÑUALES EGUARAS INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS Más detalles R.I.P.C.I. MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece Más detalles NORMATIVIDAD NACIONAL REFERENTE A EXTINTORES PORTÁTILES
NORMATIVIDAD NACIONAL REFERENTE A EXTINTORES PORTÁTILES PRIMERA JORNADA TÉCNICA UNIÓN CHALACA Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com HSE PERU S.A. COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN PROTECCIÓN Más detalles una emergencia. este en nuestra mano para contribuir a formar una empresa más SEGURA.
OBJETIVOS DE LA FORMACION *Conocer el PLAN DE EMERGENCIA de nuestra Empresa. *Ser capaces de ACTUAR con rapidez, controlando y minimizando en la medida de lo posible el siniestro. *Reflexionar como deberíamos Más detalles Procedimiento IPRL- 1005
Edición 1 Fecha: 12 de noviembre de 2012 Página 1 de 19 Elaborado y revisado por: OFICINA DE PREVENCIÓN DE Fecha: 14 de diciembre de 2011 Aprobado por: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha: 12 de noviembre Más detalles EXTINTORES PORTÁTILES
Página 1 de 11 EXTINTORES PORTÁTILES Los extintores portátiles son aparatos de accionamiento manual que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego. Se diferencian unos de otros en atención Más detalles ANEXO 02 GESTIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES
ANEXO 02 GESTIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES 1. INTRODUCCIÓN. Los extintores portátiles, presentes en la práctica totalidad de los centros educativos, son, con carácter general, el medio de extinción más Más detalles ANEXO 02: GESTIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO, EXTINTORES Y BIE INTRODUCCIÓN
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos ANEXO 02: GESTIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO, Más detalles Mecanismos de extinción Agentes extintores Definición y características de aplicación
Mecanismos de extinción Agentes extintores Definición y características de aplicación Índice Mecanismos de extinción... 1 Agentes extintores... 1 Definición y características de aplicación... 1 1. Mecanismos Más detalles EXTINTORES PORTÁTILES
EXTINTORES PORTÁTILES 2-A 20 BC Son la primera línea de defensa contra los efectos y riesgos de un incendio TETRAEDRO DEL FUEGO COMBURENTE - OXIGENO CALOR REACCIONES EN CADENA COMBUSTIBLE COMO SE APAGAN Más detalles Agua Nebulizada. Menú principal. Índice de Guías 1. INTRODUCCION
Menú principal Índice de Guías Agua Nebulizada 1. INTRODUCCION El agua ha sido conocida como agente extintor desde que el hombre conoce el fuego. Dentro de las sustancias que se encuentran en la naturaleza, Más detalles Riesgos laborales de los puestos de trabajo
MANUAL INFORMATIVO Riesgos laborales de los puestos de trabajo PREVENCIÓN DE INCENDIOS Salud Laboral Un objetivo compartido Presentación Como complemento al MANUAL INFORMATIVO de los Riesgos Generales Más detalles El fuego es un buen amigo del hombre. Podríamos decir que sin él no hubiera alcanzado el ser humano, el grado de evolución del que hoy se
El fuego es un buen amigo del hombre. Podríamos decir que sin él no hubiera alcanzado el ser humano, el grado de evolución del que hoy se enorgullece. Pero el fuego, puede ser también un poderoso y despiadado Más detalles MANUAL CBC-1 CURSO BASICO DE EXTINTORES PORTATILES
MANUAL CBC-1 CURSO BASICO DE EXTINTORES PORTATILES PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes conocimientos generales sobre los extintores portátiles y sus agentes. OBJETIVOS: Al finalizar esta lección Más detalles SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS JOSE LUIS ALMENAREZ GARCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA TELEMÁTICA INTRODUCCIÓN La protección contra incendios comprende el conjunto Más detalles APÉNDICE 3. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales
Página 1 de 10 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES APÉNDICE 3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales Más detalles Medidas preventivas. Matafuegos (EXTINTORES)
Anexo III Para Instituciones Educativas Medidas preventivas Medios de escape Escaleras Salidas de emergencia Señalización Salidas Locales especiales Extintores Riesgo eléctrico: Iluminación de Emergencia, Más detalles LO QUE TENEMOS QUE SABER DE LOS EXTINTORES
LO QUE TENEMOS QUE SABER DE LOS EXTINTORES El color del cuerpo de los extintores deberá de ser rojo en todas las sustancias, según Normativa.,1,70 cm Deberán colocarse a un altura que la parte superior Más detalles TALLER DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES
DIRECCIÓN DELEGADA DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y MEDICINA LABORAL TALLER DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO? ANTES Esté preparado, conozca su vía de Más detalles CÓMO CONVERTIRSE EN AUTOMANTENEDOR
EVARISTO TEJEDOR POVEDA ING. TÉC. INDUSTRIAL Madrid, 9 de Junio de 2011 1 INDICE 1-. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO EN LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 2-. ALCANCE 3-. REGLAMENTACIÓN APLICABLE Más detalles Objetivo: Localice los matafuegos de su lugar de trabajo e identifique sus aplicaciones y procedimientos operativos.
Usando matafuegos Objetivo: Localice los matafuegos de su lugar de trabajo e identifique sus aplicaciones y procedimientos operativos. Esta hoja de actividades contiene: Detallada información y hojas de Más detalles MANUAL PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVL MANUAL PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 2006 1 INTRODUCCIÓN Vale la pena prevenir que remediar Más detalles Prevención y extinción de incendios
Prevención y extinción de incendios Los incendios son una amenaza constante en el ámbito laboral, social y familiar, ya que son innumerables las pérdidas ocasionadas por este motivo. La mayoría de las Más detalles PLAN DE EMERGENCIAS. OFICINAS CENTRALES ARASTI BARCA
PLAN DE EMERGENCIAS. OFICINAS CENTRALES ARASTI BARCA INDICE COMO ACTUAR ANTE EMERGENCIA 1.- POSIBLES CASOS DE EMERGENCIA EN LA OFICINA. 2.- MEDIOS DISPONIBLES PARA EMERGENCIAS Y PUNTO DE REUNIÓN. 3.- EXTINCIÓN Más detalles Figura 1: Ducha de seguridad
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. Los equipos de protección colectiva están constituidos básicamente por: duchas de seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, neutralizadores y equipos para Más detalles OMI RESOLUCIÓN A.951(23) Adoptada el 5 de diciembre de 2003 (Punto 17 del orden del día)
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL S OMI ASAMBLEA 23º periodo de sesiones Punto 17 del orden del día A 23/Res.951 25 febrero 2004 Original: INGLÉS RESOLUCIÓN A.951(23) Adoptada el 5 de diciembre de 2003 Más detalles INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN
INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MANUAL BASICO DE ACTUACIÓN QUIMICA DEL FUEGO Qué sabes del Fuego? Cómo es físicamente? (color, tamaño, etc.) Para qué sirve? Qué efectos produce Más detalles Incendio: Ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse
Definiciones Fuego: Conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. Las llamas son las partes Más detalles ELEMENTOS DEL FUEGO. Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de
QUE ES EL FUEGO? 1 . Es una reacción química de oxidación con liberación de luz y calor que para desencadenarse necesita una energía de activación,,( (Reacción Química Exotérmica). ELEMENTOS DEL FUEGO Más detalles COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN INDECOPI. Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com. Elaborado por HSE PERU S.A. para
Martín Palma Camargo martinp@hseperu.com COMITÉ DE FABRICANTES DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA CONTRA INCENDIO COFESTCI HSE SOCIEDAD PERU NACIONAL S.A. DE INDUSTRIAS COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN Más detalles CHARLA DE SEGURIDAD PARA
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Apéndice 1 Anexo al apéndice 1 Apéndice 2 Objeto y ámbito de aplicación. Art.1 Acreditación del Más detalles PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Objetivo conocer las características del fuego, su clasificación, formas de prevenirlo y combatirlo PREVENCIÓN Y CONTROL DE ROMBO INCENDIOS Más detalles Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Más detalles PROTOCOLO DE EMERGENCIAS E INCENDIOS
CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS La clasificación de emergencias se establece en función de los recursos que se precisen para su atenuación o eliminación. Éstas se pueden Clasificar en: Conato de emergencia Más detalles BOE 109 7 1994 16 1998, BOE
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993 (Nota: se presenta el texto reflejando Más detalles 1. TUBERÍAS COLORES DE IDENTIFICACION DE LAS TUBERÍAS INDUSTRIALES. Vapor saturado hasta 6 Atü. Vapor sobresaturado hasta 25 Atü.
1. TUBERÍAS COLORES DE IDENTIFICACION DE LAS TUBERÍAS INDUSTRIALES APLICACI ON PARA: COLOR DE SEÑALIZACION: COLORES PARA SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍAS Din 2403 VAPOR rojo Vapor saturado hasta 6 Atü Vapor sobresaturado Más detalles DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN
DOCUMENTO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN FICHA NÚMERO 6 MEDIOS DE PROTECCIÓN: MEDIOS TÉCNICOS El CIMA está dotado de las instalaciones de detección automática de incendios, hidrantes, extinción de incendios automática Más detalles 11. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLAN DE EMERGENCIA ÍNDICE
11. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLAN DE EMERGENCIA ÍNDICE 11.1. Introducción 11.2. Conceptos básicos: Tetraedro del fuego 11.3. Factores del incendio 11.3.1. Combustible 11.3.2. Comburente 11.3.3. Más detalles NORMA VENEZOLANA EXTINTORES. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE EFECTIVIDAD
NORMA VENEZOLANA EXTINTORES. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE EFECTIVIDAD COVENIN 1114:2000 (2 da Revisión) 1 OBJETO 1.1 Esta Norma Venezolana contempla los métodos de ensayo que permiten determinar el potencial Más detalles HOJA DE SEGURIDAD EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 20 30 LIBRAS CON MANGUERA Y ABRAZADERA
MPA-02-F-7-8 8/09/3 Página de 5 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC 20 30 LIBRAS CON MANGUERA Y ABRAZADERA IMAGEN PRODUCTO SIMBOLO NFPA (NIVEL DE RIESGO) Salud Riesgo Específico 0 0 Inflamabilidad Reactividad Más detalles Aplicaciones Marinas Manual de usuario Sistema de extición de incendios para compartimientos del motor
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Aplicaciones Marinas Manual de usuario Sistema de extición de incendios para compartimientos del motor Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica Más detalles MANUAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANALISIS DE RIESGO Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. <> Rev. 0
Pág. 1 de 8 1. ANALISIS DE RIESGO. Para poder definir las medidas preventivas que se deben tener en la agencia automotriz, es necesario identificar claramente los riesgos internos y externos que se pudiesen Más detalles DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS
1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS CURSO DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 2011 DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes conocimientos generales sobre los extintores Más detalles FICHA DE PREVENCIÓN: UTILIZACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES. TOXICOLOGÍA Y EFECTOS PARA LA SALUD.
PLAN DE NTINGENCIAS EN REDESUR NORMATIVA OSHAS 18001:2007 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Preparación y Respuesta ante emergencias. Responsable de Seguridad y Salud Laboral Red Eléctrica del Sur S.A. Más detalles EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO. Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. INTRODUCCIÓN En las presentes líneas abordaremos las medidas a adoptar en caso de incendio y evacuación Más detalles ELEMENTOS DE PROTECCION
ELEMENTOS DE PROTECCION En los laboratorios se manipulan o almacenan compuestos inflamables, irritantes, corrosivos o tóxicos en general, por lo que deben disponer de sistemas de seguridad que permitan Más detalles En su virtud, DISPONGO:
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Más detalles TRANSPORTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Estívalis,R; Fabado, J.R
TRANSPORTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Estívalis,R; Fabado, J.R Existe una normativa específica para el transporte de mercancías peligrosas, en la cual se incluye el transporte de plaguicidas. Esta normativa Más detalles UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA. @ Ignacio Díaz Cano
UNIDAD 2. MEDIDAS DE EMERGENCIA MEDIDAS DE EMERGENCIA SE DEFINE EMERGENCIA COMO CUALQUIER SITUACIÓN NO DESEADA, QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, LAS DEPENDENCIAS Y EL MEDIO AMBIENTE, Más detalles 199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
199312-002 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios se caracterizan porque su instalación se hace con Más detalles EXTINTORES PORTATILES
EXTINTORES PORTATILES Los extintores portátiles son aparatos de accionamiento manual que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego. Se diferencian unos de otros en atención de una Más detalles Curso Práctico : Jefe de Intervención. Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3
Índice Capítulo III CAPÍTULO III: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 3 1. EXTINTOR PORTÁTIL... 3 1.1 Eficacia... 4 1.2 Presión... 5 1.3 Presentación de los extintores... 5 1.4 Marca de conformidad Más detalles Lucha contra incendios en centros docentes públicos no universitarios de la C.A.P.V. : CONOCIMIENTO DEL FUEGO Y MANEJO DE EXTINTORES
Lucha contra incendios en centros docentes públicos no universitarios de la C.A.P.V. : CONOCIMIENTO DEL FUEGO Y MANEJO DE EXTINTORES Servicio Prevención Riesgos Laborales Responsable Área de Seguridad: Más detalles Manual del Conductor de Camiones. www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp.
