Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-rd1027-2007.html
Timestamp: 2014-04-20 16:11:54+00:00

Document:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (Vigente hasta el 19 de Marzo de 2010).
Publicado en BOE n�m. 207 de 29 de Agosto de 2007
Vigencia desde 29 de Febrero de 2008. Esta revisi�n vigente desde 12 de Diciembre de 2009 hasta 19 de Marzo de 2010
Vigente desde 29/Feb/2008 hasta 12/Dic/2009
Vigente desde 12/Dic/2009 hasta 19/Mar/2010
Vigente desde 19/Mar/2010 hasta 14/Abr/2013
Vigente desde 14/Abr/2013
�Aprobaci�n del Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE)
�Edificios y proyectos a los que no se aplicar� el reglamento
�Empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas
�Carn�s profesionales
�Adaptaci�n del real decreto
�Inscripci�n de documentos reconocidos del RITE
Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE)
�Responsabilidad de su aplicaci�n
�Contenido del RITE
�Remisi�n a normas
�Documentos reconocidos
�Registro general de documentos reconocidos para el RITE
�Otra reglamentaci�n aplicable
�T�rminos y definiciones
Exigencias t�cnicas
�Exigencias t�cnicas de las instalaciones t�rmicas
�Bienestar e higiene
�Eficiencia energ�tica
�Condiciones generales para el cumplimiento del RITE
�Documentaci�n t�cnica de dise�o y dimensionado de las instalaciones t�rmicas
�Proyecto
�Memoria t�cnica
�Condiciones de los equipos y materiales
Condiciones para la ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas
�Generalidades
�Recepci�n en obra de equipos y materiales
�Control de la ejecuci�n de la instalaci�n
�Control de la instalaci�n terminada
�Certificado de la instalaci�n
Condiciones para la puesta en servicio de la instalaci�n
�Puesta en servicio de la instalaci�n
Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalaci�n
�Titulares y usuarios
�Mantenimiento de las instalaciones
�Registro de las operaciones de mantenimiento
�Certificado de mantenimiento
�Inspecciones iniciales
�Inspecciones peri�dicas de eficiencia energ�tica
�Calificaci�n de las instalaciones
�Clasificaci�n de defectos en las instalaciones
�Empresas instaladoras autorizadas
�Empresas mantenedoras autorizadas
�Acreditaci�n de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional
�Suspensi�n y cancelaci�n de inscripciones en el registro
�Carn� profesional en instalaciones t�rmicas de edificios
�Requisitos para la obtenci�n del carn� profesional
Comisi�n Asesora
�Comisi�n Asesora para las instalaciones t�rmicas de los edificios
�Funciones de la Comisi�n Asesora
�Composici�n de la Comisi�n Asesora
�Organizaci�n de la Comisi�n Asesora
INSTRUCCI�N T�CNICA IT.1 DISE�O Y DIMENSIONADO
INSTRUCCI�N T�CNICA IT.2 MONTAJE
INSTRUCCI�N T�CNICA IT.3 MANTENIMIENTO Y USO
INSTRUCCI�N T�CNICA IT.4 INSPECCI�N
AP�NDICE 1.
.�T�RMINOS Y DEFINICIONES
.�NORMAS DE REFERENCIA
.�CONOCIMIENTOS DE INSTALACIONES T�RMICAS EN EDIFICIOS
A 3.1.
CONOCIMIENTOS B�SICOS DE INSTALACIONES T�RMICAS EN EDIFICIOS
CONOCIMIENTOS ESPEC�FICOS DE INSTALACIONES T�RMICAS EN EDIFICIOS
CONTENIDOS DE LOS CURSOS DE FORMACI�N COMPLEMENTARIOS PARA LA CONVALIDACI�N DE LOS CARN�S PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES T�RMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE), APROBADO POR REAL DECRETO 1751/1998, DE 31 DE JULIO, POR EL CARN� PROFESIONAL DE INSTALACIONES T�RMICAS DE EDIFICIOS
R.D. 1027/2007, 20 julio rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 28 febrero 2008). T�ngase en cuenta que por la presente tambi�n se subsanan errores padecidos en la parte II. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energ�tica de los edificios y la aprobaci�n del C�digo T�cnico de la Edificaci�n por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han aconsejado redactar un nuevo texto que derogue y sustituya el vigente Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que incorpore, adem�s, la experiencia de su aplicaci�n pr�ctica durante los �ltimos a�os. El nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por este real decreto es una medida de desarrollo del Plan de acci�n de la estrategia de ahorro y eficiencia energ�tica en Espa�a (2005-2007) y contribuir� tambi�n a alcanzar los objetivos establecidos por el Plan de fomento de las energ�as renovables (2000-2010), fomentando una mayor utilizaci�n de la energ�a solar t�rmica sobre todo en la producci�n de agua caliente sanitaria. Dicho nuevo reglamento se desarrolla con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que deben satisfacer las instalaciones t�rmicas sin obligar al uso de una determinada t�cnica o material, ni impidiendo la introducci�n de nuevas tecnolog�as y conceptos en cuanto al dise�o, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten en un conjunto de especificaciones t�cnicas detalladas que presentan el inconveniente de limitar la gama de soluciones aceptables e impiden el uso de nuevos productos y de t�cnicas innovadoras. Por otra parte, el reglamento que se aprueba constituye el marco normativo b�sico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energ�tica y de seguridad que deben cumplir las instalaciones t�rmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. As�, las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad se dictan al amparo de la competencia atribuida por el art�culo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual dispone que los reglamentos de seguridad de �mbito estatal se aprobar�n por el Gobierno de la Naci�n, sin perjuicio de que las Comunidades Aut�nomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. Las medidas que este reglamento contempla presentan una clara dimensi�n ambiental. Por un lado, contribuyen a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades y, por otro, a�aden elementos en la lucha contra el cambio clim�tico. En el primer caso, se tiene en cuenta que los productos de la combusti�n son cr�ticos para la salud y el entorno de los ciudadanos. Por eso, ahora se prev� la obligatoriedad de la evacuaci�n por cubierta de esos productos en todos los edificios de nueva construcci�n. Tambi�n se fomenta la instalaci�n de calderas que permitan reducir las emisiones de �xidos de nitr�geno y otros contaminantes, lo que supondr� una mejora en la calidad del aire de las ciudades. Asimismo, la contribuci�n a la reducci�n de NOx debe facilitar el cumplimiento de compromisos ratificados por Espa�a, tanto internacionales (especialmente el Convenio de Ginebra sobre la contaminaci�n transfronteriza a larga distancia) como comunitarios (en particular, la Directiva de Techos Nacionales de Emisi�n). Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci�n de la Edificaci�n, establece dentro de los requisitos b�sicos de la edificaci�n relativos a la habitabilidad el de ahorro de energ�a. El cumplimiento de estos requisitos se realizar� reglamentariamente a trav�s del C�digo T�cnico de la Edificaci�n que es el marco normativo que establece las exigencias b�sicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. Dentro de las exigencias b�sicas de ahorro de energ�a se establece la referida al rendimiento de las instalaciones t�rmicas cuyo desarrollo se remite al reglamento objeto de este real decreto. Asimismo, mediante la norma que se aprueba se transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energ�tica de los edificios, fijando los requisitos m�nimos de eficiencia energ�tica que deben cumplir las instalaciones t�rmicas de los edificios nuevos y existentes y un procedimiento de inspecci�n peri�dica de calderas y de los sistemas de aire acondicionado. Por razones de rendimiento energ�tico, medioambientales y de seguridad se establece una fecha l�mite para la instalaci�n en el mercado espa�ol de calderas por debajo de un rendimiento energ�tico m�nimo y se proh�be la utilizaci�n de combustibles s�lidos de origen f�sil. Ambas medidas tendr�n una repercusi�n energ�tica importante al estar destinadas al sector de edificios y en particular al de viviendas. En la tramitaci�n de este real decreto se han cumplido los tr�mites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisi�n de informaci�n en materia de normas y reglamentaciones t�cnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la informaci�n, en aplicaci�n de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. Adem�s se ha o�do a las Comunidades Aut�nomas a trav�s de la Comisi�n Asesora para las Instalaciones T�rmicas de los Edificios, as� como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados. En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Vivienda, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 20 de julio de 2007, DISPONGO: Art�culo �nico
Aprobaci�n del Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) Se aprueba el Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) cuyo texto se incluye como anexo. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Edificios y proyectos a los que no se aplicar� el reglamento No ser� de aplicaci�n preceptiva el Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE), que figura como anexo, a los edificios que a la entrada en vigor de este real decreto est�n en construcci�n ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspecci�n. Disposici�n transitoria segunda
Empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas Las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas que, a la entrada en vigor de este real decreto, figuren inscritas en el registro de empresas de la correspondiente Comunidad Aut�noma, de acuerdo con lo indicado en el art�culo 14 del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, mantendr�n su condici�n y se inscribir�n de oficio, a la entrada en vigor de este real decreto, en el registro de empresas instaladoras autorizadas o en el de empresas mantenedoras autorizadas que se indica en los art�culos 35 y 36 del nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por el presente real decreto, seg�n los casos. Disposici�n transitoria tercera
Carn�s profesionales 1. Las personas que est�n en posesi�n, a la entrada en vigor de este real decreto, de alguno de los carn�s profesionales establecidos en el art�culo 15 del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, mantendr�n su condici�n y podr�n ser renovados a su vencimiento. 2. Las personas que est�n en posesi�n, a la entrada en vigor de este real decreto, de todos los carn�s profesionales establecidos en el art�culo 15 del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, en las dos categor�as CI y CM y las dos especialidades A y B, podr�n proceder a su convalidaci�n por el carn� profesional que se contempla en el art�culo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE). 3. Las personas que est�n en posesi�n, a la entrada en vigor de este real decreto, de alguno de los carn�s profesionales establecidos en el art�culo 15 del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, podr�n convalidarlo por el carn� profesional que se contempla en el art�culo 41 del nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE), debiendo superar para ello un curso de formaci�n complementario te�rico-pr�ctico, con la duraci�n y el contenido indicados en el ap�ndice 3.3, impartido por una entidad reconocida por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, dentro del plazo de tres a�os desde la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE). Transcurrido dicho plazo no se podr�n efectuar convalidaciones, aunque seguir�n siendo vigentes estos carn�s en las condiciones en que fueron emitidos. Disposici�n derogatoria �nica
Derogaci�n normativa 1. Quedan derogadas, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, las disposiciones siguientes: a)
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios y sus Instrucciones T�cnicas y se crea la Comisi�n Asesora para las Instalaciones T�rmicas de los Edificios. b)
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprob� el Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios y sus Instrucciones T�cnicas y se crea la Comisi�n Asesora para las Instalaciones T�rmicas de los Edificios. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto. DISPOSICIONES FINALES
Car�cter b�sico 1. Este real decreto tiene car�cter b�sico y se dicta al amparo de las competencias que las reglas 13.�, 23.� y 25.� del art�culo 149.1 de la Constituci�n Espa�ola atribuyen al Estado en materia de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, protecci�n del medio ambiente y bases del r�gimen minero y energ�tico; excepto los art�culos 7.2, 17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1, 30.3, 31.2, 31.4, 31.6, 38 y 40 del Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE). 2. Los preceptos no b�sicos incluidos en este real decreto no ser�n de aplicaci�n en aquellas Comunidades Aut�nomas que, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo de las bases estatales, hayan aprobado o aprueben normas de trasposici�n de la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energ�tica de los edificios, en los aspectos relativos a las instalaciones t�rmicas. Disposici�n final segunda
Adaptaci�n del real decreto Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda para introducir en el Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) y, en particular, en las Instrucciones t�cnicas y en los ap�ndices, cuantas modificaciones de car�cter t�cnico fuesen precisas para mantenerlos adaptados al progreso de la t�cnica y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. En particular, la exigencia de eficiencia energ�tica se revisar� peri�dicamente en intervalos no superiores a cinco a�os y, en caso necesario, ser� actualizada. A partir de: 14 abril 2013
La menci�n a los �Ministros de Industria, Energ�a y Turismo y de Fomento� ha sido introducida, respectivamente, en sustituci�n de la anterior menci�n a los �Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda�, conforme establece la letra a) del apartado uno del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
Inscripci�n de documentos reconocidos del RITE Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para que inscriba en el Registro general de documentos reconocidos del Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) los documentos a que se hace referencia en el art�culo 6 de dicho reglamento. A partir de: 14 abril 2013
La menci�n al �Ministro de Industria, Energ�a y Turismo� ha sido introducida en sustituci�n de la anterior menci�n al �Ministro de Industria, Turismo y Comercio�, conforme establece la letra b) del apartado uno del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
Entrada en vigor Este real decreto entrar� en vigor a los seis meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�. ANEXO
Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE) PARTE IDisposiciones generales
Objeto El Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energ�tica y seguridad que deben cumplir las instalaciones t�rmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su dise�o y dimensionado, ejecuci�n, mantenimiento y uso, as� como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. Art�culo 2
�mbito de aplicaci�n 1. A efectos de la aplicaci�n del RITE se considerar�n como instalaciones t�rmicas las instalaciones fijas de climatizaci�n (calefacci�n, refrigeraci�n y ventilaci�n) y de producci�n de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar t�rmico e higiene de las personas. 2. El RITE se aplicar� a las instalaciones t�rmicas en los edificios de nueva construcci�n y a las instalaciones t�rmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspecci�n, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 3. Se entender� por reforma de una instalaci�n t�rmica todo cambio que se efect�e en ella y que suponga una modificaci�n del proyecto o memoria t�cnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que est�n comprendidas en alguno de los siguientes casos: a) La incorporaci�n de nuevos subsistemas de climatizaci�n o de producci�n de agua caliente sanitaria o la modificaci�n de los existentes; b) La sustituci�n por otro de diferentes caracter�sticas o ampliaci�n del n�mero de equipos generadores de calor o de fr�o; c) El cambio del tipo de energ�a utilizada o la incorporaci�n de energ�as renovables; d) El cambio de uso previsto del edificio. 4. No ser� de aplicaci�n el RITE a las instalaciones t�rmicas de procesos industriales, agr�colas o de otro tipo, en la parte que no est� destinada a atender la demanda de bienestar t�rmico e higiene de las personas. A partir de: 14 abril 2013
Art�culo 2 redactado por el apartado uno del art�culo primero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
Responsabilidad de su aplicaci�n Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE, los agentes que participan en el dise�o y dimensionado, ejecuci�n, mantenimiento e inspecci�n de estas instalaciones, as� como las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisi�n o informe de los proyectos o memorias t�cnicas y los titulares y usuarios de las mismas, seg�n lo establecido en este reglamento. Art�culo 4
Contenido del RITE Con el fin de facilitar su comprensi�n y utilizaci�n, el RITE se ordena en dos partes: 1. La Parte I, Disposiciones generales, que contiene las condiciones generales de aplicaci�n del RITE y las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad que deben cumplir las instalaciones t�rmicas. 2. La Parte II, constituida por las Instrucciones t�cnicas, en adelante IT, que contiene la caracterizaci�n de las exigencias t�cnicas y su cuantificaci�n, con arreglo al desarrollo actual de la t�cnica. La cuantificaci�n de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores l�mite, as� como procedimientos expresados en forma de m�todos de verificaci�n o soluciones sancionadas por la pr�ctica cuya utilizaci�n permite acreditar su cumplimiento. Art�culo 5
Remisi�n a normas 1. Las Instrucciones t�cnicas pueden establecer la aplicaci�n obligatoria, voluntaria, o como simple referencia a normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar su adaptaci�n al estado de la t�cnica en cada momento. 2. Cuando una Instrucci�n t�cnica haga referencia a una norma determinada, la versi�n aparecer� especificada, y ser� �sta la que deba ser utilizada, aun existiendo una nueva versi�n. 3. En el ap�ndice 2 se recoge el listado de todas las normas de referencia citadas en el texto del RITE, identificadas por su t�tulo, numeraci�n y a�o de edici�n. Art�culo 6
Documentos reconocidos 1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE, que se definen como documentos t�cnicos sin car�cter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. A partir de: 14 abril 2013
Las menciones al �Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo� y al �Ministerio de Fomento� han sido introducidas, respectivamente, en sustituci�n de las anteriores menciones al �Ministerio de Industria, Turismo y Comercio� y al �Ministerio de VIvienda�, conforme establecen las letras a) y b) del apartado dos del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
2. Los documentos reconocidos podr�n tener el contenido siguiente: a) especificaciones, gu�as t�cnicas o c�digos de buena pr�ctica que incluyan procedimientos de dise�o, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspecci�n de las instalaciones t�rmicas; b) m�todos de evaluaci�n, modelos de soluciones, programas inform�ticos y datos estad�sticos sobre las instalaciones t�rmicas; c) gu�as de aplicaci�n con criterios que faciliten la aplicaci�n t�cnico-administrativa del RITE; d) cualquier otro documento que facilite la aplicaci�n del RITE, excluidos los que se refieran a la utilizaci�n de un producto o sistema particular o bajo patente. Art�culo 7
Registro general de documentos reconocidos para el RITE 1. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y adscrito a la Secretaria General de Energ�a, el Registro general de documentos reconocidos para el RITE, que tendr� car�cter p�blico e informativo. 2. El funcionamiento de dicho registro ser� atendido con los medios personales y materiales de la Secretaria General de Energ�a del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A partir de: 14 abril 2013
Las menciones al �Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo� y a la �Secretar�a de Estado de Energ�a� han sido introducidas, respectivamente, en sustituci�n de las anteriores menciones al �Ministerio de Industria, Turismo y Comercio� y a la �Secretar�a General de Energ�a�, conforme establecen las letras a) y c) del apartado dos del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
Otra reglamentaci�n aplicable Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asimismo, con los dem�s reglamentos que est�n vigentes y que le sean de aplicaci�n. Art�culo 9
T�rminos y definiciones A efectos de la aplicaci�n del RITE, los t�rminos que figuran en �l deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en el ap�ndice 1. Para los t�rminos no incluidos habr�n de considerarse las definiciones espec�ficas recogidas en las normas elaboradas por los Comit�s T�cnicos de Normalizaci�n de la Asociaci�n Espa�ola de Normalizaci�n y Certificaci�n (AENOR). CAP�TULO IIExigencias t�cnicas
Exigencias t�cnicas de las instalaciones t�rmicas Las instalaciones t�rmicas deben dise�arse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias t�cnicas de bienestar e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad que establece este reglamento. Art�culo 11
Bienestar e higiene Las instalaciones t�rmicas deben dise�arse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad t�rmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotaci�n de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad ac�stica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 1. Calidad t�rmica del ambiente: las instalaciones t�rmicas permitir�n mantener los par�metros que definen el ambiente t�rmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de los edificios. 2. Calidad del aire interior: las instalaciones t�rmicas permitir�n mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracci�n y expulsi�n del aire viciado. 3. Higiene: las instalaciones t�rmicas permitir�n proporcionar una dotaci�n de agua caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 4. Calidad del ambiente ac�stico: en condiciones normales de utilizaci�n, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones t�rmicas, estar� limitado. Art�culo 12
Eficiencia energ�tica Las instalaciones t�rmicas deben dise�arse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energ�a convencional de las instalaciones t�rmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosf�ricos, mediante la utilizaci�n de sistemas eficientes energ�ticamente, de sistemas que permitan la recuperaci�n de energ�a y la utilizaci�n de las energ�as renovables y de las energ�as residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 1. Rendimiento energ�tico: los equipos de generaci�n de calor y fr�o, as� como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionar�n en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condici�n de funcionamiento, est�n lo m�s cercanas posible a su r�gimen de rendimiento m�ximo. 2. Distribuci�n de calor y fr�o: los equipos y las conducciones de las instalaciones t�rmicas deben quedar aislados t�rmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas pr�ximas a las de salida de los equipos de generaci�n. 3. Regulaci�n y control: las instalaciones estar�n dotadas de los sistemas de regulaci�n y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de dise�o previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energ�a a las variaciones de la demanda t�rmica, as� como interrumpir el servicio. 4. Contabilizaci�n de consumos: las instalaciones t�rmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilizaci�n para que el usuario conozca su consumo de energ�a, y para permitir el reparto de los gastos de explotaci�n en funci�n del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalaci�n satisfaga la demanda de m�ltiples consumidores. 5. Recuperaci�n de energ�a: las instalaciones t�rmicas incorporar�n subsistemas que permitan el ahorro, la recuperaci�n de energ�a y el aprovechamiento de energ�as residuales. 6. Utilizaci�n de energ�as renovables: las instalaciones t�rmicas aprovechar�n las energ�as renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energ�as una parte de las necesidades del edificio. Art�culo 13
Seguridad Las instalaciones t�rmicas deben dise�arse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a l�mites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir da�os o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, as� como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades. CAP�TULO IIICondiciones administrativas
Condiciones generales para el cumplimiento del RITE 1. Los agentes que intervienen en las instalaciones t�rmicas, en la medida en que afecte a su actuaci�n, deben cumplir las condiciones que el RITE establece sobre dise�o y dimensionado, ejecuci�n, mantenimiento, uso e inspecci�n de la instalaci�n. 2. Para justificar que una instalaci�n cumple las exigencias que se establecen en el RITE podr� optarse por una de las siguientes opciones: a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones t�cnicas, cuya correcta aplicaci�n en el dise�o y dimensionado, ejecuci�n, mantenimiento y utilizaci�n de la instalaci�n, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias; o b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones t�cnicas. El proyectista o el director de la instalaci�n, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad, pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la instalaci�n dise�ada satisface las exigencias del RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendr�an por la aplicaci�n de las soluciones basadas en las Instrucciones t�cnicas. Art�culo 15
Documentaci�n t�cnica de dise�o y dimensionado de las instalaciones t�rmicas 1. Las instalaciones t�rmicas incluidas en el �mbito de aplicaci�n del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentaci�n t�cnica que, en funci�n de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) cuando la potencia t�rmica nominal a instalar en generaci�n de calor o fr�o sea mayor que 70 kW, se requerir� la realizaci�n de un proyecto; b) cuando la potencia t�rmica nominal a instalar en generaci�n de calor o fr�o sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podr� ser sustituido por una memoria t�cnica; c) no es preceptiva la presentaci�n de la documentaci�n anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma para las instalaciones de potencia t�rmica nominal instalada en generaci�n de calor o fr�o menor que 5 kW, las instalaciones de producci�n de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instant�neos, calentadores acumuladores, termos el�ctricos cuando la potencia t�rmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un �nico elemento prefabricado. 2. Cuando en un mismo edificio existan m�ltiples generadores de calor, fr�o, o de ambos tipos, la potencia t�rmica nominal de la instalaci�n, a efectos de determinar la documentaci�n t�cnica de dise�o requerida, se obtendr� como la suma de las potencias t�rmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de fr�o necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalaci�n solar t�rmica. 3. En el caso de las instalaciones solares t�rmicas la documentaci�n t�cnica de dise�o requerida ser� la que corresponda a la potencia t�rmica nominal en generaci�n de calor o fr�o del equipo de energ�a de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energ�a de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalaci�n t�rmica que �nicamente incorpore energ�a solar, la potencia, a estos efectos, se determinar� multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m�. 4. Toda reforma de una instalaci�n de las contempladas en el art�culo 2.3 requerir� la realizaci�n previa de un proyecto o memoria t�cnica sobre el alcance de la misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte reformada. 5. Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energ�a o la incorporaci�n de energ�as renovables, en el proyecto o memoria t�cnica de la reforma se debe justificar la adaptaci�n de los equipos generadores de calor o fr�o y sus nuevos rendimientos energ�ticos as� como, en su caso, las medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de energ�a demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este reglamento y la normativa vigente que le afecte. 6. Cuando haya un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o memoria t�cnica de la reforma se analizar� y justificar� su explotaci�n energ�tica y la idoneidad de las instalaciones existentes para el nuevo uso as� como la necesidad de modificaciones que obliguen a contemplar la zonificaci�n y el fraccionamiento de las demandas de acuerdo con las exigencias t�cnicas del RITE y la normativa vigente que le afecte. Art�culo 16
Proyecto 1. Cuando se precise proyecto, �ste debe ser redactado y firmado por t�cnico titulado competente. El proyectista ser� responsable de que el mismo se adapte a las exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentaci�n o normativa que pudiera ser de aplicaci�n a la instalaci�n proyectada. 2. El proyecto de la instalaci�n se desarrollar� en forma de uno o varios proyectos espec�ficos, o integrado en el proyecto general del edificio. Cuando los autores de los proyectos espec�ficos fueran distintos que el autor del proyecto general, deben actuar coordinadamente con �ste. 3. El proyecto describir� la instalaci�n t�rmica en su totalidad, sus caracter�sticas generales y la forma de ejecuci�n de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequ�vocamente durante su ejecuci�n. En el proyecto se incluir� la siguiente informaci�n: a) Justificaci�n de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar t�rmico e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad del RITE y dem�s normativa aplicable. b) Las caracter�sticas t�cnicas m�nimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman la instalaci�n proyectada, as� como sus condiciones de suministro y ejecuci�n, las garant�as de calidad y el control de recepci�n en obra que deba realizarse; c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecuci�n de la instalaci�n y el control de la instalaci�n terminada; d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las caracter�sticas espec�ficas de la instalaci�n, mediante la elaboraci�n de un �Manual de Uso y Mantenimiento� que contendr� las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, as� como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gesti�n energ�tica de la instalaci�n proyectada, de acuerdo con la IT 3. 4. Para extender un visado de un proyecto, los Colegios Profesionales comprobar�n que se cumple lo establecido en el apartado tercero de este art�culo. Los organismos que, preceptivamente, extiendan visados t�cnicos sobre proyectos, comprobaran, adem�s, que lo rese�ado en dicho apartado se ajusta a este reglamento. Art�culo 17
Memoria t�cnica 1. La memoria t�cnica se redactar� sobre impresos, seg�n modelo determinado por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, y constar� de los documentos siguientes: a) Justificaci�n de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar t�rmico e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad del RITE. b) Una breve memoria descriptiva de la instalaci�n, en la que figuren el tipo, el n�mero y las caracter�sticas de los equipos generadores de calor o fr�o, sistemas de energ�as renovables y otros elementos principales; c) El c�lculo de la potencia t�rmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitar�n los par�metros de dise�o elegidos; d) Los planos o esquemas de las instalaciones. 2. Ser� elaborada por instalador autorizado, o por t�cnico titulado competente. El autor de la memoria t�cnica ser� responsable de que la instalaci�n se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad del RITE y actuar� coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. A partir de: 19 marzo 2010
N�mero 2 del art�culo 17 redactado por el apartado dos del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).
