Source: http://www.formationssiap.fr/46-desenfumage-erp-df-1-df-10-it-246/
Timestamp: 2019-06-25 16:29:56+00:00

Document:
46 LE DESENFUMAGE ERP (DF 1 au DF 10 et IT 246) - Formation SSIAP en Videos
LE DESENFUMAGE ERP
OBJET DU DESENFUMAGE (DF 1)
Le désenfumage a pour objet d’extraire des locaux incendiés une partie des fumées et des gaz de combustion afin de :
Faciliter l’évacuation.
Ce sont les dispositions particulières à chaque type d’établissement qui précisent les cas ou le
désenfumage est imposé.
PRINCIPES DE DESENFUMAGE (DF 2)
Le désenfumage peut être réalisé soit:
Suivant l’une des ces méthodes :
Soit par balayage.
Soit par différences des pressions.
Soit par combinaison des deux méthodes.
APPLICATION (DF 4)
Le désenfumage concerne:
Les circulations horizontales. Les locaux accessibles au public ( 100m2 en sous-sol / 300m2 autres niveaux ).
TERMINOLOGIE (IT 246 § 1)
EXUTOIRE DE FUMEE :
Dispositif situé en toiture et permettant une libre communication avec l’extérieur au moment du sinistre, l’exutoire s’ouvre au moins à 110°, surface 1 m2.
Dispositif de désenfumage en façade s’ouvrant au moins à 60° et de 1m2 de surface.
Surface libre d’un ouvrant en façade :
Surface géométrique intérieure d’un ouvrant.
Surface libre d’une bouche ou d’un exutoire :
Surface réelle de passage de l’air compte tenu de l’influence d’une grille éventuelle.
DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT :
Système permettant la mise en fonctionnement du désenfumage.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DESENFUMAGE NATUREL (IT 246 § 3)
Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d’air naturelles et des évacuations de fumées, communiquant soit directement, soit au moyen d’un conduit, avec l’extérieur et disposées de manière à assurer un
balayage du local.
Les évacuations des fumées sont réalisées par:
Des ouvrants en façades.
Des exutoires.
Des bouches reliés à des conduits.
COMMANDES D’EXUTOIRE D’UN LOCAL
Les amenées d’air sont réalisées par:
Les portes des locaux. Des escaliers non encloisonnés ou à l’air libre. Des bouches reliés à des conduits.
Le dispositif de déclenchement doit être réalisé par une ou des commandes manuelles ou automatiques,
doublé par une commande manuelle.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DESENFUMAGE MECANIQUE (IT 246 § 4)
Le désenfumage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées
d’air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.
L’extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées au moyen d’un conduit à un
Les amenées d’air mécaniques sont réalisées par des bouches raccordées au moyen d’un conduit à un ventilateur de soufflage.
Les amenées d’air naturelles sont réalisées:
Soit par des ouvrants en façades.
Soit par les portes des locaux à désenfumer.
Soit par des escaliers non protégés ou à l’air libre.
Soit par des bouches reliés à des conduits.
BOUCHES D’AMENÉES D’AIR ET D’EXTRACTION DES FUMÉES
La vitesse de soufflage de l’air aux bouches doit toujours être inférieure à 5 mètres/seconde.
Les bouches de soufflage doivent avoir un débit de l’ordre de 0,6 fois le débit extrait. Les différentes bouches doivent, en position d’attente, être obturées par des volets.
Les ventilateurs d’extraction doivent assurer leur fonction pendant 1 heure avec des fumées à 400 °. La liaison entre le conduit et le ventilateur doit être en matériaux incombustible.
DISPOSITIF DE DÉCLENCHEMENT Le dispositif de déclenchement doit être réalisé par une ou des commandes manuelles ou automatiques. La commande automatique doit toujours être doublée par une commande manuelle.
Le dispositif de déclenchement doit assurer l’ouverture des bouches dans le volume concerné et
l’arrêt des ventilations mécaniques.
Il doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs de désenfumage.
SOLUTIONS APPLICABLE AUX DÉGAGEMENTS
CAS DES ESCALIERS (DF 5 et IT 246 § 5))
Les escaliers peuvent être, suivant le cas, désenfumées par un balayage naturel ou mis en surpression
par rapport aux volumes sinistrés.
En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement dans les escaliers.
Désenfumage par balayage naturel uniquement (MS 60) :
Le balayage naturel d’un escalier est réalisé par ouverture simultanée d’un ouvrant ou d’un exutoire
d’une surface libre de 1 m2 situé en partie haute de la cage et d’une amenée d’air de surface égale situé en partie basse de la cage. La commande manuelle de ce système de désenfumage est situé dans la cage d’escalier au niveau
d’accès des sapeurs pompiers.
Mise en surpression ( Mise à l’abri des fumées ):
La pénétration des fumées dans l’escalier est empêchée par mise en surpression de celui-ci par rapport
au volume avec lequel il communique.
Soufflage mécanique dans la cage d’escalier.
Désenfumage mécanique dans le volume sinistré.
Par combinaison des deux méthodes.
La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et 80 pascal.
Le débit doit être tel qu’il assure une vitesse de passage de l’air supérieur ou égale à 0,5 m/seconde.
L’escalier doit comporter en partie haute un ouvrant ou un exutoire d’une surface de 1 m2 dont l’ouverture est possible depuis le niveau d’accès.
Cette ouverture ne doit être commandée que par les services de secours ou par des personnes qualifiées.
CAS DES CIRCULATIONS HORIZONTALES ENCLOISONNEES (DF 6 et IT 246 § 6)
Les C.H. encloisonnées peuvent être en surpression par rapport au volume sinistré ou désenfumées au moyen d’un balayage naturel ou mécanique. Obligatoire que dans les cas :
Circulation d’une longueur supérieure à 30 mètres.
Circulation desservant des locaux réservés au sommeil.
Circulation située en sous-sol.
Circulation situé dans des bâtiments recevant un effectif important d’handicapés. Circulation decervant des escaliers en surpression.
Mise en surpression:
Lorsque les locaux qu’elles desservent sont désenfumés, les circulations horizontales encloisonnées
accessible au public peuvent ne pas être désenfumées mais simplement mise à l’abris des fumées en cas de sinistre.
Cette disposition implique qu’elles soient mise en légère surpression de l’ordre de 20 pascal par rapport aux locaux voisins.
Réparties de façon alternée.
Autant d’amenées d’air ou de soufflage que d’évacuation ou d’extraction.
Désenfumage naturel:
Dans les C.H. encloisonnées il doit être réalisé:
La distance horizontale entre une amenée et une évacuation ne doit pas excéder 10 mètres dans le cas
d’un parcours rectiligne et 7 mètres dans le cas contraire.
Toutes portes d’un local accessible au public doivent être distantes de 5 mètres au plus de l’une d’elles.
Les amenées d’air et d’évacuations des fumées ont une surface de 10 dm2 par U.P. de la circulation.
Les bouches d’amenées d’air doivent avoir leur partie haute à 1 mètre au plus du plancher.
Les bouches d’évacuations des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 mètre au moins
au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation. Un ouvrant en façade peut compter pour une amenée d’air et une évacuation des fumées.
Désenfumage mécanique:
Dans les C.H. encloisonnées il doit être réalisé: La distance horizontale entre une amenée d’air et une évacuation de fumée ne doit pas excéder 15 mètres dans le cas d’une circulation rectiligne et 10 mètres dans le cas contraire.
Toutes portes d’un local accessible au public doivent être distantes de 5 mètres au plus de l’une d’elle.
Les bouches d’amenées d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 mètre maximum au-dessus du plancher. Les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 mètre au moins au-dessus
du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation.
Toute section de circulation doit être balayée par un débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/seconde
par U.P. de la circulation. Lors du fonctionnement du système de désenfumage la différence de pression entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée doit être < à 80 pascal.
SOLUTION APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC (IT 246 § 7)
Lorsque le désenfumage est imposé par les dispositions particulières à chaque type d’établissement, il
il peut être réalisé soit naturel, soit mécanique.
Les secteurs et les compartiments sont désenfumés suivant leur superficie.
Le désenfumage des locaux non accessibles au public n’est pas imposé sauf pour les cas prévus par le
DESENFUMAGE MECANIQUE (IT 246 § 7.2.)
Limité à 3m3/s pour 100m2
Jamais inférieur à 1,5m3/s par local
DÉSENFUMAGE NATUREL DES LOCAUX (IT 246 § 7.1.)
Désenfumage des locaux de plus de 2000m2 ou 60m de long
Pour le désenfumage naturel des locaux accessible au public, on utilise la notion de surface utile des
évacuations des fumées ( S.U.E.F. ).
REGLES D’EXECUTIONS
Les installations de désenfumage des locaux doivent respecter les prescriptions suivantes :
Les locaux sont découpés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m2.
La longueur ne doit pas dépasser 60 mètres.
La surface géométrique totale des amenées d’air doit être au moins égale à celle des
évacuations des fumées.
Un écran de cantonnement est constitué (IT 246 § 7.1.2.) :
Soit par des parois en matériaux M1 et stable au feu 1/4h ou DH 30 et B s3 d0.
Soit par des éléments de structures. Désenfumage de locaux : application de la règle 1/200 éme ( 1 exutoire de 1 m2 pour 200 m2 ).
Circulaire du 07 / 06 / 74
Faciliter l’évacuation des occupants. Faciliter l’intervention des S.P. Eviter la propagation de l’incendie.
Automatiquement dans le premier compartiment sinistré par des détecteurs répartis judicieusement dans les circulations horizontales. Manuellement dans les autres par les Sapeurs Pompiers.
PRINCIPE ET HIERARCHIE DES PRESSIONS (4)
On désenfume que les parties communes.
On met l’escalier en surpression.
On met le SAS en pression.
On met la CHC en dépression. Pour un balayage efficace on extrait 1,3 fois le débit de soufflage.
VOLETS (5.1)
Installés au droit des conduits CF ou EI.
Fonctionnement automatique et manuel. Report de position sur l’U.S.
BOUCHES ( position d’attente fermé (5.1)
Alternance bouches de soufflage et d’extraction dans les circulations.
Distance entre deux bouches = 10 mètres maxi en rectiligne. 7 mètres non rectiligne.
CONDUITS (5.1)
Isolés des compartiments par des parois CF 2h ou EI 120mn et résistants à 400°. Chaque conduit doit posséder son ventilateur propre.
SOLUTION A (6.1)
5 moteurs 3 soufflages 2 extractions On souffle dans l’escalier, le bas du SAS et de la CHC. On extrait dans le haut du SAS et de la CHC.
SOLUTION B (6.2)
3 moteurs 2 soufflages 1 extraction.
On souffle dans l’escalier et dans le haut du SAS, la fumée passe par la baie de transfert, on
extrait dans la CHC.
BAIE DE TRANSFERT (6.2)
Baie de transfert
20 décimètre 2.
Porte SAS / C.H.C. = PF 1H00 / CF 1/2H ou E 60 et EI 30.
Porte SAS / Escalier = PF 1H00 ou E 60 Solution A
Porte SAS / Escalier = CF 1H00 ou EI 60 Solution B
Fusible à 70°.
Soufflage en baie 1m/seconde.
Volet baie de transfert PF 1H00 ou E 60.
DESENFUMAGE DE SECOURS (GH 29)
Permettre l’évacuation des fumées et gaz chauds lorsque le système de désenfumage
mécanique : NE FONCTIONNE PLUS.
EST DEVENU INSUFFISANT.
EXUTOIRE OUVERTURE 110° MINIMUM.
OUVRANT OUVERTURE 60° MINIMUM.
Désenfumage naturel.
Un ouvrant de 1m2 par façade = ouvertures en façades opposées, situés
dans les circulations ou les locaux les plus proches des accès aux escaliers.
Réservé exclusivement au Sapeurs Pompiers.
Commandes des ouvrants du N au N-1.
En haut de chaque escaliers 1 exutoires de 1m2.
Commandes des exutoires des escaliers manuellement par : TELECOMMANDE ( P.C.S. par U.C.M.C. ). NIVEAU ACCES ESCALIER.
DÉSENFUMAGE SHEMA
EXEMPLE DE DÉSENFUMAGE EN SOUS SOL

References: § 1
 § 3
 § 4
 § 5
 § 6
 § 7
 § 7
 § 7
 § 7