Source: http://docplayer.es/12978131-Observaciones-sobre-el-reglamento-tecnico-ritel-presentamos-a-continuacion-las-siguientes-observaciones-al-reglamento.html
Timestamp: 2019-01-18 08:50:01+00:00

Document:
OBSERVACIONES SOBRE EL REGLAMENTO TÉCNICO RITEL Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento: - PDF
Download "OBSERVACIONES SOBRE EL REGLAMENTO TÉCNICO RITEL Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento:"
1 Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento: 1. Artículo 1.5,- 11. El diseño, construcción, montaje y pruebas de la red interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura que la soporta, deberán cumplir los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), establecido mediante la Resolución de expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen. Consideramos que al citar la referencia al Reglamento RETIE debe hacerse mencionando la expresión La Resolución Vigente del Reglamento Técnico RETIE, de esta manera siempre estará vigente la expresión y no necesitará agregar la expresión las demás normas que la deroguen, sustituyan o modifiquen ; especialmente por que los Reglamentos no son Normas. 2. Artículo 3.4 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE.- Los estándares internacionales de la ISO IEC han sido actualizados y esto no se está reflejando en el reglamento ya que en varios puntos se está excluyendo la opción de seleccionar las últimas tecnologías aprobadas y ya instaladas en nuestro país. Mencionamos los Ítem en los que vimos factibilidad de mejoras. Como se especifica en el artículo 4.3, el RITEL está basado en normas internacionales ISO/IEC dentro de las que se encuentran las ISO y la ISO , en la Adenda 2 de la primera y también en la segunda, se especifican los conectores de comunicaciones que no solamente se limitan a los tipo ( RJ45) IEC sino que incluyen conectores tipo IEC de los cuales ya hay decenas de miles instalados en Colombia tanto en instituciones Gubernamentales como en el sector privado donde están utilizando tecnología de punta. Por tanto solicitamos que en los sitios donde se especifica el limitante de conector RJ45 sea cambiado por conectores según ISO AD-2. (de esta forma se da pluralidad de participación y mejores opciones tecnológicas). Los puntos mencionados son 3.4.4, 3.4.9, Esto quiere decir que soluciones superiores a la categoría 6 existen y están normalizadas, tal y como son la categoría 6A, 7 y 7A distancia máxima de 100m / No, la distancia entre puntos de conexión < 90m DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERNA DEL USUARIO.- En la sección 9 de la norma ISO-IEC y en la ISO-IEC sección 5 se considera el compartimiento de cables de alta categoría para utilización de diferentes señales lo cual ofrece una gran ventaja en la utilización de cableados para hogares y donde se requiera ahorro de espacio y costos. Por esta razón solicitamos que se incluya esta ultima ventaja mencionada en la norma: Donde el espacio disponible para enrutado de cables es limitado, se puede considerar el compartir los cables para múltiples aplicaciones CABLES PARA LA RED INTERNA DEL USUARIO.- De deberán utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual clase E (categoria 6) y cubierta de material no propagador de la llama, libre de halogenos y baja : Calle 71 # 27B-05 : : : - 1 -
2 emision de humos, los cuales deberan cumplir con la norma ISO/IEC 11801:2002 (Information technology - Generic cabling for customer premises). CABLEADO BLINDADO CON DESEMPEÑO SUPERIOR Los conectores de 8 posiciones están normalizados por la IEC, norma a la cuál hace referencia la ISO/IEC y la ANS/TIA 568C para especificar las características de los conectores de las distintas categorías. Un conector IEC es categoría 3, blindado mientras que un conector categoría 6 sería IEC /51. La siguiente ilustración muestra la estructura de la serie de estándares IEC : Como se puede apreciar, los conectores para los sistemas más sofisticados, categoría 7 y categoría 7A, son exclusivamente blindados (shielded), gracias a su mayor capacidad de transmisión y superior protección contra interferencia (EMI, RFI, AXT, etc.) Adicionalmente a los conectores IEC para C7A, están también permitidos los conectores IEC , más apropiados para aplicaciones HEM (Home Entertainment & Multimedia), es decir, aplicaciones multimedia en el hogar (triple-play: voz, datos y TV) IEC / 2 Edición: Aprobado en Julio de 2006 Define un nuevo tipo de conector no-rj de 4 recámaras Especifica las características del conector aumentadas hasta 1000MHz (C7A) : Calle 71 # 27B-05 : : : - 2 -
3 Nota: este conector permite aplicaciones de chaqueta compartida, es decir, diferentes servicios pueden coexistir en el mismo cable utilizando patch cord híbridos para conectar los equipos: Plug de 1, 2 ó 4 recámaras a Plug RJ45 (Datos: 4p ó 2p), RJ11 (Voz: 1p) o Tipo F/PAL (Video: 1p). Clasificación de los cables NEC vs. IEC Las características de combustión de los cables están normalizadas de forma regional y local a través de los códigos locales. A nivel mundial hay dos tendencias: En Norte América, la normalización está liderada por la UL y la CSA. En está región la filosofía es la protección de la vida al asegurar que la propagación del fuego en el cable es controlada; esto se define en la NEC según la clasificación del cable de comunicaciones en los tipos: CMP (FT6), CMR (FT4), CMG (FT4), CM (FT1) y CMX (FT1). Esta es la misma clasificación que aparece en la RETIE/NTC Por el contrario en la comunidad europea, la normalización está liderada por la IEC. En está región la filosofía es la protección de la vida al asegurar que la generación de humo, gases corrosivos y tóxicos es controlada; esto se define según la clasificación del cable de comunicaciones en los tipos: LSZH y LSFRZH. Aunque la clasificación de la UL/NEC y la IEC es diferente, es claro que AMBOS aspectos son importantes para la protección de la vida de los usuarios. Hay que tener en cuenta que el cable CMR durante la combustión emite humo tóxico y corrosivo; mientras que el cable LSZH, aunque es auto extinguible, su característica de propagación de fuego es muy inferior a la del CMR. Precisamente Ministerio de Energía y Minas del Perú, publicó la norma RM N MEM/DM en abril del 2008, la cual modifica el Código Nacional de Electricidad respecto al uso de cables de los energía y comunicaciones. De acuerdo a esta norma nacional, los cables instalados en ambientes con afluencia de público deben ser libres de halógenos y gases ácidos corrosivos, con baja emisión de humo y adicionalmente no deben ser propagadores del fuego. Este comportamiento combinado se presenta en los cables LSFRZH, al lograr una característica de propagación del fuego similar al tipo CMR: LSFRZH Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen Fire rating: IEC Toxicity: IEC Acid gas: IEC Smoke density: IEC Los cables categoría 7 y 7A al proceder de Europa, su clasificación será LSZH ó LSFRZH por lo tanto opción CMR ó CMP no está disponible en el mercado c) y b) La capacidad de cada regleta será de 10 pares / Por qué la limitación?!... Hay opciones desde 8p hasta 400p Dichos cables deberán terminar en conectores macho RJ45 : No, los conectores macho son los Plug estos solo se utilizan en los cables para la conexión de equipos y servicios, ya que la terminación del cable de distribución deberá ser en conector hembra Jack. 3. Artículo 3.6 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA b) dos fibras ópticas, verde y rojo De dónde aparece esa limitación?!... la codificación de colores según la TIA-598A es: azul, naranja, verde, café, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosado, : Calle 71 # 27B-05 : : : - 3 -
4 aguamarina. OBSERVACIONES SOBRE EL REGLAMENTO TÉCNICO RITEL Módulos de Conexión en el Gabinete Principal El conector SC es la primera opción de conectorización que presenta tanto la ISO como la TIA 568C sin embargo estas normas permiten también el uso de conectores más sofisticados (menor tamaño y mejor desempeño), los cuales se conocen como conectores tipo SFF (ej. Conector LC / FOCIS-10) y radios de curvatura mayor a 15mm y 20mm No, la norma especifica el radio de curvatura para el cable y no para los hilos de fibra el valor mínimo para un cable es un radio de curvatura de 1 los accesorios de administración de los cables dentro de los paneles y ductos para fibra óptica, generalmente proveen un radio > Ø2. 4. CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Se colocará un gabinete de piso en los siguientes casos / Este aspecto hay que revisarlo, pues instalar uno por cada cambio de dirección, no es algo práctico seis cables por cada conducto de 3/4 de pulgada / Esto hay que revisarlo, ya que depende del diámetro del cable a instalar, la longitud del recorrido, etc La escalerilla se dispondrá a 300mm del techo / Esto sería el espacio mínimo por encima que debería estar disponible para la instalación posterior del cableado Cajas de paso NTC 5797 vs. TIA 569B La TIA 569B establece que el dimensionamiento de las cajas de paso utilizadas con conduit (mucho más largas para la entrada/salida del cable), y debe realizarse según la siguiente tabla: : Calle 71 # 27B-05 : : : - 4 -
5 ISO/IEC vs. ANSI/TIA 568C Es importante definir la normatividad que servirá como base para el diseño, instalación y administración de la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, todo el texto del documento sólo permite la aplicación de la ISO 11801, sin permitir también la aplicación de la TIA 568C, norma de común uso en nuestro mercado. Los productos que se encuentran en el mercado local, pueden cumplir una u otra reglamentación, motivo por el cuál para asegurar diversidad de opciones y aceptar el producto, se debería permitir el cumplimiento de cualquiera de las dos (ISO o equivalente TIA, si existe). JAIME O. SÁNCHEZ OLARTE Miembro de la Comisión de Reglamentos Técnicos de Construcción : Calle 71 # 27B-05 : : : - 5 -

References: Artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 artículo 4
 Artículo 3