Source: https://vi.scribd.com/document/157809076/Architecture-eBook-Chimeneas
Timestamp: 2019-06-18 04:48:38+00:00

Document:
saveSave [Architecture eBook] Chimeneas For Later
Tarea 6 (AutoyRobo)
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA (2).docx
Catalogo Saladillo H3
nte_inen_2221-3
198601-002 Artculo 1 Se declaran de obligada observancia las especificaciones tcnicas sobre chimeneas modulares metlicas destinadas al comercio interior
para utilizacin en instalaciones de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria y grupos electrgenos para usos no industriales que figuran en el anexo a este Real Decreto. Art. 2 Las especificaciones tcnicas a que se refiere el artculo anterior habrn de observarse en los diferentes tipos de chimeneas modulares metlicas, cuya preceptiva homologacin se llevar a efecto de acuerdo con el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energa en el campo de la normalizacin y homologacin, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero. Art. 3 Se prohbe la fabricacin para el mercado interior y la venta, importacin o instalacin en cualquier parte del territorio nacional de las chimeneas modulares, a que se refiere el artculo anterior, que correspondan a tipos no homologados o que, aun correspondiendo a tipos homologados, carezcan del certificado de conformidad expedido por la Comisin de Vigilancia y Certificacin del Ministerio de Industria y Energa. Art. 4 Las chimeneas, conforme al modelo homologado, ostentarn la correspondiente marca de conformidad, distribuida por la Comisin antes citada. Art. 5 Las especificaciones tcnicas del anexo tienen por objeto definir las exigencias para la homologacin de chimeneas modulares metlicas y, en particular, establecer mtodos y condiciones de ensayo para determinar las caractersticas de los materiales con que se fabrican los espesores de los mismos, su resistencia al calor y a la corrosin, su resistencia mecnica, el sistema de absorcin de dilataciones de los mdulos, su aislamiento, su estanquidad, as como las caractersticas del producto terminado y los mdulos acoplados. Art 6 Las solicitudes de homologacin de productos, que se tramitarn y resolvern con arreglo a lo prevenido en el captulo 5 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energa en el campo de la normalizacin y homologacin aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero, se dirigirn a la Direccin General de Industrias Siderometalrgicas y Navales. Art. 7 En la instancia se har constar: La identidad del peticionario. Si es fabricante nacional, aportar el nmero de inscripcin en el Registro Industrial, y si es importador, su nmero de identificacin fiscal, las caractersticas del fabricante y su representante en Espaa. Art. 8 A la solicitud de homologacin del producto se acompaar: 1. Un informe por triplicado, suscrito por un tcnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, que comprender: 1.1 Memoria descriptiva y caractersticas, con la indicacin de: 1.1.1 Aceros empleados en la fabricacin, sealando la composicin qumica porcentual en peso. 1.1.2 Aislamiento empleado entre tubos, interior y exterior, con amplia especificacin de caractersticas tcnicas y mecnicas. 1.2 Planos constructivos de cada una de las piezas segn normas UNE de dibujo industrial.
2. Ficha tcnica de cada pieza en formato UNE A-4, en cuadruplicado ejemplar, en la que figuran las caractersticas principales de la pieza o del tipo de pieza, con indicacin de las dimensiones principales y cuantos datos se consideren de inters para la determinacin del tipo. 3. Dictamen tcnico de uno de los laboratorios acreditados para el ensayo y determinacin de las caractersticas del acero inoxidable, aislamiento y producto terminado, reflejando los resultados obtenidos segn los mtodos y condiciones de ensayos descritos en el anexo. 4. Auditora del sistema de control de calidad integrado en el proceso de fabricacin, realizada por el Ministerio de Industria y Energa o por una Entidad colaboradora en el campo de la normalizacin y homologacin. Art. 9 A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, todas las chimeneas modulares metlicas destinadas al mercado interior tanto de fabricacin nacional como importadas, habrn de ajustarse a tipos previamente homologados. Art. 10. 1. Las solicitudes de certificacin de la conformidad de la produccin correspondiente a un producto previamente homologado se dirigirn a la Comisin de Vigilancia y Certificacin del Ministerio de Industria y Energa y sern presentadas con periodicidad no superior a dos aos. 2. A las solicitudes de certificacin deber acompaarse la documentacin siguiente: a) Declaracin de que dichos productos han seguido fabricndose. b) Certificado de una Entidad colaboradora en el campo de la normalizacin y homologacin sobre permanencia de la idoneidad del sistema de control de calidad usado y sobre la identificacin de la muestra seleccionada para su ensayo. c) Dictamen tcnico de un laboratorio acreditado sobre los resultados de los anlisis y pruebas a que ha sido sometida la muestra seleccionada y precintada por la Entidad colaboradora. 3. La Comisin de Vigilancia y Certificacin podr disponer la repeticin de las actuaciones de muestreo y ensayo, en el caso de que lo estime procedente. 4. El plazo de validez de los certificados de conformidad ser de dos aos, a partir de la fecha de expedicin del mismo. No obstante, la Comisin de Vigilancia y Certificacin podr, en todo momento, ante la existencia de presuntas anomalas, requerir del interesado la realizacin de nuevas pruebas y verificaciones que confirmen el mantenimiento de las condiciones en que se expidi la certificacin de conformidad. 5. La Comisin de Vigilancia y Certificacin podr sustituir la exigencia de las rectificaciones peridicas de conformidad por el sello del INCE o cualquier otro distintivo de calidad homologado por el Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo, que ostente el producto. Art. 11. La periodicidad a que se refiere el captulo 6, apartado 6, punto 1, del Reglamento General de Actuaciones, que se menciona en el artculo 2, ser de dos aos. No obstante, la Comisin de Vigilancia y Certificacin encargada del seguimiento de la produccin podr disponer en todo momento las actuaciones de inspeccin y ensayo que estime oportunas.
Art. 12. Inspecciones, infracciones y sanciones. 1. La vigilancia e inspeccin de cuanto se establece en el presente Real Decreto y las posteriores normas que lo desarrollen se llevarn a efecto por los correspondientes rganos de las Administraciones Pblicas en el mbito de sus competencias, de oficio o a peticin de parte. 2. Sin perjuicio de las competencias que corresponde a los Ministerios de Economa y Hacienda, Obras Pblicas y Urbanismo e Industria y Energa, dentro del marco de sus atribuciones especficas, el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto y normas posteriores que lo desarrollen constituir infraccin administrativa en materia de defensa del consumidor, conforme a lo previsto en la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor. DISPOSICIN FINAL 1. El Ministerio de Industria y Energa queda facultado para modificar por Orden las especificaciones tcnicas que figuran en el anexo de este Real Decreto, cuando as lo aconsejen razones tcnicas de inters general. 2. El presente Real Decreto entrar en vigor a los diez meses de su publicacin en el "Boletn Oficial del Estado". ANEXO Especificaciones que debern cumplir las chimeneas metlicas modulares para las instalaciones de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria y grupos electrgenos para usos no industriales
1.1 Chimeneas modulares.-Las formadas por mdulos prefabricados acoplables, construidos por dos cilindros concntricos, con aislamiento interior. 1.2 Mdulo recto. Tramo recto de chimenea de longitud fija. 1.3 Mdulos extensibles.-Tramo recto de chimenea de longitud variable. 1.4 Te.-Tramo de chimenea en forma de T a 135 90 para derivaciones o acoplamiento de colectores de holln. 1.5 Codo.-Tramo de chimenea para permitir el cambio de direccin, adaptndose al trazado deseado. 1.6 Mdulo de comprobacin.-Mdulo recto en el que estn efectuados los orificios para la toma de muestras de gases de la combustin. 1.7 Abrazadera de unin.-Abrazadera para unin entre s de los diferentes mdulos de la chimenea. 1.8 Anclaje intermedio.-Elemento para fijacin y soporte de los diferentes mdulos. 1.9 Anclaje de carga.-Anclaje para soporte del conjunto de mdulos, instalado en la base de la vertical de la chimenea. 1.10 Colector de holln.-Elemento con capacidad para recoger el holln desprendido del tramo de chimenea instalado. 1.11 Adaptador de caldera.-Elemento para acoplamiento de la salida de gases de la caldera a la chimenea. 1.12 Mdulo final. Remate superior de la chimenea.