Condiciones de los equipos y materiales 1. Los equipos y materiales que se incorporen con car�cter permanente a los edificios, en funci�n de su uso previsto, llevar�n el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. A partir de: 14 abril 2013
N�mero 1 del art�culo 18 redactado por el apartado dos del art�culo primero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).
2. La certificaci�n de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la legislaci�n vigente, se realizar� mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. Se aceptar�n las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la Uni�n Europea, en un Estado integrante de la Asociaci�n Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, o en Turqu�a, siempre que se reconozca por la Administraci�n p�blica competente que se garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en Espa�a. 3. Se aceptar�n, para su instalaci�n y uso en los edificios sujetos a este reglamento, los productos procedentes de otros Estados miembros de la Uni�n Europea o de un Estado integrante de la Asociaci�n Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Espacio Econ�mico Europeo, o de Turqu�a que cumplan lo exigido en el apartado 2 de este art�culo. CAP�TULO IVCondiciones para la ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas
Generalidades 1. La ejecuci�n de las instalaciones sujetas a este RITE se realizar� por empresas instaladoras autorizadas. A partir de: 19 marzo 2010
N�mero 1 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).
2. La ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas que requiera la realizaci�n de un proyecto, de acuerdo con el art�culo 15, debe efectuarse bajo la direcci�n de un t�cnico titulado competente, en funciones de director de la instalaci�n. 3. La ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas se llevar� a cabo con sujeci�n al proyecto o memoria t�cnica, seg�n corresponda, y se ajustar� a la normativa vigente y a las normas de la buena pr�ctica. 4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria t�cnica que las dise�� y dimension�. 5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria t�cnica se autorizar�n y documentar�n, por el instalador autorizado o el director de la instalaci�n, cuando la participaci�n de este �ltimo sea preceptiva, previa conformidad de la propiedad. A partir de: 19 marzo 2010
N�mero 5 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).
6. El instalador autorizado o el director de la instalaci�n, cuando la participaci�n de este �ltimo sea preceptiva, realizar�n los controles relativos a: a) control de la recepci�n en obra de equipos y materiales; b) control de la ejecuci�n de la instalaci�n; c) control de la instalaci�n terminada. A partir de: 19 marzo 2010
N�mero 6 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).
Recepci�n en obra de equipos y materiales 1.
Generalidades: a) El control de recepci�n tiene por objeto comprobar que las caracter�sticas t�cnicas de los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto o memoria t�cnica mediante: i. control de la documentaci�n de los suministros; ii. control mediante distintivos de calidad, en los t�rminos del art�culo 18.3 de este reglamento; iii. control mediante ensayos y pruebas. b) En el pliego de condiciones t�cnicas del proyecto o en la memoria t�cnica se indicar�n las condiciones particulares de control para la recepci�n de los equipos y materiales de las instalaciones t�rmicas. c) El instalador autorizado o el director de la instalaci�n, cuando la participaci�n de este �ltimo sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales recibidos: i. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto o en la memoria t�cnica; ii. disponen de la documentaci�n exigida; iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto o memoria t�cnica; iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o cuando as� se establezca en el pliego de condiciones.

References: real decreto

 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto