Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-an-d120-1991.html
Timestamp: 2018-09-20 08:03:36+00:00

Document:
Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Vigente hasta el 03 de Febrero de 2011).
Vigencia desde 10 de Marzo de 1992. Esta revisión vigente desde 10 de Marzo de 1992 hasta 03 de Febrero de 2011
Artículo 89 Inspectores autorizados
Artículo 91 Acta de la inspección
El título competencial que ampara al presente Decreto es el artículo 13.12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por virtud del cual la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos y las aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio. Igualmente el artículo 18.1 establece, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar. Finalmente, la Ley 5/1985, de 8 de julio, de Consumidores y Usuarios de Andalucía, en su artículo 8 dispone que serán objeto de una especial vigilancia y control los bienes y productos de primera necesidad y los servicios esenciales para la comunidad, entendiéndose por tales aquéllos que por sus singulares características resulten básicos para los consumidores. A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 5.º de la Exposición de Motivos redactado por el número 1 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
En cuanto a las reclamaciones de los usuarios, a las que se presta la atención debida, se realiza la oportuna remisión a la Ley 5/1985, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía y al Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. A partir de: 14 julio 2012 Referencia al RD 1945/1983, de 22 de junio, contenida en el párrafo 10 de la Exposición de Motivos suprimida por el número 2 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
El suministro domiciliario de agua potable se ajustará a cuanto establece el presente Reglamento, a lo estipulado en la Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprobaron "Las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua", y a los Reglamentos y/u Ordenanzas Municipales que tengan aprobados cada Entidad suministradora, en tanto no se opongan a los anteriores.
Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este Reglamento de las que puedan derivarse obligaciones específicas para la Entidad suministradora, éstas tendrán las siguientes obligaciones:
La documentación y trámites necesarios para la obtención de la autorización de puesta en servicio de las instalaciones interiores, están en función de su tipificación, según lo estipulado en el artículo anterior y de las exigencias que para cada caso se establecen en el cuadro adjunto.
Proyecto  Dirección Memoria
por Técnico     técnica         y
INSTALACION                     competente                     esquema
Instalaciones con baterías de contadores
divisionarios (hasta 16 contadores) sin agua
caliente central, ni aire acondicionado centralizado.         NO          NO        SI
divisionarios (más de 16 contadores).                                 SI            SI         NO
Instalaciones con agua caliente central o aire
acondicionado centralizado con condensador por agua     SI           SI         NO
Instalaciones en las que se utilicen fluxores.                        SI           SI         NO
Instalaciones de cualquier naturaleza en
las que existan suministros especiales.                                 SI           SI         NO
Instalaciones industriales.                                                    SI           SI         NO
Instalaciones no incluidas en los grupos anteriores.           NO         NO       SI
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con autorización de la entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida. A partir de: 14 julio 2012 El inciso «Empresa instaladora», contenida en el artículo 31, ha sido introducida por el número 5 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio), en sustitución del anterior «Instalador autorizado».
Sin perjuicio de lo establecido para cada caso por Las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, la medición de los consumos que han de servir de base para la facturación de todo suministro se realizará por contador, que es el único medio que dará fe de la contabilización del consumo. A partir de: 14 julio 2012 El inciso «Sección 4 del Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo», contenido en el artículo 33, ha sido introducido por el número 3 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio), en sustitución del anterior «Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua».
El error máximo tolerado en la zona inferior comprendida entre "Q" mínimo inclusive y "Qt" exclusive, será de 5%. El error máximo tolerado en la zona superior comprendida entre el "Qt" inclusive y "Q" máximo inclusive será de 2%.
CLASES                               Qn
< 15 m/h    -< 15 m/h
Valor de Qmin            0'04 Qn      0'08 Qn
Valor de Qt                 0'10 Qn      0'30 Qn
Valor de Qmin            0'02 Qn      0'03 Qn
Valor de Qt                 0'08 Qn      0'20 Qn
Valor de Qmin            0'01 Qn      0'006 Qn
Valor de Qt                 0'015 Qn     0'015 Qn
- Caudal nominal, "Qn": Es la mitad del caudal máximo "Qmax", expresado en metros cúbicos por hora, y sirve para designar el contador.
Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio competente en materia de Industria, o en su defecto, autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 2.º del artículo 36 suprimido por el número 14 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
En cada contador o aparato de medida, deberá figurar, unida mediante precinto, una etiqueta metálica inoxidable, de aleación no férrica o de material plástico rígido que posibilite la identificación del aparato mediante instrumentación óptica y magnética, y en la que aparezcan, además de la indicación de la Delegación Provincial actuante, las características y el número de fabricación del aparato, resultado de la última verificación y fecha de la misma.
En los contadores nuevos de primera instalación, se reflejará, como fecha de verificación la de comprobación por el laboratorio de la existencia de la marca de verificación primitiva. A partir de dicha fecha se contará el tiempo de vida del contador a los efectos previstos en este Reglamento.
Estas reparaciones generales sólo podrán efectuarse por personas o entidades que cuenten con la necesaria autorización de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Industria. A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 3.º del artículo 40 redactado por el número 16 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
La instalación que ha de servir de base para la colocación de los contadores o aparatos de medida, deberá ser realizada por instalador autorizado, por cuenta y a cargo del titular del inmueble, y en lugar que cumpla las condiciones reglamentarias. A partir de: 14 julio 2012 El inciso «Empresa instaladora», contenida en el artículo 31, ha sido introducida por el número 5 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio), en sustitución del anterior «Instalador autorizado».
- Referencia del boletín del instalador autorizado. A partir de: 14 julio 2012 El inciso «Empresa instaladora», contenida en el artículo 58, ha sido introducida por el número 5 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio), en sustitución del anterior «Instalador autorizado».
Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, descendientes, hijos adoptivos plenos, ascendientes y hermanos, que hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al menos con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza. No serán necesarios los dos años de convivencia para los que estuviesen sometidos a la patria potestad del fallecido ni para el cónyuge.
Las Entidades suministradoras podrán solicitar de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de Industria visita de inspección de las instalaciones de sus abonados para comprobar la posible existencia de fraude, servicio que será realizado con la mayor urgencia posible.
Comprobada la anormalidad, el inspector autorizado precintará, si es posible, los elementos inherentes al fraude, levantando acta en la que hará constar: local y hora de la visita, descripción detallada de la anormalidad observada, y elementos de pruebas, si existen, debiéndose invitar al abonado, personal dependiente del mismo, familiar o cualquier otro testigo a que presencie la inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hacer constar, con su firma, las manifestaciones que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará en nada a la tramitación y conclusiones que se establecen posteriormente, ni se tomarán en consideración las manifestaciones que haya hecho sin firmarlas.
La Entidad suministradora, a la vista del acta redactada, requerirá al propietario de la instalación, para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que de no llevarlo a efecto en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará por el procedimiento de suspensión del suministro que corresponda. A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 1º del artículo 92 redactado por el número 33 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dichas Entidades podrán efectuar el corte inmediato del suministro, en tales derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a la Delegación Provincial correspondiente con competencias en materia de Industria. A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 2º del artículo 92 redactado por el número 33 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
La Entidad suministradora, en posesión del Acta, formulará la liquidación del fraude, considerando los siguientes casos: A partir de: 14 julio 2012 Párrafo 1º del artículo 93 redactado por el número 34 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).
Las liquidaciones que formule la Entidad suministradora serán notificadas a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante el Organismo competente en materia de consumo, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos. A partir de: 14 julio 2012 Último párrafo del artículo 93 redactado por el número 34 del artículo 1 del D [ANDALUCÍA] 327/2012, 10 julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios («B.O.J.A.» 13 julio).

References: Artículo 89

Artículo 91
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 1