Source: http://docplayer.es/167539-Caracteristicas-y-dimensionado-de-la-linea-general-de-alimentacion-lga-de-un-edificio-de-viviendas.html
Timestamp: 2016-12-11 08:24:47+00:00

Document:
⭐CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
Download "CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS"
Belén Cano Poblete
1 CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia Blanca Giménez, Vicente Castilla Cabanes, Nuria Pastor Villa, Rosa María Departamento: Construcciones Arquitectónicas Centro: ETS Arquitectura2 1.- RESUMEN DE LAS IDEAS CLAVE La Línea General de Alimentación (LGA) forma parte de la Instalación de Enlace y suministra toda la potencia eléctrica que demanda el edificio. En este artículo vamos a definir las características de las Líneas Generales de Alimentación de los edificios de viviendas y vamos a explicar cómo se dimensionan. En el diseño de la LGA se deben tener en cuenta las prescripciones de la ITC-BT-14 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en lo referente a trazado, instalación y características de los cables. El dimensionado se realiza a partir de: - Potencia a suministrar al edificio - Intensidad admisible de los conductores - Caída de tensión 2.- INTRODUCCIÓN La Línea General de Alimentación (LGA) es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las LGA son trifásicas y están constituidas, generalmente, por conductores aislados en el interior de: - Tubos empotrados - Tubos enterrados - Tubos en montaje superficial - Canales protectoras - Conductos cerrados de obra de fábrica 3.- OBJETIVOS Una vez que el alumno lea este artículo será capaz de: -Definir las características de la LGA, que son: Sistema de instalación Tipo y nº de conductores Material del aislamiento de los conductores y su tensión asignada - Dimensionar la línea obteniendo: Sección de los conductores Diámetro del tubo de protección 4.- DESARROLLO En este punto se exponen las principales características de la Línea General de Alimentación (LGA) y todos los pasos para dimensionarla correctamente. Antes de comenzar es necesario leer bien la normativa básica: - REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. - Instrucciones Técnicas Complementarias: ITC-BT-14: Instalaciones de enlace. Línea General de Alimentación. Instalación El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común. La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a 23 la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en la normativa de incendios vigente 1. Se evitarán las curvas y los cambios de dirección. Este conducto será registrable y precintable en cada planta y se establecerán cortafuegos cada tres plantas como mínimo. Sus paredes y tapas de registro cumplirán las exigencias de la normativa de incendios vigente, (ver nota 1). Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30 x 30 cm y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección. Tipo de cableado Se trata de una línea trifásica, por tanto, los conductores a utilizar serán tres de fase y uno de neutro. Éstos serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kv. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. En la siguiente foto se muestra el tramo final de una LGA en el punto de conexión con el panel de contadores. Dimensionado La sección mínima será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la intensidad máxima admisible, como la máxima caída de tensión permitida. La caída de tensión máxima permitida será: - Para LGA destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 % - Para LGA destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 % La línea se dimensionará a partir de la potencia total estimada para el edificio según la ITC- BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. La intensidad máxima admisible del conductor de fase será la fijada en la Tabla A.52-1 BIS (UNE :2004), que se reproduce más adelante. El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 % de la correspondiente al conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la Tabla 1, mostrada más adelante. Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 1 El Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en Caso de Incendio (CTE. DB-SI) sustituye a la antigua norma NBE-CPI-96 34 Ejemplo de dimensionado Teniendo en cuenta todos los requisitos expuestos vamos a calcular la línea general de un edificio de viviendas con una potencia total a instalar de W (calculada según la ITC- BT-10). Características de la LGA: - Conductores de cobre. - Sistema de instalación elegido: empotrada bajo tubo. - Contadores totalmente centralizados en planta baja. - Longitud de la línea: 18 m. 1.- Cálculo de la intensidad. Teniendo en cuenta que es trifásica, emplearemos la siguiente fórmula 2 : Fórmula 1. Intensidad para una línea trifásica I = P 3* U * Cosϕ I = = 201A 3*400*0, Selección de la sección del conductor de fase empleando la Tabla A.52-1 BIS (UNE :2004). Para utilizar correctamente la tabla seguimos los siguientes pasos: - Instalación empotrada bajo tubo: método de instalación B1 (Tabla 52-1B (UNE :2004). - Tipo de aislamiento y número de conductores cargados: XLPE3 (Polietileno reticulado, 3 conductores) Teniendo en cuenta que la intensidad calculada es 201 A y que vamos a emplear conductores de cobre, obtenemos un conductor de fase de 95 mm 2, cuya intensidad admisible es de 224 A y, por tanto, superior a la intensidad de cálculo (201 A). Se muestra a continuación, sobre la Tabla A.52-1 BIS, la secuencia de entrada en la misma. 2 Estas fórmulas se pueden consultar en el libro Nuevo manual de instalaciones eléctricas. Martín, Franco. Madrid, A. Madrid Vicente,5 6 3.- Comprobación de la caída de tensión: Calculamos la caída de tensión que tendrá nuestra línea y comprobaremos que no es superior al 0,5 % de la tensión nominal ya que tenemos contadores totalmente centralizados. La fórmula a emplear es 3 : Fórmula 2. Caída de tensión en una línea trifásica δ = P U * ρ * Teniendo en cuenta que vamos a comprobar la sección obtenida de 95 mm 2, que la conductividad del cobre a 70º es ρ=1/48 Ωmm 2 /m, que la longitud que tenemos es de 18 m y que el 0,5 % de la tensión nominal (400 V) es 2 V queda: = * * = 1,24 < 2V δ La sección de 95 mm 2 cumple a caída de tensión 4.- Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección: A partir de la sección de fase obtenemos la sección del neutro y el diámetro exterior del tubo de protección con la Tabla 1 L S Con la Tabla 2 de la ITC-BT-18 se obtiene el conductor de protección: En este caso es la mitad del de fase: 95 / 2 = 47,50 mm 2. Esta sección no se fabrica por lo que tomamos la sección nominal inmediatamente superior que es la de 50 mm 2. Tenemos finalmente definida y dimensionada la Línea General de Alimentación de nuestro edificio como sigue: - Conductores de cobre unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kv, con asilamiento de polietileno reticulado (XLPE), empotrados bajo tubo de diámetro exterior 140 mm. - Formada por 3 conductores de fase de 95 mm 2, y un neutro de 50 mm 2. - El conductor de protección tendrá una sección de 50 mm 2 3 Estas fórmulas se pueden consultar en la Guía Técnica de aplicación del REBT Anexos. Cálculo de las caídas de tensión7 5.- CIERRE En este objeto de aprendizaje hemos visto que características debe cumplir una Línea General de Alimentación de un edificio de viviendas en cuanto a sistemas de instalación, tipo y número de conductores; y los pasos que se han de seguir para su dimensionado, que son: 1.- Obtención de la intensidad de cálculo 2.- Selección de la sección del conductor de fase 3.- Comprobación de la caída de tensión 4.- Dimensionado del neutro, del conductor de protección y del tubo de protección Para comprobar si has aprendido a dimensionar la LGA de un edificio de viviendas se propone el siguiente ejercicio: - Calcula la LGA de un edificio de viviendas con una potencia total a instalar de W Características de la LGA: - Conductores de cobre. - Sistema de instalación elegido: empotrada bajo tubo. - Contadores totalmente centralizados en planta baja. - Longitud de la línea: 30 m. 6.- BIBLIOGRAFÍA Normativa de aplicación: [1] REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. Instrucciones Técnicas Complementarias: ITC-BT-14: Instalaciones de enlace. Línea General de Alimentación. Libros: [2] Nuevo manual de instalaciones eléctricas. Martín, Franco. Madrid, A. Madrid Vicente, Otros documentos: [3] Guía Técnica de Aplicación del REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, publicada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se puede obtener en la dirección: 7 Documentos relacionados
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Más detalles CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS INTERIORES DE VIVIENDAS
CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS INTERIORES DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Pastor Más detalles CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...6 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN Las ITC-BT-12, hasta la ITC-BT-17, regulan las instalaciones de enlace, esto es, desde el Más detalles DISEÑO ELECTROFUNCIONAL DE VIVIENDAS
DISEÑO ELECTROFUNCIONAL DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Pastor Villa, Rosa Más detalles CURSO DE INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN. CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE) (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 5-5-2003) MÓDULO 2. INSTALACIONES DE ENLACE
CURSO DE INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE) (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 5-5-2003) MÓDULO 2 INSTALACIONES DE ENLACE: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y CÁLCULO PRIMERA Más detalles CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN.
CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN. 1. Introducción. La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones Más detalles Electricidad TEMA 4. Instalaciones de enlace Curso 2009-10 www.amelero.com. Prof. Alberto Melero
Electricidad TEMA 4 Instalaciones de enlace Curso 2009-10 www.amelero.com Prof. Alberto Melero 1 4.1. Sistema de distribución para edificios ITC-BT-10. Lugares de consumo. Edificios destinados principalmente Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS M E D I A N T E L A O P C I Ó N S I M P L I F I C A D A Profesores: Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Más detalles CONTRIBUCIÓN SOLAR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA: DIMENSIONADO DE COLECTORES SOLARES
CONTRIBUCIÓN SOLAR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA: DIMENSIONADO DE COLECTORES SOLARES Profesores: Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION 0. ÍNDICE...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 02 Y EL RBT 1973....2 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...3 3. TOMAS DE TIERRA...3 3.1 Instalación...3 Más detalles Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión
Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión manente sin que este sufra daños. La intensidad máxima admisible no es una característica propia del cable si no que dependerá directamente Más detalles PROYECTO DE INGENIERÍA PARA LA TERMINAL DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE VALLE GRAN REY
PROYECTO DE INGENIERÍA PARA LA TERMINAL DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE VALLE GRAN REY EMPLAZAMIENTO: PUERTO DE VUELTAS. 38870 T. M. VALLE GRAN REY. ISLA DE LA GOMERA. PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Más detalles DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE Profesor: Alfredo Martínez Argote Electrificación de Viviendas ELECTRIFICACIÓN Más detalles GUIA PARA LA ELECCION DE CABLES UTILIZADOS EN LAS DIS TINTAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION.-
GUIA PARA LA ELECCION DE CABLES UTILIZADOS EN LAS DIS TINTAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION.- 1. Redes aéreas para distribución en Baja Tensión ITC-BT-06: Los conductores serán de cobre, aluminio o de otros Más detalles 2º INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS MOD5-Instalaciones de Distribución Colegio Salesiano San Luís Rey EJERCICIOS DE CÁLCULO DE ACOMETIDAS
Un bloque de viviendas demanda una potencia de 45 kw y se alimenta a través de una línea trifásica de 400V. Calcular la sección de los cables de la acometida, si se realiza de forma aérea desde la red Más detalles Cables unipolares para redes subterráneas de baja tensión
Página 1 de 6 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD Más detalles Puesta a tierra de las instalaciones
unidad didáctica 10 Puesta a tierra de las instalaciones Qué aprenderemos? Cuál es la utilidad de las instalaciones de puestas a tierra así como la normativa aplicable a este tipo de instalaciones. De Más detalles Cables unipolares aislados con cubierta de polilefina para redes de BT
Página 1 de 8 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dpto. de Sistemas de Gestión Ambiental y de Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE
UNIVERSIDAD de VALLADOLID ESCUELA de INGENIERÍAS INDUSTRIALES INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ELECTRICIDAD PROYECTO FIN DE CARRERA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Más detalles Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de enlace de Baja Tensión
Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de enlace de Baja Tensión Código: ES.0100.ES.RE.EIC Edición: (5) Elaborado Revisado Responsable Normativa y Diseño de Red Dª. Más detalles Rehabilitación de instalaciones en viviendas
www.unex.net Rehabilitación de instalaciones en viviendas Investigación como norma Fabricante especialista desde 1964 Rehabilitación de instalaciones en viviendas Se producen 20 incendios diarios por Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles Instalación eléctrica y domotización de un edificio de viviendas ANEXO A CÁLCULOS
Pág.1 ANEXO A CÁLCULOS Pág. Pág.3 Sumario A.1.- Cálculos.... 5 A.1.1.- Cálculo de conductores activos.... 5 A.1..- Cálculo de conductores de protección.... 8 A.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra.... 9 Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles Instalación de bandejas y canales metálicos para el soporte y la conducción de cables.
Nº 73 ENERO 2004 DOSSIER TÉCNICO Instalación de bandejas y canales metálicos para el soporte y la conducción de cables. Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002 Introducción El 2 de Agosto Más detalles ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
MT 2.80.12 Edición 2A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE MT 2.80.12 Edición 2A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. ACOMETIDAS. ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS
ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS 17 18 INTRODUCCIÓN Esta ITC, regula aspectos de una de las partes de las redes de distribución, que es la acometida, por tanto esta es tan Más detalles DISTRIBUCIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN LOS SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN B.T. (C.I.E.S.)
(C.I.E.S.) Edición: Hoja 2 de 68 ÍNDICE 1 C.I.E. Nº. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Campo de aplicación 1.3 Tensión de servicio 1.4 Previsiones de cargas 1.5 Posibles unidades constructivas Más detalles CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. RBT 1973 RBT 2002 MI BT 12-aptdo. 11 La CGP se instalará en lugar de transito general, de fácil y libre acceso
00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973 1. 1.1 Emplazamiento e instalación 1.2 Tipos y características 2. CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 2.1 Emplazamiento e instalación 2.2 Tipos Más detalles Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas
Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas CURSO 4º ESO Autor: Juan Unidad didáctica: Instalaciones eléctricas en viviendas ÍNDICE.- Introducción. 2.- Distribución de la corriente. 2..- Carga Más detalles Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 0. índice. 1. GENERALIDADES... 2 2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN... 2 2.1. Prescripciones Generales... 2 2.1.1. Disposiciones... 2 2.1.2. Más detalles GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. CONSEJERO Fecha: Libro: Nº de páginas
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS ORDEN Nº CONSEJERO Fecha: Libro: Nº de páginas DEL EXCMO. SR. ORDEN DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, CON CONTADORES EN PLANTA BAJA, 2 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR COMPARTIDO
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 31 VIVIENDAS, CON CONTADORES EN PLANTA BAJA, 2 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR COMPARTIDO AUTOR: LUIS Más detalles PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA CONFORME AL VIGENTE R.E.B.T, EN LOCAL DE PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS.
PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA CONFORME AL VIGENTE R.E.B.T, EN LOCAL DE PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS. PROPIEDAD : MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA SITUACIÓN : AVENIDA CARLOS III, Más detalles Características de luminarias: el código IP
Características de luminarias: el código IP Profesores: Departamento: Centro: Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Más detalles CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
Nº exp..- Sello y fecha EICI CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN TITULAR Apellidos y nombre o Razón Social.- D.N.I. - N.I.F. Domicilio (calle o plaza y número).- C.P. Municipio Provincia Más detalles El REBT y la instalación de bandejas Rejiband
El REBT y la instalación de bandejas Rejiband REBT: Requisitos mínimos obligatorios El Real Decreto 842/2002 de aprobación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión indica en su introducción: En línea Más detalles EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA PROYECTO DE BAJA TENSION, TLC Y PCI, Abril de 2.013 MEMORIA 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 USO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS El uso del local objeto del presente proyecto Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1....4 1.1 Emplazamiento e instalación...4 1.2 Tipos y características...5 2. CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA...6 Más detalles COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN,
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN, ADAPTADO AL DECRETO 141/2009 Mayo 2010 ÍNDICE 1.- OBJETO... Más detalles PROYECTO DE INSTALACIO N ELE CTRICA EN UN EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS CON DOMOTIZACIO N PARCIAL
PROYECTO DE INSTALACIO N ELE CTRICA EN UN EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS CON DOMOTIZACIO N PARCIAL Escuela Politécnica Superior Universidad Carlos III de Madrid Departamento de Ingeniería Eléctrica Autor: Ignacio Más detalles CRITERIOS DE DISEÑO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BT
CDL0000.DOC Octubre 007 Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 CAMPO DE APLICACIÓN... 3 REGLAMENTACIÓN... 3 3 DOCUMENTACIÓN... 3 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 4.1 Tensión nominal... 3 4. Sistema de distribución... 4 Más detalles DISTRIBUCIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN LOS SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN B.T. (C.I.E.S.)
(C.I.E.S.) Edición: Hoja 2 de 67 ÍNDICE 1 C.I.E. Nº. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Campo de aplicación 1.3 Tensión de servicio 1.4 Previsiones de cargas 1.5 Posibles unidades constructivas Más detalles Electrónica de potencia e instalaciones eléctricas: Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (B.T.)
Electrónica de potencia e instalaciones eléctricas: Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (B.T.) Hola chicos, cómo estáis? Después de estudiar en el primer tema de esta unidad las corrientes trifásicas Más detalles Curso de Instalador Electricista. Examen 1
urso de Instalador Electricista. Examen 1 Alumno: Puedes utilizar los apuntes del curso y calculadora. ispones de 2 horas de tiempo para realizar el examen. Responde indicando en la columna de la derecha Más detalles DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FIN DE CARRERA DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Autor: Tutor: Manuel Antolín Arias Leganés, 25 Junio de 2010 AGRADECIMIENTOS Más detalles www.unex.net Uso de canales protectoras y bandejas según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
www.unex.net Uso de canales protectoras y bandejas según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión s/rd 842/2002 REBT El objeto de este documento es ofrecer una guía práctica de aplicación de canales Más detalles Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Introducción a la ITC BT 52. Enric Fajula, Adjunto a Dirección Técnica AFME
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico Introducción a la ITC BT 52 Enric Fajula, Adjunto a Dirección Técnica AFME Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico 129 Miembros 15.000 Más detalles BARRYNAX U-1000 R2V Agosto de 2012
Pág. 1 de 8 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1.1. Designación técnica. U-1000 R2V 1.2. Tensión nominal. 0,6/1 kv 1.3. Temperatura máxima de servicio En servicio permanente 90ºC En cortocircuito 250ºC 1.4. Más detalles Unidad Didáctica 4 PREVISIÓN DE CARGAS Y CÁLCULO DE SECCIONES
Instalaciones y Servicios Parte II Previsión de Cargas y Cálculo de Secciones Unidad Didáctica 4 PREVISIÓN DE CARGAS Y CÁLCULO DE SECCIONES Introducción Viviendas Locales Introducción a la Previsión de Más detalles Centralización de contadores
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE TREINTA VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE TREINTA VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS. Titulación: Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Mecánica Intensificación: Alumno/a: Salvador A. Ciller Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. GENERALIDADES...5
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. GENERALIDADES...5 2. FORMAS DE COLOCACIÓN...6 2.1 Colocación en forma individual...6 2.2 Colocación en forma Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles Las redes subterráneas de distribución en baja tensión
UNIDAD DIDACTICA 9 as redes subterráneas de distribución en baja tensión Sumario 1. os cables para redes subterráneas de baja tensión. 2. Ejecución de las instalaciones. 3. Intensidades máximas admisibles. Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles visado Memoria Instalación Eléctrica Baja Tensión Punto de Atención á Infancia P.A.I Memoria Instalación Eléctrica en Baja Tensión
Memoria Instalación Eléctrica en Baja Tensión Memoria Instalación Eléctrica Baja Tensión 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1.- Objetivos del proyecto 1.2.- Promotor de la instalación y/o titular 1.3.- Descripción Más detalles GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A. 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA EN BT)
MT 2.80.13 Edición 01 Fecha : Enero, 2015 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES TUBOS Y CANALES PROTECTORAS 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. TUBOS PROTECTORES...2 1.1 Generalidades...2 1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación...3 1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie...3 Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
JORNADA TÉCNICA SOBRE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN URBANIZACIÓN LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN Palacio de Congresos de Torremolinos, Sala Nerja Jueves, 31 de Mayo de 2007, a las 17:00. Ponentes: Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS Página de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE.... GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2 2. CIRCUITOS INTERIORES...2 2. Protección general...2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas Más detalles LOS CABLES ELÉCTRICOS Y EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 2002
LOS CABLES ELÉCTRICOS Y EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 2002 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y DE FIBRA ÓPTICA C/ Provença, 238, 1º4ª 08008 - BARCELONA Más detalles TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE
TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE En este tema se describen los distintos tipos de suministros de energía eléctrica que se pueden contratar, tanto en baja tensión como Más detalles INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS Página 1 de 7 0. ÍNDICE...1
ESQUEMAS Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1....2 1.1 Definición...2 1.2 Partes que constituyen las instalaciones de enlace...2 2. ESQUEMAS...2 2.1 Para un solo usuario...2 2.2 Para más de un usuario...3 Más detalles Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión
Electrotecnia y Electrónica (34519) Grado de Ingeniería Química Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión Francisco Andrés Candelas Herías Colaboración de Alberto Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles MT 2.80.13 Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN
MT 2.80.13 Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA Más detalles PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS Titulación: INGENIERÍA INDUSTRIAL Alumno (nombre y apellidos): JOSEP MARÍ JUAN Título PFC: PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO Más detalles NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS
IBERDROLA DIDYC MTDYC 2.80.10 EDICIÓN 2ª FECHA: Mayo 1997 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS NORMATIVO: Más detalles N I 56.31.21. Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv. Marzo de 2004 EDICION: 3ª
N I 56.31.21 Marzo de 2004 EDICION: 3ª NORMA IBERDROLA Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kv DESCRIPTORES: Cable. Conductor aluminio. N O R M Más detalles Los puntos de interés del RD 1053/2014 se pueden desglosar en dos grandes apartados: - Modificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
RD 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Más detalles 8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE
8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE 8. CONDICIONES DE INSTALACIÓN En las tablas 6 a 9 se dan las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para los cables con Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA La red Más detalles Fórmulas. Fórmula Conductividad Eléctrica. K = 1/ρ ρ = ρ 20 [1+α (T-20)] T = T 0 + [(T max -T 0 ) (I/I max )²]
Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) Sistema Monofásico: Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 16 JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican Más detalles Efecto térmico de la electricidad
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Efecto térmico de la electricidad EFECTO JOULE 1 Julio = 0,24 calorías. Q = 0,24 * E Q = 0,24 * R * I 2 * t Cuando la corriente atraviesa un conductor eleva la temperatura Más detalles MEMORIA 2 PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VILLA DE COBEÑA FASE 1 (3+1 UNIDADES DE SECUNDARIA)
MEMORIA 2 PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VILLA DE COBEÑA FASE 1 (3+1 UNIDADES DE SECUNDARIA) C/ MIGUEL HERNANDEZ Nº 2 COBEÑA 2.014 PROPIEDAD: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN COMUNIDAD DE Más detalles PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. EN ANEXO DE MINAS, PLANTA PRIMERA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. EN ANEXO DE MINAS, PLANTA PRIMERA DESPACHOS Y LABORATORIOS DE LA UPCT Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA C.I.F.: Q-8050013E Situación: PASEO ALFONSO Más detalles (TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos diferentes de referencia
(TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos diferentes de referencia (TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN Facilita las indicaciones Más detalles INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TUBOS Y CANALES PROTECTORAS Página 1 de 14 0. ÍNDICE...1
TUBOS Y CANALES PROTECTORAS Página 1 de 14 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. TUBOS PROTECTORES...2 1.1 Generalidades...2 1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación...2 1.2.1 Más detalles Objetivos docentes del Tema:
Tema 13: Instalaciones y espacios de servicio 1. El acondicionamiento de los edificios. 2. Tipos de Instalaciones. 3. Suministro, control y evacuación. 4. Requerimientos espaciales y de inspección: recintos, Más detalles CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONADO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Martínez Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II I N D I C E 1.- Cálculo de Secciones de los Conductores... 1 1.1.- Corrientes máximas Admisibles... 2 2.- Cables Aislados de Cobre y de Aluminio del tipo Más detalles MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. (Libro II: Prescripciones Técnicas)
MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA OFICIAL DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN (Libro II: Prescripciones Técnicas) ÍNDICE 1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODOS LOS LOCALES... 3 INSTALACIONES DE ENLACE (ITC-BT Más detalles III. Otras Resoluciones
Boletín Oficial de Canarias núm. 81 11514 Martes 27 de abril de 2010 III. Otras Resoluciones Consejería de Empleo, Industria y Comercio 2357 ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
CAPÍTULO C1 Tramitación D27AC001 1.001 Ud GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido Más detalles PROYECTO INSTALACION ELECTRICA BT LOCAL NATURHISCOPE
PROYECTO INSTALACION ELECTRICA BT LOCAL NATURHISCOPE PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR C/ LAURA CERVELLON, 5 12594 OROPESA DEL MAR SITUACION DE LA INSTALACION: C/ RIOS PORTILLA, 1 ESQ. C/ DR. Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución