Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-02-abril-2002-ministerio-de-medio-ambiente-50289
Timestamp: 2016-10-24 20:38:51+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Estado	:
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Resolución 2 de abril de 2002, de da Secretaría Generad de Medio Ambiente, sobre la evaluación, de impacto ambiental del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar término municipal de Gáldar (Grana Canaria), de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de mayo; en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por el Real Decreto 376/2001, de 6 de abril, por los que se establece la estructura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la formulación de las resoluciones sobre los proyectos del anexo B del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.
Debido a ello, la Dirección General de Desarrollo Rural remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 24 de julio de 2001, la información ambiental del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), al objeto de determinar la obligatoriedad, en su caso, de aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el Real Decreto 1131/1988.
1. Con objeto de mejorar una superficie de 301 hectáreas de regadío en el término municipal de Gáldar, Gran Canaria, se proyecta construir un depósito de 20.000 metros cúbicos, una tubería de impulsión de 2.428 metros de longitud y 400 milímetros de diámetro nominal y una tubería de distribución de 975 metros de longitud y 400 milímetros de diámetro interior y un ramal de conexión a la red general de 210 metros de longitud y 250 milímetros de diámetro nominal.
2. El órgano Ambiental Autonómico de Canarias remitió un escrito indicando que el proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), está incluido en la categoría de Estudio Básico de Impacto Ecológico según la Ley 11/1990 de la Comunidad Canaria, e informando favorablemente la realización de dicho proyecto ya que las actuaciones previstas no afectarán a ningún Lugar de Interés Comunitario o Zona de Especial Protección para las Aves, conforme a lo establecido en las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, y a que la evaluación ambiental de la actuación se califica como nada significativa.
En consecuencia y una vez analizadas las características de las actuaciones, la documentación ambiental presentada por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la sensibilidad del medio en que se pretende ubicar, teniendo en consideración los criterios de selección contemplados en el anexo III de la Ley 6/2001, que modifica al Real Decreto Legislativo 1302/1986, y por no preverse impactos adversos significativos en la ejecución del proyecto construcción de un depósito de regulación de las aguas saladas y depuradas en Gáldar, término municipal de Gáldar (Gran Canaria), la Secretaría General de Medio Ambiente resuelve que es innecesario aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental dispuesto en el Real Decreto 1131/1988 a las actuaciones indicadas anteriormente. No obstante, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
Criterios mínimos para la utilización del efluente de una estación depuradora de aguas residuales
1. Valores límites de los parámetros que determinan la calidad del agua para diversos usos
1.1 Valoración de los parámetros biológicos y fisicoquímicos.-A continuación se especifican los parámetros y valores límites de los mismos que deberán tenerse en consideración:Ver ANEJO 1 O Med Amb 2
Por ufc, se entiende, Unidad Formadora de Colonias.
Dentro de la categoría de los nemátodos intestinales, se considerarán las siguientes familias: Strongyloides, trichostrongylus toxacara enterobius y capillaria.
La reutilización del agua residual para el consumo humano queda taxativamente prohibida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), excepto en situaciones catastróficas o de emergencia. Dado el riesgo que compone este uso, las autoridades deberán prestar una atención especial a la autorización de este tipo de concesión, además de asegurar un control estricto de las condiciones de reutilización exigidas.
No se debe utilizar el agua residual depurada en los circuitos de refrigeración industrial cola industria alimentaria y similares.
La operación de recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno, se deberá realizar mediante la utilización de un lecho uniforme de 1,6 metros de espesor mínimo.
Escherichia coli: Método del Número Más Probable (NMP) o de Filtración de Membrana (FM) según ""Analysis of wastewater for use in agriculture, Ayres & Mara. OMS. 1996. Como métodos alternativos podrán emplazarse los indicados en la ISO 9308-1, o el Método 9221-F de "Standards Methods for the examination of water and wastewater"" de APHA- WA-WPCF. 1998.
1.2 Metales pesados.-Serán analizados los contenidos en metales pesados de los lodos procedentes de la depuradora, tal como indica el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Pesca y Alimentación (regula la utilización de los lodos de depuración). Los lodos se analizarán una vez al año y el método de referencia será la espectrometría de absorción atómica.
La concentración máxima admisible de los metales en el agua no deberá superar el límite fijado en la siguiente tabla:Ver ANEJO 2 o Med Amb 2
1.3 Sustancias potencialmente peligrosas.-Se deberán tener en consideración todas aquellas sustancias contaminantes consideradas como tóxicas y peligrosas según el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio las incluidas en el anexo al título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y aquella otras de las que haya fundados motivos científicos para considerarla como tóxica o peligrosa.
a) Control de comprobación: Tienen por objeto las determinaciones relativas a los parámetros de tipo biológico y físico-químico y podrán rea-
lizarse en los laboratorios existentes tanto en las instalaciones del tratamiento terciario como en las instalaciones de aplicación. Dichos laboratorios deberán trabajar según los habituales criterios de control de calidad y los especificados en la norma EN-45001.
b) Control de auditoría: Tienen por objeto las determinaciones relativas a los parámetros de tipo biológico, físico-químicos y los correspondientes a sustancias potencialmente peligrosas. Debido a ello, los mencionados controles deberán tener en consideración las características de los vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento. Los laboratorios que realicen el control de auditoría deberán trabajar siguiendo aquellos criterios que aseguren la calidad según la norma EN-45001 y contar con los requisitos de acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
La frecuencia de los análisis de comprobación serán los indicados en la tabla siguiente:Ver ANEJO 3 o Med Amb 2
Los controles de auditoría deberán realizarse un mínimo de uno por período de explotación, en caso de no superar el citado período de explotación el tiempo mínimo indicado para la realización de los mismos. En cualquier caso, la frecuencia de los análisis de auditoría serán anuales, coincidiendo con la época de máximo estiaje.
4.1 Desviaciones. Los rangos máximos de desviación respecto a los límites establecidos en el apartado 1.1 será 50 por 100 para los parámetros físicoquímicos; 100 por 100 para los huevos de nemátodos y otros parásitos y una unidad logarítmica para escherichia Coli y legionella.
a) La calidad del agua se considerará conforme, cuando los controles de comprobación de un semestre (o fracción, en caso de períodos de explotación inferiores) cumplan que:
El 10 por 100 de las muestras que excedan del valor límite de los parámetros físico-químicos y biológicos especificados en el apartado 1.1 no sobrepasan el valor máximo de desviación establecido.
5. Libros de control e incidencias
Todas las empresas proveedoras o distribuidoras de aguas residuales regeneradas estarán obligadas a cumplimentar un libro de control y un libro de incidencias en el que figuren los siguientes registros: Libro de control: En este libro se registran los siguientes datos:
a) Lugar, fecha y hora de las tomas de muestras de los controles de comprobación y auditoría. b) Identificación de los puntos donde las muestras han sido recogidas. c) Fecha de los análisis. d) Laboratorio que realiza el análisis. e) Métodos analíticos utilizados. f) Resultados de los análisis.
Libro de incidencias: En este libro deberán describirse cuantas incidencias se hayan producido en el sistema de regeneración o distribución, así como las medidas adoptadas en relación con las mismas, bien por propia iniciativa o a requerimiento de las autoridades competentes. Los libros de incidencia y control deberán conservarse a disposición de la autoridad competente que lo solicite.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto