Source: http://docplayer.it/7248305-Piano-energetico-comune-di-arezzo-definizione-degli-scenari-e-strumenti-di-attuazione-volume-iv.html
Timestamp: 2017-12-17 05:21:39+00:00

Document:
PIANO ENERGETICO COMUNE DI AREZZO DEFINIZIONE DEGLI SCENARI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE VOLUME IV - PDF
PIANO ENERGETICO COMUNE DI AREZZO DEFINIZIONE DEGLI SCENARI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE VOLUME IV
Download "PIANO ENERGETICO COMUNE DI AREZZO DEFINIZIONE DEGLI SCENARI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE VOLUME IV"
1 PIANO ENERGETICO COMUNE DI AREZZO DEFINIZIONE DEGLI SCENARI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE VOLUME IV NOVEMBRE 2011
2 SOMMARIO 1. Introduzione Lo Scenario attuale SA Scenario Zero S Scenario di Bassa Applicazione SBA SBA effetto sull utilizzo di fonti energetiche tradizionali SBA raggiungimento degli obiettivi Scenario di Alta Applicazione SAA SAA effetto sull utilizzo di fonti energetiche tradizionali SAA raggiungimento degli obiettivi Scenari a confronto Riduzione dei consumi di Fonti Tradizionali Quota di energia da FER sul consumo finale di energia: raggiungimento degli obiettivi europei Strumenti di Attuazione Proposte di introduzione di FER nelle aree di prossimo sviluppo Indagine sulla applicazione di FER nelle A.S.I. di tipo residenziale Caratterizzazione della zona di interesse Ipotesi adottate Calcolo dei fabbisogni termici Scelte Tecnologiche per gli impianti termici Fotovoltaico previsto dal RU FER in A.S.I. residenziale: esempio di realizzazione parziale Indagine sulla applicazione di FER nelle A.S.I. di tipo industriale Indagine sulla applicazione di FER altre A.S.I. per cui è prevista l introduzione di FER Conclusioni Elenco Tabelle Elenco Figure Bibliografia IV - 2
3 1. INTRODUZIONE L analisi condotta nel Volume II del di Arezzo fornisce un quadro complessivo dei consumi energetici attuali (2007) ed ipotizza una tendenza di evoluzione temporale di tali consumi giungendo al dato previsionale Il Volume III del PEC mette in evidenza che nel territorio comunale di Arezzo sono possibili interventi sull edilizia, sugli impianti termici, sull illuminazione pubblica e sul parco veicolare tali da condurre ad una riduzione dei consumi. Inoltre lo studio ha mostrato l esistenza di una certa potenzialità di produzione di energia da fonti rinnovabili. L obiettivo del presente volume è quello di costruire alcuni scenari di applicazione di questi interventi al fine di valutare il potenziale che deriva dall introduzione delle FER, anche nell ottica di valutare la raggiungibilità degli obiettivi Europei della Direttiva 2009/28/CE, che, per quanto concerne l incremento della quota di energie rinnovabili, pone un valore obiettivo per l Italia pari al 17% del consumo energetico finale. La stessa Direttiva 2009/28/CE pone anche l obiettivo di riduzione del consumo del 20% attraverso misure di efficienza energetica. Gli interventi proposti in questa sede non permettono di avvicinarsi significativamente a tale obiettivo. D altra parte nella presente disamina non è stato possibile effettuare una analisi puntuale dei potenziali interventi sull efficienza energetica a livello di utenze industriali e di utilizzi di elettricità da utenze domestiche. Sempre in relazione alla Direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi di riduzione, entro il 2020, delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori del 2005 saranno analizzati in sede di Valutazione Ambientale Strategica del Piano. Nei prossimi paragrafi viene riportata una breve descrizione dello stato attuale dei consumi (SA) e successivamente si procede alla costruzione degli scenari per il In particolare si definisce: Scenario Zero (S0) È lo scenario al 2020, considerando l incremento stimato precedentemente per i consumi e nessun intervento di riduzione dei consumi stessi. È lo scenario rispetto al quale si valutano gli effetti dovuti all attuazione degli interventi per la riduzione dei consumi e all applicazione di FER. Scenario di Bassa Applicazione (SBA) Si ipotizza la produzione di energia da FER secondo le potenzialità stimate per il Basso Scenario (BS) e l introduzione degli interventi di riduzione dei consumi di BS. Volendo costruire uno scenario di basso profilo, si ritiene di escludere il recupero termico da combustione di biomasse e rifiuti, in quanto lo sfruttamento cogenerativo del calore residuo dai processi termici richiede notevoli interventi di allaccio alle utenze civili e/o industriali, ammessa la loro presenza nelle vicinanze dell impianto. Si ritiene pertanto, data la maggiore complessità nell applicabilità, di non considerare tale contributo nella costruzione dello scenario di bassa applicazione. Scenario di Alta Applicazione (SAA) Si ipotizza l applicazione della produzione di energia da FER secondo le potenzialità stimate per l Alto Scenario (AS) e l introduzione degli interventi di riduzione dei consumi di AS. Volendo costruire uno scenario di alto profilo, si ritiene di includere lo sfruttamento cogenerativo del calore residuo dai processi termici. IV - 3
4 L intenzione perseguita nella costruzione degli scenari è quella di fornire gli estremi entro i quali è possibile agire, attraverso la combinazione diversificata degli interventi proposti, per raggiungere obiettivi minimali o massimali di razionalizzazione energetica. Si precisa che, come spiegato nel Volume III, nella costruzione degli scenari SBA e SAA non saranno presi in considerazione i potenziali di riduzione dei consumi derivanti da interventi sull edilizia privata esistente per la per la difficoltà che sussiste nella realizzazione e nella quantificazione puntuale di queste. TABELLA 1.1 COMPOSIZIONE DEGLI SCENARI Scenario Attuale SA Scenario Zero S0 Scenario di Bassa Applicazione - SBA Consumo attuale Consumo 2020 Interventi riduzione consumi FER BS FER AS Cogenerazione da biomasse e rifiuti Scenario di Alta Applicazione - SAA Alla conclusione di questo volume vengono avanzate alcune proposte di introduzione delle FER nelle aree di prossimo sviluppo previste dagli strumenti di pianificazione. IV - 4
5 2. LO SCENARIO ATTUALE SA In questo paragrafo viene riportato sinteticamente ciò che emerge dall analisi dei consumi attuali (anno 2007). I valori di Tabella 2.1 sono il risultato delle elaborazioni del Bilancio Energetico Comunale, Volume II. In Figura 2.1, Figura 2.2 e Figura 2.3 si forniscono alcune rappresentazioni grafiche al fine di facilitare la lettura dei dati. Il vede per lo scenario attuale un totale di consumi energetici pari a 2.446,1 GWh/anno, espressi in termini di energia primaria. Il settore civile è quello che assorbe la maggior parte della risorsa energetica (39,1%), seguito dai trasporti (31,9%), e dall industria (28,3%). Un ruolo marginale nei consumi è quello del settore agricolo e della pesca, con lo 0,7% (Figura 2.1). I consumi sono dovuti per il 40,1% all impiego di gas naturale prevalentemente ad uso civile ed industriale, i quali incidono rispettivamente per il 57,9% e 38,9% sul consumo totale di gas. L energia elettrica, con 384,2 GWh/anno, rappresenta il 15,7% dei consumi totali ed è impiegata prevalentemente ad uso civile (71,5% del consumo elettrico totale). Un altro contributo importante è dato dai carburanti: gasolio e benzina, con 602,8 e 290,5 GWh/anno, rappresentano complessivamente il 36,5% dei consumi totali e sono impiegati quasi interamente nel settore dei trasporti. Infine i contributi dei combustibili solidi e del GPL rappresentano rispettivamente il 4,7% ed il 3,0% sul totale consumi (Figura 2.2 e Figura 2.3). TABELLA 2.1 CONSUMI DEL COMUNE DI AREZZO 2007 SA [GWh] Gasolio Benzina GPL Gas naturale Comb. Solidi En Elettrica TOT 602,8 290,5 73,0 979,8 115,9 384, ,1 TABELLA 2.2 CONSUMI DEL COMUNE DI AREZZO 2007 DETTAGLIO PER SETTORE ECONOMICO SA [GWh] [GWh] Gasolio Benzina GPL Gas naturale Comb. solidi En Elettrica TOT Agricoltura e Pesca 14,4-0,6 1,3-1,6 18,0 Industria 131,8-9,6 380,8 76,2 94,8 693,2 Civile 28,4-45,3 567,1 39,7 274,8 955,2 Trasporti 428,2 290,5 17,5 30,6-12,9 779,8 TOT 602,8 290,5 73,0 979,8 115,9 384, ,1 IV - 5
6 FIGURA 2.1 INCIDENZA DEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI SUI CONSUMI COMUNE DI AREZZO 2007 FIGURA 2.2 RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER FONTE ENERGETICA - COMUNE DI AREZZO 2007 FIGURA 2.3 INCIDENZA DEI DIVERSI SETTORI SULLE FONTI ENERGETICHE COMUNE DI AREZZO 2007 IV - 6
7 Lo SA è caratterizzato dalla presenza di una esigua produzione di energia elettrica da FER dovuta ai contributi della termovalorizzazione nell attuale installazione di San Zeno e dell idroelettrico. In Tabella 2.3 si riportano tali produzioni come indicato nel Bilancio Energetico Comunale riferito all anno Per lo stato attuale l installazione di FER è indirizzata esclusivamente alla produzione di energia elettrica, con 34,4 GWh annui prodotti corrispondenti alla copertura del 9% del consumo complessivo di energia elettrica. Rispetto ai consumi totali, le FER dello scenario SA rappresentano il 1,4% dei consumi. TABELLA 2.3 SITUAZIONE APPLICAZIONE FER [GWh/anno] ESTRATTO DAL BEC SA idraulica da rifiuti Termica TOT Produzione EE 9,9 18,1 6,4 34,4 Acquisto EE 349,8 Consumo EE 384,2 % FER su consumo EE 2,6% 4,7% 1,7% 9,0% % FER su consumo TOT 0,4% 0,7% 0,3% 1,4% IV - 7
8 3. SCENARIO ZERO S0 Si definisce Scenario Zero S0 lo scenario di non-intervento, ossia la situazione prevista al 2020 senza che nessuna misura di contenimento dei consumi venga presa e senza l introduzione di alcuna FER. Lo scenario S0 viene costruito con l unico scopo di rappresentare un riferimento rispetto al quale valutare gli effetti degli scenari di intervento proposti nei paragrafi successivi. Infatti questo scenario si pone in contrasto sia con le disposizioni normative che con gli obiettivi del Piano stesso. Questo scenario è stato ricostruito sulla base dei tassi di incremento annui attesi a livello nazionale per i consumi di energia, anche in considerazione degli effetti della crisi economica che ha interessato la seconda metà del 2008 e l anno TABELLA 3.1 CONSUMI DEL COMUNE DI AREZZO S0 E CONFRONTO CON SA [GWh] Gasolio Benzina GPL Gas Naturale Comb. Solidi En. Elettrica TOT S0 649,7 244,0 32, ,4 103,9 599, ,3 SA 602,8 290,5 73,0 979,8 115,9 384, ,1 incremento 7,8% -16,0% -55,1% 21,8% -10,3% 56,0% 15,4% FIGURA 3.1 CONSUMI DEL COMUNE DI AREZZO CONFRONTO SA - S0 [GWh] Il consumo maggiore è relativo al gas naturale, che rappresenta il 42,3% del totale e vede un incremento di 21,8 punti percentuali rispetto allo stato attuale. L energia elettrica, con circa 384 GWh/anno, rappresenta il 21,2% dei consumi totali. Il contributo dei carburanti (gasolio e benzina) rappresenta complessivamente il 31,6% dei consumi. Infine i contributi dei combustibili solidi e del GPL rappresentano rispettivamente il 3,7% ed l 1,2% sul totale dei consumi. IV - 8
9 FIGURA 3.2 RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER FONTE ENERGETICA S0 [GWh] Per quanto riguarda l applicazione di FER, viste le ipotesi di costruzione dello scenario basate sostanzialmente sul non intervento, si assume una produzione energetica analoga a quella registrata per lo SA (Tabella 3.2). Con l incremento dei consumi stimato tra SA e S0 si ottiene che l incidenza dell energia prodotta da FER si attesta al 5,7% dei consumi elettrici e all 1,2% dei consumi totali. TABELLA 3.2 SITUAZIONE APPLICAZIONE FER [GWh/anno] ESTRATTO DAL BEC 2007 S0 idraulica da rifiuti Termica TOT Produzione EE 9,9 18,1 6,4 34,4 Acquisto EE 565,2 Consumo EE 599,6 % FER su consumo EE 1,7% 3,0% 1,3% 5,7% %FER su consumo TOT 0,4% 0,6% 0,2% 1,2% IV - 9
10 4. SCENARIO DI BASSA APPLICAZIONE SBA In questa sede, viene definito Scenario di Bassa Applicazione SBA lo scenario dei consumi previsti nel 2020 nell ipotesi che vengano sfruttate le FER secondo le potenzialità di BS e che vengano introdotti gli interventi volti al contenimento dei consumi, sempre secondo la formulazione di BS. Nei casi di FER in cui non sia stata effettuata una valutazione diversificata in AS e BS, come nel caso di miniidraulico e fotovoltaico su edifici scolastici, si è proceduto a considerare per la Bassa Applicazione uno sfruttamento del 50% del potenziale stimato 1. Di contro, è stato scelto di sfruttare al massimo le potenzialità del recupero energetico da rifiuti e da eolico 2. Per quanto riguarda i rifiuti, infatti, la definizione della potenzialità deriva da un altro strumento di programmazione, non discutibile quindi in questa sede. In relazione all eolico, invece, facendo comunque riferimento ad un unico parco eolico previsto, non avrebbe senso considerarne una realizzazione parziale, in relazione anche ad esigenze tecniche ed economiche. Date queste premesse, si valutano i consumi dello SBA alla luce dei seguenti interventi: Sfruttamento del potenziale eolico del Parco Sassi Bianchi Sfruttamento del 50% del potenziale mini-idraulico Sfruttamento del potenziale del solare termico, BS Sfruttamento del potenziale del solare termico di recente installazione Sfruttamento del potenziale del solare fotovoltaico su edifici privati, BS Sfruttamento del 50% del potenziale del solare fotovoltaico installabile sugli edifici scolastici Sfruttamento del potenziale del solare fotovoltaico di recente installazione Recupero energetico in modalità sola energia elettrica, BS dal termovalorizzatore di San Zeno Recupero energetico dalla combustione delle biomasse che derivano da scarti agricoli o industriali e dalla manutenzione di alvei e verde urbano Recupero energetico dalla combustione del 50% del potenziale da biomasse che derivano da colture dedicate Recupero energetico dalla conversione in biogas delle biomasse che derivano da reflui di allevamenti, residui di orticoltura e residui agroindustriali Introduzione del bioetanolo in diluizione al 5% con la benzina 3 Interventi di contenimento dei consumi 1 Interventi diffusi sul territorio, più difficilmente implementabili 2 Interventi di maggiore entità e concentrati, più facilmente implementabili 3 Diluizione sostenibile dai motori oggi in commercio IV - 10
11 4.1. SBA EFFETTO SULL UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI L applicazione dello SBA ha come effetto la riduzione dell utilizzo di fonti energetiche tradizionali, grazie all azione congiunta del contenimento dei consumi e dell introduzione delle FER considerate. La Tabella 4.1 ne riporta i quantitativi in termini di energia primaria. Lo SBA è caratterizzato da: una produzione energetica da FER di 315,8 GWh di energia primaria, a cui il recupero energetico da rifiuti contribuisce per la maggior parte (31,3%). un potenziale di riduzione dei consumi comunali stimato in 227,3 GWh di energia primaria. La riduzione dell utilizzo di fonti tradizionali ammonta dunque a 543,1 GWh/anno, alle quali gli interventi di riduzione dei consumi contribuiscono per il 41,9% (Figura 4.1). TABELLA 4.1 FER E INTERVENTI DI RIDUZIONE CONSUMI SECONDO LO SBA FER Quota considerata Energia Primaria [GWh] Energia Primaria [tep] Energia Primaria [%] Eolico 100% 29, ,8 9,2% Mini-idraulico 50% 17, ,6 5,7% Solare Termico BS 100% 44, ,1 13,9% Solare termico Altre installazioni 100% 0,1 5,3 0,0% Fotovoltaico BS 100% 23, ,0 7,4% Fotovoltaico scuole 50% 1,7 147,0 0,5% Fotovoltaico Altre installazioni 100% 39, ,6 12,6% Termovalorizzatore BS 100% 98, ,8 31,3% Biomasse residue (combustione) Biomasse dedicate (combustione) 100% 26, ,8 8,4% 50% 17, ,0 5,6% Biomasse biogas (combustione) 100% 3,6 310,5 1,1% Bioetanolo 5% benzina 13, ,9 4,2% TOTALE FER 315, ,5 100,0% INTERVENTI Su parco macchine 100% 223, ,6 98,3% Su illuminazione pubblica 100% 4,0 339,9 1,7% TOTALE INTERVENTI 227, ,4 100,0% TOTALE 543, ,9 IV - 11
12 FIGURA 4.1 CONTRIBUTO DI FER E INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI RISPETTO AL COMPLESSIVO RISPARMIO DI FONTI TRADIZIONALI SBA La Figura 4.2 e la Figura 4.4 mostrano i contributi rispettivamente dell energia da FER e dei risparmi dovuti agli interventi di riduzione dei consumi rispetto al loro totale, ovvero fornisce una rappresentazione grafica dei valori percentuali della Tabella 4.1. Per quanto riguarda le FER, si evidenzia che la generazione elettrica da termovalorizzazione fornisce il contributo maggiore, mentre, relativamente alle possibilità di riduzione dei consumi, gli interventi sul parco macchine rappresentano il contributo di più elevata entità. FIGURA 4.2 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA FER SBA IV - 12
13 FIGURA 4.3 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA FER: AGGREGAZIONE SBA FIGURA 4.4 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI SBA Viene riportata infine una rappresentazione globale dell effetto dello SBA sui consumi: la Tabella 4.2 e la Figura 4.5 mostrano in maniera progressiva come venga ridotto l utilizzo di fonti tradizionali, rispetto allo S0, procedendo prima con l applicazione degli interventi di riduzione dei consumi e poi con l introduzione delle FER. TABELLA 4.2 EFFETTO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE DI UTILIZZO DI FONTI TRADZIONALI CON L APPLICAZIONE DELLO SBA Consumi 2020 Scenario Zero [GWh] 2.823,3 Consumi 2020 Applicazione interventi di riduzione consumi SBA [GWh] 2.596,0 Consumi 2020 Applicazione interventi di riduzione consumi e FER SBA [GWh] 2.280,2 Riduzione utilizzo fonti tradizionali (S0 SBA) [GWh] - 543,1 Riduzione utilizzo fonti tradizionali (S0 SBA) [%] 19,2 % IV - 13
14 FIGURA 4.5 EFFETTO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE DI UTILIZZO DI FONTI TRADZIONALI CON L APPLICAZIONE DELLO SBA [GWH] Più nel dettaglio vengono adesso riportati gli effetti di riduzione di utilizzo di fonti energetiche tradizionali derivanti dall applicazione dello SBA, assumendo che: il contributo del solare termico riduce il ricorso al gas naturale per gli usi civili le altre FER introdotte sostituiscono parte del fabbisogno di energia elettrica gli interventi sul parco macchine comportano una riduzione del consumo di carburanti, secondo la ripartizione di Figura 4.6 gli interventi sull illuminazione pubblica comportano una riduzione dei consumi elettrici La Figura 4.7 mostra l incidenza dell applicazione dello SBA sulle diverse fonti energetiche tradizionali. Il consumo di combustibili solidi resta invariato, dal momento che non sono state formulate ipotesi di sostituzione di questa categoria di combustibili, mancando un dettaglio sulle tipologie effettivamente utilizzate. E probabile che gran parte dei combustibili solidi già utilizzati siano biomassa per usi civili. L impiego delle altre fonti tradizionali subisce una diminuzione, in particolare: si ha un contenimento del consumo di carburanti a causa del rinnovo del parco macchine. Un ulteriore contributo è legato all introduzione del bioetanolo. si registra una diminuzione sui consumi di gas naturale per effetto dell introduzione del solare termico. l effetto più evidente si ha sui consumi di energia elettrica a cui contribuiscono le produzioni da FER. IV - 14
15 FIGURA 4.6 CONTRIBUTI SPECIFICI DEI DIVERSI TIPI DI CARBURANTE RISPETTO AL RISPARMIO COMPLESSIVO DOVUTO AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE FIGURA 4.7 INCIDENZA DELLE FER E DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE CONSUMI SULL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI SECONDO LO SBA [GWh/anno] TABELLA 4.3 INCIDENZA DELLE FER E DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE CONSUMI SULL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI SECONDO LO SBA [GWh/anno] Gasolio Benzina GPL Gas naturale Comb solidi En Elettrica TOTALE Previsione ,7 244,0 32, ,4 103,9 599, ,3 Interventi riduzione consumi 153,2 62,5 3,8 3,8-4,0 227,3 FER - 13,4-44,1-258,3 315,8 TOT SBA 496,4 168,1 29, ,5 103,9 337, ,2 IV - 15
16 4.2. SBA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Lo SBA, per come definito, permette di soddisfare attraverso l utilizzo di FER circa l 12,2% dei consumi totali, intesi come il consumo proiettato al 2020, da cui si sottraggono le riduzioni di consumi precedentemente stimate (Figura 4.8). In tal senso, si ritiene che lo SBA sia ancora lontano dal raggiungimento degli obiettivi Europei " per quanto concerne l incremento della quota di energie rinnovabili al 17% del consumo energetico finale. TABELLA 4.4 FER RISPETTO AI CONSUMI SBA Obiettivo % FER rispetto a consumi 12,2% FER [GWh] 315,8 Consumi [GWh] 2.596,0 FIGURA 4.8 FER RISPETTO AI CONSUMI - SBA Obiettivo EU Secondo le previsioni sviluppate nel PIER, l obiettivo europeo (17% di produzione da FER) viene raggiunto considerando che la produzione di energia elettrica attraverso impianti alimentati da FER dovrebbe raggiungere nel 2020 il livello del 39% del fabbisogno stimato, quella di energia termica il 10%. Rispetto a questi obiettivi si ha che con l applicazione dello SBA la copertura del fabbisogno elettrico stimato per il 2020 risulta del 43,4%, al di sopra degli obiettivi del PIER. Al contrario la copertura del fabbisogno termico, con il 3,7% è al di sotto di tali obiettivi. L incidenza della riduzione dei consumi rispetto a quelli di S0 rappresenta un ulteriore obiettivo Europeo: rispetto a questo, lo SBA, con un contenimento dei consumi dell 8,1%, non è tale da raggiungere questo secondo traguardo. IV - 16
17 FIGURA 4.9 COPERTURA CONSUMI ELETTRICI E TERMICI CON FER SBA FIGURA 4.10 COPERTURA CONSUMI ELETTRICI E TERMICI CON FER (PERCENTUALE) SBA Obiettivo RT Obiettivo RT IV - 17
18 5. SCENARIO DI ALTA APPLICAZIONE SAA Si definisce Scenario di Alta Applicazione SAA lo scenario dei consumi previsti nel 2020 nell ipotesi che venga sfruttata tutta la potenzialità da FER di Alto Scenario (AS) e che vengano effettuati gli interventi di riduzione dei consumi sul parco macchine, sugli edifici e sull illuminazione pubblica. Questo scenario risulta essere più virtuoso del precedente ed è ovviamente di più difficile raggiungimento. La sua analisi viene affrontata con il fine di mostrare quale sia la piena potenzialità del in termini di efficienza energetica, per valutare la fattibilità del raggiungimento degli obiettivi Europei SAA EFFETTO SULL UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE TRADIZIONALI L energia primaria ottenibile da FER e interventi di risparmio considerati per lo SAA è riportata in Tabella 5.1. Si evidenzia come si ipotizzi uno sfruttamento totale delle FER, in particolare rispetto allo scenario precedente vengono anche considerati: la completa potenzialità da mini-idraulico la completa potenzialità da fotovoltaico il 100% della potenzialità che deriva dalla biomassa combustione (residui + colture dedicate) il recupero di energia termica in cogenerazione da termovalorizzazione e da combustione delle biomasse Questo scenario è caratterizzato da una potenziale produzione energetica da FER di 572,4 GWh di energia primaria e da una riduzione dei consumi pari a 227,3 GWh per un totale di 799,7 GWh in meno rispetto allo S0 (Tabella 5.2). IV - 18
19 TABELLA 5.1 FER E INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI SECONDO LO SAA FER Quota considerata Energia Primaria [GWh] Energia Primaria [tep] Energia Primaria [%] Eolico 100% 29, ,8 5,1% Mini-idraulico 100% 35, ,2 6,3% Solare Termico AS 100% 88, ,2 15,4% Solare termico Altre installazioni 100% 0,1 5,3 0,01% Fotovoltaico AS 100% 46, ,0 8,2% Fotovoltaico scuole 100% 3,4 294,1 0,6% Fotovoltaico Altre Installazioni 100% 39, ,6 6,9% Termovalorizzatore AS 100% 125, ,1 21,8% Termovalorizzatore (recupero termico) 100% 88, ,7 15,5% Biomasse residue (combustione) 100% 26, ,8 4,7% Biomasse dedicate (combustione) 100% 35, ,1 6,1% Biomasse biogas (combustione) 100% 3,6 310,5 0,6% Bioetanolo 5% benzina 13, ,9 2,3% Biomasse combustione (recupero termico) 100% 37, ,4 6,5% TOTALE FER 572, ,7 100,0% INTERVENTI Su parco macchine 100% 223, ,6 58,6% Su illuminazione pubblica 100% 4,0 339,9 1,0% TOTALE INTERVENTI 227, ,4 100,0% TOTALE 799, ,1 IV - 19
20 FIGURA 5.1 CONTRIBUTO DI FER E INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI RISPETTO AL COMPLESSIVO RISPARMIO DI FONTI TRADIZIONALI - SAA La Figura 5.2 e la Figura 5.4 mostrano la composizione rispettivamente dell energia da FER e dei risparmi dovuti agli interventi di riduzione dei consumi rispetto al loro totale, ovvero fornisce una rappresentazione grafica dei valori percentuali della Tabella 5.1. Per quanto riguarda le FER, anche in questo caso si ritrova che la generazione elettrica da termovalorizzazione fornisce il contributo maggiore (21,8%), seguito dal corrispettivo recupero termico (15,5%). FIGURA 5.2 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA FER SAA IV - 20
21 Risulta interessante la rappresentazione aggregata di Figura 5.3: fermo restando l ampia incidenza del contributo dato della termovalorizzazione (anche per effetto del recupero termico da cogenerazione), risulta evidente che le biomasse ed il solare sono le FER che offrono potenzialità maggiori. FIGURA 5.3 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA FER: AGGREGAZIONE SAA Per quanto riguarda gli interventi, le incidenze sono analoghe a quelle ottenute nello scenario precedente. FIGURA 5.4 CONTRIBUTI DI ENERGIA PRIMARIA DA INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI SAA Viene fornita anche per questo scenario una rappresentazione globale dell effetto dell introduzione delle FER e degli interventi di riduzione dei consumi rispetto all utilizzo di fonti energetiche tradizionali: le Tabella 4.2 e Figura 5.5 mostrano in maniera progressiva la riduzione ottenibile rispetto ai consumi dello S0, prima con l applicazione degli interventi di riduzione, poi con l introduzione delle FER. TABELLA 5.2 EFFETTO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE DI UTILIZZO DI FONTI TRADZIONALI CON L APPLICAZIONE DELLO SAA [GWh/anno] Consumi 2020 Scenario Zero [GWh] 2.823,3 Consumi 2020 Applicazione interventi di riduzione consumi SAA [GWh] 2.596,0 Consumi 2020 Applicazione interventi di riduzione consumi e FER SAA [GWh] 2.023,6 Riduzione utilizzo fonti tradizionali (S0 SAA) [GWh] - 799,7 Riduzione utilizzo fonti tradizionali (S0 SAA) [%] 28,3 % IV - 21
22 FIGURA 5.5 EFFETTO COMPLESSIVO DI RIDUZIONE DI UTILIZZO DI FONTI TRADZIONALI CON L APPLICAZIONE DELLO SAA [GWh/anno] Vengono adesso valutati gli effetti dello SAA considerando al diversificazione per fonti energetiche considerando che: eolico, mini-idraulico, fotovoltaico, termovalorizzazione, biomasse residue/dedicate a combustione/ biogas sono FER destinate alla produzione di energia elettrica e gli interventi sull illuminazione pubblica ne riducono il consumo il solare termico riduce i consumi di gas naturale, così come il recupero termico dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di combustione delle biomasse gli interventi sul parco mezzi riducono i consumi di carburanti e il bioetanolo viene utilizzato in sostituzione alla benzina (diluizione del 5%) FIGURA 5.6 INCIDENZA DELLE FER E DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI SULL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI SECONDO LO SAA [GWh/anno] IV - 22
23 TABELLA 5.3 INCIDENZA DELLE FER E DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI SULL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI SECONDO LO SAA Gasolio Benzina GPL Gas naturale Comb solidi En Elettrica TOTALE Previsione 2020 [GWh] 649,7 244,0 32, ,4 103,9 599, ,3 Interventi riduzione consumi 153,2 62,5 3,8 3,8-4,0 227,3 FER Riduzione consumi - 13,4-213,7-345,3 572,4 TOT 496,4 168,1 29,0 975,8 103,9 250, ,6 Lo SAA è caratterizzato principalmente da un minor consumo di gas naturale grazie a una più spinta implementazione del solare termico e soprattutto grazie al recupero energetico in cogenerazione negli impianti di combustione di biomasse e di rifiuti. Un altro importante contributo al contenimento del consumo di gas è fornito dagli interventi sull edilizia e sulle caldaie. Questo scenario vede anche una maggior generazione elettrica da FER, vedendo sfruttato per intero il potenziale censito nel precedente volume del PEC. IV - 23
24 5.2. SAA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Lo SAA, per come definito, permette di soddisfare attraverso l utilizzo di FER circa il 22,0% dei consumi totali, intesi come il consumo proiettato al 2020, da cui si sottraggono le riduzioni di consumi precedentemente stimate. In tal senso, si ritiene che lo SAA rappresenti la direzione verso cui orientare le politiche energetiche del territorio nell ottica di raggiungimento degli obiettivi Europei " E certamente da tenere in considerazione come l obiettivo italiano posto al 17% di FER, rispetto al consumo del 2020, sia da perseguire come valore complessivo medio su tutto il territorio nazionale: esisteranno dunque aree più vocate alla produzione di energia da FER (aree di sfruttamento del geotermico, aree vocate all eolico, aree boscose, ecc ) il cui contributo andrà ad ovviare alle carenze di aree meno dotate di questo tipo di risorsa. In questo contesto, il territorio comunale di Arezzo può raggiungere percentuali superiori rispetto agli obiettivi europei solo nel caso in cui si persegua una strada impegnativa di sfruttamento intensivo delle FER e soprattutto della realizzazione di interventi di riduzione dei consumi. In tal caso, il contributo ottenibile da FER potrebbe raggiungere valori superiori agli obiettivi europei, contribuendo al bilancio nazionale di produzione di energia da FER con peso positivo. TABELLA 5.4 FER RISPETTO AI CONSUMI SAA Obiettivo % FER rispetto a consumi Obiettivo EU 22,0% FER [GWh] 572,4 Consumi [GWh] 2.596,0 FIGURA 5.7 FER RISPETTO AI CONSUMI - SAA Obiettivo EU Come per lo scenario precedente, si valuta il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIER rispetto alla copertura dei fabbisogni elettrici e termici con FER stimati per il Rispetto a questi obiettivi si ha che con l applicazione dello SAA la copertura del fabbisogno elettrico stimato del arriva al 58,0%, ampiamente al di sopra degli obiettivi posti dal PIER del 39%. Questo scenario permette di coprire con FER il 18,0% del fabbisogno termico, superando in questo caso gli obiettivi del 10% di copertura. IV - 24
25 FIGURA 5.8 COPERTURA CONSUMI ELETTRICI E TERMICI CON FER SAA FIGURA 5.9 COPERTURA CONSUMI ELETTRICI E TERMICI CON FER (PERCENTUALE) SAA Obiettivo RT Obiettivo RT L incidenza della riduzione dei consumi rispetto a quelli di S0 rappresenta un ulteriore obiettivo Europeo: rispetto a questo, anche lo SAA, con un contenimento dei consumi dell 8,1%, non è tale da raggiungere questo secondo traguardo. IV - 25
26 6. SCENARI A CONFRONTO Gli scenari proposti in questo lavoro perseguono l obiettivo della razionalizzazione energetica seguendo contemporaneamente due possibilità: interventi di riduzione sui consumi, previsti al 2020, ed interventi di introduzione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle tradizionali. La Tabella 6.1 riepiloga tutte le azioni proposte per il contenimento dei consumi e per la generazione di energia da FER. TABELLA 6.1 AZIONI PER LA RIDUZIONE DELL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI. Riduzione consumi S0 - - SBA SAA interventi illuminazione pubblica rinnovo parco mezzi interventi illuminazione pubblica rinnovo parco mezzi Produzione FER eolico mini-idraulico BS solare termico BS solare termico recente installazione fotovoltaico BS fotovoltaico recente installazione termovalorizzazione BS solo EE biomasse combustione BS solo EE biomasse (biogas) bioetanolo eolico mini-idraulico AS solare termico AS solare termico recente installazione fotovoltaico AS fotovoltaico recente installazione termovalorizzazione AS COGENERAZIONE biomasse combustione AS COGENERAZIONE biomasse (biogas) bioetanolo 6.1. RIDUZIONE DEI CONSUMI DI FONTI TRADIZIONALI L applicazione dello SBA comporta il 19,2% di riduzione di impiego di fonti tradizionali, mentre l introduzione dello SAA incrementa la quota di riduzione al 28,3%. In Figura 6.1 sono messi a confronto gli scenari ponendo l attenzione sulla riduzione dell utilizzo di fonti tradizionali derivante sia dagli interventi di riduzione dei consumi che dall introduzione delle FER (i valori di riferimento sono quelli di Tabella 6.2). Gli interventi di riduzione dei consumi consentono di risparmiare 227 GWh sia nel SBA che nel SAA. La differenza fra basso e alto profilo di intervento, si registra relativamente al risparmio di fonti tradizionali ottenibile con l introduzione delle FER, per le quali, complice lo sfruttamento dell energia termica da cogenerazione, si passa da 316 a 572 GWh, con un incremento percentuale pari all 81%. IV - 26
27 TABELLA 6.2 RISULTATO DELLE AZIONI IN TERMINI DI RISPARMIO DI UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI. Consumo [GWh] Riduzione consumi [GWh] FER [GWh] Consumi Fonti Tradizionali [GWh] Riduzione impiego fonti tradizionali S , ,3 0,0% SBA 2.596,0 227,3 325, ,2 19,2% SAA 2.596,0 227,3 572, ,6 28,3% FIGURA 6.1 EFFETTI DELLE AZIONI IN TERMINI DI RISPARMIO DI UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI In Figura 6.2 e Figura 6.3 si riporta il confronto tra gli scenari rispettivamente in termini di produzione e risparmio di energia elettrica, energia termica e carburanti. Nuovamente emerge il grosso contributo del termico prodotto da FER nello SAA a ribadire il fatto che un sistema di cogenerazione dà un beneficio importante ai consumi di risorse primarie per la produzione di energia termica. FIGURA 6.2 FER: DETTAGLIO PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO DELL ENERGIA [GWh] IV - 27
28 Il grafico relativo agli interventi mirati alla riduzione dei consumi di energia, fa emergere innanzitutto la importante influenza del rinnovo del parco mezzi. Marginale è l intervento sull illuminazione pubblica. FIGURA 6.3 INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI: DETTAGLIO PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO DELL ENERGIA [GWh] Infine, in Figura 6.4 mettiamo a confronto gli scenari diversificando le fonti energetiche tradizionali: il gas naturale rappresenta il vettore energetico di maggior consumo a livello comunale ed è la fonte su cui vi è più margine di azione: in tal senso l installazione del solare termico permette di contenerne i consumi di qualche punto percentuale (-4,0%). L implementazione dello SAA mostra che un sistema di teleriscaldamento per lo sfruttamento del calore residuo dai processi termici porterebbe ad un abbattimento del consumo di gas naturale molto più significativo (-18,2%). la seconda voce di consumo è rappresentata dal gasolio, impiegato principalmente nei trasporti e in parte nell industria: a meno di interventi di incremento di efficienza nel settore industriale (non oggetto del presente studio), uno scenario al 2020, in cui il parco veicoli è allineato a quanto dettato dalle direttive europee sugli standard emissivi, ne permette un contenimento non trascurabile del 23,6%. L energia elettrica è la terza tipologia di vettore energetico utilizzato, in termini quantitativi, a livello comunale. In questo caso, il grafico mostra come già l applicazione dello SBA porta ad una buona riduzione (-43,7%), lo SAA ha un effetto ancor più marcato (-58,2%). Il resto delle fonti energetiche sono caratterizzate da consumi di partenza più contenuti, pertanto gli interventi su di esse non portano a benefici significativi, fatta eccezione per la benzina la quale vede una riduzione in valore assoluto paragonabile con quella registrata per il gasolio (in percentuale questa è del -31,1%). A tale riduzione contribuisce, per il 5%, l introduzione del bioetanolo. IV - 28
29 FIGURA 6.4 EFFETTI DELLE AZIONI PROPOSTE IN TERMINI DI RIDUZIONE DELL UTILIZZO DI FONTI TRADIZIONALI DETTAGLIO [GWh] 6.2. QUOTA DI ENERGIA DA FER SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA: RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EUROPEI Con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, l Europa ritiene opportuno fissare obiettivi nazionali obbligatori in linea con la quota del 20% per l energia da fonti rinnovabili. Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all altro. Occorre pertanto tradurre l obiettivo complessivo comunitario del 20% in obiettivi individuali per ogni Stato membro. In questo contesto, l obiettivo per l Italia è il 17% di consumi prodotti da FER. In questo contesto introduciamo il risultato dell elaborazione, riportato in Figura 6.5: Lo SBA per come definito permette una copertura dei consumi attraverso le FER pari al 12,2% dei consumi totali. In tal senso, si ritiene che lo SBA sia ancora lontano dal raggiungimento degli obiettivi Europei. Lo SAA per come definito permette una copertura dei consumi attraverso le FER pari al 22,0% dei consumi totali. In tal senso, lo SAA è tale da raggiungere gli obiettivi Europei per quanto concerne l incremento della quota di energie rinnovabili al 17% del consumo energetico finale. Anche in considerazione del fatto che l obiettivo italiano è da perseguire su tutto il territorio, in cui sussistono aree meno vocate ed aree più vocate alla produzione di energia da FER (aree di sfruttamento del geotermico, aree vocate all eolico, aree boscose, ecc ), il territorio comunale di Arezzo potrebbe contribuire, con valori superiori a quelli obiettivo, pesando positivamente sul bilancio, ma solo nel caso in cui si intraprenda uno sfruttamento intensivo delle diverse FER, accompagnato da un contemporaneo ed imprescindibile programma di riduzione significativa dei consumi. IV - 29
30 FIGURA 6.5 OBIETTIVO EU (IT): %FER SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA La Direttiva 2009/28/CE inoltre ritiene opportuno fissare obiettivi nazionali obbligatori in linea con la quota del 20% per la riduzione dei consumi. In tal senso, gli interventi di riduzione dei consumi considerati nel PEC 2011 non consentono il raggiungimento di tale obiettivo in quanto il contenimento dei consumi si attesta all 8,1% in entrambi gli scenari considerati. Tuttavia, rispetto a questo obiettivo è da tenere in considerazione che l analisi proposta non considera alcuni elementi che potrebbero apportare miglioramenti rispetto al contenimento dei consumi, quali: interventi sull involucro edilizio (miglior isolamento termico) e sugli impianti termici (incremento dell efficienza). La stima di massima di questa potenzialità è riportata nel Volume III del PEC riduzione del traffico veicolare come conseguenza dell ottimizzazione del trasporto pubblico e dell introduzione di nuovi mezzi (tranvia). La stima di questa potenzialità non è stata affrontata nel PEC riduzione dei consumi dei privati cittadini, attraverso la progressiva sostituzione degli elettrodomestici con nuove macchine più efficienti e attraverso una progressiva sensibilizzazione della popolazione sui temi del risparmio energetico Dunque l obiettivo, disatteso secondo l analisi di scenario, non è da ritenersi del tutto non raggiunto. IV - 30
31 7. STRUMENTI DI ATTUAZIONE Dopo l analisi delle potenzialità presentata nei precedenti capitoli, è opportuno focalizzare le linee generali di uno scenario strategico di azioni che possa realmente incidere sugli usi razionali dell energia. Per dare concretezza agli interventi di valorizzazione delle risorse rinnovabili locali e di riduzione dei consumi delle fonti fossili, l Amministrazione Comunale deve predisporre un Piano di Azione all interno del quale vengano descritte tutte le azioni che devono essere portate avanti. Azione 1 Potenziamento dello Sportello Energetico È il centro di promozione, programmazione, coordinamento e controllo di tutte le molteplici azioni che caratterizzano le problematiche energetiche su scala locale. E in sostanza il referente tecnico ed organizzativo, che garantisce continuità e unità di azione in continua relazione con i soggetti (privati o pubblici) che si occupano di attuare i singoli progetti previsti nel piano energetico comunale e/o negli altri strumenti pianificatori per la parte avente rilevanza sulla produzione e, soprattutto, sui consumi di energia. Al momento attuale esiste uno sportello energetico patrocinato dal Comune e dalla Provincia (http://sportelloenergia-arezzo.it) e promosso da Estra e Legambiente. Sarebbe auspicabile un ripensamento in tal senso della struttura dello Sportello Energetico che per una maggiore incisività del proprio ruolo dovrebbe fare capo direttamente all Ufficio Ambiente del Comune stesso. In tale prospettiva, lo Sportello Energetico dovrà avere due ruoli/funzioni distinti: svolgere una funzione di Energy Manager che dovrà: raccogliere ed organizzare i dati sui consumi energetici specifici dell Amm.ne com.le; raccogliere ed organizzare i dati sui consumi energetici nel territorio comunale; fornire supporto tecnico agli altri settori dell amministrazione, in particolare ai settori pianificazione ed edilizia pubblica. operare come sportello energetico per il grande pubblico, fornendo, anche con il supporto tecnico della struttura di coordinamento, i seguenti servizi considerati minimali: diagnostica energetica (una verifica sull efficienza energetica e sul rispetto degli obiettivi di risparmio e uso razionale delle fonti di energia nell edilizia abitativa e commerciale/industriale); consulenza sugli interventi possibili necessari al raggiungimento degli obiettivi (indicando il risultato in termini di risparmio energetico, costi di investimento e gestione, possibilità di finanziamenti, tempi di ritorno dell investimento); informazione di base e promozione del risparmio energetico e dell uso delle fonti rinnovabili. Potrebbe essere particolarmente interessante prevedere l integrazione dello sportello energetico all interno della Casa Dell Energia, struttura dedicata alla promozione della sostenibilità urbana sul territorio aretino. Questa struttura è prevista dal Piano di Azione Comunale e si pone come il luogo di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità per le associazioni, le scuole, i cittadini e gli enti locali, con particolare attenzione per le energie rinnovabili. Il ruolo dello sportello energetico si integra dunque IV - 31
32 perfettamente negli obiettivi di coinvolgimento dei diversi soggetti nella prospettiva della sostenibilità ambientale ed energetica. Azione 2 Informazione e Progetti Dimostrativi Lo Sportello avrà come suo compito prioritario quello di organizzare l informazione all utenza relativamente alle opportunità offerte dal risparmio energetico e all uso delle fonti rinnovabili. Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende in misura non trascurabile dal consenso dei soggetti coinvolti, ed in particolare le famiglie e i cittadini in genere. Risulta pertanto necessario promuovere e diffondere adeguatamente, tra tutti i soggetti, le finalità e le modalità operative del Piano, utilizzando non solo le forme usuali di comunicazione, ma anche alcuni strumenti specifici come i progetti dimostrativi, che comprovano la fattibilità e invitano all emulazione, e le campagne di informazione. Azione 3 Promozione degli Impianti a Fonti Rinnovabili E l azione che sostiene tutta l impiantistica finalizzata alla produzione di energia rinnovabile, sia elettrica che termica, attraverso l impiego progressivo di risorse rinnovabili per grandi utenze collettive a media e grande scala: aggregati di edifici, complessi condominiali, quartieri. Relativamente agli impianti a FER, è auspicabile da parte dell amministrazione comunale: il sostegno alla realizzazione di impianti eolici e di mini-idraulica: il Comune si impegna a rilasciare in tempi brevi tutte le autorizzazioni e i nulla osta per l approvazione dei progetti; il sostegno all utilizzo delle biomasse: il Comune si impegna a sostenere le iniziative presentate rilasciare in tempi brevi tutte le autorizzazioni e i nulla osta per l approvazione dei progetti; il sostegno alla termovalorizzazione dei rifiuti: il Comune si impegna a sostenere nelle sedi opportune il progetto di adeguamento dell impianto di San Zeno; il sostegno alla promozione del fotovoltaico, anche riproponendo bandi specifici per la realizzazione di impianti presso edifici pubblici (nello specifico, la riproposta del bando per FV su edifici scolastici, accompagnata da eventuale maggiore pubblicizzazione) Azione 4 Promozione dell Edilizia efficiente Relativamente all edilizia efficiente è auspicabile che il Comune incentivi il recupero energetico ed ambientale del patrimonio immobiliare esistente pubblico e privato di vecchia e recente realizzazione attraverso interventi mirati alla riduzione della domanda di energia tradizionale, nonché mirati agli usi razionali dell energia nei settori civile (abitativo, impianti ed attrezzature sportive, mense, scuole, ospedali, terziario, commerciale, assicurativo, bancario, pubblico e privato), agricolo ed industriale. Si dovrà puntare sull integrazione architettonica ed ambientale delle seguenti tecnologie: IV - 32
33 solare attivo: produzione acqua calda; solare passivo: produzione aria calda, ventilazione e raffrescamento naturali e coibentazione; solare fotovoltaico integrato dalla rete elettrica pubblica: produzione energia elettrica combinata (solare diretta ausiliaria di rete); solare fotovoltaico autonomo: produzione di energia elettrica in aree idonee da individuare tra le zone non servite dalla rete elettrica: case rurali isolate, aree archeologiche, oasi naturalistiche, terreni dismessi, illuminazione aree isolate, cartellonistica stradale, passaggi a livello incustoditi; elettrodomestici ed illuminazione: a basso consumo di energia; cogenerazione termoelettrica: case di cura e riposo, uffici, alberghi, banche, piscine, condomini, palestre, centri commerciali, aziende, scuole, ospedali, aziende agri-turistiche; Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, il Regolamento Urbanistico Comunale, già prevede che siano obbligatori: l'installazione di pannelli fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kwp per ciascuna unità abitativa; l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuale. IV - 33
34 8. PROPOSTE DI INTRODUZIONE DI FER NELLE AREE DI PROSSIMO SVILUPPO Il, durante la redazione degli strumenti di programmazione del territorio, ha individuato alcune aree di prossimo sviluppo urbano, chiamate Aree Strategiche di Intervento (di seguito denominate A.S.I.). Queste aree, localizzate da apposita Mappa Strategica, sono indicate dal Piano Strutturale come future aree di sviluppo e sono descritte in termini di superfici utili destinate a edificazioni, parcheggi, servizi, ed altre aree funzionali. L obiettivo di questo capitolo è quello di valutare la possibilità di introduzione di FER in queste nuove aree di sviluppo. Trattandosi di interventi ancora da realizzare, risulta interessante valutare i diversi potenziali di applicabilità delle FER, così da fornire un supporto alle prossime decisioni: è infatti importante integrare gli impianti energetici a FER nel tessuto urbano già in fase di progettazione piuttosto che intervenire a posteriori, con conseguenti costi aggiuntivi e inefficienze. La Tabella 8.1 riporta il riferimento normativo, il nome, la categoria e una breve caratterizzazione di quelle A.S.I. per le quali la pianificazione prevede l introduzione di FER. TABELLA 8.1 DESCRIZIONE DELLE A.S.I. PER LE QUALI SI PREVEDE L INTRODUZIONE DI FER Rif. PS Art. 178 Art. 179 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 193 Art. 197 Art. 198 A.S.I. n Area strategica di intervento Nuovo quartiere Tucciarello Nuovo quartiere Cacciarelle Nuova zona industriale di Indicatore Nuova zona industriale di San Zeno 2.4 Interporto Categoria Residenza Residenza Produzione Produzione Mobilità e infrastrutture 3.3 Cittadella degli affari Grandi attrezzature 3.7 La Catona Residenza 3.8 Area ex caserme Grandi attrezzature Caratteristiche Slp = mq residenza Slp = mq altre funzioni Sf = mq attrezzature comuni S = mq verde e parcheggi Slp = mq residenza Slp = mq altre funzioni Sf = mq attrezzature comuni S = mq verde e parcheggi Sc = mq S = mq verde e parcheggi Sc = mq S = mq verde e parcheggi Sc = mq S = mq verde e parcheggi Slp = mq commerciale e terziario Sf = mq attrezzature comuni Slp = mq residenza Sf = mq attrezzature comuni S = mq verde e parcheggi Slp = mq residenza e terziario Slp = mq auditorium e biblioteca IV - 34
35 Rif. PS A.S.I. n Area strategica di intervento Categoria Caratteristiche Potenziamento degli attuali complessi sportivi; Nuovi complessi sportivi; Art La cittadella dello Sport Grandi attrezzature Centro Servizio, strutture ricettive e di foresteria; Potenziamento dell accessibilità con trasporto pubblico e dell accessibilità pedonale e ciclabile; Riorganizzazione degli spazi interni, creazione di viali, punti sosta attrezzati, servizi di base, parchi sportivi di libero accesso. Sc = mq attività varie Art La cittadella del tempo libero Grandi attrezzature S = mq parcheggio S = 10 ha parco Sc = mq ristorazione *Slp = Superficie lorda di pavimento Sc = superficie coperta Sp = superficie permeabile Sf = superficie fondiaria FIGURA 8.1 A.S.I. DI INTERESSE PER L APPLICAZIONE DI FER. ESTRATTO MAPPA STRATEGICA DEL PS IV - 35
36 I paragrafi che seguono hanno lo scopo di fornire alcune proposte di applicazione delle FER. In particolare: Il paragrafo 8.1 fornisce una proposta di applicazione di FER nelle A.S.I. residenziali. Questa indagine è possibile anche grazie al fatto che questo tipo di area necessiterà sicuramente di approvvigionamento termico per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale analisi viene condotta con lo scopo di valutare la possibilità di implementare una centrale termica a biomasse che possa coprire, insieme al solare termico, i fabbisogni energetici di queste aree. Inoltre si stimerà la producibilità elettrica dall installazione della potenza minima prevista per il solare fotovoltaico. Il paragrafo 8.3 contiene alcune considerazioni circa l applicazione di FER nelle A.S.I. industriali. I processi produttivi possono avere fabbisogni termici anche elevati, rispetto al tipo di attività. In questa sede è solo possibile fornire indicazioni rispetto al potenziale termico presente nell area. il paragrafo 8.4 infine contiene alcune valutazioni circa l applicazione di FER nelle altre A.S.I., in funzione delle informazioni ad oggi disponibili. Si tiene a precisare che le valutazioni fatte al presente capitolo sono redatte allo scopo di fornire una lettura più concreta dei potenziali energetici e della loro applicabilità sul territorio. Tuttavia deve essere sempre tenuto presente che si tratta di valori di stima, pertanto puramente indicativi e non utilizzabili come base dati per le future progettazioni. Queste ultime dovranno essere basate su valutazioni più puntuali, alla luce delle reali edificazioni e delle effettive esigenze territoriali. IV - 36
37 8.1. INDAGINE SULLA APPLICAZIONE DI FER NELLE A.S.I. DI TIPO RESIDENZIALE L Art. 46 del Regolamento Urbanistico Disposizioni generali relative al contenimento energetico degli edifici afferma che Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia (ad esclusione delle fattispecie di cui al comma 3 dell'art.44 [ ]) sono resi obbligatori: l'installazione di pannelli fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kwp per ciascuna unità abitativa l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, pari ad almeno il 50% del fabbisogno annuale Tale affermazione riscuote particolare interesse nell ottica di introdurre queste tecnologie nelle A.S.I., per le quali la norma tecnica del PS prevede, tra l altro, che venga valutata la possibilità di introdurre l utilizzo di fonti e tecnologie energetiche alternative. In aggiunta all installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici, come previsto da RU, avanziamo in questa sede la proposta aggiuntiva di implementare un sistema centralizzato per la generazione termica al fine di teleriscaldare il nuovo edificato. Alla luce di quanto esposto, di seguito si affronta un indagine sul fabbisogno termico nelle A.S.I. di tipo residenziale secondo step successivi: caratterizzazione della zona di interesse e formulazione di ipotesi stima copertura del fabbisogno termico per ACS e con solare termico stima copertura del fabbisogno termico per il riscaldamento ambientale con teleriscaldamento stima del potenziale dell installazione del fotovoltaico IV - 37
38 CARATTERIZZAZIONE DELLA ZONA DI INTERESSE LOCALIZZAZIONE Le A.S.I. su cui è interessante fare una valutazione dei fabbisogni termici per ACS e riscaldamento sono le zone residenziali di prossima realizzazione di Tucciarello, Cacciarelle e La Catona. In Figura 8.2 se ne riporta la localizzazione sul territorio comunale (estratto della mappa strategica del PS). La vicinanza delle tre aree risulta essere un elemento importante nell ottica di utilizzare una singola centrale termica per il teleriscaldamento. Tuttavia, tale ipotesi dovrà essere attentamente verificata in fase di progettazione. FIGURA 8.2 LOCALIZZAZIONE DELLE A.S.I. DI TIPO RESIDENZIALE ESTRATTO DELLA MAPPA STRATEGICA (PS) 1 km IV - 38
39 DATI CLIMATICI La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal D.P.R. n. 412/1993, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. Il, secondo questa classificazione, ricade in zona climatica E, essendo caratterizzato da un valore di GG pari a 2104 [GG o Gradi Giorno = somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera]. La tabella riporta per ognuna delle zone climatiche il periodo dell'anno e il numero massimo di ore giornaliere in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento. FIGURA 8.3 MAPPA NAZIONALE DELLE ZONE CLIMATICHE TABELLA 8.2 ZONE CLIMATICHE E PERIODI CONSENTITI PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO Zona Climatica Gradi Giorno (GG) Periodo di accensione Orario consentito da a da a h/d A dic 15-mar 6 B dic 31-mar 8 C nov 31-mar 10 D nov 15-apr 12 E ott 15-apr 14 F inf nessuna limitazione nessuna limitazione nessuna limitazione IV - 39
40 La radiazione solare per il è stata tratta dall Atlante Italiano della Radiazione Solare pubblicato da ENEA. La scelta della località, dell orientazione e dell inclinazione dei pannelli, della presenza di ostacoli e di un coefficiente di riflessione al suolo permette di ottenere un valore medio mensile per la radiazione solare. Nel caso in esame, si è ipotizzato di adottare un orientazione dei pannelli ottimale (sud) con una inclinazione di 30, l assenza di ostacoli ed un coefficiente di riflessione del suolo pari a 0,25 (valore cautelativo, caratteristico delle aree urbane). TABELLA 8.3 IPOTESI ADOTTATE PER IL CALCOLO DELLA RADIAZIONE SOLARE GLOBALE GIORNALIERA MEDIA MENSILE. FONTE: ENEA Orientazione Inclinazione rispetto all'orizzontale 30 Ostacoli Coefficiente riflessione suolo 0,25 SUD NO TABELLA 8.4 RISULTATO DEL CALCOLO DELLA RADIAZIONE SOLARE GLOBALE GIORNALIERA MEDIA MENSILE. FONTE: ENEA MESE Radiazione [kwh/m 2 /d] Gennaio 2,79 Febbraio 3,45 Marzo 4,53 Aprile 4,97 Maggio 5,73 Giugno 6,01 Luglio 6,10 Agosto 5,53 Settembre 4,80 Ottobre 3,69 Novembre 2,90 Dicembre 2,39 MEDIA 4,41 FIGURA 8.4 RADIAZIONE SOLARE GLOBALE GIORNALIERA MEDIA MENSILE. FONTE: ENEA IV - 40
41 Altri dati necessari per la valutazione sono i valori di temperatura media mensile esterna (fonte: ENEA profilo climatico del ) e quella dell acqua di rete (fonte: UNI 10349), riportati nella tabella seguente. TABELLA 8.5 TEMPERATURE MEDIE MENSILI, COMUNE DI AREZZO : T ATMOSFERICA E T DELL ACQUA DI RETE MESE T media mensile esterna [ C] T media acqua di Rete [ C] Gennaio 4,6 5 Febbraio 5,8 6 Marzo 8,6 8 Aprile 11,8 10 Maggio 15,9 11 Giugno 19,7 12 Luglio 22,8 13 Agosto 22,6 12 Settembre 19,2 11 Ottobre 14,2 10 Novembre 9,3 8 Dicembre 5,7 5 IV - 41
42 IPOTESI ADOTTATE La stima del fabbisogno termico per il riscaldamento di un edificio è un procedimento complesso che, a seguito di un indagine dettagliata sulla struttura, sulle sue caratteristiche di isolamento termico e sugli impianti installati, permette di assegnare una certa classe di efficienza energetica. In questa sede, trattandosi di aree di futura edificazione non si dispone delle informazioni di dettaglio necessarie per questo tipo di stima. Nel Decreto Ministeriale del 26/6/2009 Ministero dello Sviluppo Economico detta le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici viene definita una classificazione prestazionale, detta classe energetica globale dell edificio, che rappresenta l etichetta di efficienza energetica attribuita all edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da una lettera da A+ (elevata efficienza) fino a G (pessima efficienza). FIGURA 8.5 SCALA DELLE CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA In questa sede si ipotizza di procedere in senso inverso rispetto a quanto previsto dal sistema di certificazione energetica degli edifici: si stima il fabbisogno energetico dei nuovi edifici attribuendo loro a priori una certa classe di efficienza energetica, nell ipotesi che si tratti di case efficienti. A titolo cautelativo l ipotesi adottata per la stima dei fabbisogni è che le nuove edificazioni siano di classe C rispetto all efficienza per il riscaldamento degli ambienti. È tuttavia auspicabile che le nuove edificazioni vengano realizzate in modo da rientrare in classi di efficienza superiori (in tal caso i dimensionamenti che seguono risulteranno essere una sovrastima). IV - 42
43 FIGURA 8.6 CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale, come da Allegato A del Decreto Ministeriale del 26/6/2009. FIGURA 8.7 SCALA DELLE CLASSI ENERGETICHE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE FONTE: ALLEGATO A, DM DEL 26/6/2009 L indice di prestazione energetica dell edificio per la climatizzazione invernale (EPi) è calcolato in funzione di: rapporto S/V dell edificio, dove S è la superficie disperdente verso ambienti non riscaldati e V è il volume riscaldato racchiuso da S zona climatica in cui è presente l edificio, rappresentata dai gradi giorno (GG) L EPi Limite (EPi L ) si calcola per interpolazione lineare dei valori limite di legge riportati nell allegato C del D.Lgs 311/06. L interpolazione deve essere fatta qualora S/V sia compreso tra 0,2 e 0,9 e per GG intermedi a quelli di legge. IV - 43
44 TABELLA 8.6 VALORI LIMITE DI LEGGE PER L EPI [kw/mq/anno ] FONTE: ALLEGATO C DEL D.LGS 311/06 Nel caso in cui non si abbiano indicazioni sulle geometrie delle abitazioni per poter assumere un valore realistico del parametro S/V, si assumono i seguenti valori tipici da letteratura tecnica (fonte: La Casa Passiva in Italia). TABELLA 8.7 VALORI TIPICI DEL FATTORE GEOMETRICO DEGLI EDIFICI S/V Tipo edificio S/V [m -1 ] Villetta 0,80 Villetta a schiera 0,65 Edificio in linea 0,50 Edificio a torre 0,30 La stima del fabbisogno termico per la produzione di ACS viene affrontata ipotizzando: fabbisogno di ACS di 60 l/abitante/giorno, corrispondente ad un livello di comfort medio-elevato temperatura di utilizzo dell ACS di 45 C l installazione di 1 m 2 di pannello per abitante il rendimento dei pannelli solari termici è assunto come un valore di rendimento medio mensile di un collettore piano di medie prestazioni (da letteratura tecnica). IV - 44
45 CALCOLO DEI FABBISOGNI TERMICI In questo paragrafo si valutano i fabbisogni termici per il riscaldamento degli edifici e per l approvvigionamento di acqua calda sanitaria. L analisi relativa al riscaldamento degli ambienti viene condotta in maniera separata tra le tre A.S.I. residenziali, distinguendo due casi di tipologia edilizia: villette (S/V = 0,80) ed edifici in linea (S/V = 0,50) in modo da costruire un range di possibili valori. TABELLA 8.8 VALORI CALCOLATI PER L INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Classe Energetica EPi L [kwh/m 2 /anno] Villette (S/V = 0,80) Edifici in linea (S/V = 0,50) A+ 25,04 17,52 A 50,07 35,05 B 75,11 52,57 C 100,14 70,10 D 125,18 87,62 E 175,25 122,67 F 250,36 175,25 G Oltre oltre Si assumono i seguenti valori di rendimento da applicare alla richiesta termica delle abitazioni per tenere conto delle perdite termiche che si hanno durante il trasporto dell acqua calda dalla centrale all utenza e delle perdite energetiche che avvengono in centrale. Il valore del periodo di accensione del riscaldamento domestico è stato assunto pari a quello massimo previsto dalla norma vigente per la zona climatica E. TABELLA 8.9 RENDIMENTI DEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO E TEMPI DI ACCENSIONE Ore annue di accensione Rendimento tubazioni edifici 0,90 Rendimento collettore principale 0,80 Rendimento termico centrale 0,80 IV - 45
46 FIGURA 8.8 SCHEMA DELLE PERDITE TERMICHE (VALORE DI RIFERIMENTO: ENERGIA PRIMARIA IN INGRESSO = 100) En. Primaria IN 100 η = 0,80 80 η = 0,90 58 η = 0,80 64 Secondo quanto esposto, si stima che nel caso in cui si abbia un edificato a villette energicamente efficiente (classe energetica C), il fabbisogno termico per il riscaldamento degli ambienti per le tre aree residenziali è di quasi MWh annui, corrispondente a un consumo di MWh annui di energia primaria. Un edificato con edifici in linea di classe energetica C comporta un fabbisogno termico di circa MWh/anno ed un consumo di circa MWh/anno di energia primaria. Nelle tabelle si riporta il dettaglio per le diverse A.S.I.. Considerato che il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento è previsto per h/anno, si manifesta la necessità di installare un impianto di potenza termica in ingresso complessiva di 8,72 MWt per l edificato a villette, di 6,11 MWt nel caso degli edifici in linea. TABELLA 8.10 FABBISOGNO TERMICO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICATO A VILLETTE A.S.I. Villette Superficie utile [m 2 ] Fabbisogno termico classe C [MWh/anno] Energia primaria centrale [MWh/anno] Potenza centrale [MW] La Catona ,62 Tucciarello ,09 Cacciarelle ,02 TOTALE ,72 TABELLA 8.11 FABBISOGNO TERMICO PER RISCALDAMENTO PER EDIFICI IN LINEA A.S.I. Edifici in linea Superficie utile [m 2 ] Fabbisogno termico classe C [MWh/anno] Energia primaria centrale [MWh/anno] Potenza centrale [MW] La Catona ,13 Tucciarello ,56 Cacciarelle ,41 TOTALE ,11 IV - 46
47 Le valutazioni sul fabbisogno termico per ACS vengono condotte ipotizzando differenti densità abitative per le due tipologie di edificio considerate fino ad ora. TABELLA 8.12 VALORI ASSUNTI PER LA STIMA DEL FABBISOGNO TERMICO PER ACS PER UNITÀ ABITATIVA (U.A.) Villette Edifici in linea u.d.m. Fabbisogno procapite ACS lt/ab/giorno Densità abitativa m 2 /ab N. abitanti in una unità abitativa 4 3 ab/u.a. Dimensione unità abitativa m 2 /u.a. Installazione pannelli 1 1 m 2 /ab Installazione pannelli 4 3 m 2 /u.a. Sotto queste ipotesi, si effettua una prima valutazione della disponibilità di energia solare termica per la produzione di ACS. I risultati sono forniti per singola unità abitativa. Nel periodo tra marzo e settembre risulta che il solare termico riesce a coprire interamente il fabbisogno energetico per ACS. Nei mesi invernali la minor radiazione solare e le inferiori temperature fanno sì che tale copertura risulti parziale. Il deficit energetico massimo si verifica nel mese di dicembre, in cui il grado di copertura medio mensile del fabbisogno è del 42%. TABELLA 8.13 DISPONIBILITÀ E FABBISOGNO DI ENERGIA PER ACS EDIFICATO A VILLETTE A.S.I. Villette Disponibilità energia ST [kwh/d/u.a.] Fabbisogno energia per ACS [kwh/d/u.a.] Grado di copertura Gennaio 6,03 11,16 54,0% Febbraio 8,14 10,88 74,8% Marzo 11,05 10,33 107,0% Aprile 12,13 9,77 124,2% Maggio 13,98 9,49 147,4% Giugno 14,90 9,21 161,8% Luglio 15,13 8,93 169,4% Agosto 13,94 9,21 151,3% Settembre 12,10 9,49 127,5% Ottobre 9,15 9,77 93,7% Novembre 6,38 10,33 61,8% Dicembre 4,68 11,16 42,0% IV - 47
48 FIGURA 8.9 DISPONIBILITÀ E FABBISOGNO DI ENERGIA PER ACS EDIFICATO A VILLETTE TABELLA 8.14 DISPONIBILITÀ E FABBISOGNO DI ENERGIA PER ACS EDIFICI IN LINEA A.S.I. Edifici in linea Disponibilità energia ST [kwh/d/u.a.] Fabbisogno energia per ACS [kwh/d/u.a.] Grado di copertura Gennaio 4,52 8,37 54,0% Febbraio 6,11 8,16 74,8% Marzo 8,29 7,74 107,0% Aprile 9,10 7,33 124,2% Maggio 10,49 7,12 147,4% Giugno 11,18 6,91 161,8% Luglio 11,35 6,70 169,4% Agosto 10,45 6,91 151,3% Settembre 9,07 7,12 127,5% Ottobre 6,86 7,33 93,7% Novembre 4,79 7,74 61,8% Dicembre 3,51 8,37 42,0% IV - 48
49 FIGURA 8.10 DISPONIBILITÀ E FABBISOGNO DI ENERGIA PER ACS EDIFICI IN LINEA Si effettua infine una verifica rispetto alla disponibilità di superfici su cui installare i pannelli solari. La Tabella 8.15 e la Tabella 8.16 mostrano che, considerando che le villette siano composte da 3 piani (2 piani + piano terra) e che gli edifici in linea vengano costruiti su 5 livelli (4 piani + piano terra) si ha un occupazione delle superfici dei tetti del 10% nel primo caso e del 20% nel secondo. Tali considerazioni sono ovviamente da integrare considerando una certa inclinazione per i pannelli e l ingombro previsto per l accumulatore del fluido caldo, tuttavia l utilizzo delle superfici di tetto che risulta da questa prima stima lascia un ampio margine per eventuali ingombri aggiuntivi. TABELLA 8.15 DISPONIBILITÀ SUPERFICI PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI SOLARI TERMICI. EDIFICATO A VILLETTE A.S.I. Villette N. unità abitative N. piani Superficie tetto [m 2 Superficie pannelli ] [m 2 Utilizzo tetto ] La Catona % Tucciarello % Cacciarelle % TOTALE % TABELLA 8.16 DISPONIBILITÀ SUPERFICI PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI SOLARI TERMICI. EDIFICI IN LINEA A.S.I. Edifici in linea N. unità abitative N. piani Superficie tetto [m 2 ] Superficie pannelli [m 2 ] Utilizzo tetto La Catona % Tucciarello % Cacciarelle % TOTALE % IV - 49
50 SCELTE TECNOLOGICHE PER GLI IMPIANTI TERMICI In Figura 8.11 viene mostrato che l attività della centrale termica copre il periodo 15 ottobre 15 aprile (come imposto da normativa) e che nei mesi in cui questo impianto non è in funzione si ha una copertura totale del fabbisogno di ACS con il solare termico (unica eccezione si ha per la prima quindicina di ottobre: tuttavia per tale mese il solare termico assicura una copertura media del 93,7% del fabbisogno termico per ACS per cui si provvederà a considerare questo piccolo gap in sede di progettazione dell impianto termico). Per la copertura del fabbisogno di ACS tra ottobre e febbraio si possono effettuare differenti scelte tecnologiche, tra cui: integrare il deficit di ACS prodotta nei mesi invernali dal solare termico con caldaia a gas metano. Tale impianto deve comunque essere previsto per la copertura termica in casi di periodi di copertura nuvolosa prolungata, anche nei mesi estivi, qualora la centrale di teleriscaldamento non partecipi alla produzione di ACS e dunque non ci fossero alternative alla produzione termica. integrare nel periodo invernale, l utilizzo del solare termico con la centrale di teleriscaldamento per la produzione di ACS. Tale integrazione si effettua installando una adeguata potenza aggiuntiva presso la centrale di teleriscaldamento. La Tabella 8.17 e la Tabella 8.18 riportano la stima di potenza aggiuntiva da installare, che corrisponde a quella necessaria a coprire il deficit maggiore (mese di dicembre). FIGURA 8.11 SCANSIONE TEMPORALE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI Attività centrale per riscaldamento ambienti Copertura 100% ACS con solare termico TABELLA 8.17 POTENZA AGGIUNTIVA PER PRODUZIONE DI ACS CON CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO. EDIFICATO A VILLETTE Villette MW aggiuntivi MW totali La Catona 0,09 1,71 Tucciarello 0,29 5,38 Cacciarelle 0,12 2,13 TOTALE 0,50 9,23 TABELLA 8.18 POTENZA AGGIUNTIVA PER PRODUZIONE DI ACS CON CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO. EDIFICI IN LINEA Edifici in linea MW aggiuntivi MW totali La Catona 0,11 1,24 Tucciarello 0,47 4,03 Cacciarelle 0,19 1,60 TOTALE 0,80 6,91 IV - 50
51 Vista la disponibilità di biomassa adatta alla combustione emersa dall indagine sul potenziale comunale di FER, per cui si rimanda al Volume III del PEC, si valuta la possibilità di implementare una centrale a biomasse come scelta tecnologica per la centrale di teleriscaldamento. Si tiene a precisare che tale scelta non è in contrasto con le affermazioni del Piano di Azione Comunale in quanto la proposta è orientata verso impianti dotati degli opportuni dispositivi di contenimento delle emissioni atmosferiche di polveri. TABELLA 8.19 ENERGIA PRIMARIA ANNUA PER RISCALDAMENTO E ACS IN CENTRALE TERMICA [GWh]. EDIFICATO A VILLETTE Villette Energia Primaria Riscaldamento [GWh] Energia Primaria integrazione ACS [GWh] Energia Primaria Annua [GWh] La Catona 4,15 0,20 4,34 Tucciarello 13,04 0,62 13,66 Cacciarelle 5,16 0,25 5,41 TOTALE 22,35 1,07 23,42 TABELLA 8.20 ENERGIA PRIMARIA ANNUA PER RISCALDAMENTO E ACS IN CENTRALE TERMICA [GWh]. EDIFICI IN LINEA Edifici in linea Energia Primaria Riscaldamento [GWh] Energia Primaria integrazione ACS [GWh] Energia Primaria Annua [GWh] La Catona 2,90 0,24 3,14 Tucciarello 9,13 0,75 9,88 Cacciarelle 3,61 0,30 3,91 TOTALE 15,64 1,28 16,93 Rispetto alla richiesta energetica valutata (Tabella 8.19 e Tabella 8.20), la Tabella 8.21 riporta la disponibilità energetica da biomasse: risultano disponibili circa 16 GWh/anno di energia primaria dallo sfruttamento delle diverse frazioni residuali (residui agricoli, sanse esauste, residui del mantenimento dei boschi, degli alvei, del verde urbano, scarti dell arboricoltura e dell industria del legno). Tale potenzialità è integrabile dallo sfruttamento delle biomasse da colture dedicate che potrebbero apportare ulteriori 21 GWh/anno di energia primaria, per un totale di circa 37 GWh annui. La disponibilità di biomassa è quindi in grado di coprire l intero fabbisogno delle tre A.S.I. considerate, in particolare (Tabella 8.22): si sfrutta a pieno la totale potenzialità da biomasse residuali (15,99 GWh/anno), inoltre nel caso di edifici in linea, ipotizzando di teleriscaldare tutte e tre le aree analizzate, si dovrebbe ricorrere a 0,94 GWh annui di biomasse dedicate, corrispondenti al 4,4% del totale delle dedicate nel caso di edificato a villette, ipotizzando di teleriscaldare tutte e tre le aree analizzate, si dovrebbe ricorrere a 7,43 GWh annui di biomasse dedicate, corrispondenti al 35,2% del totale delle dedicate Lo sfruttamento della risorsa energetica derivante da biomasse combustibili in conseguenza a tali applicazioni varia tra il 45,6% (edifici in linea) ed il 63,1% (edificato a villette). IV - 51
52 TABELLA 8.21 DISPONIBILITÀ ANNUA DI ENERGIA DA BIOMASSA PER COMBUSTIONE DA INDAGINE SUL POTENZIALE COMUNALE BIOMASSE En Primaria [GWh] Colture dedicate 21,11 Biomasse residuali 15,99 TOTALE 37,10 TABELLA 8.22 SFRUTTAMENTO POTENZIALITÀ DA BIOMASSE PER LA REALIZZAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO DELLE TRE A.S.I. Edificato Utilizzo Biomassa dedicata [GWh] % Sfruttamento biomassa residuale % Sfruttamento biomassa dedicata Utilizzo risorsa biomasse villette 7,43 100,0% 35,2% 63,1% in linea 0,94 100,0% 4,4% 45,6% Volendo fornire una diversa chiave di lettura, in Tabella 8.23 e Tabella 8.24 si riporta il potenziale risparmio di gas naturale ottenibile dallo sfruttamento del solare termico per la produzione di ACS e delle biomasse combustibili per il riscaldamento degli ambienti (ed integrazione del ST per ACS nei mesi di deficit di produzione) fino ad ora illustrato. TABELLA 8.23 STIMA DEL RISPARMIO DI GAS NATURALE. EDIFICATO A VILLETTE Villette Gas Naturale risparmiato da impiego di biomasse [Nmc/anno] Gas Naturale risparmiato da impiego di solare termico [Nmc/anno] Totale risparmio di Gas Naturale [Nmc/anno] La Catona Tucciarello Cacciarelle TOTALE TABELLA 8.24 STIMA DEL RISPARMIO DI GAS NATURALE. EDIFICI IN LINEA Edifici in linea Gas Naturale risparmiato da impiego di biomasse [Nmc/anno] Gas Naturale risparmiato da impiego di solare termico [Nmc/anno] Totale risparmio di Gas Naturale [Nmc/anno] La Catona Tucciarello Cacciarelle TOTALE Viste le proiezioni dei consumi per fonte energetica al 2020, il dato previsionale di consumo di gas naturale è di tep/anno, corrispondenti a più di 125 milioni di Nmc di gas naturale. I risparmi stimati per l edificato a villette e per gli edifici il linea rappresentano rispettivamente il 2,3% e l 1,8% del totale consumo di tale risorsa energetica. IV - 52
53 FOTOVOLTAICO PREVISTO DAL RU Riprendendo quanto riportato nel paragrafo 8.1. di questo capitolo, il RU comunale afferma all art. 46 l obbligatorietà dell installazione di pannelli fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kwp per ciascuna unità abitativa delle aree residenziali di prossima edificazione. Applicando le ipotesi di tipologia e densità abitativa adoperate per la valutazione del fabbisogno termico e prendendo come riferimento la producibilità elettrica di Figura 8.12 si ottengono i risultati di Tabella 8.26 e Tabella TABELLA 8.25 VALORI ASSUNTI PER LA STIMA DELLA PRODUZIONE ENERGETICA DA FV IN AREE RESIDENZIALI Produzione energetica kwh/kwp Potenza per unità abitativa 1 kwp/u.a. Fattore conversione energia primaria 0,39 - Dalla valutazione emerge che nel caso di edificato a villette si ha una producibilità elettrica di 1,6 GWh annui, corrispondenti al risparmio di 4,2 GWh di energia primaria da fonti tradizionali. Nel caso di edifici in linea si ottiene una producibilità elettrica di circa 1,5 GWh annui, corrispondenti al risparmio di 3,8 GWh di energia primaria da fonti tradizionali. TABELLA 8.26 PRODUZIONE ENERGETICA DA FV IN AREE RESIDENZIALI. EDIFICATO A VILLETTE A.S.I. Villette N. unità abitative Potenza Installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En primaria [MWh/anno] La Catona Tucciarello Cacciarelle TOTALE TABELLA 8.27 PRODUZIONE ENERGETICA DA FV IN AREE RESIDENZIALI. EDIFICI IN LINEA A.S.I. Edifici in linea N. unità abitative Potenza Installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En primaria [MWh/anno] La Catona Tucciarello Cacciarelle TOTALE Anche in questo caso, si effettua una verifica rispetto alla disponibilità di superfici su cui installare i pannelli solari. La Tabella 8.28 e la Tabella 8.29 mostrano che, mantenendo le ipotesi precedenti, si ha un occupazione delle superfici dei tetti di circa il 18% nel caso di edificato a villette e del 48% nel caso di edifici in linea. Considerando dunque il duplice ingombro da solare termico e da fotovoltaico (Tabella 8.30), risulta che mentre nel caso di edificato a villette l occupazione di tetto complessiva si mantiene al di sotto del 50% del totale, nel IV - 53
54 caso di edifici in linea questa raggiunge il 68%. Ciò non costituisce una immediata limitazione nel caso di edificazione con tetti piani, mentre crea problemi di esposizione ottimale al sole nel caso di tetti a più falde. Tuttavia si tiene a ribadire che le presenti valutazioni sono da considerarsi stime puramente indicative, e che dunque non devono essere pretesto per pregiudicare valutazioni accurate e puntuali. TABELLA 8.28 DISPONIBILITÀ SUPERFICI PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI. EDIFICATO A VILLETTE A.S.I. Villette Superficie tetto Superficie pannelli Utilizzo tetto La Catona ,9% Tucciarello ,9% Cacciarelle ,9% TOTALE ,9% TABELLA 8.29 DISPONIBILITÀ SUPERFICI PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI. EDIFICI IN LINEA A.S.I. Edifici in linea Superficie tetto Superficie pannelli Utilizzo tetto La Catona ,6% Tucciarello ,6% Cacciarelle ,6% TOTALE ,6% TABELLA 8.30 RIEPILOGO DELL OCCUPAZIONE DI SUPERFICI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (FV E ST) Tipologia edificazione Utilizzo tetto ST Utilizzo tetto ST Utilizzo tetto Villette 10,0% 17,9% 27,9% Edifici in Linea 20,0% 47,6% 67,6% IV - 54
55 FIGURA 8.12 ENERGIA ELETTRICA GENERABILE IN UN ANNO DALL INSTALLAZIONE DI 1 KWP DI FV CON MODULI INCLINATI IN MANIERA OTTIMALE. FONTE: EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE. IV - 55
56 8.2. FER IN A.S.I. RESIDENZIALE: ESEMPIO DI REALIZZAZIONE PARZIALE In questo paragrafo si ripropone la stima dei fabbisogni termici in area residenziale, sotto le medesime ipotesi considerate ne paragrafo 8.1, nel caso di realizzazione parziale di un area residenziale. In particolare la stima proposta riguarda la realizzazione di metà dell area Catona, secondo una tipologia di edificazione mista tra villette (30%) ed edifici in linea (70%). Di seguito si riportano i risultati dell elaborazione. TABELLA 8.31 FABBISOGNO TERMICO PER RISCALDAMENTO. A.S.I. CATONA REALIZZAZIONE PARZIALE Edificato Superficie utile [m 2 ] Fabbisogno termico classe C [MWh/anno] Energia primaria centrale [MWh/anno] Potenza centrale [MW] Villette ,24 Edifici in linea ,40 TOTALE ,64 TABELLA 8.32 POTENZA AGGIUNTIVA PER L INTEGRAZIONE DEL SOLARE TERMICO (PRODUZIONE DI ACS) CON CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO. A.S.I. CATONA REALIZZAZIONE PARZIALE Edificato MW aggiuntivi MW totali Villette 0,01 0,26 Edifici in linea 0,04 0,44 TOTALE 0,05 0,69 TABELLA 8.33 ENERGIA PRIMARIA ANNUA PER RISCALDAMENTO E ACS IN CENTRALE TERMICA [GWh]. A.S.I. CATONA REALIZZAZIONE PARZIALE Edificato Energia Primaria Riscaldamento [GWh] Energia Primaria integrazione ACS [GWh] Energia Primaria Annua [GWh] Villette 0,62 0,03 0,65 Edifici in linea 1,02 0,08 1,10 TOTALE 1,64 0,11 1,75 TABELLA 8.34 SFRUTTAMENTO POTENZIALITÀ DA BIOMASSE PER LA REALIZZAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO. A.S.I. CATONA REALIZZAZIONE PARZIALE Edificato % Sfruttamento biomassa residuale % Sfruttamento biomassa dedicata Utilizzo risorsa biomasse villette 4,1% - 1,8% in linea 6,9% - 3,0% TOTALE 10,9% - 4,7% IV - 56
57 TABELLA 8.35 STIMA DEL RISPARMIO DI GAS NATURALE. A.S.I. CATONA REALIZZAZIONE PARZIALE Edificato Gas Naturale risparmiato da impiego di biomasse [Nmc/anno] Gas Naturale risparmiato da impiego di solare termico [Nmc/anno] Totale risparmio di Gas Naturale [Nmc/anno] villette in linea TOTALE La stima svolta nel presente paragrafo mostra che l installazione di una centrale termica di circa 700 kw di potenza permetterebbe di teleriscaldare l edificazione parziale dell A.S.I. Catona e integrare la produzione di acqua calda sanitaria da solare termico nel periodo invernale. La Figura 8.13 riporta una curva relativa al costo di installazione * /kw installato+ in funzione della potenza dell impianto. Si può osservare che per una taglia di impianto intorno ai 700 kw si ricade in una fascia di costi di circa 150 /kw. A questi costi va aggiunta l installazione, che incide in misura variabile, orientativamente dal 20% al 50% del costo delle apparecchiature a seconda delle diverse situazioni impiantistiche. Il grafico evidenzia un calo molto pronunciato dei costi unitari di investimento con l aumentare della potenza installata. Questo significa che gli impianti di maggiore potenza sono generalmente più convenienti dei piccoli in termini di rapporto costo/beneficio. E opportuno ricordare che i prezzi indicati nel grafico si riferiscono a impianti basati su tecnologie avanzate, il cui costo può essere notevolmente superiore a quello di sistemi più semplici disponibili sul mercato. FIGURA 8.13 COSTI INDICATIVI DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIPPATO [ /KW INSTALLATO] Fonte: Energie-Rinnovabili.net I costi comprendono caldaia, estrattore del cippato, ciclone, centrale di regolazione (IVA esclusa) In conclusione, l installazione di una centrale termica utile alla copertura dei fabbisogni termici dell area Catona, anche nell ipotesi di una sua realizzazione parziale, ricade in un intervallo di potenza per il quale è necessario un costo di investimento contenuto. Risulta dunque di notevole interesse considerare questa opportunità in sede di progettazione puntuale dell area. IV - 57
58 8.3. INDAGINE SULLA APPLICAZIONE DI FER NELLE A.S.I. DI TIPO INDUSTRIALE In questo paragrafo si stima il potenziale di produzione energetica da FER nel caso in cui nelle aree di prossimo sviluppo industriale venga effettuata la scelta di sfruttare le coperture degli edifici per installare pannelli solari fotovoltaici e solari termici. Inoltre si valuta un eventuale sfruttamento delle coperture dei parcheggi. Per l A.S.I. 2.3 Nuova zona industriale di San Zeno riportiamo in oltre il potenziale termico valutato per lo SAA derivante dallo sfruttamento dell energia termica da cogenerazione proveniente dal nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ad essa limitrofo. La Tabella 8.36 riporta le ipotesi adottate circa lo sfruttamento delle coperture per l installazione dei pannelli per le varie produzioni energetiche. I valori di rendimento dei sistemi fotovoltaici e del solare termico sono gli stessi adottati durante la trattazione affrontata nei paragrafi precedenti. TABELLA 8.36 IPOTESI DI SFRUTTAMENTO DELLE COPERTURE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI. A.S.I. INDUSTRIALI percentuale di copertura sfruttata per FV 25% percentuale di copertura sfruttata per ST 25% percentuale di superficie di parcheggi sfruttata per FV 10% Date le ampiezze delle superfici previste per queste edificazioni, sotto le ipotesi di cui sopra le aree di industriali di Indicatore e di San Zeno hanno un potenziale di produzione elettrica rispettivamente di e MWh annui. Tale produzione corrisponde al 33% del potenziale totale da fotovoltaico dello SAA. TABELLA 8.37 PRODUCIBILITÀ ELETTRICA DA INSTALLAZIONI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. A.S.I. INDUSTRIALI FV - A.S.I. industriale Indicatore San Zeno Sup. tetti [m 2 ] Sup. FV [m 2 ] Potenza installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] Sup. Parcheggi [m 2 ] Sup. FV [m 2 ] Potenza installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] Per quanto riguarda la produzione termica, quella ottenibile dalle installazioni ipotizzate per le A.S.I. industriali costituisce il 50% della potenzialità totale dello SAA. Ovviamente l installazione di pannelli solari termici è strettamente legata all esistenza di un eventuale fabbisogno termico. IV - 58
59 La Tabella 8.38 contiene le informazioni relative al potenziale termico ottenibile dalle installazione di solare termico e quello derivante da cogenerazione, censito nel Volume III del PEC. TABELLA 8.38 PRODUCIBILITÀ TERMICA DA INSTALLAZIONI DI SOLARE TERMICO E COGENERAZIONE. A.S.I. INDUSTRIALI ST - A.S.I. industriale Indicatore San Zeno Sup. tetti [m2] Sup. ST [m2] ET producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] ET da cogenerazione [MWh/anno] En. Primaria da cogenerazione [MWh/anno] ET producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] In conclusione, per le A.S.I. di tipo industriale esiste un buon potenziale energetico da FER, il cui sfruttamento è auspicabile, anche nell ottica del raggiungimento degli obiettivi europei e regionali. In questa sede non è stato possibile avanzare proposte concrete di sfruttamento dei potenziali energetici da FER, vista l assenza ad oggi di una programmazione specifica per tali aree. È auspicabile un approfondimento di questi temi durante la redazione dei Piani Complessi di Intervento per le A.S.I. industriali. IV - 59
60 8.4. INDAGINE SULLA APPLICAZIONE DI FER ALTRE A.S.I. PER CUI È PREVISTA L INTRODUZIONE DI FER In maniera analoga a quanto fatto per le A.S.I. industriali, in questo paragrafo si fornisce una stima dell energia da FER ottenibile attraverso installazioni introducibili nelle restanti A.S.I. per le quali la pianificazione comunale auspica l introduzione di tecnologie per la produzione di energia pulita. Si tratta tuttavia si una stima di massima, basata su ipotesi generiche (vedi Tabella 8.39), riportata allo scopo di dare un idea al lettore dell esistenza di ulteriori potenziali ottenibili introducendo le FER nelle aree di prossimo sviluppo. Le FER considerate di seguito sono il solare fotovoltaico ed il solare termico, tecnologie introdotte in questa sede in maniera indistinta sulle quattro A.S.I.. Sarà opportuno valutare in maniera precisa la plausibilità di tali installazioni (soprattutto per il solare termico è necessario valutare la sussistenza del fabbisogno termico) alla luce di informazioni dettagliate su tali aree. TABELLA 8.39 IPOTESI DI SFRUTTAMENTO DELLE COPERTURE PER L INSTALLAZIONE DEI PANNELLI. ALTRE A.S.I. percentuale di copertura sfruttata per FV 20% percentuale di copertura sfruttata per ST 20% percentuale di superficie di parcheggi sfruttata per FV 10% N. piani edifici 5 TABELLA 8.40 PRODUCIBILITÀ ELETTRICA DA INSTALLAZIONI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. ALTRE A.S.I. FV - Altre A.S.I. Interporto Cittadella degli Affari Ex Caserme Cittadella del tempo libero Sup. tetti [m2] Sup. FV [m2] Potenza installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] Sup. Parcheggi [m2] Sup. FV [m2] Potenza installabile [kwp] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] EE producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] IV - 60
61 TABELLA 8.41 PRODUCIBILITÀ TERMICA DA INSTALLAZIONI DI SOLARE TERMICO. ALTRE A.S.I. ST - Altre A.S.I. Interporto Cittadella degli Affari Ex Caserme Cittadella del tempo libero Sup. tetti [m2] Sup. ST [m2] ET producibile [MWh/anno] En. Primaria [MWh/anno] Come per le aree di prossimo sviluppo industriale, anche in questo caso ad oggi mancano le informazioni necessarie per avanzare proposte concrete di sfruttamento dei potenziali energetici da FER, vista l assenza ad oggi di una programmazione specifica per tali aree. È auspicabile un approfondimento di questi temi durante la redazione dei Piani Complessi di Intervento. IV - 61
62 9. CONCLUSIONI Posti gli obiettivi del PEC di promozione degli interventi di contenimento dei consumi e dell introduzione delle Fonti di Energia Rinnovabile per il raggiungimento degli obiettivi Europei, ovvero: copertura del 17% dei consumi energetici con FER, al 2020 riduzione dei consumi del 20%, al 2020 visti inoltre gli obiettivi posti dal PIER per mezzo dei quali si assicura il raggiungimento dei traguardi europei, ovvero: copertura del 39% del fabbisogno di energia elettrica con FER copertura del 10% del fabbisogno di energia termica con FER dall analisi di scenario condotta, risulta che: una politica energetica orientata alla realizzazione delle azioni di Basso Scenario non permette di raggiungere gli obiettivi europei e realizza quelli del PIER solo in modo parziale, relativamente al traguardo per l elettricità. Il contributo maggiore in tal senso è quello dovuto al recupero di energia elettrica dal termovalorizzatore. una politica energetica più ambiziosa, orientata alla realizzazione delle ipotesi di Alto Scenario, realizza completamente gli obiettivi posti dal PIER e raggiunge ampiamente l obiettivo europeo di copertura dei consumi con FER. Per quanto riguarda l obiettivo Europeo di riduzione dei consumi, in prima analisi disatteso dall introduzione degli scenari, si ricorda che non sono stati presi in considerazione i potenziali di riduzione dei consumi derivanti da interventi sull edilizia privata esistente per la per la difficoltà che sussiste nella realizzazione e nella quantificazione puntuale di questi. Inoltre nello studio non si ha la possibilità di quantificare né la riduzione del traffico veicolare come conseguenza dell ottimizzazione del trasporto pubblico e dell introduzione di nuovi mezzi (tranvia), né la riduzione dei consumi dei privati cittadini, attraverso la progressiva sostituzione degli elettrodomestici con nuove macchine più efficienti e attraverso una progressiva sensibilizzazione della popolazione sui temi del risparmio energetico. Un altro contributo non valutabile in questa sede è quello derivante dalla riduzione dei consumi del settore industriale, artigianale e terziario per un generico miglioramento dell efficienza energetica. Si presume quindi che il valore di contenimento dei consumi (8%) sia fortemente sottostimato (gli interventi sull edilizia esistente di cui al Volume III del PEC porterebbero la percentuale al 12% per lo SBA e al 16% per lo SAA). Si tratta dunque di un obiettivo non raggiunto alla luce dei dati oggettivi, ma non esaustivi, di cui si dispone. IV - 62
63 TABELLA 9.1 RIEPILOGO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Obiettivo SBA SAA EU 20% consumi con FER (17% in Italia) NON Raggiunto 12% Raggiunto 22% EU 20% riduzione consumi NON Raggiunto 8% Non Raggiunto 8% PIER 39% EE da FER Raggiunto 43% Raggiunto 58% PIER 10% ET da FER NON Raggiunto 4% Raggiunto 18% In entrambi gli scenari costruiti, il contributo maggiore è senza dubbio quello che deriva dalla termovalorizzazione (31% nello SBA, 37% nello SAA), seguito da quello delle biomasse (19% nello SBA, 20% nello SAA). In entrambi i casi, il recupero termico potenziale considerato nello SAA comporta un deciso incremento dell energia primaria ottenibile. Le installazioni di solare fotovoltaico e termico forniscono in entrambi i casi un contributo al di sopra del 30%. Ulteriori contributi importanti derivano dal mini-idraulico e dall eolico. FIGURA 9.1 FER CHE CONTRIBUISCONO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OGBIETTIVI [GWh/ANNO DI ENERGIA PRIMARIA] FIGURA 9.2 INCIDENZA DELLE FER NEI DUE SCENARI IV - 63

References: Art. 178
 Art. 179
 Art. 185
 Art. 186
 Art. 187
 Art. 193
 Art. 197
 Art. 198
 Art. 46
 art. 46