1.13 Abrazadera de vientos. Abrazadera para fijacin de los cables contra la accin del viento. 2. Tipos. 2.1 Para uso exterior e interior. 2.1.1 Chimeneas con paredes interior y exterior de chapa de acero inoxidable. 2.2 Para uso interior con proteccin adicional. Chimeneas con pared interior de acero inoxidable y pared exterior de chapa de acero galvanizado o de aluminio o cualquier otro material susceptible de ser homologado. 3. Caractersticas. 3.1 Calidad de materiales. 3.1.1 Interior.-Todas las chimeneas modulares tendrn el interior fabricado en acero inoxidable de las siguientes calidades, segn la aplicacin: - Para gasleo y combustibles gaseosos (natural, ciudad o GLP): F-3504 (UNE 36-087-79). - Para fuel-oil: F-3534 (UNE 36-087-79). 3.1.2 Exterior.-EI exterior ser de los siguientes materiales, segn su emplazamiento: Chimeneas diseadas para estar en contacto directo con el aire ambiente exterior; sern de acero inoxidable F-3504 (UNE 36-087-79), y si son para ambiente marino, acero inoxidable F-3534 (UNE 36-087-79). Las abrazaderas de unin, de vientos, anclajes intermedios y de carga sern de materiales de calidad igual o superior a los empleados en el exterior de los mdulos a los cuales van acoplados. Asimismo, la tornillera de fijacin de los anclajes a los elementos constructivos exteriores ser de acero inoxidable F-3504 (UNE 36-087-79) o F-3534 (UNE 36-087-79), segn su emplazamiento. 3.1.3 Aislamientos.-El aislamiento de la chimenea cumplir la instruccin tcnica complementaria IT.IC.08 del Reglamento de Instalacin de Calefaccin, Climatizacin y Agua Caliente Sanitaria ("Boletn Oficial del Estado" nmero 193, de 13 de agosto de 1981). El aislamiento utilizado deber resistir en rgimen continuo, una temperatura mnima de 600 C. Aun cumpliendo las normas anteriores, en las zonas de unin entre mdulos, ningn punto de la superficie exterior podr estar a una temperatura superior a 60 C, medidos con una temperatura de gases de 240 C y una temperatura ambiente de 20 C. 3.2 Espesores. 3.2.1 Interior.-Los espesores mnimos de la chapa de acero inoxidable interior sern: -Para dimetros interiores hasta 300 mm, espesor 0,4 mm. -Para dimetros interiores de 350 a 600 mm, espesor 0,5 mm. -Para dimetros interiores de 650 a 800 mm, espesor 0,6 mm. -Para dimetros interiores de 850 a 1.200 mm, espesor a 0,8 mm. 3.2.2 Exterior: 3.2.2.1 Acero inoxidable.-Los espesores a utilizar sern los mismos que los correspondientes a dimetros interiores indicados en el punto 3.2.1.
3.2.2.2 Aluminio (composicin segn norma UNE 38.300 L-3051).-Los espesores mnimos de chapa de aluminio exterior sern los siguientes: -Dimetros interiores hasta 300 mm, espesor 0,5 mm. -Dimetros interiores de 350 a 600 mm, espesor 0,6 mm. -Dimetros interiores de 650 a 800 mm, espesor 0,8 mm. -Dimetros interiores de 850 a 1.200 mm, espesor a 1,00 mm. 3.2.2.3 Chapa galvanizada (recubrimiento y tolerancias segn norma UNE 36.130-76).-Los espesores mnimos a utilizar sern los mismos que los exigidos para el punto 3.2.2.1. 3.2.3 Aislamiento.-El aislamiento ser de lana de roca y su espesor y densidad sern, como mnimo, los adecuados para cumplimentar la instruccin tcnica complementaria IT.IC.08, en sus puntos 08.2.2 y 08.4. La resistencia del aislamiento a la temperatura, en rgimen continuo, ser de 600 C, como mnimo. 3.3 Sistema constructivo.-Ser cualquier sistema que permita que las chimeneas cumplan con los ensayos exigidos en el presente anexo. 3.4 Acabados.-En el caso de utilizacin de soldaduras por resistencia, la deformacin superficial del punto de soldadura no podr ser de un relieve superior a la mitad del espesor de la chapa. El acabado final superficial de los mdulos ser totalmente uniforme. 4. Ensayos.-Los ensayos para la determinacin de las caractersticas exigidas en esta norma tcnica se realizarn por los mtodos especficos para cada uno de ellos. Los referidos mtodos de ensayos podrn ser destructivos y habrn de efectuarse siempre sobre piezas nuevas, antes de su uso, en el estado en que se encuentren a la salida de fbrica. 4.1 Identificacin de los materiales y su espesor. 4.1.1 Aceros inoxidables.-La composicin qumica porcentual de los componentes de los aceros inoxidables F-3504 (UNE 36-087-79) y F-3534 (UNE 36087-79) se realizar por el mtodo de "espectrometra de emisin atmica por chispa". El espesor de la chapa tendr una tolerancia de - 5 por 100. 4.1.2 Aluminio.-Se har el anlisis qumico del aluminio y su valor porcentual ser superior al 98 por 100. 4.1.3 Chapa de acero galvanizado.-EI ensayo de uniformidad del recubrimiento se har segn norma UNE-7183. El espesor medio del recubrimiento galvanizado se verificar por el mtodo gravimtrico de la norma UNE-37501 y su calor ser superior a 200 gr/m2. 4.1.4 Aislamiento.-Una manta de aislamiento envolver a un tubo metlico sometido en su interior al calor suficiente para que su superficie exterior alcance como mnimo los 600 C, durante un perodo superior a veinticuatro horas. Dicha manta no presentar deterioros. Los 600 C se medirn en termopares emplazados en la superficie exterior del tubo metlico. 4.2 Resistencia mecnica de las uniones de las chapas. 4.2.1 Unin de soldadura por resistencia.-El ensayo ser a traccin de una muestra de dos chapas de 100 X 100 mm, unidas entre s, y su esfuerzo mnimo de rotura a traccin ser : - Para chapa de acero inoxidable y chapa galvanizada: Espesor 0,4 mm ser de 1.000 N. Espesor 0,5 mm ser de 1.250 N. Espesor 0,6 mm ser de 1.500 N. Espesor 0,8 mm ser de 2.000 N.
- Para chapa de aluminio: Espesor 0,5 mm ser de 150 N. Espesor 0,6 mm ser de 200 N. Espesor 0,8 mm ser de 250 N. Espesor 1,0 mm ser de 300 N. 4.2.2 Unin con engatillado simple.-El ensayo ser a traccin de una muestra de dos chapas de 100 X 100, unidas entre s, y su esfuerzo mnimo de desunin ser: - Para chapa de acero inoxidable y chapa galvanizada: Espesor 0,4 mm ser de 1.000 N. Espesor 0,5 mm ser de 1.250 N. Espesor 0,6 mm ser de 1.500 N. Espesor 0,8 mm ser de 2.000 N.
- Para chapa de aluminio: Espesor 0,5 mm ser de 300 N. Espesor 0,6 mm ser de 400 N. Espesor 0,8 mm ser de 500 N. Espesor 1,0 mm ser de 600 N. 4.3 Resistencia mecnica de los mdulos acoplados. 4.3.1 Ensayo de compresin.-Las resistencias mnimas a la compresin, sin deformacin de los mdulos o zona de acoplamiento, segn los tamaos nominales, sern las indicadas en la tabla I. 4.3.2 Ensayo a traccin.-Las resistencias mnimas del desacoplamiento o traccin, segn los tamaos nominales, sern las indicaciones en la tabla I. 4.3.3 Ensayo de torsin.-La chimeneas para conducciones de gases de grupos electrgenos soportarn, sin variacin de su acoplamiento axial y estanqueidad, los esfuerzos mnimos de torsin indicados en la tabla I. TABLA I Ensayo de resistencia mecnica de dos mdulos acoplados Dimetro chimenea mm 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 4.3.1 Ensayo de compresin N 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000 4.250 4.500 4.750 4.3.2 Ensayo de traccin N 2.500 2.500 2.750 2.750 3.000 3.000 3.500 3.500 4.000 4.000 4.500 4.500 5.000 4.3.3 Ensayo de torsin N 100 100 150 150 150 200 200 250 250 300 350 400 400
750 800 850 900 1.000 1.100 1.200
5.000 5.250 5.500 5.750 6.000 6.250 6.500
5.000 5.500 5.500 5.500 6.000 6.000 6.500
4.4 Resistencia mecnica de los anclajes.-Los anclajes soportarn, sin deformaciones, los siguientes esfuerzos mnimos, expresados en newtons: - Esfuerzo vertical: Diez veces el peso correspondiente a un metro lineal del dimetro correspondiente de mdulo de chimenea. - Esfuerzo lateral de viento: Tres veces el valor del producto del dimetro de la chimenea en metro por 1.100 N. 4.5 Ensayo de dilatacin.-El ensayo de dilatacin se realizar sometiendo dos mdulos acoplados a una temperatura de 400C en su interior, con temperatura ambiente de 20C. La dilatacin correspondiente ser absorbida por el sistema adecuado, que no originar deformaciones ni fatigas del material por compresin o traccin, tanto en el interior como en el exterior de los mdulos. 4.6 Estanqueidad interior.-Se realizarn ensayos de dos mdulos acoplados con abrazadera de unin con estanqueidad total de ambos extremos, a una temperatura de 20C. 4.6.1 Ensayo de presin de chimeneas para calderas.-La presin relativa de ensayo ser de 500 Pa y los tiempos mnimos (segundos) de igualacin con la presin atmosfrica, correspondientes a los dimetros nominales, sern los indicados en la tabla II. 4.6.2 Ensayo de presin de chimeneas para grupos electrgenos.-La presin relativa de ensayo ser de 5.000 Pa y los tiempos (segundos) mnimos de igualacin con la presin atmosfrica correspondientes a los dimetros nominales, sern los indicados en la tabla II. 4.6.3 Ensayo de depresin de chimeneas para calderas y grupos electrgenos.-La depresin relativa de ensayo ser de 50 mm.c.a. y los tiempos (segundos) mnimos de igualacin con la presin atmosfrica, correspondientes a los dimetros nominales, sern los indicados en la tabla II. TABLA II Ensayo de estanqueidad interior de dos mdulos acoplados de chimeneas modulares
4.6.1 Ensayo de presin de chimeneas para calderas de 500 Pa Segundos 4.6.2 Ensayo de presin de chimeneas para grupos electrgenos a 5.000 Pa Segundos 4.6.3 Ensayo de presin de chimeneas para caldera y grupos electrgenos a 500 Pa Segundos
Dimetro chimenea mm
150 ....... 175 ....... 200 ........ 250 ........ 300 ........ 350 ........ 400 ........