www.fogmaker-sa.com Edición 2.2 Esp. 2 Manual del Conductor de Camiones Activación hidroneumática Activación mecánica Activación eléctrica 1. Descripción general Este vehículo o máquina está equipado con Más detalles PLAN DE EVACUACIÓN PARA INCENDIOS, EXPLOSION O ADVERTENCIAS DE EXPLOSION
PLAN DE EVACUACIÓN PARA INCENDIOS, EXPLOON O ADVERTENCIAS DE EXPLOON Establecimiento: Ministerio de Educación. Biblioteca Nacional del Maestro Domicilio: Pizzurno 953 CABA- CUIT: 30-62854078-7 Establecimiento: Más detalles Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ
Nueva clasificación Productos Químicos (CLP) Adaptación del Reglamento APQ RESUMENDELMARCONORMATIVOACTUAL a)reglamentodealmacenamientodeproductosquímicos(apq) RD379/2001,RD2016/2004yRD105/2010 RD379/2001 Más detalles ONNC - RE - 004 REGLAMENTO ESPECIFICO PARA CERTIFICACIÓN POR MARCA INTN- SERVICIOS PARA EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGIA REGLAMENTO ESPECIFICO PARA CERTIFICACIÓN POR MARCA INTN- SERVICIOS PARA EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO ONNC - RE - 004 ORGANISMO NACIONAL Más detalles Cuidamos la salud de tu trabajo
Prevención de Incendios Cuidamos la salud de tu trabajo Recomendaciones La evacuación es un proceso complejo y sólo debe realizarse cuando el peligro es manifiesto y puede extenderse a todo el edificio. Más detalles Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que Más detalles UNE 23120 REVISIÓN DE LA NORMA UNE: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIOS
1 UNE 23120 REVISIÓN DE LA NORMA UNE: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIOS COPIAR EL INDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. NORMAS PARA CONSULTA 3. DEFINICIONES CONTENIDO 2 4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Más detalles Transcripción - Seguridad Contra Incendios
Transcripción - Seguridad Contra Incendios Los incendios...pueden ser cambiantes, impredecibles y extremadamente peligrosos. Pueden empezar por una pequeña llama y extenderse muy rápidamente...amenazando Más detalles INNOVACIÓN para ig-541
la mayor INNOVACIÓN para ig-541 INERT-SIEX TM 541 CONSTANT FLOW TECHNOLOGY supone un paso adelante en la protección contra incendios mediante IG-541. Aúna las cualidades y las prestaciones inmejorables Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2. Más detalles EMERGENCIAS EN LABORATORIOS
EMERGENCIAS EN LABORATORIOS Servicio Mancomunado de Prevención Riesgos Laborales UNIVERSIDAD DE NAVARRA INDICE INTRODUCCIÓN. LEY 31/1995. TIPO DE EMERGENCIAS. FUEGO. MÉTODOS PARA ELIMINARLO. CLASES DE Más detalles Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE de fecha 14 Más detalles PROTECCION CONTRA INDENDIO
PROTECCION CONTRA INDENDIO GENERALIDADES h OBJETIVO Servir de guía para los adiestramientos que deben realizar en sus lugares de trabajo, e informar sobre el manejo y empleo de los elementos con que se Más detalles Matafuegos DRAGO Distribuidora San Martin I n s t a l a c i o n e s F i j a s.
MATAFUEGOS DRAGO-DSM Matafuegos DRAGO Distribuidora San Martin I n s t a l a c i o n e s F i j a s. Para: CLIENTES De: MATAFUEGOS DRAGODSM Fax: Páginas: Teléfono: Fecha: 27/07/2011 Asunto: ASPECTOS GENERALES- Más detalles ANEP CODICEN. Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo
ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Actúe con serenidad. Deje aflorar sus mejores valores. ANEP CODICEN Programa de Análisis y Control de Situaciones de Riesgo Pablo de Más detalles PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
MÓDULO FORMATIVO Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad Resto de formación para completar el certificado de profesionalidad DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO Más detalles MANUAL DE MANEJO DE EXTIGUIDORES ELECCIÓN DE EL AGENTE EXTINTOR SEGÚN LA CLASE DE FUEGO PARA QUE EXISTA EL FUEGO ES TOTALMENTE NECESARIA LA UNION DE
MANUAL DE MANEJO DE EXTIGUIDORES ELECCIÓN DE EL AGENTE EXTINTOR SEGÚN LA CLASE DE FUEGO PARA QUE EXISTA EL FUEGO ES TOTALMENTE NECESARIA LA UNION DE CUATRO ELEMENTOS QUE COMPONEN EL TETRAEDRO DEL FUEGO: Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto