Source: http://docplayer.it/296584-Regolamento-regionale-12-dicembre-2011-n-26.html
Timestamp: 2017-06-23 00:26:23+00:00

Document:
REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n PDF
Download "REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26"
1 36170 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art comma 3] IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l art.121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali; Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2; Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ; Vista la Delibera di Giunta Regionale n del 21 novembre 2011 e la successiva di adozione del Regolamento n.2750 del 5 dicembre 2011; Il seguente Regolamento: EMANA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Campo di applicazione e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria. 2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti. 3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare: l assimilazione ad acque reflue domestiche, ai sensi dell art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006; i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai A.E.; i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento, ai sensi dell art. 100, comma 3, dello stesso decreto; il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni del D. Lgs 152/2006: a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; d) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convo-2 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del gliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; e) agglomerato: l area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; f) applicazione al terreno: l apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento; g) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute; h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; i) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all articolo 114 del D. Lgs.152/2006; j) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; k) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obbiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006. l) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; m) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06; n) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall impianto, senza tener conto dell eventuale diluizione; l effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell ambiente. 2. Inoltre, si intende per: o) insediamenti, installazioni o edifici isolati (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria; p) titolare dello scarico: il titolare dell attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico; q) titolare dell impianto di trattamento: il titolare dell attività da cui provengono le3 36172 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere; r) acque di scambio termico: acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici all interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata; s) scarichi in atto e/o esistenti: gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente. Art. 3 (Acque reflue assimilate alle domestiche) 1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle indicate all art. 101, comma 7 1, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive elencate di seguito: 1 (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) Salvo quanto previsto dall art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d acqua o in cui venga utilizzata una portata d acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. a) attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche; b) allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate; c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall autorità competente all autorizzazione allo scarico o dall autorità sanitaria); d) commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività; e) laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività; f) laboratori artigianali per la produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 Kg di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero; g) attività alberghiere e ricettive (di cui alla L.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi; h) attività di ristorazione, a condizione che gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori; i) bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del j) discoteche, sale da ballo, night clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili; k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali); l) centri e stabilimenti per il benessere fisico; m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate; n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06); o) case di riposo senza cure mediche; p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta; q) laboratori di parruccheria, barberia ed istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività; r) lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi. 2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella A - Allegato Fermo restando le assimilabilità di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato. CAPO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art. 4 (Principi generali) 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai A.E. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti appropriati. 2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee. 3. Fermo restando le disposizioni del presente regolamento, nell ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali possono incentivare l utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli interventi di edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 13/2008 Norme per l abitare sostenibile. Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti) 1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue. 2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dell art comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossigeno (COD) e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:5 36174 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno; - 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno; - 1 A.E. = volume di scarico = 200 litri al giorno. Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall applicazione delle suddette equivalenze. 3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Art. 6 (Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti) 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella tabella B - Allegato Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico. 3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente alla consistenza dell insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti: a) fino a 50 A.E. b) tra 51 e 500 A.E. c) tra 501 e A.E. 4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l efficienza del trattamento appropriato adottato. 5. L individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione della consistenza dell insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali interventi manutentivi (Allegato 4). 6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni: Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico. Per insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è classificato elevato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento dell azoto. A tal fine si ritengono adeguate: - le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.; - le configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e A.E. 7. I titolari degli scarichi possono proporre l installazione di sistemi alternativi a quelli individuati6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del nella suddetta tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento. CAPO III REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art. 7 (Disposizioni generali) 1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati. 2. La domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall art. 42, comma 1 2, della L.R. 24/1983 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell applicazione del presente regolamento: - si assume che gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi corrispondono in termini di carico inquinante ad insediamenti di consistenza fino a 50 A.E., di cui al presente regolamento; - per la definizione dei campeggi e villaggi turistici si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della L.R. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive. 2 (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.) I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura. 3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori o uguali ai A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. 4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l autorità competente al rilascio dell autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi necessari. 5. Qualora risulti manifesta l impossibilità tecnica di provvedere all adeguamento di cui al precedente comma 3 o, in caso di nuovo scarico, di realizzare l impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, il titolare dell impianto di trattamento e/o raccolta deve avanzare istanza di deroga all autorità competente. La suddetta istanza deve essere corredata da relazione redatta da tecnico abilitato comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l adeguamento e/o la realizzazione dell impianto secondo le disposizioni del presente regolamento. L autorità competente provvede ad esprimersi in merito all istanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezione della medesima. Art. 8 (Autorizzazione allo scarico) 1. L autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale. 2. L autorizzazione può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall impianto e comunque non superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via7 36176 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del eccezionale, su valutazione dell autorità competente conseguente a motivata richiesta. L autorità competente potrà altresì stabilire, nell atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio. 3. L autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di legge) corredata della documentazione di cui all Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l attività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al periodo d attività dell impianto. 4. L autorità competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art L autorità competente provvede al rilascio dell autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato. 6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l istanza di cui al comma 3 prima dell acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all inizio dei lavori di realizzazione degli stessi. L autorità competente attiverà la procedura per il rilascio dell autorizzazione preliminare, propedeutica all autorizzazione definitiva, in cui sono definiti: - i tempi di attivazione dello scarico; - i limiti allo scarico, in conformità al dettato del presente regolamento; - la durata dell autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo abilitativo alla costruzione; - il numero di eventuali autocontrolli. Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni. 7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, l autorità competente, acquisita la documentazione prevista all Allegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dell autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività similari o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all atto del rilascio dell autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità. 8. L autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all autorità competente. 9. L autorità competente stabilisce la documentazione da allegare all istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all adozione di un nuovo provvedimento. Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. 10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono8 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del tenuti a darne immediata comunicazione all autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione. L autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si intendono: - la variazione della destinazione d uso dell insediamento o l incremento dell attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di quanto previsto al Capo II e alla tabella 2 - Allegato 3 del presente regolamento. - la variazione del recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto previsto al Capo II, alla tabella 2 - Allegato 3 e alla tabella 3 - Allegato 4 del presente regolamento. Art. 9 (Prescrizioni dell autorizzazione) 1. L autorizzazione contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico: a) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire; c) obbligo di notificare all Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell impianto di depurazione; d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento; e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall impianto, riferite al periodo di attività dello stesso; f) per gli scarichi oltre i AE, obbligo di prevedere un Quaderno di impianto nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo; g) per gli scarichi di dimensione oltre i A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall autorità competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati. 2. L autorità competente al rilascio dell autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l aumento dell inquinamento del corpo recettore. 3. In sede di autorizzazione allo scarico l autorità competente, stabilisce: - le modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque; - gli specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l attività di autocontrollo e di controllo, in funzione della natura del refluo e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B - Allegato 2 - del presente regolamento; - il limite opportuno relativo al parametro Escherichia coli espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a UFC/100 ml.9 36178 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del Art. 10 (Revoca dell autorizzazione) 1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento. 2. Prima di revocare l autorizzazione, l autorità competente al controllo, ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l interessato vi abbia provveduto, l autorità competente contestualmente alla revoca dell autorizzazione, ingiunge l immediata cessazione dello scarico. 3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente, l autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell autorizzazione per un tempo determinato. prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. 4. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e all ambiente. 5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e dell eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Regolamento Regionale n. 1 del 3/11/1989 (Disciplina del prelevamento campioni acque reflue). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti, l autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 (Vigilanza e Controllo) 1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche, l ente concedente accerta il possesso dell autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente. 2. L autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento. 3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito dall autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l osservanza delle presenti norme e delle Art. 12 (Sanzioni) 1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 2. All accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 11. I soggetti cui compete effettuare l accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento. Art. 13 (Norme finali e di rinvio) 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.10 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento Regionale n. 1 del 20/02/1988 recante Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura e il Regolamento regionale n. 4 del 3/11/1989 recante Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R. 24/1983 s.m.i. e alla L.R. 17/2000. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 Statuto della Regione Puglia.E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 12 dicembre 2011 VENDOLA11 36180 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del REGOLAMENTO REGIONALE Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art comma 3] INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Campo di applicazione e finalità) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche) CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art. 4 (Principi generali) Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti) Art. 6 (Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico) CAPO III -REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE Art. 7 (Criteri generali) Art. 8 (Autorizzazione allo scarico) Art. 9 (Prescrizioni dell autorizzazione) Art. 10 (Revoca dell autorizzazione) CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 (Vigilanza e Controllo) Art. 12 (Sanzioni) Art. 13 (Norme finali e di rinvio) ALLEGATI ALLEGATO 1. Tab. A - Scarichi Assimilabili alle Acque Reflue Domestiche ALLEGATO 2. Tab. B - Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a A.E. ALLEGATO 3. Tab. C - Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a A.E. ALLEGATO 4. Tipologie Impiantistiche adottabili come Trattamenti Appropriati ALLEGATO 5. Documentazione da allegare alla Domanda di Autorizzazione12 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del ALLEGATO 1 Tabella A - Scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche Acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura. Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l assimilabilità alle acque reflue domestiche. Parametro/sostanza unità di misura valore limite di emissione Portata mc/giorno 15 ph - 5,5-9,5 Temperatura C 30 Colore - Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40 Odore - Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere Materiali grossolani - assenti Solidi sospesi totali mg/l 350 BOD5 (come ossigeno) mg/l 250 COD (come ossigeno) mg/l 500 Rapporto COD/BOD5-2,2 Fosforo totale (come P) mg/l 20 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l 50 Azoto nitroso (come N) mg/l 0,6 Azoto nitrico (come N) mg/l 30 Grassi e oli animali/vegetali mg/l 40 Tensioattivi mg/l 15 Ulteriori parametri contemplati dalla Tabella 3 dell Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (su specifica richiesta dell autorità competente in relazione alla tipologia dell attività che produce lo scarico assimilabile) -- I relativi valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali.13 36182 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del Tabella B - Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a A.E. Tipologia insediamento isolato Consistenza AE Fattore di occupazione 50 Continuo/Stagionale Recapito finale Trattamenti consigliati di cui Tab.B suolo A suolo con falda vulnerabile B acque superficiali e marino-costiere C suolo D Continuo/Stagionale acque superficiali e marino-costiere E Abitazioni Attività con scarichi assimilabili a domestici (art. 3 - comma 2 - del Regolamento) suolo D Attività produttive con scarichi assimilabili ai domestici (art. 3 - comma 3 - del Regolamento) Continuo/Stagionale acque superficiali e marino-costiere F ALLEGATO 2 Limiti allo scarico Non richiesti (è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento) Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 BOD5 < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l] Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 BOD5 < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l]14 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del ALLEGATO 3 Tabella C - Trattamenti appropriati per insediamenti fino a A.E. Sistema di Trattamento Classe di consistenza e recapito A B C D E F 1 Fossa Imhoff + Subirrigazione drenata con trincea a fondo impermeabile X X 2 Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta X X 3 Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta e drenaggio X 5 Fossa Settica + Trincea disperdente X 6 Fossa Settica + Fitodepurazione HF X X X X 7 Fossa Settica + Fitodepurazione VH X X X 8 Fossa Settica + Stagno X X X 9 Stagni in serie X X X 10 Fossa Imhoff + Fitodepurazione combinata X X X 11 Stagno anaerobico + Fitodepurazione combinata X X X 12 Fossa Settica + Filtro a sabbia intermittente X X 13 Fossa Imhoff + Filtro percolatore X 14 Fossa Imhoff + Biodischi X 15 Fossa Settica + Impianto areazione prolungata X 16 Trattamento primario + Impianto ANO-OX X X 17 Impianto SBR X X 18 Chiariflocculazione X 19 Impianto biologico + Fitodepurazione X X 20 Impianto biologico + Stagni di finissaggio X X 21 Impianto biologico + Chiariflocculazione X A Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo B Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo a falda vulnerabile C Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. in acque superficiali e marino-costiere D Trattamenti specifici per scarichi oltre i 50 A.E. sul suolo E Trattamenti appropriati per scarichi da 51 a 500 A.E. in acque superficiali e marino-costiere F Trattamenti appropriati per scarichi da 501 a A.E. in acque superficiali e marino-costiere (*) (*) Nel caso di insediamenti con un numero superiore a presenze/giorno devono essere utilizzati esclusivamente trattamenti di tipo tecnologico.15 36184 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del ALLEGATO 4 TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI: SPECIFICHE TECNICHE I trattamenti appropriati, in conformità alle indicazioni dell Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, devono essere individuati con l obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico; c) minimizzare i costi gestionali. Tali trattamenti, in funzione dei rendimenti depurativi da raggiungere, devono garantire il trattamento primario o secondario dei reflui, tramite l adozione della più idonea soluzione tecnica. Gli impianti di trattamento appropriato, al fine di assicurare il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e di quelli aspecifica destinazione, devono rispettare le seguenti condizioni: garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria; essere dimensionati e realizzati a regola d arte nel rispetto delle indicazioni di cui alle tabelle B - Allegato 2 e C - Allegato 3; garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento. 1 TRATTAMENTI PRIMARI Le principali tecnologie, adottabili nell ambito dei trattamenti appropriati e che realizzano il trattamento primario dei reflui, sono: Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere Fosse settiche di tipo IMHOFF Con l adozione delle soluzione tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dallo scarico oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo. Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE. Nel caso specifico si suggerisce di fare riferimento ai sistemi convenzionali riportati all art.4 del presente regolamento Fosse settiche di tipo tradizionale Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all abbattimento del BOD5 e della caria batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul %. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall alto per l ispezione della vasca e l estrazione dei fanghi. L ubicazione deve essere16 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all anno in funzione delle dimensioni della fossa Fosse settiche di tipo IMHOFF Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione. Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati: Principali elementi per il dimensionamento N. utenti (AE) Volume Sedimentazione (mc) Volume Digestione (mc) fino a da 31 a Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione. 2 TRATTAMENTI SECONDARI Di seguito si riportano i più usuali tipi di impianti che realizzano il trattamento secondario dei liquami provenienti da attività domestica e/o assimilabile. Tali trattamenti, posti a valle di un trattamento primario completano i trattamenti appropriati realizzando un sostanziale abbattimento dei principali inquinanti nonché la chiarificazione dell effluente di scarico. Sono da privilegiare quei trattamenti secondari che comportano uno scarico in acque superficiali. L immissione di scarichi sia pure depurati nei primi strati del suolo deve essere limitata ai casi non trattabili diversamente. Comunque, per la definizione dei massimi volumi scaricabili, restano vincolanti le capacità di assorbimento del terreno. Per cui si ritiene necessario per una corretta valutazione dei progetti dei sistemi depurativi, richiedere anche una Relazione Geologica che definisca: la stabilità dell impianto la permeabilità del suolo l interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera la presenza di pozzi per approvvigionamento idrico il recettore ultimo dello scarico 2.1. Sub - Irrigazione Questo sistema, applicato all effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno:17 36186 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del meccaniche, chimiche, biologiche. L assorbimento, la degradazione biologica ed infine la dispersione del liquame avviene senza contatti diretti con l atmosfera ed all interno di una trincea di dispersione, evitando dunque problemi di natura igienica quali le esalazioni moleste e gli impaludamenti. A monte della rete di sub-irrigazione è previsto un sifone di cacciata, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema. La condotta di adduzione a tale dispositivo dovrà avere pendenza minima del 0,5%. Tale metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili con falda acquifera sufficientemente profonda. Caratteristiche costruttive: Sviluppo della condotta disperdente funzione della natura del terreno e del tempo di percolazione. (vedi Tab. 1); Pozzetto di carico con sifone di cacciata per i liquami; Collegamento a tenuta stagna con la fossa settica e il pozzetto di carico. Trincea Principali elementi per il dimensionamento profondità mm Larghezza 400 mm Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari) Diam. = mm L = mm x elemento Pendenza = % La condotta viene posta in una trincea profonda circa mm all interno di uno strato di pietrisco (dello spessore pari a 300 mm) collocato nella metà inferiore della stessa trincea. La trincea viene infine riempita con terreno di copertura, previa posa in opera di uno strato di tessuto non tessuto al fine di evitare la penetrazione di materiale fine all interno dello strato di pietrisco sottostante (Fig.1). La trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Lungo l asse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, oleandro, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione. Ubicazione: distanza 5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati; distanza 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile; distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea 1 m. (Fig. 2 e Fig. 3); La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l irrigazione di prodotti da mangiare crudi. Lo sviluppo della condotta disperdente, in funzione della natura del terreno, si assume pari a 2 4 m per A.E.; in particolare per il dimensionamento della trincea è fatto obbligo di definire, a cura del geologo, il coefficiente di permeabilità.18 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del Legenda: 1 tubazione di dispersione 2 ghiaia grossolana 3 terreno di copertura 4 terreno naturale 5 copertura a protezione dei giunti 6 strato di tessuto non tessuto 7 terreno riportato per compensare l assestamento Fig. 1 Schema di trincea per la sub-irrigazione nel terreno Legenda: 1 Vasca Imhoff 2 Sifone di cacciata 3 Pozzetto di distribuzione Fig. 2 Andamento planimetrico delle condotte di subirrigazione Fig. 3 Disposizione delle condotte di sub-irrigazione19 36188 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del Sub Irrigazione Drenata Tale sistema viene utilizzato in caso di terreni impermeabili. Il liquame rilasciato dalla condotta disperdente percola in uno strato di pietrisco e viene raccolto da una seconda condotta denominata drenante e posizionata al di sotto della prima (Fig. 4). Viene inoltre prevista la posa in opera di tubi di aerazione che consentono al liquame di essere ossidato. Caratteristiche costruttive: Lunghezza condotta disperdente e condotta drenante = 2 4 m /AE Collegamento a tenuta tra vasca settica, pozzetto di carico, condotta disperdente e condotta drenante. La condotta drenante, nella sezione di chiusura dovrà essere dotata di apposito pozzetto di scarico, le portate trattate dovranno essere infine convogliate verso idoneo recettore (rivolo, alveo, impluvio). La condotta disperdente dovrà invece terminare chiusa, 5 m prima dello sbocco della condotta drenante nel pozzetto di scarico. La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Nel caso di impianti a sviluppo complesso tenere conto delle distanze: 6 8 m tra trincee di rami contigui 1,5 2 m tra condotte perdenti affiancate nella stessa trincea Trincea Principali elementi per il dimensionamento profondità mm Larghezza 600 mm Fondo rivestito da strato di argilla mm o geomembrana Primo strato di pietrisco: 0.2 m con pezzatura 6 8 cm (in questo strato è affogato il tubo drenante) Secondo strato: m con pezzatura 3 6 cm Terzo strato: m di pietrisco grosso ( in questo strato posizionata la condotta disperdente Terreno di riporto (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di pietrisco sottostante) Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari) Condotta drenante (costituita da elementi tubolari) Tubi di aerazione Diam. = mm L = mm x elemento Pendenza = % Diam. = mm L = mm x elemento Pendenza = % Diam. = mm Messi in opera fino alla profondità della condotta drenante e distanti fra loro 2 4 m20 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del tessuto non tessuto Fig. 4 Impianto di sub-irrigazione drenata Ubicazione: distanza 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile; distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea 1 m. (Fig. 2 e Fig. 3) La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l irrigazione di prodotti da mangiare crudi Fitodepurazione Con il termine di fitodepurazione s intende un processo naturale di trattamento delle acque di scarico di tipo civile, agricolo e talvolta industriale basato sui processi fisici, chimici e biologici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide. Si tratta essenzialmente di sistemi ingegnerizzati progettati per riprodurre i naturali processi autodepurativi presenti nelle zone umide. Tali sistemi sono posti a valle di un primo trattamento del refluo tramite degrassatori, fosse settiche, fosse IMHOFF. Di norma funzionano per gravità e non necessitano di energia elettrica. Si suddividono in sistema: a flusso libero FWS a flusso sub-superficiale orizzontale SFS-h a flusso sub-superficiale verticale SFS-v ibrido Di seguito vedremo alcuni tipi d impianto ricordando che con il termine orizzontale e verticale si individua l andamento del refluo all interno del bacino; nel primo caso il refluo lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente, raccolto dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviato al corpo recettore. I sistemi a flusso libero invece sono veri e propri stagni con profondità di poche decine di centimetri e necessitano di ampie superfici. Sono utili per grosse utenze e con funzioni di trattamento terziario cioè di ulteriore affinamento dopo un trattamento secondario con fitodepurazione o con altri sistemi. Vedere altro
danielemanni architetto COMMITTENZA: DOMUS VIVENS SRL RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE OGGETTO: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RICONVERSIONE DI ATTIVITA (D.P.R. Dettagli FITODEPURAZIONE: Autore: ing. Riccardo Bandello. www.alternativasostenibile.it. Ing. Riccardo Bandello 25/07/2010 www.alternativasostenibile.
FITODEPURAZIONE: criteri di dimensionamento, progettazione, caratteristiche costruttive, messa in esercizio, accorgimenti, definizioni, riferimenti normativi ed iter autorizzativo Autore: ing. Riccardo Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/99 - D.Lgs. 258/00 - Delibera RER n.1053/03 - Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura) AL SINDACO Dettagli ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA
ALLEGATO TECNICO RELATIVO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI PUBBLICA FOGNATURA 1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Fonte: Acquedotto Pozzo privato Estremi dell autorizzazione o della denuncia Altro Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (D.Lgs. 152/2006 - Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053/03 - Regolamento Comunale per gli scarichi in Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
Marca da bollo in valore legale DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA Al Responsabile Ufficio Tecnico CAPALBIO (GR) Il sottoscritto Cognome Dettagli COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona
COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona Area Tecnica Settore Edilizia Pubblica/ Ecologia LINEE GUIDA RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO RICETTORE DIVERSO DALLA FOGNATURA (SUOLO, Dettagli C O M U N E D I P U T I G N A N O - Città Metropolitana di Bari - I I I A R E A - T E C N I C A SERVIZIO AMBIENTE
C O M U N E D I P U T I G N A N O - Città Metropolitana di Bari - I I I A R E A - T E C N I C A SERVIZIO AMBIENTE Marca da bollo (valore vigente) Prot. n del Al Responsabile del Servizio Ambiente DOMANDA Dettagli Sostenibilità nell uso della risorsa idrica in ambito domestico e residenziale
Sostenibilità nell uso della risorsa idrica in ambito domestico e residenziale Venerdì 18 giugno 2010 Ordine degli Ingegneri di Siracusa Via Arsenale, 41/44 D SIRACUSA Il corretto smaltimento delle acque Dettagli N Impianto Specifiche Tecniche
N Impianto Specifiche Tecniche 1 DEGRASSATORE Il volume interno utile espresso in metri cubi risulta individuato dal prodotto del numero degli abitanti equivalenti moltiplicato per il fattore 0,07, Volume Dettagli 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
PROVINCIA DI PISA Documentazione tecnica ed elaborati grafici necessari al rilascio dell autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche Dettagli Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza
Al Sig. Sindaco del Comune di Faenza bollo Protocollo numero (viene apposto dall Archivio comunale) Faenza, / / (data di compilazione) Oggetto: domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche Dettagli Comune di Castelfiorentino
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche In aree non servite da pubblica fognatura (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2004) Dettagli Al Sindaco del Comune di Capannoli VIA Volterrana, 223 56033 - CAPANNOLI -
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 e s.m.i., L.R. 64/01 e DPGRT 28/R del 23/05/2003) NUOVO SCARICO IDRICO spazio per il protocollo Dettagli SCARICO ESISTENTE. Il sottoscritto, nato a il / /, residente a in via n.,
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA (D.Lgs. 152/99 e s.m.i., L.R. 64/01 e DPGRT 28/R del 23/05/2003) SCARICO ESISTENTE spazio per il protocollo Dettagli COMUNE DI CHIESINA UZZANESE Provincia di Pistoia SETTORE URBANISTICA e AMBIENTE
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (Ai sensi della L.R. n 20/2006 e relativo Regolamento Regionale ) Registrazione di arrivo al Protocollo: Dettagli RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA D AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO D ACQUE DOMESTICHE D ORIGINE ABITATIVA. D.Lgs n 152 del 3 aprile 2006.
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA D AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO D ACQUE DOMESTICHE D ORIGINE ABITATIVA. D.Lgs n 152 del 3 aprile 2006. Immobile sito nella frazione di, via, n, Censito in Catasto Dettagli COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA
MARCA DA BOLLO COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Riservato all Ufficio ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE: Pratica Edilizia: n. Prot. gen. del / / RICHIESTA DI Dettagli REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione Dettagli del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE
FAC SIMILE Marca da bollo (1). 14,62 Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di VARAZZE Viale Nazioni Unite, 5 17019 VARAZZE Spett.le ARPAL Dipartimento provinciale di Savona Settore Qualità delle Acque superficiali Dettagli DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 1. Per gli scarichi che vengono immessi in un pozzo perdente può essere richiesta la tariffa di fognatura e depurazione? L art. 34 comma Dettagli Tra$amento delle acque di scarico Aspe5 tecnici e norma6vi della regione Emilia Romagna. Relatore: Geol. Fabio Bussetti
Tra$amento delle acque di scarico Aspe5 tecnici e norma6vi della regione Emilia Romagna Relatore: Geol. Fabio Bussetti Riferimen6 Norma6vi Testo Unico 152/06 Delibera 1053/03 della Regione Emilia-Romagna Dettagli Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura
Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura a cura di ARPAT - Dipartimento Provinciale di Firenze Febbraio 2005 INDICE 1. CAMPO D'APPLICAZIONE Dettagli Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
Spett.le Consulta d Ambito per il servizio idrico integrato A.T.O. Orientale Goriziano Via A. Diaz n. 5 (Palazzo Alvarez) 34170 Gorizia Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO di acque reflue Dettagli Oggetto : Domanda di autorizzazione all allacciamento in pubblica fognatura
Spett.le A.M.A.G. Via Damiano Chiesa n.18 15100 Alessandria Oggetto : Domanda di autorizzazione all allacciamento in pubblica fognatura Il/la sottoscritto/a C.F. nato/a il residente in Via N Tel: nella Dettagli CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura
CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura Regolamento del servizio di fognatura e depurazione TABELLE E SCHEMI TECNICI (Approvati con Delibera c.d.a. n. 30/7 del 14/01/2004) Aggiornamento Dettagli Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE
Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE Evoluzione della normativa sulle acque in Italia RIFERIMENTO NORMATIVO APPROCCIO ALLA TUTELA L. 319/76 Limiti Dettagli Comune di Cisterna di Latina Settore Gestione Urbana Servizio Ecologia, Energia e Igiene Urbana
Comune di Cisterna di Latina Settore Gestione Urbana Servizio Ecologia, Energia e Igiene Urbana RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI Dettagli 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 ALL UNIONE DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio OGGETTO: autorizzazione Dettagli MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI - SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
Marca da bollo Spett.le PROVINCIA DI PAVIA Divisione Agro-Ambientale Settore Tutela Ambientale Viale Taramelli, 2 27100 PAVIA MODELLO C PRIVATI/PERSONE FICHE-DITTE CON ATTIVITA REDENZIALE MODULO PER LA Dettagli Osservatorio regionale sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RAPPORTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE DELLA REGIONE SCHEDE TECNICHE 5.9 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 1 1. Ambito di applicazione Il D.Lgs. 152/99, modificato e integrato Dettagli Riepilogo documentazione
RILASCIO AUTORIZZAZIONE - MODELLO AR1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI TIPO DOMESTICO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CON CARICO ORGANICO INFERIORE AI 50 A.E. Riepilogo documentazione Dettagli Riferimenti Normativi. D. Lgs. 152/06 (Testo Unico) Delib. Int. 04/02/1977 Leggi e Regolamenti locali D.M. 185/03 (riutilizzo acq.
Impianti di depurazione delle acque reflue: Cicli di trattamento appropriati e criteri di dimensionamento Dr. Ing. Luigi Petta ENVIS Srl Via Fanin,, 48 40127 Bologna Tel. 051 4200324 luigi.petta petta@envis.itit Dettagli Il sottoscritto. nato a il. residente a in via n. del fabbricato ad uso civile abitazione e/o laboratorio, sito in. via n. chiede
Marca da bollo Euro 10,33 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico di Dettagli SCARICO ESISTENTE. Il sottoscritto, nato a il / /, residente a in via n.,
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA (d.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 20/06 e DPGRT 45/R del 05/10/2006) SCARICO ESISTENTE spazio per il protocollo Dettagli Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra.
Fitodepurazione per frazioni e comunità isolate Iridra Srl fitodepurazione e gestione sostenibile delle acque via la Marmora 51, 50121 Firenze Tel. 055470729 Fax 055475593 www.iridra.com Frazioni e comunità Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA.
Città di Lecce All UFFICIO AMBIENTE Via Rubichi n. 01 73100 LECCE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L ATTIVAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA sottoscritt nat_ Dettagli Scheda tecnica e documentazione elencata al punto 7) della stessa dovranno essere presentate in duplice copia.
SCHEDA N. 4 Documentazione tecnica da produrre per il rilascio dell autorizzazione all allacciamento alla rete fognaria e dell autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in Dettagli INDICE DISPOSIZIONI GENERALI. Definizioni e normativa di riferimento Autorizzazione allo scarico Presentazione della domanda Durata del procedimento
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura (Approvato con deliberazione n.140/cc del 29.11.2004) INDICE CAPO I Articolo 1 Articolo 2 Articolo Dettagli AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS
Marca da bollo da euro 14,62 AL COMUNE DI CORMÓNS Piazza XXIV Maggio, 22 34071 CORMÓNS OGGETTO: Tutela delle acque dall inquinamento. D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. Richiesta di autorizzazione allo scarico Dettagli ALLEGATO 1 NOTIZIE GENERALI
ALLEGATO 1 DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO. NOTIZIE GENERALI SCARICO Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN RETE FOGNARIA PUBBLICA
Bollo Protocollo Al Sindaco del Comune di Russi DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON IN RETE FOGNARIA PUBBLICA (D.Lgs. 152/2006 - Delibera della Giunta Regionale Emilia Dettagli CHIEDE 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO
Spazio riservato per il protocollo Spazio riservato alla marca da bollo 14,62 AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO UFFICIO TECNICO OGGETTO: autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE in corpo Dettagli ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1
marca ALLA PROVINCIA DI NOVARA da bollo P.ZA MATTEOTTI, 1 28100 NOVARA OGGETTO:D.LGS. N. 152/06, L.R. 48/93, L.R. 13/90 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE. Il sottoscritto nato Dettagli Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali / industriali e domestiche D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii. L.R.
Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali / industriali e domestiche D.Lgs 152/99 e ss. mm. e ii. L.R.64/01 bollo da 10.33 Alla Provincia di PRATO Servizio Tutela Ambientale Via Dettagli Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE
Parte I N. 15 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 6-5-2013 3253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Regolamento Regionale 3 maggio 2013, n. 2 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE Dettagli COMUNE DI PODENZANA. Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO. Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche
COMUNE DI PODENZANA Provincia di Massa Carrara UFFICIO TECNICO Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche In aree non servite da pubblica fognatura Approvato dal Consiglio Comunale Dettagli COMUNE DI PALAIA Provincia di Pisa
COMUNE DI PALAIA Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 44 del Dettagli LA SEGUENTE SCHEDA INFORMATIVA DEVE ESSERE COMPILATA, FIRMATA E TIMBRATA DA TECNICO ABILITATO NONCHE FIRMATA DAL RICHIEDENTE
DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO (STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO). Documentazione da produrre: Dettagli Trattamento e smaltimento reflui in corpo recettore NORMALE - agglomerati urbani, massimo 200 AE - assimilati domestico, domestico fino a 100 AE
Scheda 1 Trattamento e smaltimento reflui in corpo recettore NORMALE - agglomerati urbani, massimo 200 AE - assimilati domestico, domestico fino a 100 AE A B C 4 D 1 - degrassatore - sedimentatore 2 - Dettagli IMPIANTO di DEPURAZIONE (Vasca Imhoff, pozzo assorbente)
IMPIANTO di DEPURAZIONE (Vasca Imhoff, pozzo assorbente) oggetto Descrizione tecnica dell impianto di smaltimento delle acque nere tramite fossa tipo Imhoff, previo trattamento di Grigliaggio (facoltativo), Dettagli Normativa nazionale e regionale sulle gestione e trattamento delle acque. Bari 30.01.15
Normativa nazionale e regionale sulle gestione e trattamento delle acque Bari 30.01.15 Le acque nel Testo Unico Ambientale. Le definizioni (art. 74). ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente Dettagli Trattamenti delle acque di scarico per piccole comunità Pretrattamento di acque reflue domestiche: FOSSE SETTICHE O FOSSE IMHOFF?
Seminario tecnico Monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura: Protocollo di intesa per la realizzazione di trattamenti individuali di depurazione delle acque reflue domestiche Trattamenti Dettagli COMUNE DI CAPANNOLI Provincia di Pisa
COMUNE DI CAPANNOLI Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 9 del Dettagli COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO FOGNARIO DI DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI MAGGIO 2001. TITOLO I...4 FINALITA DEL REGOLAMENTO...4 ART.1 Oggetto del regolamento...4 ART. 2 Ambito Dettagli Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili in aree non servite da pubblica fognatura
1 COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilabili in aree non servite da pubblica fognatura INDICE 1. CAMPO D'APPLICAZIONE 2. NORMATIVA Dettagli COMUNE DI ARPINO. Provincia di Frosinone
COMUNE DI ARPINO Provincia di Frosinone Marca da Bollo 16,00 Al Sig. SINDACO del Comune di ARPINO OGGETTO: Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo mediante sub-irrigazione, Dettagli !"# $% & "( & & )"*( &,## - % ## ## ##.% %#!.% % $.% % #!/ 0) %# $/ %,! &#! +, 1#!! 1 1#134 $ "0 %% $ % #) '! %1 ' ',% ' &- % +% ) % & 2
!"!##$!#% &'&(!"# $% & '"( & "( & & )"*( & +, + &) -##%##,## - % ## ## ##.% %#!.% % $.% % # '-###.# &- +- # - ## - - *+,,,-!/ 0) %# $/ % '-##,! &#! +, 1#! "1 111! " 21%11 1 1#134 $ "0 %% $ % #) '! %1 ' Dettagli La disciplina degli scarichi delle acque reflue
La disciplina degli scarichi delle acque reflue Arezzo 21 aprile 2010 Luciano Giovannelli (ARPAT) 1 Evoluzione normativa - Tutela Risorsa Idrica R.D. 1775/33 DIRETTIVA CEE 75/864 LEGGE 319 10.05.76 DELIBERA Dettagli Nuovo impianto fognario. Modifica impianto esistente
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA D AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO D ACQUE DOMESTICHE DI ORIGINE ABITATIVA. D.Lgs n 152 del 03-04-2006, e successive modifiche ed integrazioni. Immobile sito nella frazione Dettagli NEL CASO SUSSUSTA SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PAG. 4 A PAG. 7
ALLEGATI TECNICI NECESSARI ALL ISTANZA AUA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FALDA (acque derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti naturali in falda) Lo scarico in falda potrà essere esercitato Dettagli Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo
REVISIONE 05 - del 12.07.2012 Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo La/Il sottoscritta/o codice Dettagli ALLEGATO TECNICO S 1. Reflui scaricati tramite il terminale n totale di scarichi n (come da elaborato grafico allegato alla domanda)
ALLEGATO TECNICO S 1 Reflui scaricati tramite il terminale n totale di scarichi n (come da elaborato grafico allegato alla domanda) Coordinate geografiche Gauss Boaga 2 (in metri) del punt di recapito Dettagli TUTELA DELLE ACQUE. Disciplina degli scarichi. delle acque reflue domestiche e di reti fognarie
TUTELA DELLE ACQUE Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie Ing. Zaffaroni Davide Provincia di Monza e Brianza - Servizio Risorse Idriche - Corso di formazione per GEV Dettagli Scheda agglomerato Caratteristiche generali dell agglomerato. Carico servito da rete fognaria (AE)
Scheda agglomerato Caratteristiche generali dell agglomerato Codice 1 Denominazione Carico nominale Carico servito da rete fognaria Carico trattato 2 Portata annua trattata 3 (m 3 ) Caratteristiche delle Dettagli COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca)
COMUNE DI MASSAROSA (Provincia di Lucca) Settore C Opere pubbliche e tutela del territorio Ufficio Protezione Civile e Ambiente Dirigente: Ing. Riccardo Palmerini Specialista Tecnico: Geol. Guido Dini Dettagli Comune di Carmignano - Regolamento scarichi acque reflue domestiche Pag. 1
Comune di Carmignano - Regolamento scarichi acque reflue domestiche Pag. 1 Comune di Carmignano Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (o ad esse Dettagli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 34 SETTORE Settore Territorio NR. SETTORIALE 6 DEL 19/01/2015 OGGETTO: R.R. PUGLIA N. 26/2011- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE Dettagli REGOLAMENTO REGIONALE N. 3
REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 Dettagli Riassunto normativo per gli scarichi di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti esistenti
agenzia regionale prevenzione e ambiente dell emilia romagna Sezione Provinciale di Ravenna Via Alberoni, 17/19 48100 Ravenna Tel. 0544/210611 Fax 0544/210650 E-mail: sez@ra.arpa.emr.it Servizio Territoriale Dettagli A.R.P.A. Regione Piemonte
Al Signor Sindaco del Comune di Corio Pagina 1/5 Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura (ai sensi del D.Lgs. Dettagli D LE INTERAZIONI TRA IL SISTEMA TERRITORIALE E QUELLO NATURALE ED AMBIENTALE
D LE INTERAZIONI TRA IL SISTEMA TERRITORIALE E QUELLO NATURALE ED AMBIENTALE D.1 LE RETI IDRICHE E GLI SPANDIMENTI SUL SUOLO AGRICOLO D.1.1 IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO Introduzione ed inquadramento generale Dettagli Insediamenti in cui viene svolta attività di gestione rifiuti.
Presentazione del progetto ALLACCIO ALLA FOGNATURA ESECUZIONE UTENTE Contestualmente alla domanda il richiedente è tenuto a presentare in DUPLICE copia e su supporto informatico la seguente documentazione, Dettagli FIGISC Sindacato Gestori carburanti
FIGISC Sindacato Gestori carburanti Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti FIGISC Corso Venezia 51 20121 Milano tel. 02/7750274 fax 02/7750697 e-mail: figisc.anisa@unione.milano.it Dettagli I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006
I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006 Paolo Casciano Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile Regione Lombardia Ordine Ingg BG 26/11/2007 - ing. Casciano Dettagli DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (1) RECAPITANTI IN : CORPO IDRICO SUPERFICIALE specificare..
COMUNE DI GOSSOLENGO Settore Tecnico Provincia di Piacenza Tel 0523 770777 Fax 0523 779291 e-mail: appalti.gossolengo@sintranet.it urbanistica.gossolengo@sintranet.it PEC: comune.gossolengo@legalmail.it Dettagli REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE
REGOLAMENTO PER L UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA CONSORZIALE CON ATTO N. 34 DEL 12/07/1987) 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Dettagli (Modello A) Il sottoscritto/a. nato/aa il. residente a via. tel. e-mail. codice fiscale. in qualità di: (titolo di possesso) dell immobile posta in
Settore Gestione del Territorio Servizio Edilizia Privata COMUNE DI GROSSETO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (Modello A) Protocollo num. del: DOMANDA PER IL NULLA OSTA PREVENTIVO Dettagli COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO
COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA Approvato con delibera di C.C. n. 56 del Dettagli VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. _289_ del 21/12/2006 Pubblicata all albo pretorio il 28/12/2006 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MERITO ALLA ATTIVITA DI VERIFICA Dettagli ALLACCIO ALLA FOGNATURA ESECUZIONE UTENTE
Presentazione del progetto ALLACCIO ALLA FOGNATURA ESECUZIONE UTENTE Contestualmente alla domanda il richiedente è tenuto a presentare in DUPLICE copia e su supporto informatico la seguente documentazione, Dettagli Depurazione acque reflue. Depuratori e impianti in polietilene con marchio CE
Depurazione acque reflue Depuratori e impianti in polietilene con marchio CE : la soluzione di ISEA per la depurazione dei reflui conforme alla norma europea EN 12566-3 Prodotti certificati a marchio Dettagli MODELLO DI RELAZIONE SUGLI IMMOBILI E SUI MANUFATTI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
MODELLO DI RELAZIONE SUGLI IMMOBILI E SUI MANUFATTI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE Note per la compilazione: Si propongono i seguenti stampati, PRECISANDO CHE Dettagli Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura. Allegato 2 Norme Tecniche
Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura Allegato 2 Norme Tecniche 1 1. Allacciamenti 3 1.1. Modalità di esecuzione 3 2. Impianti Dettagli LINEE GUIDA ACQUE REFLUE DOMESTICHE
LINEE GUIDA ACQUE REFLUE DOMESTICHE Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, occorre determinare innanzitutto il numero di abitanti equivalenti (a.e.), che per convenzione Dettagli OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali.
Spett.le Comune di OGGETTO: Domanda di allaccio e scarico nella pubblica rete fognaria: scarichi di acque reflue industriali. Il sottoscritto (Cognome e Nome) (Codice Fiscale) Nato a (Comune o Stato Estero) Dettagli Le opere di difesa. Le opere di derivazione delle acque superficiali. Le opere di immissione nelle acque superficiali
Le opere di difesa Le opere di derivazione delle acque superficiali Le opere di immissione nelle acque superficiali I corsi d acqua ricevono svariati apporti liquidi derivanti dalle attività antropiche, Dettagli COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto)
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Provincia di Grosseto) AREA TECNICA U.O. Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA Dettagli PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE O SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE URBANE, INDUSTRIALI E DOMESTICHE AI SENSI DEL D. LGS 3 APRILE Dettagli Sede Operativa N iscrizione alla C.C.I.A.A. Codi ce ISTAT descrizione attività Codice Fiscale Partita IVA CHIEDE
Marca da Bollo Euro 14,62 Spett.le Comune di Vigone P.za Palazzo Civico 18 10067 - VIGONE (TO) OGGETTO: Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali Dettagli Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ALLACCIO ED ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA O SCARICO SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO
Marca da bollo euro 14,62 AL COMUNE DI FARA IN SABINA Via S. Maria in Castello n. 12 02032 Fara in Sabina (RI) Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL ALLACCIO ED ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA O SCARICO Dettagli Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge Dettagli All Ufficio Ambiente del Comune di San Casciano Val di Pesa Via del Cassero, n 19 50026 San Casciano Val di Pesa
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE RELUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D. Lgs. 152/06, della L.R. 20/2006 e del R.R. n. 46/R/2008 SCARICO Dettagli 16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio
Marca da bollo Preg.mo Sig. SINDACO 16,00 del Comune di CUNEO Settore Ambiente e Territorio OGGETTO: ART. 15 L.R. 26/03/1990 N. 13, L.R. 48/93, L.R. 37/96, D.Lvo 152//06 e s.m.i., L.R. 6/03. Domanda di Dettagli AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Allegare all istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA (DPR 13 marzo 2013, n. 59) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP territorialmente competente Mod. A ALLEGATO ALL Dettagli PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
PROVINCIA DI BENEVENTO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE Art. 1 - Oggetto del Regolamento: 1. Il presente regolamento disciplina le procedure da seguire per Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.121
 Art. 1
 art. 100
 art. 101
 art. 100
 Art. 2
 articolo 114
 Art. 3
 art. 101
 art. 112
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 art. 42
 Art. 8
 art. 3
 art. 124
 Art. 9
 art. 8
 Art. 10
 art. 12
 Art. 11
 Art. 12
 art. 11
 Art. 13
 art. 53
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 art.4
 Art. 1
 art. 34
 Articolo 1
 Articolo 2
 ART.1
 ART. 2
 articolo 52
 ART. 1
 articolo 52
 ART. 15
 Art. 1