Source: http://www.enev-online.com/enev_praxishilfen/enev_ab_2016_dialog_wo_findet_man_die_dokumente_zur_enev_2016.htm
Timestamp: 2019-02-20 14:12:37+00:00

Document:
EnEV ab 2016: Wo findet man die Dokumente zur EnEV 2016?
Dokumente zur Standard-Erhöhung ab 2016
Wo finden wir in EnEV-online die Dokumente zur Erhöhung des Neubau-Standards durch die EnEV ab 2016?
Damit nicht alle zwei Jahre eine neue Fassung der Verordnung in Kraft tritt, haben die zuständigen Bundes-Gremien in die EnEV 2014 eine Erhöhung des Standards ab 2016 integriert. In EnEV-online finden Sie auch kurze Erläuterungen zu den EnEV-Anforderungen ab 2016 - nach deren Nutzung:
- für Wohngebäude und
- für Nichtwohngebäude.
Dokumente zur EnEV ab 2016
Wenn Sie die Erhöhung des EnEV-Standards im Verordnungstext nachvollziehen wollen, lesen Sie unsere folgende Erläuterungen:
Ausnahmen: Neubau bestimmte Hallen
Ausnahmen Baubestand: Großflächiger Anbau, Aufstockung oder Ausbau mit Erneuerung des Wärmeerzeugers
1. Neubau Wohngebäude ab 2016:
EnEV 2014, Anlage 1 (Anforderungen an Wohngebäude), Tabelle 1 (Ausführung des Referenzgebäudes), Zeile 1.0. Hier heißt es: "Der nach einem der in Nummer 2.1 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberührt."
EnEV 2014, Anlage 1 (Anforderungen an Wohngebäude), Nr. 1 (Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswärmeverlusts für zu errichtende Wohngebäude (zu § 3 Absatz 1 und 2)), Nr. 1.2. Im zweiten Abschnitt heißt es hier: "Ab dem 1. Januar 2016 darf der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust eines zu errichtenden Wohngebäudes das 1,0fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebäudes nicht überschreiten. Die jeweiligen Höchstwerte der Tabelle 2 dürfen dabei nicht überschritten werden. § 28 bleibt unberührt."
Primärenergiefaktor Strom:
In der EnEV 2014, Anlage 1 (Anforderungen an Wohngebäude), Nr. 2 (Berechnungsverfahren für Wohngebäude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5) Nr. 2.1 (Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs), unter Nummer 2.1.1 lautet die Regelung wie folgt: "... Für elektrischen Strom ist abweichend von Satz 2 als Primärenergiefaktor für den nicht erneuerbaren Anteil ab dem 1. Januar 2016 der Wert 1,8 zu verwenden; für den durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten und nach Abzug des Eigenbedarfs in das Verbundnetz eingespeisten Strom gilt unbeschadet des ersten Halbsatzes der dafür in DIN V 18599-1: 2011-12 angegebene Wert von 2,8. Wird als Wärmeerzeuger eine zum Gebäude gehörige Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung genutzt, so ist für deren Berechnung DIN V 18599-9: 2011-12 Abschnitt 5.1.7 Verfahren B zu verwenden...."
2. Neubau Nichtwohngebäude ab 2016:
EnEV 2014, Anlage 2 (Anforderungen an Nichtwohngebäude), Tabelle 1 (Ausführung des Referenzgebäudes), Zeile 1.0. Hier heißt es: "Der nach einem der in Nummer 2 oder in Nummer 3 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberührt."
EnEV 2014, Anlage 2 (Anforderungen an Nichtwohngebäude), Tabelle 2 (Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche von Nichtwohngebäuden). Hier sind die U-Werte für die verschiedenen Außenbauteile angegeben (opake und transparente Außenbauteile, Vorhangfassaden, Glasdächer, usw.), jeweils nach EnEV 2009, EnEV 2014 und EnEV ab 2016. Für niedrig beheizte Zonen (von 12 bis unter 19 Grad Celsius (°C)) bleiben die U-Werte auf dem Niveau der EnEV 2009.
In der EnEV 2014, Anlage 2 (Anforderungen an Nichtwohngebäude), Nr. 2 (Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 3, § 9 Absatz 2 und 5) Nr. 2.1 (Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs), unter Nummer 2.1.1 lautet die Regelung wie folgt: "... Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 18599-1: 2011-12 anzusetzen. Anlage 1 Nr. 2.1.1 Satz 3 bis 8 ist entsprechend anzuwenden..." (siehe Hinweis weiter oben)

References: § 28
 § 3
 § 28
 § 3
 § 9
 § 28
 § 4
 § 9