Source: http://docplayer.it/2276529-Regolamento-di-esercizio-in-parallelo-con-reti-mt-di-enel-distribuzione-s-p-a.html
Timestamp: 2016-12-02 18:50:49+00:00

Document:
⭐REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A
Download "REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A"
1 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento fra Enel Distribuzione S.p.A. (in seguito denominata Enel) ed l Utente Produttore, titolare dell impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Cliente), C.F. /P. IVA. regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT dell Enel di tensione kv( a ), dell impianto di produzione di seguito descritto. Indirizzo: Località: Comune: Pr. Codice POD del punto di connessione alla rete Enel( b ): Codice rintracciabilità pratica di connessione: Codice CENSIMP ( c ): Potenza disponibile in immissione: [kw] Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete o per il funzionamento in parallelo di breve durata, cosi come definiti dalle norme CEI. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso. Pertanto fra Enel DTR: e Cliente (titolare dei rapporti con Enel) si stabiliscono le seguenti condizioni. ( a ) NOTA: E il valore della tensione riportato nel preventivo di connessione. ( b ) NOTA: Il codice è riportato nel preventivo di connessione. ( c ) NOTA: Il codice è quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA. 1/172 ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO In condizioni ordinarie di esercizio, il Cliente è allacciato alla cabina di consegna n. (Codice nodo di connessione) ubicata in via, Comune di, Prov. ( ). Il punto di connessione è realizzato e fissato in corrispondenza (selezionare il caso che ricorre): dei morsetti del sezionatore Enel, all interno della cabina di consegna, cui si attestano i terminali del cavo MT, di proprietà del Cliente, che alimenta il locale cabina Cliente; dei colli morti posti a monte dell'isolatore passamuro (quest ultimo di proprietà e competenza del cliente) della linea aerea che alimenta il locale Cliente; dei morsetti di ingresso dell IMS (quest ultimo di proprietà e competenza del cliente) nel locale cabina Cliente. ART. 2 - SERVIZIO DI CONNESSIONE Nel caso di nuove connessioni, Enel fornirà il servizio di connessione all impianto del Cliente a decorrere dall ora e dalla data riportate in calce alla dichiarazione di conferma di allacciamento, redatta e firmata dal Cliente al termine della esecuzione dei lavori per la realizzazione dell impianto per la connessione, prima della messa in parallelo dell impianto di produzione alla rete Enel. Da quel momento, gli impianti elettrici della cabina di consegna devono considerarsi a tutti gli effetti in tensione. Nel caso attivazioni di impianti di produzione che risultano collegati a punti di connessione esistenti( d ) dove è attiva una fornitura di energia elettrica diversa dai servizi ausiliari dell impianto, Enel fornirà il servizio di connessione all impianto di produzione a decorrere dalla data di firma del verbale di attivazione dei contatori dell energia scambiata con la rete, nel caso di servizio di misura svolto da parte di Enel( e ). Da quel momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di Enel, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall esercizio dell impianto di produzione. ART. 3 - REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO In ottemperanza alle disposizioni della Autorità per l Energia Elettrica e il Gas ( f ), le Parti ( d ) NOTA: In questi casi, se la relativa cabina di consegna è già in tensione, il Cliente non deve firmare la dichiarazione di conferma allacciamento. ( e ) NOTA: Nel caso in cui il servizio di misura non sia svolto da Enel e la cabina di consegna risulti già connessa e in tensione, il servizio di connessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente regolamento. ( f ) NOTA: cfr. Del. ARG/elt n. 187/11 Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - TICA. 2/173 prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti di sistema sono contenuti nella norma CEI 0-16 (come integrata dalla Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione) e nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati. Sulla base dell evoluzione normativa dei requisiti di sistema richiesti ai generatori, il presente regolamento potrà essere aggiornato su richiesta di una delle Parti e l impianto di produzione dovrà, all occorrenza, essere adeguato totalmente o parzialmente. ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO FRA RETE ENEL ED IMPIANTO DEL CLIENTE Il Cliente dichiara che l'esercizio in parallelo dell impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete Enel; in caso contrario, la connessione si deve interrompere automaticamente e tempestivamente; 2. Enel può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete( g ). Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di Enel della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto il Cliente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra di Enel; 3. in caso di qualunque evento anomalo della rete (comprese le variazioni di frequenza, tensione e della potenza generata) il funzionamento dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti deve rispondere con le modalità previste dalla norma CEI 0-16 e dell Allegato A.70 del Codice di rete di Terna; a tal fine, il Cliente si impegna a predisporre l impianto con apparati conformi alle Norme CEI applicabili e alle prescrizioni richieste dall Allegato A.70; 4. i valori di regolazione prescritti dalla norma CEI 0-16 e dall Allegato A.70 (comunicati da Enel), per i sistemi di protezione generale e di interfaccia (quest ultime, anche se incluse nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter) non possono essere modificati dal Cliente; viceversa il Cliente è tenuto ad adeguare le regolazioni in ( g ) NOTA: Le durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell ordine di qualche minuto. Il Cliente prende atto che, in particolari situazioni di carico della rete, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di Enel può determinare una tensione ai morsetti dei generatori in discordanza di fase con quella di rete. 3/174 questione dietro richiesta da parte Enel o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica; 5. il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature Enel e a mantenere efficiente, mediante le verifiche periodiche di legge, l impianto di terra a cui sono collegate le suddette apparecchiature; Si precisa inoltre che: a. Enel si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nelle Generalità del presente regolamento; b. in caso di mancanza di tensione sulla rete di Enel, l'impianto del Cliente non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di Enel separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non nei limiti previsti nella normativa tecnica vigente per il funzionamento in parallelo di breve durata; c. la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dal Cliente produttore ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a partire da verifiche preliminari basate sui criteri di Enel o previsti dalla norma CEI 0-16 (art. 6) e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di Enel, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, il Cliente è tenuto a limitare temporaneamente la potenza immessa in rete fino ad un valore pari a zero (e comunque comunicato da Enel di volta in volta). In caso di lavori programmati, Enel avviserà il Cliente con almeno un intero giorno lavorativo di anticipo. Nei suddetti casi, per questioni di sicurezza o di esercizio, Enel si riserva comunque di interrompere temporaneamente la connessione. d. Le sospensioni del servizio di connessione e le limitazioni alla potenza in immissione possono essere richieste al Cliente, anche in seguito ad eventi di Terzi o su richiesta di Terna ( h ), ovvero per: svolgere i necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di Enel, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall atto di concessione di cui è titolare; espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti; mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti; ( h ) NOTA: Ad es. per situazioni di criticità della RTN o qualora sussistano comprovati motivi di sicurezza/continuità del sistema elettrico nazionale, che rendono necessaria l attuazione di provvedimenti di emergenza a cura dei Gestori di rete. 4/175 specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o in attuazione del PESSE, che comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l impianto di produzione; specifiche disposizioni impartite da Terna ad Enel per la salvaguardia della sicurezza del Sistema elettrico nazionale. In tutti questi casi il produttore dovrà provvedere autonomamente alla riconnessione del proprio impianto, al ripristino delle normali condizioni di esercizio della rete. e. Ai sensi delle disposizioni riportate nell Allegato A.70 del Codice di rete, tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed eserciti per restare in parallelo alla rete MT, in ogni condizione di carico, per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. Il Cliente si impegna a garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati regolando opportunamente sia le protezioni di interfaccia che le protezioni interne dell impianto di produzione. Enel ha la facoltà di vigilare sul rispetto di tali requisiti, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, un sopralluogo atto a verificare la conformità a quanto previsto nel presente regolamento. I sopracitati punti da 1 a 5 e da a) ad e) sono vincolanti per l ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione; in particolare quelli citati al punto e) devono essere attuati con le modalità tecniche prescritte dalle norme CEI vigenti e dall Allegato A.70 del Codice di rete (fatti salvi i provvedimenti dell Autorità in materia). All occorrenza, su richiesta di Enel, il Cliente si renderà disponibile a ricevere un segnale di comunicazione impartito dai sistemi di telecontrollo di Enel utilizzato per una o più delle finalità sopra elencate. A tal proposito, può essere richiesto da Enel che l impianto di produzione venga predisposto con apparati conformi alle norme CEI applicabili e alle specifiche tecniche fornite all uopo da Enel. ART. 5 - IMPIANTO DEL CLIENTE L impianto, lo schema elettrico di collegamento e le apparecchiature devono essere conformi alla norma CEI 0-16 e all Allegato A.70 del Codice di rete; in particolare il sistema di protezione generale (SPG) e di interfaccia (SPI) devono avere caratteristiche conformi rispettivamente agli allegati D ed E della suddetta norma CEI o alle prescrizioni Enel precedenti alla data di entrata in vigore della norma( i ). ( i ) NOTA: Esclusi i casi previsti dalla delibera ARG/elt 33/08 e ARG/elt 119/08 e s.m.i. 5/176 Il SPI dovrà ricevere un segnale da un sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico come descritto nell Allegato A.70 del Codice di rete. Le tarature del sistema di protezione generale e di interfaccia dovranno essere corrispondenti ai valori concordati con Enel secondo quanto indicato nell Allegato B. E di competenza del Cliente installare e regolare i sistemi di protezione degli impianti di sua proprietà. Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, non segnalate, ricadranno sotto la responsabilità del Cliente. Le verifiche all impianto, comprese quelle periodiche all impianto di terra della cabina di consegna e quelle del sistema di protezione generale e del sistema di protezione di interfaccia, dovranno essere comunicate ad Enel. Si precisa che solo i generatori ed i trasformatori di connessione indicati nell addendum al presente regolamento, possono funzionare in parallelo con la rete Enel ed è vietato il collegamento a tale rete di generatori/trasformatori diversi da essi. 5.1 Avviamento e sincronizzazione dei gruppi di produzione Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto prescritto dal CEI e dall Allegato A.70 del Codice di rete. Il dispositivo/funzione di parallelo dell'impianto di produzione non deve consentire il parallelo con la rete stessa, in caso di mancanza della tensione di rete o di valori di tensione e frequenza, non compresi entro i valori stabiliti dal Distributore. Per l avviamento e la sincronizzazione del generatore asincrono devono essere previsti opportuni sistemi di limitazione della corrente di avviamento in modo da non causare l intervento intempestivo delle protezioni di Enel. Nel caso di avviamento mediante motore primo, prima di azionare la chiusura del dispositivo di generatore, è necessario verificare che la velocità di rotazione sia prossima a quella di sincronismo con una tolleranza del ± 2 %; Enel ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso anche a valori inferiori al suddetto limite. L avviamento e la sincronizzazione del generatore sincrono si deve effettuare con il motore primo. Il dispositivo di parallelo del generatore può essere azionato in chiusura alle seguenti condizioni: la tensione generata dall impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete nel punto di parallelo con una tolleranza del ± 10 % (per potenze nominali di impianto fino a 400 kva) e del ± 5 % (per potenze di impianto superiori a 400 kva); la frequenza dell impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete del Distributore, con una tolleranza del ± 0,1 % (per il continente) e del ± 0,2 % (per le isole); in situazioni particolari Enel ha comunque la facoltà di elevare tale limite; 6/177 la differenza di fase tra la tensione dell impianto di produzione e quella della rete del Distributore, è inferiore o uguale a ± 10. In occasione della sincronizzazione con la rete di generatori rotanti, è opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell ordine di qualche minuto (almeno pari a 3 minuti). Inoltre, fra l avviamento di un generatore e gli eventuali successivi generatori deve intercorrere un intervallo di almeno 30 s. In impianti di produzione con generatori statici, il collegamento alla rete e la riconnessione, a seguito d intervento delle protezioni di interfaccia, deve avvenire esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l 85 % e il 110 % del valore nominale e la frequenza di rete si trovi entro il range prefissato per i generatori sincroni. L impianto deve effettuare il parallelo con la rete automaticamente aumentando l erogazione di potenza da vuoto alla massima potenza erogabile in modo graduale con un gradiente positivo massimo non superiore al 20% al minuto della potenza massima. ART. 6 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI Nel periodo di vigenza del regolamento il Cliente è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete. Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto compete al Cliente relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l impianto di terra della cabina di consegna (se di proprietà). Il Cliente si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa vigente (CEI 11-1 e DPR 462/01) e il sistema di protezione generale e d interfaccia verificando periodicamente le regolazioni delle soglie d intervento con un controllo minimo ogni 3 anni. Inoltre si impegna ad informare tempestivamente Enel di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo, etc.) e impianti che abbiano riflesso sull esercizio della rete da parte di Distributore e ad aggiornare, all occorrenza, gli allegati al presente regolamento. L Utente produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l effettuazione delle opportune verifiche su SPG e SPI, anche in seguito a: eventuali modifiche ai valori di regolazione delle protezioni generali e di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di esercizio della rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione Allegato K ); 7/178 eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche. In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura, Enel ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal Cliente in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione generale e di interfaccia. Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, Enel potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica al Cliente, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto. Parimenti potranno essere addebitati al Cliente i danni ad impianti di Enel e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento (Allegato B). I controlli occasionali e periodici dell impianto di terra della cabina e dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Cliente. Enel, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Cliente una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti (incluso l impianto di terra della cabina), riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato. Il Cliente produrrà adeguata documentazione (cfr. Addendum tecnico ) che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati. Nell ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell Addendum Tecnico compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione. ART. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE 7.1 Disservizi In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell impianto del Cliente, sia il personale Enel che quello del Cliente devono tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio elettrico. Il personale autorizzato dal Cliente deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti dall Enel per necessità di servizio. L'elenco del personale del Cliente, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e Cliente è riportato nell Allegato C. 8/179 Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito. In caso di mancanza dell alimentazione in tutto l impianto del Cliente od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete Enel, il personale di Enel può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso. Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza di cui al successivo paragrafo. Il personale di Enel può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso. Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza ai termini del regolamento imputabile ad Enel. Enel si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi. Enel si riserva, infine, la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente o da inefficienza delle sue apparecchiature. 7.2 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN e 2 Esercizio degli impianti elettrici, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni dell'enel che a quelle del Cliente, questi deve prendere accordi con il personale autorizzato di Enel, per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione. Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra( j ), devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione. Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito. Si fa presente che, in occasione di lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi: a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento; ( j ) NOTA: Per collegamento visivo a terra, vale quanto riportato nella norma CEI 11-1 e s.m.i. 9/1710 b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento. Quindi si procederà come di seguito indicato: Caso a): 1. Il Cliente provvederà a sezionare il cavo all estremità della sezione ricevitrice e ad attuare provvedimenti contro la richiusura accidentale dell organo di sezionamento; 2. Enel provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di connessione, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE ; 3. il Cliente provvederà a mettere a terra il cavo all estremità della sezione ricevitrice con un dispositivo mobile o fisso, quest ultimo se esistente; all avvenuta messa a terra del cavo eseguita a cura del Cliente, Enel provvederà, qualora necessario, a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo formalmente al Cliente mediante rilascio (a chi ha richiesto l intervento per la messa in sicurezza degli impianti) della attestazione scritta( k ) di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra e al punto 2.; 4. il Cliente provvederà all esecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad Enel); 5. a lavori ultimati, sarà a cura del Cliente, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata), riconsegnare ad Enel il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra, se di tipo mobile( l ) (ciò costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione gli impianti interessati). Enel rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito alle modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. Il personale del Cliente, avente il ruolo di Responsabile Impianto (RI) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi, dovrà essere comunicato ad ENEL ogni volta per iscritto e deve essere Persona Esperta ai sensi della norma CEI EN A tale scopo, il Cliente riporta, nell Allegato C, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e ( k ) NOTA: Tale attestazione sarà redatta con i modelli previsti nell ambito delle procedure stabilite da Enel in materia di prevenzione del rischio elettrico (P.R.E.). ( l ) NOTA: La manovra dei dispositivi fissi di messa a terra (se presenti) è equivalente alla rimozione dei dispositivi di tipo mobile. 10/1711 Cliente e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività. Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l apposito modello elenco e recapiti del personale autorizzato fornito da Enel (cfr. Allegato C). Qualora, da parte Enel o del Cliente, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambe le parti. Caso b): 1. Enel non effettuerà alcuna manovra e il Cliente deve applicare quanto previsto dalle norme CEI relative. In caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI I termini tecnici riportati nel regolamento sono definiti nelle norme CEI 0-16, nell Allegato A.70 del Codice di rete e nella Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione. Il Cliente prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre Enel a richiedere varianti o aggiunte al regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza. Il Cliente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel regolamento e/o nei relativi allegati (incluso lo schema elettrico dell impianto) e ad evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da Enel, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso. Dopo aver ricevuto il benestare da parte di Enel, il Cliente si impegna a rinnovare il regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni Enel vigenti. Qualora in seguito alla sottoscrizione del regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell impianto di produzione, quest ultimo sia sottoposto a modifiche impiantistiche o variazioni dei componenti, rispetto a quanto riportato nello schema elettrico allegato o dichiarato al precedente art. 5, per effetto degli interventi di manutenzione subiti, le Parti dovranno aggiornare o rifare il regolamento, previa sospensione della connessione. 11/1712 ART. 9 REGOLAZIONI Ai sensi dell Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, in caso di perturbazioni che siano causa di transitori di frequenza e/o tensione, l impianto di produzione deve rimanere in parallelo alla rete nell ambito dell intervallo di funzionamento indicato al punto e) dell art COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI FREQUENZA Nel caso l impianto di produzione connesso alla rete MT sia statico, deve essere in grado di regolare la potenza in funzione della sovra frequenza, di immettere gradualmente in rete potenza minimizzando gli effetti sul sistema durante la ripresa del servizio e di avviarsi gradualmente con l aumento della potenza immessa in rete. Durante un transitorio di frequenza l impianto di produzione deve: non variare la potenza immessa in rete entro i limiti previsti, per valori di frequenza compresi tra 47,5 Hz e 50,3 Hz, ad eccezione di motivi legati alla disponibilità di fonte primaria ridurre la potenza immessa in rete per valori di frequenza compresi tra 50,3 Hz e 51,5 Hz secondo uno statismo di norma pari al 2,4% non riconnettersi alla rete e non aumentare il livello di produzione minimo raggiunto in caso di discesa della frequenza dopo un aumento della stessa oltre 50,3Hz a meno che la frequenza non si attesti per almeno 5 minuti ad un valore compreso tra 49,95 Hz e 50,05 Hz (49,9 Hz e 50,1 Hz per Sicilia e Sardegna) Nella fase di avviamento, tale impianto di produzione deve essere subordinato ad un valore di frequenza compresa tra 49,95 Hz e 50,05 Hz (49,9 Hz e 50,1 Hz per Sicilia e Sardegna). Nel caso in cui la riconnessione avvenga automaticamente il rientro dell impianto di produzione dovrà avvenire, aumentando gradualmente la potenza immessa con un gradiente positivo al massimo pari al 20 % al minuto della potenza erogabile, in un intervallo di frequenza compreso tra 49 Hz e 51 Hz con step di 0,05 Hz. 9.2 COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI TENSIONE L impianto di produzione statico di potenza nominale 6 kva, deve essere in grado di non disconnettersi istantaneamente durante l abbassamento di tensione, garantendo la connessione secondo la caratteristica tensione-tempo indicata al paragrafo dell Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna. Al ristabilirsi delle condizioni di rete precedenti l abbassamento di tensione, la potenza immessa in rete dall impianto di produzione dovrà ristabilirsi ad un valore prossimo a quello precedente l evento entro un tempo di 200 ms. 12/1713 ART IMPOSTAZIONE DINAMICA DELLE SOGLIE DI FREQUENZA Per tutti gli impianti di produzione connessi alla rete MT, il Cliente deve dotare l impianto di un Sistema di Protezione di Interfaccia in grado di ricevere segnali da remoto (provenienti dai sistemi di protezione e telecontrollo di Enel), e di implementare due soglie di massima e minima frequenza: Massima frequenza: una soglia restrittiva a 50,3 Hz una soglia permissiva a 51,5 Hz Minima frequenza: una soglia restrittiva a 49,7 Hz una soglia permissiva a 47,5 Hz Le soglie permissive di frequenza sono normalmente abilitate. Le soglie restrittive sono abilitate dall attivazione di una delle seguenti funzioni di protezione facenti parte del relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V): 59N (max. tensione omopolare) 59INV (max. tensione di sequenza inversa) 27DIR (min. tensione di sequenza diretta) Le impostazione delle sopradette soglie sono descritte nell Allegato B. In presenza di segnali logici inviati da Enel a seconda delle condizioni della rete di distribuzione, il SPI dovrà abilitare il funzionamento delle soglie restrittive di frequenza e del tele-scatto (se presente). 13/1714 ART LIMITI DI PRODUZIONE E PIANO DI SCAMBIO DELL ENERGIA REATTIVA Il valore massimo di potenza attiva che può essere immessa sulla rete elettrica di Enel è riportato nel capitolo GENERALITA. il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Enel o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di richiesta di adeguamento della connessione. La tabella seguente indica i valori di cos φ medio mensile nel punto di connessione alla rete Enel che il Cliente è tenuto a rispettare nelle diverse fasce orarie (inclusa l azione di eventuali sistemi di rifasamento interni). Generatori sincroni cosϕ Fonte caso A Periodo iniziale a regime Idroelettrica Termoelettrica P 1 MW P 3 MW 1 In casi particolari può essere fissato un valore diverso da 1, in base a misure AdM e condizioni di rete cosϕ Fonte caso B Fasce orarie F1, F2 Fascia oraria F3 Idroelettrica 1< P 10 MW < 1 Termoelettrica 3 <P 10 MW (generatore in sovraeccitazione) 1 Generatori asincroni (assorbono energia reattiva induttiva) Fasce orarie F1, F2 cosϕ (medio mensile) 0,9 Generatori statici Fasce orarie F1, F2, F3 cosϕ (medio mensile) 0,9 (induttivo o capacitivo) In casi particolari può essere richiesto da Enel un regime di funzionamento specifico a seconda delle esigenze di esercizio della rete alla quale l impianto di produzione è connesso. Eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati, saranno soggetti a penalizzazioni economiche conformemente a quanto stabilito dall Autorità in materia. 14/1715 Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti del Cliente devono comportarsi come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all assorbimento di energia reattiva induttiva da parte dei Clienti finali ed il divieto di immettere energia reattiva induttiva in rete. Eventuali termini di partecipazione al controllo della tensione saranno disciplinate, su richiesta di Enel mediante allegato tecnico al presente regolamento di esercizio. ART DURATA DEL REGOLAMENTO Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di connessione, ad eccezione della clausola 7.2 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell energia ed al distacco della fornitura. La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze: modifica delle caratteristiche dell'impianto del Cliente descritto ai precedenti articoli e/o negli allegati; inadempienza da parte del Cliente rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio; cessazione del contratto per la connessione. Enel si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l impianto del Cliente; in questo caso sarà comunque concesso al Cliente un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da Enel, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto. In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Cliente si impegna a contattare Enel per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati secondo le norme CEI 0-16 e le disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. Enel rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell impianto di produzione. 15/1716 ART MISURA DELL ENERGIA Il Cliente si impegna a consentire l accesso del personale di ENEL ai gruppi di misura, dell energia nei termini previsti nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura ed eventuale sigillatura( m ). Inoltre, il Cliente si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-16 per il locale ove è/sono collocato/i il/i sistema/i di misura (prodotta e/o scambiata con la rete). In caso di spostamento dei gruppi di misura dell energia richiesto dal Cliente, il Cliente stesso prende atto di dover condividere con Enel il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato ad Enel, ai sensi delle delibere AEEG vigenti. Inoltre, nel caso abbia richiesto il servizio di misura, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Enel i guasti e le anomalie di funzionamento dei gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell installazione e manutenzione dei sistemi di misura. ( m ) NOTA: Tale attività non sarà svolta da Enel qualora essa sia svolta a cura dell Agenzia delle Dogane per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di antifrode. 16/1717 ART ALLEGATI I seguenti documenti, a cura del Cliente, fanno parte integrante del presente Regolamento: Allegato A: Schema elettrico dell impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, in formato non superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all impianto verificato, con data e firma del dichiarante); Allegato B: Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale e di Interfaccia comunicate da Enel; Allegato C: Elenco recapiti personale autorizzato; Allegato J - Addendum Tecnico compilato, timbrato e sottoscritto da un professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione; Allegato AC: Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente; Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Dichiarazione di conformità dell impianto di terra della cabina, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37 ( n ), corredata di copia del verbale di verifica redatto ai sensi delle guide CEI e del DPR 462/01 (contenente i dati di misura dell impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di passo e contatto, qualora previste). Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato E alla norma CEI Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dell inverter e del sistema di protezione di interfaccia che attestano le prescrizioni richieste al comma 4.1 della delibera 84/2012/R/eel. Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, qualora si tratti di nuova connessione, rilasciata dal costruttore dell apparato ai sensi dell Allegato D alla norma CEI Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dal cliente (fac-simile Allegato H della Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione ) ( o ). TIMBRO e FIRMA per Enel Distribuzione s.p.a. TIMBRO e FIRMA per il Cliente (titolare o legale rappresentante) Data ( n ) NOTA: Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell impianto di terra di cabine già connesse. ( o ) NOTA: Il documento va allegato in caso di servizio di misura dell energia prodotta svolto da Enel. 17/1718 ALLEGATO B Taratura Sistema di Protezione Generale (SPG) Vi rendiamo noto che le tarature del Sistema di Protezione Generale, devono essere impostate ai valori indicati nella tabella sottostante ( 16 ). TARATURA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE GENERALE- tabella 1 Tempo di Descrizione Tipologia impianto Soglie di intervento Intervento Protezioni (4) Con protezione per i guasti a terra costituita SOLO da massima corrente omopolare Con protezione per i guasti a terra costituita da una direzionale di terra abbinata ad una massima corrente omopolare (1) I> (51.S1) alfa I> (51.S1) beta I> (51.S1) K I> (51.S1) A I >> (51.S2) A I>>> (50.S3) A I 0> (51N.S1) A (5) (5) (5) (2) (5) (2) (5) (2) (2) V 0 (6) I 0 (2) Φ (3) 67N.S1 V A s 67N.S2 V A s I 0>> (51N.S2) A (2) NIT NIT NIT NIT s s s s Note richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. richiusure escluse. sempre attiva. Richiusure escluse. sempre attiva. Richiusure escluse. richiusure escluse. (1) La soglia S2 della protezione 51N deve comunque essere sempre impostata in caso di neutro compensato. (2) Corrente al primario misurata tramite TA, TA omopolare od equiv. (somma vettoriale delle 3 correnti di fase) (3) L angolo è positivo se la I 0 è in ritardo (in senso orario) sulla V 0 (4) Comprensivo di tempo di ritardo intenzionale e di tempo di apertura interruttore. NIT = Tempo Normalmente inverso (5) In alternativa al valore indicato o in mancanza dello stesso è possibile disabilitare la protezione di massima corrente di fase di prima soglia I> (51.S1) a tempo normalmente inverso (NIT) ed impostare la protezione I>> (51.S2) ad un valore 51.S2 A (6) Tensione al secondario misurata tramite 3 TV di fase con collegamento a triangolo aperto e rapporto di trasformazione complessivo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato in Tabella deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. Nella sezione gialla sono riportate le tarature richieste per la protezione direzionale di terra (67), nei casi in cui il Cliente è tenuto ad installarla nel proprio impianto, ad integrazione e parziale sostituzione della protezione di massima corrente omopolare 51N ( 17 ). ( 16 ) NOTA: Per situazioni impiantistiche particolari Enel Distribuzione SpA, a seguito di richiesta del Cliente e qualora ne ricorrano le condizioni, si riserva di valutare la possibilità di ammettere valori diversi rispetto a quelli sotto riportati. ( 17 ) NOTA: Qualora il contributo alla corrente capacitiva di guasto monofase a terra della rete MT del Cliente, calcolata con la formula di cui al punto della norma CEI 0-16, superi l 80% della soglia S1 della protezione 51N della tabella (ad esempio in caso di rete in cavo del cliente superiore a 400 m a 20 kv o 533 m a 15 kv), il Sistema di Protezione generale deve comprendere una protezione direzionale di terra (67N). 1/219 Taratura Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) Vi rendiamo noto che le tarature del Sistema di Protezione di interfaccia, devono essere impostate ai valori indicati nella tabella sottostante. TARATURA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA- tabella 2 Descrizione Soglie di intervento (1) Tempo di Protezioni Intervento (3) Note V> (59.S1) (2)(6) 1,1 Vn 3 s (6) V> (59.S2) (2) 1,15 Vn 0,30 s V< (27.S1) (2) 0,85 Vn 0,50 s V< (27.S2) (2) 0,4 Vn 0,30 s SPI deve essere adeguato ai sensi V0> (59N) 0,05 Vrn (5) 25,1 s del par. 8.1 dell allegato A.70 e f> (81>.S1) 50,3 Hz Unipolare 0,20 s della norma CEI f> (81>.S2) (4) 51,5 Hz Unipolare 1,1 s f< (81<.S1) 49,7 Hz Unipolare 0,20 s f< (81<.S2) (4) 47,5 Hz Unipolare 4,1 s (1) Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del SPI (ci si riferisce tipicamente a quelli integrati nell inverter) dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra con finestre di intervento più ampie o al limite uguali a quelle riportate in tabella. (2) Se il segnale è misurato direttamente dalle tensioni concatenate in BT indicare nell allegato K il valore corrispondente in MT (tenendo conto dell effettivo rapporto di trasformazione del trasformatore riduttore). (3) Comprensivo di tempo di ritardo intenzionale e di tempo di apertura interruttore. (4) Il tempo di permanenza della fascia restrittiva di frequenza dopo l attivazione deve essere non inferiore a 30 s. (5) Tensione residua nominale ai capi del triangolo aperto o calcolata all interno del relè. (6) La prima soglia di massima tensione (59.S1) può essere disabilitata nelle more dell aggiornamento della Norma CEI In particolare, può anche essere non disponibile sul SPI; in tal caso per la massima tensione sarà operativa la 59.S2 con i valori di taratura riportati in tabella. Il vs. impianto di produzione dovrà soddisfare le prescrizioni tecniche di cui all art. 4 della Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL del 8 marzo Si precisa che al momento Enel non dispone di segnali logici da inviare da remoto sul SPI dell impianto attivo per la commutazione dalla finestra di frequenza con soglia permissiva a quella con soglia restrittiva e viceversa. Pertanto sarà cura del produttore dotarsi di un sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V) che in caso di guasto sulla rete MT di Enel Distribuzione abiliti la commutazione dalla finestra di frequenza con soglia permissiva a quella con soglia restrittiva. Di seguito la taratura del relè di sblocco voltmetrico del SPI: (1) (3) (4) Descrizione Protezioni Massima tensione omopolare (59N) Massima tensione inversa (59 INV) Minima tensione diretta (27DIR) Taratura relè di sblocco voltmetrico del SPI Tempo di Soglie di intervento (1) rilevazione del guasto 5% Vrn (3) Unipolare/tripolare 0,04 s 20% Vn/En (4) Unipolare 0,06 s 70% Vn/En (4) Unipolare 0,06 s Note SPI deve essere adeguato ai sensi del par. 8.1 dell allegato A.70 e della norma CEI 0-16 La protezione omopolare deve essere alimentata mediante una terna di TV monofase, conformi alla norma CEI 0-16 (Allegato E), collegati fase-terra sul primario e con collegamento a triangolo aperto sul secondario: il rapporto di trasformazione deve essere scelto in modo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato da Enel deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. Regolazione espressa in % della tensione residua nominale misurata ai capi del triangolo aperto o calcolata all interno del relè Regolazione espressa in % della tensione nominale concatenata o di fase a seconda del metodo di calcolo utilizzato dal SPI 2/220 ALLEGATO C: ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO Cliente Produttore, titolare dell impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Cliente), C.F. /P. IVA, dell impianto di produzione di seguito descritto: Indirizzo: Località: Comune: Pr. Codice POD del punto di connessione alla rete Enel( 18 ): Codice rintracciabilità pratica di connessione: Codice CENSIMP ( 19 ): Personale di riferimento per il Cliente: Nome Cognome RIF 20 : Tel/Cell. Fax Nome Cognome RI 21 : Tel/Cell Fax ( 18 ) NOTA: Il codice è riportato nel preventivo di connessione. ( 19 ) NOTA: Il codice è quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA. ( 20 ) NOTA: (RIF): Personale autorizzato dal Cliente a tenere i rapporti inerenti l esercizio del collegamento tra gli impianti del Cliente produttore e di Enel. (21) NOTA: (RI): Responsabile Impianto (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi. 1/3 Vedere altro
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE IN PARALLELO CON LA RETE MT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI VIPITENO GENERALITÀ Dettagli ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell impianto alla RTC - regola tecnica di connessione La dichiarazione deve essere compilata Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA PENNES DI GRUPPI GENERATORI DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE
ElektrogenossenschaftPens Gen. Consorzio Elettrico Pennes Soc. Coop. Außerpens 37 / Pennes di Fuori 39058 Sarntal / Sarentino Tel. & Fax +39 0471 62 72 72 Email info@egpens.it Web www.egpens.it Mwst.Nr. Dettagli Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni.
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DELLA SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI DEVAL S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI DEVAL S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA (AUTOCERTIFICAZIONE) GENERALITA Il presente regolamento fra DEVAL S.p.A. (in seguito denominata Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE (In vigore dal 01/01/2013) 1. DATI DELL UTENTE ATTIVO DATI IDENTIFICATIVI UTENTE Dettagli Nome Cognome, Nato a, Provincia, il / /, Codice Fiscale. Residente in, via
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DELL UTENTE ATTIVO IN PARALLELO CON LA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE GENERALITÀ Il presente Dettagli Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione
Pag. 1 di 32 Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione Il presente regolamento è sottoscritto dall Utente Produttore sotto riportato Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L. DI GRUPPI DI GENERAZIONE DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L. DI GRUPPI DI GENERAZIONE DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE 1. Generalità Il presente regolamento fra Linea Reti e Impianti Dettagli Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT ASM BRESSANONE SPA di impianti di produzione (AUTOCERTIFICAZIONE)
Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT ASM BRESSANONE SPA di impianti di produzione (AUTOCERTIFICAZIONE) 1 Dati dell Utente attivo DATI IDENTIFICATIVI UTENTE PRODUTTORE (titolare dei rapporti Dettagli Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM
Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI AIM DI GRUPPI GENERATORI Dettagli NOTA: Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell impianto di terra di cabine già connesse.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DA CONNETTERE ALLA RETE DI CEDIS CON TENSIONE NOMINALE > 1 KV, Barrare le voci interessate: Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI AMEA S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI AMEA S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE Il sottoscritto Nome Cognome, nato a, il codice fiscale, residente Dettagli Nome Cognome, Codice Fiscale. Residente in, via
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DELL UTENTE ATTIVO IN PARALLELO CON LA RETE MT DI A2A RETI ELETTRICHE GENERALITÀ Il presente Dettagli ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT. Caratteristiche dell impianto di produzione
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni Dettagli Indicare con numero in cifra ed in lettere le caselle sopra barrate con una croce ( ) ( )
Barrare le voci interessate: Comunicazione di fine lavori di realizzazione dell impianto di produzione (vedi sezione 1); Regolamento di esercizio redatto in forma di autocertificazione secondo la traccia Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI PROPRIETA DELL UTENTE ATTIVO, IN PARALLELO CON LA RETE MT DEL CONSORZIO STN
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO CONNESSIONE PRODUTTORI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT Pag. 1 di 13 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI PROPRIETA DELL UTENTE ATTIVO, IN PARALLELO CON LA Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli CONNESSIONE IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLE RETI MT/BT DI LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L. DI CREMONA
Pag. 1 di 15 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI LRI GESTIONI S.R.L. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETÀ' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ II presente regolamento fra Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli Elenco documentazione da inviare a seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione ai sensi della Delibera AEEG n.
Elenco documentazione da inviare a seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione ai sensi della Delibera AEEG n. 243/2013/R/EEL Barrare le voci interessate: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL Dettagli Rev. : n 3-05/06/2013. Doc. : RE - BT
Rev. : n 3-05/06/2013 REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI A2A RETI ELETTRICHE (AUTOCERTIFICAZIONE) Documento di proprietà Dettagli 01/01/2013 Retrofit Ed. 02 Pag. 1 di 22
Elenco documentazione da inviare a seguito in seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione ai sensi della Delibera AEEG n.243/2013/r/eel Pag. 1 di 22 Barrare le voci interessate: DICHIARAZIONE Dettagli Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD
Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL UTENTE PRODUTTORE Dati del titolare dei rapporti con AEMD ed avente la disponibilità Dettagli DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA Codice Pratica: N preventivo: Data della richiesta:
Pag. 1 di 21 Parte A Dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione impianto di produzione ai sensi dell Art. 10.6 del TICA (Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell Art. Dettagli essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da effettuare Indicare con numero in cifra ed in
Elenco documentazione da inviare a seguito del completamento dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione da connettere alla rete di CEIS con tensione nominale Dettagli 30/12/2013 Rev. 00 Pag. 1 di 27
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A SEGUITO DELL ADEGUAMENTO TECNICO DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA AEEG 243/2013/R/EEL Pag. 1 di 27 Barrare le voci interessate: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dettagli ALLEGATO A REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI SGW ASM LACES DI IMPIANTI DI GENERAZIONE
Ed. 1.0 ALLEGATO A REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT DI SGW ASM LACES DI IMPIANTI DI GENERAZIONE 2010 N. PAG. 1/6 GENERALITÀ DEL PRODUTTORE Cliente.., con sede legale in.., Via/P.zza n, Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA CAMPO ELETTRICITA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA CAMPO ELETTRICITA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE (In vigore dal 01/07/2012 al 31/12/2012) 1. DATI DELL UTENTE ATTIVO DATI IDENTIFICATIVI UTENTE PRODUTTORE Dettagli ELENCO DOCUMENTAZIONE
Elenco documentazione da inviare a seguito del completamento dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione da connettere alla rete di STN con tensione nominale Dettagli GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV
Pag. 1 di 41 GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV Documenti allegati alla Specifica Tecnica Allegato A.1: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT AEVV DI IMPIANTI Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON RETI BT SNIE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CON RETI BT SNIE DATI IDENTIFICATIVI Cliente produttore - Persona fisica (titolare dei rapporti con SNIE): nome, cognome: luogo e data di Dettagli DICHIARAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI ASM TERNI A TENSIONE >1kV
DEGLI IMPIANTI CONNEI ALLA RETE ELETTRICA DI AM TERNI A TENIONE >1kV AM TERNI.p.A. ervizio Elettrico AM D.T.010409/1 NOME CONVENZIONALE CABINA...CODICE... NOME CONVENZIONALE UTENTE...CODICE... TENIONE Dettagli AMETS. p. A. F o n d a t a n e l 1 9 0 8 g i à A E M
1 Generalità Regolamento di esercizio in parallelo con reti BT di AMET di impianti di produzione. o impianti di produzione < di 30 kw connessi tramite cabina d utente. (rev.06/2015) DATTI IDENTIFICATIVI Dettagli E-Werk Lüsen Gen.m.b.H. / Azienda Elettrica Luson Soc. Coop.
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL ART. 5 BIS3 DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL CIRCA LE FUNZIONALITÀ E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI (SEZIONE RISERVATA AL TECNICO DEL CLIENTE) La seguente Dettagli REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI UNARETI SPA DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DEL.243/2013/R/EEL RAG. SOCIALE.. VIA, COMUNE I N D I C E 1. Oggetto e Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA
N 02 1 di 13 REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione 02 03/08/2012 Chiarimenti interpretativi N 02 2 di 13 INDICE Dettagli LINEE GUIDA PER LA CONNESSIONE DI
DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE BT Documento DBU/003 Agosto 2005 Pag.2 di 23!"#$%&%! ''&% ( ) * + ),-%,.%! -#// ' + ),-%,.% + ),-%,.%!"'' 0 ),'1! -%$%!2"'' 3 ),-%,.%! % )) %&-,,!&,# ( Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE BT DI DISTRIBUZIONE INDICE 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2
Ed. 1.1-1/15 INDICE 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2 4. DEFINIZIONI 2 5. CRITERI GENERALI 3 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO Dettagli ALLEGATO A: TRACCIA PER REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT ASM DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
ALLEGATO A: TRACCIA PER REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT ASM DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DATI IDENTIFICATIVI Cliente produttore (titolare dei rapporti con ASM): nome, cognome: luogo e data Dettagli CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI EE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE ESERCITE DA ASM LACES CON TENSIONE NOMINALE <= 1 KV
CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI EE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE ESERCITE DA ASM LACES CON TENSIONE NOMINALE Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C.
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C. Agosto 2007 1/14 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità Dettagli PROCEDURE PER ALLACCIAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCAMBIO SUL POSTO CON POTENZA 20 kw
Comune di Isera AZIENDA SERVIZI COMUNALI ISERA Via A. Ravagni n. 8-38060 ISERA Cod. Fisc. e P. IVA 00203870225 Tel. 0464 487096 / Fax 0464 401430 e-mail aziendaservizi@comune.isera.tn.it PROCEDURE PER Dettagli Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi
Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) http://www.norma016.it/cei/index.asp?page=documentazione&type=2 Dettagli Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale
Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale Comunicazione di Gelsia Reti ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL Dettagli FONTI RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA - Guida per la connessione alla rete di bassa tensione -
FONTI RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA - Guida per la connessione alla rete di bassa tensione - Edizione 2008 INDICE 1. PREMESSA...3 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO()...4 3. PROGETTO...5 4. RICHIESTA...6 Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE BT DELL ASM TERNI S.p.A.
1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO... 2 4. DEFINIZIONI... 2 5. CRITERI GENERALI... 3 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO... 3 Dettagli Produzione e distribuzione di en. Elettrica
(persona fisica) (persona giuridica) Produzione e distribuzione di en. Elettrica SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLE REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE Dettagli ITC. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Pag. 1 di 35 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A. CON TENSIONE (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Dettagli AZIENDA ELETTRICA ITC
COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO AZIENDA ELETTRICA ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI CAVALESE CON TENSIONE NOMINALE Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV SECAB Società Cooperativa (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 89/07) Dettagli GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL
Pag. 1 di 27 SEZIONE E GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI DEVAL IN ALTA E MEDIA TENSIONE E.1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 E.2 GUIDA TECNICA ALLA CONNESSIONE IN Dettagli MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA
Pag. 1 di 11 1. Misura dell energia dei clienti produttori L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di Dettagli Dati del Richiedente Denominazione:.. Ragione Sociale:... Codice fiscale/partita IVA:...
Pag. 1/5 Richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica in media tensione di impianti di produzione ai sensi della Delibera ARG/Elt n. 99/08 dell Autorità per l Energia Elettrica Dettagli nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti. Premesso
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04 Con la presente convenzione tra la Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT
Dalle DK alla Norma CEI 0-16 A. Cerretti - ENEL Distribuzione Protezione generale (PG) Deve essere costituita da: Protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.
REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L., DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE TREMITI Dettagli SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE
SOCIETA' COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA S.r.l. Via Nazionale, Loc. Santaviela - 33024 FORNI DI SOPRA (UD) Tel +39 0433 88077 - Fax +39 0433 887905 - Email info@sci-forni.it Cod. Fisc. e P. Dettagli Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo
Comunicazione all utenza MT ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07, articolo 35.4. Gentile Cliente, La informiamo che l Autorità per l energia elettrica e Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV.
Pag. 1 di 32 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per Dettagli GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti MODALITA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV
ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Energia Dettagli Allegare copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Elenco documentazione da inviare in seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione connesso alla rete media tensione di ASM Bressanone S.p.A., ai sensi della Delibera AEEG n. 421/2014/R/EEL Dettagli Allegare copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Elenco documentazione da inviare in seguito all adeguamento tecnico dell impianto di produzione connesso alla rete media tensione di SET distribuzione S.p.A., ai sensi della Delibera AEEG n. 421/2014/R/EEL Dettagli SPECIFICA TECNICA. Cancellare le voci che non interessano Materiale Prestazione Servizio. RTC Clienti produttori BT Prescrizioni tecniche
Settore = elettrico Regole Tecniche per la Connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione a terzi di LINEA RETI E IMPIANTI a tensione nominale minore o Dettagli "FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento Dettagli LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA
ELETTRICA DI.T. (< 1KV) DELLA G.I.E. S.R.L. E MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL IMPIANTO ALLE REGOLE TECNICHE PER LA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIUZIONE Dettagli ELENCO DOCUMENTAZIONE
Elenco documentazione da inviare a seguito dell adeguamento tecnico dell impianto di produzione ai sensi della Delibera AEEGSI n.421/2014/r/eel Pag. 1 di 2 ELENCO DOCUMENTAZIONE Documenti presentati (barrare Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES (Riferimento. Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08) INDICE 1. Scopo 2. Dettagli Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Regola tecnica di connessione BT Norma CEI 0-21: Dettagli Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche) Ultimo aggiornamento: 1 nov. 2007 Prescrizioni particolari Prescrizioni previste dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 Sistemi fotovoltaici Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012 344/2012/R/EEL APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL ALLEGATO A70 E DELL ALLEGATO A72 AL CODICE DI RETE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Dettagli GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI ENEL DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 2
Ed. 5.0 - F1/8 SEZIONE F GUIDA TECNICA PER LE CONNESSIONI DI QUALUNQUE TIPOLOGIA DI CLIENTI ALLE RETI ENEL DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 2 F.1 GENERALITA 2 F.2 REQUISITI GENERALI DELL IMPIANTO 2 F.3 Dettagli Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
Aspetti tecnici e normativi della connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica Francesco Groppi Conferenza dell Industria Solare Italia 2009 Roma, 5-65 Principali aspetti e problematiche Dettagli MODULO RPR-MT. RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv
MODULO RPR-MT RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA CON TENSIONE SUPERIORE A 1 kv 04/02/2011 Rev. 07 Pag. 1 di 7 Spettabile Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. Via G.Marconi, Dettagli DATI PER COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI ENEL SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMA CEI-021 E DALL'ALLEGATO A70 AL CODICE DI RETE TERNA
DATI PER COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI ENEL SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMA CEI-01 E DALL'ALLEGATO A70 AL CODICE DI RETE TERNA Nel presente documento vengono fornite le informazioni necessarie alla Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE
Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE La nuova Norma CEI 0-21: novità per la connessione di utenti attivi alle reti di distribuzione BT (prog. C1058) A.Cerretti Enel Distribuzione S.p.A. Dettagli COMUNE DI PARCINES SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Versione 29 08 2006 Allegato 3 alla del. 281/05 REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1kV DEL COMUNE DI PARCINES SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA Dettagli SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE]
1 di 17 SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE] Redatto Collaborazioni Verificato Approvato R. Gnudi - L. Caciolli C. Cassaro N. Garau A. Costanzo Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600. Relatore GUIZZO P.I. GASTONE. Università di Padova 26 giugno 2004
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600 Relatore GUIZZO P.I. GASTONE Università di Padova 26 giugno 2004 L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera Dettagli Sistemi fotovoltaici
Sistemi fotovoltaici e connessione in rete Roberto Caldon Università degli Studi di Padova Contrastanti esigenze della GD e della rete Da parte dei Produttori: Poter collegare senza formalità aggiuntive Dettagli DK 5640 Luglio 2008 ED. 1 1 / 37
ED. 1 1 / 37 INDICE 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 3 4 DEFINIZIONI 3 5 DOCUMENTAZIONE 4 6 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO 5 7 Dettagli RICHIESTA DI CONNESSIONE PRODUTTORE ALLA RETE ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
Pag. 1 di 7 Spettabile STET S.p.A. Viale Venezia, 2/E 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) Oggetto: richiesta di connessione alla rete di distribuzione dell energia elettrica in Media Tensione di impianti di produzione Dettagli Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto Dettagli CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con il presente contratto, tra: CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA RetiPiù, con sede legale in Seregno (MB), via Palestro, n. 33, Capitale Sociale Euro 77.575.801,19 Dettagli Prof. Ing. Giuseppe CAFARO - Politecnico di Bari. e Cristina Timò- Direttore Tecnico CEI (Comitato elettrotecnico italiano)
Norma CEI 0-21 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Prof. Ing. Giuseppe CAFARO - Politecnico di Bari Dettagli PROTEZIONI GENERALE PROTEZIONE DI MASSIMA CORRENTE DI FASE
PROTEZIONI GENERALE I valori di tempo di estinzione della sovracorrente (estinzione del guasto) indicati in tabella sono da intendersi come somma del tempo di intervento della protezione, del tempo di Dettagli Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT.
Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT. La nuova regola tecnica di connessione BT: Norma CEI 0-21 La Norma Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Ed. II - 1/31 INDICE Pagina 1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI... 2 2 CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO... 2 4 DEFINIZIONI... 3 5 CRITERI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E DI FUNZIONAMENTO Dettagli AMIAS SERVIZI SRL Corso Milano 19 24020 Selvino (Bg) Tel. 035.76.35.24 - fax 035.76.36.24 info@amiasservizi.it
Corso Milano 19 24020 Selvino (Bg) Tel. 035.76.35.24 - fax 035.76.36.24 info@amiasservizi.it Progetto: Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale Dettagli MAGRIOLA sul torrente Magriola
COMUNE DI PONTREMOLI Provincia Di Massa Carrara Magriola srl IMPIANTO IDROELETTRICO MAGRIOLA sul torrente Magriola DATI TECNICI DI INTERESSE DEL GONIP PER IL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA IN MERITO Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DI AEC VIPITENO
STADTGEMEINDE STERZING STÄDTISCHES ELEKTRIZITÄTSWERK COMUNE CITTÁ DI VIPITENO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE Steuerkodex- Cod. Fisc. 81005970215 MwSt.Nr. Part. IVA IT 00126510213 39049 Sterzing Dantestraße Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 art. 5
 ART. 9
 art. 4
 Art. 10
 ART. 5
 art.5
 ARTICOLO 13
 articolo 35