Source: http://docplayer.es/10298887-Nuevo-reglamento-de-prevencion-de-incendios-de-la-comunidad-de-madrid.html
Timestamp: 2018-12-17 15:07:20+00:00

Document:
NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID - PDF
Download "NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID"
Belén Correa Peralta
1 NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, (Decreto 31/003 de 13 de marzo, B.O.C.M. 1/03/03). Dicha norma incluye en su ámbito de aplicación a los edificios destinados para su utilización cultural y docente. A continuación se recoge el contenido del Capítulo Sexto, que se ocupa de las especificaciones relativas a los mismos: Capítulo Sexto Cultural y docente SECCIÓN PRIMERA Artículo 07 Conceptos Ámbito de aplicación 1. Este uso comprende aquellos edificios, establecimientos y recintos en los que se desarrollan las actividades de gimnasio, academias de baile, colegios, facultades, escuelas profesionales, bibliotecas, guarderías infantiles, recintos deportivos-recreativos, museos, galerías de arte, exposiciones, y similares.. Los depósitos de libros y los archivos se deben regir por las condiciones del uso de almacén, 3 cuando el volumen del recinto supere los 100 m. 3. Los recintos destinados a este uso, además de cumplir las condiciones establecidas en la normativa relativa a la edificación, deben cumplir las normas de carácter general del presente Reglamento y las específicas de las actividades o usos secundarios que en los mismos se ejerzan o desarrollen. Artículo 08 Clasificación Los establecimientos destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos: Grupo I. Establecimientos y recintos en los que se desarrollan las actividades con personas mayoritariamente válidas. Grupo II. Establecimientos y recintos en los que se desarrollan las actividades con personas disminuidas físicas o psíquicas, con discapacidad de automoción, o aquellos en los que habitualmente existan ocupantes que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. Se permite clasificar en grupos distintos, dos o más zonas distintas del establecimiento, si por su funcionamiento así lo tiene establecido en su licencia o permiso de actividad. Página 1 de 5
2 SECCIÓN SEGUNDA Sectorización Artículo 09 Sectores de incendio 1. Deben constituir sector de incendio respecto de cualquier otro uso, excepto en el caso de establecimientos docentes situados en edificios de viviendas cuando no superen cada uno de ellos una superficie útil de 50 m.. Las salas de lectura con depósito de libros, contenidas en bibliotecas, deben constituir sectores de incendio de superficie útil máxima de.500 m, salvo que la carga de fuego ponderada sea superior a 00 Mcal/m en cuyo caso la superficie útil máxima de sector de incendio será de 500 m. 3. El sector de incendio máximo admisible se establece en m de superficie útil. 4. En los edificios y en los establecimientos exentos en más del 75 por 100 de su perímetro, los recintos directamente accesibles desde el espacio exterior seguro, pueden constituir un único sector, cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al menos el 90 por 100 pertenezca a planta baja y que no exista sobre ese sector ninguna edificación consolidada o bien cuando constituya recinto de gran volumen donde no sea previsible la confluencia de los humos con la evacuación de las personas. 1. Deben constituir sector de incendio independiente respecto de cualquier otro uso.. Toda planta, mayor de 150 m, debe estar compartimentada de forma tal que al menos conforme dos o más sectores de incendio. El sector de incendio máximo admisible se establece en m de superficie útil. 3. Deben constituir sector de incendio independiente las escaleras que se proyecten como vías de evacuación. Artículo 10 Ocupación teórica de cálculo SECCIÓN TERCERA Evacuación A efectos de estudio de evacuación la ocupación teórica de cálculo, por superficie útil, es de: S Una persona/1,5 m en aulas, o la ocupación en aulas regulada por Órgano competente de la Comunidad de Madrid para establecimientos docentes. S Una persona/3 m en salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos y salas de exposiciones. S Una persona/40 m en archivos y almacenes. S Una persona/5 m en resto, excepto en zonas de paso. Página de 5
3 Artículo 11 Origen de evacuación Cuando este uso se desarrolle en edificio cuyo uso primario sea distinto, el origen de evacuación se toma desde la puerta de acceso al establecimiento, siempre que no supere una superficie útil de 50 m. Artículo 1 Salidas En las plantas el recorrido máximo de evacuación hasta una salida de sector debe ser de 5 metros. Artículo 13 Anchura de pasillos y escaleras En los centros de enseñanza todo pasillo o escalera, situados en las vías de evacuación para alumnos, deben tener un ancho mínimo de 1,0 m. Articulo 14 Restricciones a la ocupación No pueden destinarse a permanencia habitual de alumnos de escuela infantil, guarderías o centros de enseñanza primaria, los recintos bajo rasante de un edificio. No pueden destinarse a permanencia habitual los recintos bajo rasante de un edificio. Artículo 15 Estabilidad al fuego SECCIÓN CUARTA Estabilidad, resistencia y reacción al fuego. La estructura, tanto sustentante como sostenida, debe garantizar su estabilidad al fuego durante noventa minutos como mínimo. Articulo 16 Resistencia al fuego Los elementos constructivos delimitadores de cada sector de incendio deben ser resistentes al fuego durante noventa minutos como mínimo. Artículo 17 Reacción al fuego La reacción al fuego de los revestimientos de suelos debe ser M3 o D y en paredes y techos M FL o C; como máximo. Página 3 de 5
4 SECCIÓN QUINTA Instalaciones de protección contra incendios Artículo 18 Detección y alarma de incendios 1. Los establecimientos, con superficie útil superior a m, deben disponer de esta instalación.. Los laboratorios que no constituyan sector de riesgo nulo deben disponer de esta instalación así como pulsadores de alarma. 3. Las bibliotecas, con superficie útil superior a 50 m. Todos los establecimientos deben disponer de esta instalación. Artículo 19 Pulsadores de alarma Los establecimientos, en los que por sus condiciones de diseño cualquier supuesto de incendio no puede ser conocido en su inicio por la totalidad de sus ocupantes, deben disponer de esta instalación. Artículo 0 Extintores de incendio Todos los recintos deben quedar cubiertos por esta instalación. Artículo 1 Bocas de incendio equipadas Los establecimientos de superficie útil superior a 500 m, deben disponer de BIE i 5 mm en número y situación tales que bajo su acción quede cubierta toda su superficie. Artículo Hidrantes Los de superficie útil superior a m, deben disponer de Hi 100 mm. Artículo 3 Alumbrado de emergencia Todos deben disponer de esta instalación. Artículo 4 Señalización Todos los recintos deben cumplir las normas generales de señalización. Página 4 de 5
5 SECCIÓN SEXTA Particularidades Artículo 5 Plan de Autoprotección Los establecimientos de este uso, con una ocupación teórica de cálculo superior a 00 personas, deben contar con Plan de Autoprotección. Los establecimientos de este grupo deben contar con Plan de Autoprotección. Decreto 31/003 de 13 de marzo, (B.O.C.M. de 1 de marzo de 003) Página 5 de 5

References: Artículo 07
 Artículo 08
 Artículo 09
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 1
 Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 0
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5