450 ........ 500 ........ 550 ........ 600 ........ 650 ........ 700 ........ 750 ........ 800 ........ 850 ........ 900 ........ 1.000 ........ 1.100 ........ 1.200 ........
4.7 Estanqueidad exterior.-Los mdulos de chimenea, una vez acoplados e instalados, sern estancos a la accin de la lluvia. El ensayo consistir en someter a la zona de acoplamiento de los mdulos en posicin vertical, unidos por su abrazadera correspondiente, a la proyeccin horizontal de agua a una presin de salida de 500 kPa, con orificio de 10 mm y distancia de un metro. Al cabo de una hora se proceder a comprobar que no penetr agua en la zona de aislamiento. 5. Toma de muestras para ensayos.-Todos los elementos distintos de las chimeneas debern ser sometidos a la homologacin de caractersticas exigidas en esta norma, mediante la toma sistemtica de muestras que, en cada caso, estime la Entidad colaboradora o laboratorio acreditado oficialmente para la realizacin de los ensayos correspondientes. 6. Informe de los ensayos.-En el informe de los ensayos el artculo 4 requeridos en esta norma tcnica deber indicarse: - Mtodo(s) de ensayo y aparato(s) empleado(s). - Nmero de muestras ensayadas. - Dibujo de cada muestra ensayada, en el que se representarn claramente la forma, el grabado y las dimensiones, as como el lugar exacto de la misma donde se efectu el correspondiente ensayo o donde se tom la muestra. - Identificacin de origen del modelo, indicando la denominacin comercial que tuviere. - Resultado de los ensayos. - Precisin de las medidas realizadas. - Indicacin expresa manifestando si cada valor obtenido es o no conforme a lo especificado en esta norma tcnica. 7. Identificacin.-Las chimeneas modulares que se fabriquen o importen de acuerdo con un tipo aprobado llevarn en lugar bien visible, grabado en el material con caractersticas indelebles, los datos necesarios para su identificacin. Los elementos de las chimeneas modulares que tienen que llevar la identificacin sern como mnimo los siguientes: Mdulos rectos, mdulos extensibles, codos, tes y todo tipo de abrazaderas de unin, intermedias o de anclaje. La identificacin comprender como mnimo la siguiente informacin: a) Nombre del fabricante o nmero de identificacin en el Registro Industrial y, en su caso, nombre del importador. b) Nmero de homologacin. 8. Fabricantes importadores.
8.1 Los fabricantes o importadores de las chimeneas modulares debern satisfacer todas las formalidades previstas en la legislacin vigente para dedicarse a esta clase de actividades. 8.2 Los fabricantes de las chimeneas comprendidas en este Reglamento sern responsables ante el Ministerio de Industria y Energa de que la produccin se ajuste al tipo aprobado. Los importadores sern asimismo responsables de que sus chimeneas cumplan igualmente lo previsto en este Reglamento. 8.3 Sin perjuicio de las sanciones que se establezcan, la Administracin podr ordenar la retirada del mercado de un tipo de chimenea, siempre que se compruebe que no se ajusta al tipo aprobado.
Documents Similar To [Architecture eBook] Chimeneas
CatalogoMdR NEW
Miriam Aguado Prez
Imforme Reconocimiento de materiales, chispa, dureza, sonido
Tecnologia de los materiales avanzados
proyecccion termica
02.03.- Anexo_C Rev 0 Versión Final
Danitza Quispe Cutipa
Central Nuclear de Almaraz (2)
Informé-técnico-de-vehículo.docx
timingtdibombarotativa
CK Manual Entrenamiento IMP Específico
Definicion de Afinacion
Cómo Seleccionar El Generador de Electricidad Que Usted Necesita
Procedimiento de Diagnóstico de Averías Sin Herramienta Electrónica Mut III
Afinamiento Motores Diesel-MINDEF Parte2 1331
Waldir Palma
GACETA-FCE.pdf

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto