Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/6E971C4E74ECDA5103257D330051CD05
Timestamp: 2020-01-26 15:07:32+00:00

Document:
Resolución ENRE 0219/2014. Boletín Oficial nº 32.949, martes 19 de agosto de 2014, p. 27.
Citas Legales : Decreto 01600/2002, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 19.587, Ley 24.065 - artículo 11, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); j) y s), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g), Ley 25.551, Resolución ENRE 0127/2013, Resolución ENRE 0171/1995, Resolución ENRE 0302/2003, Resolución ENRE 0302/2003 - anexo, Resolución ENRE 0378/2003, Resolución ENRE 0546/1999, Resolución ENRE 1832/1998, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II
Expediente Citado : ENRE 36300/2012
VISTO: El Expediente ENRE Nº 36.300/2012, y
Que en el Expediente del Visto, la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LIMITADA (CEyS), presentó ante la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA” (“TRANSBA S.A.”), la Solicitud de Acceso y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica consistente en la construcción de una nueva Estación Transformadora (ET) denominada 9 DE JULIO DOS de 132/34.5/13.8 kV - 2 x 30/20/30 MVA y una nueva LAT 132 kV entre la ET BRAGADO y la nueva ET 9 DE JULIO DOS.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución ENRE N° 127/2013, el día 7 de junio de 2013 se realizó la Audiencia Pública con el fin de analizar la solicitud mencionada precedentemente, en el Salón Blanco del Palacio Municipal de la Ciudad de 9 de Julio, provincia de BUENOS AIRES.
Que en la referida Audiencia tomaron la palabra los representantes de la CEyS, los que realizaron una reseña de la obra y de los beneficios que trae aparejada la misma para mejorar la calidad de servicio de la zona.
Que “TRANSBA S.A.” realizó también una exposición de la obra manifestando finalmente su conformidad para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.
Que una vez terminadas las exposiciones del solicitante y de la Transportista, tomaron la palabra los inscriptos en la misma, los que hicieron preguntas que fueron contestadas por las empresas involucradas, manifestando estar de acuerdo con la realización de las obras.
Que en consecuencia se procedió a cerrar la Audiencia Pública para lo cual se le solicitó al Señor Intendente que proceda a concluir con la misma.
Que por otra parte, por Nota DIR N° 177/2014 de fojas 260 (Entrada N° 209.508) “TRANSBA S.A.” acompañó copia del Certificado de Amplitud Ambiental expedido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de BUENOS AIRES (OPDS), por medio del cual se declara ambientalmente apto el proyecto de obra denominado “Nueva Estación Transformadora 9 de Julio de 132/33/13.2 kV a ejecutarse en el partido de 9 de Julio”, solicitado por Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda (CEyS).
Que en consecuencia, corresponde otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción de una nueva E.T. Transformadora denominada 9 DE JULIO DOS de 132/34.5/13.8 kV - 2 x 30/20/30 MVA y una nueva LAT 132 kV entre la ET BRAGADO y la nueva ET 9 DE JULIO DOS.
Que CEyS deberá dar estricto cumplimiento a la normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1.600/2002, como así también a la Resolución ENRE N° 302/2003 del 11 de septiembre de 2003, corregida en su Anexo por la Resolución ENRE N° 378/2003.
Que se ha emitido el Dictamen Legal previo que prevé el Artículo 7 Inciso d) de la Ley N° 19.549.
ARTÍCULO 1.- Autorizar el Acceso y otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de una nueva Estación Transformadora denominada 9 DE JULIO DOS de 132/34.5/13.8 kV - 2 x 30/20/30 MVA y una nueva LAT 132 kV entre la ET BRAGADO y la nueva ET 9 DE JULIO DOS.
ARTÍCULO 2.- Disponer que “TRANSBA S.A.” y la COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. (CEyS) deban firmar un Convenio de Conexión en la ET 9 DE JULIO 2.
ARTÍCULO 3.- La CEyS deberá analizar e incorporar un automatismo de despeje de carga ante perturbaciones en los transformadores y/o en el sistema de 132 kV y/o por mínima tensión, teniendo en cuenta, además, todas las observaciones que se realizaron a la solicitud, acordándose las mismas con la Transportista
ARTÍCULO 4.- Notifíquese a la CEyS, a “TRANSBA S.A.”, a CAMMESA, al O.C.E.B.A. y a las Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC (Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor).
RESOLUCIÓN ENRE Nº 219/2014
Citas legales: Resolución ENRE 0127/2013
Acta ENRE 1325/2014
Transcripción taquigráfica de la audiencia pública realizadael día 7 de junio de 2013:

References: artículo 07
 artículo 11
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 7

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

RESOLUCIÓN 
 Resolución