Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-1427-1997-real-decreto-1427-1997-de-15-de-septiembre-de-1997-por-el-que-se-aprueba-la-instruccion-tecnica-complementaria-mi-ip03-instalaciones-petroliferas-para-uso-propio
Timestamp: 2016-10-24 00:51:23+00:00

Document:
REAL DECRETO 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio»
REAL DECRETO 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio»	REAL DECRETO 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» Mis Leyes
REAL DECRETO 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» Estado	:
1427/1997	Boletín Oficial	:
BOE 254/1997	Fecha Disposición	:
15/09/1997	Fecha Publicación	:
23/10/1997	Órgano Emisor	:
ANEXO I. Instrucción técnica complementaria MI-IP03. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.
CAPÍTULO VIII. COMUNICACIÓN DE INSTALACIONES
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, señala, en el apartado 5 del artículo 12, que los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. De acuerdo con ello, se ha elaborado la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, referente a las instalaciones petrolíferas de que dispongan los consumidores finales para su propio uso o consumo, y en la que se han tenido en cuenta las soluciones técnicas disponibles en el actual nivel de conocimientos y experiencia práctica.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de septiembre de 1997, dispongo:
Se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas para uso propio, del Reglamento de instalaciones petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, que se incluye como anexos al presente Real Decreto.
Las instalaciones que no se adapten deberán someterse obligatoriamente a las revisiones e inspecciones establecidas en el capítulo X de la anexa ITC, disponiendo de los siguientes plazos para realizar la primera inspección:
Instalaciones con más de treinta años: un año.
Instalaciones entre veinte y treinta años: dos años.
Instalaciones entre diez y veinte años: tres años.
Instalaciones entre cinco y diez años: cuatro años.
Instalaciones con menos de cinco años: cinco años.
Decreto de 25 de enero de 1936, del Ministerio de Hacienda (Gaceta de Madrid del 28), que aprueba el Reglamento a que han de someterse las instalaciones de la industria petrolífera.
Orden de 21 de junio de 1968 por la que se aprueba el Reglamento sobre Utilización de Productos Petrolíferos para Calefacción y Otros Usos no Industriales.
Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se modifican los artículos 7, 9, 11 y 17 del Reglamento sobre Utilización de Productos Petrolíferos para Calefacción y Otros Usos no Industriales.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se faculta a la Dirección General de la Energía a dictar casos de excepcionalidad en instalaciones de productos petrolíferos para calefacción y otros usos no industriales.
Instrucción técnica complementaria MI-IP03. Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.
2.2 No tendrán la consideración de instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación, aquellas instalaciones que no aparezcan incluidas, expresa o tácitamente, en alguno de los supuestos previstos anteriormente o en el campo de aplicación de las ITCs MI-IPO1, Refinerías, o MI-IP02 Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos, deberán regirse por la ITC MI-IP04.
3.7 Líquido: todo producto que en el momento de su almacenamiento tiene dicho estado físico, incluyendo los que tienen una fluidez mayor de 300 cuando se prueba según norma UNE 104 281, parte 4-2, Prueba de penetración para materiales bituminosos y bituminosos modificados.
3.14 Revisión periódica: toda revisión o prueba posterior a la puesta en servicio de los aparatos o equipos, realizada por una empresa instaladora habilitada según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP05 Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos, aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, u organismo de control.
3.20 Vehículo: artefacto o aparato capacitado para circular por vías o terrenos públicos, tanto urbanos como interurbanos, por las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, por las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, excluyéndose los artefactos o aparatos cuya única vía de circulación sea el agua o el aire. No se considera vehículo al ferrocarril.
Cuando el líquido almacenado sea de la clase C o D, el final de la misma podrá realizarse en forma de cayado, para que el líquido al salir no remueva los fondos del tanque, utilizándose, a tal fin, tubo curvado, comúnmente denominado descarga curva hamburguesa de 180°.
10.1 De resistencia y estanqueidad. Se realizaren pruebas de estanqueidad de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 100 151, Pruebas de estanqueidad en tuberías.
Los procedimientos o sistemas para realizarla deberán estar amparados por un estudio-proyecto genérico que deberá estar suscrito por técnico titulado competente, el cual deberá ser presentado ante el órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma. El mismo comprenderá todas las fases de actuación, ensayos, pruebas obligatorias, según describe el referido informe UNE 53.991.
Las reparaciones e intervenciones, según el procedimiento o sistema, sólo podrán realizarlas las empresas habilitadas para tal fin según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP05 Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos, aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, siempre bajo la supervisión de un reparador de P.P.L. de la empresa.
En la puerta, por su cara exterior o junto a ella, se colocará un letrero escrito con caracteres fácilmente visibles que avisen: Atención-depósito de combustible-prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas.
Distancia en metros entre instalaciones fijas de superficie en almacenamientos con capacidad superior a 50.000 m3
Salvo las bombas para transferencia de productos susceptibles de ser almacenados en el mismo cubeto, en cuyo caso es suficiente que esten situados fuera del cubeto (en casos especiales, por ejemplo, por reducción del riesgo, las bombas podrían situarse dentro del cubeto).
Reducciones de las distancias entre instalaciones fijas de superficie por protecciones adicionales a las obligatorias señaladas en el capítulo VII
Tener red de DCI, conforme a lo dispuesto en el apartado correspondiente del capítulo VII de esta ITC, las instalaciones que no esten obligadas. Dicha red deberá ser capaz de aportar como mínimo un caudal de 24 m3/h de agua.
Tener medios para verter, de forma eficaz y rápida, espuma en el área de almacenamiento considerada, las instalaciones que no esten obligada a ello.
Las instalaciones que no esten obligadas, tener DCI con bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de 2,5 horas con caudal mínimo de 60 m3/h y presiones mínimas indicadas en el capítulo VII.
Distancia mínima (D = dimensión según nota 1)
A recipientes con productos de clases B, C o D.
0,5 D (mín. 1,5 m.)
0,8 D (mín, 2 m)
A recipientes para productos de clases C o D.
0,2 D (mín, 0,5 m)
0,1 D (mín, 0,5 m)
Las instalaciones que no esten obligadas tener red DCI con bomba de presurización automática, abastecimiento exclusivo para este fin y para un mínimo de 12 horas con caudal mínimo de 60 m3/h y presión de acuerdo al capítulo VII.
La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión y en especial con su Instrucción MI-BT-026 Prescripciones particulares para las instalaciones con riesgo de incendio o explosión. Los elementos mecánicos destinados al movimiento de los recipientes serán adecuados a las exigencias derivadas de las características de inflamabilidad de los líquidos almacenados.
El recinto tendrá la consideración de local de riesgo alto de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 19 de la NRE-CPI/96.
14.4.1 Armarios protegidos. Se consideran como tales aquéllos que tengan, como mínimo, una resistencia al fuego RF-15, conforme a la norma UNE 23.802. Los armarios deberán llevar un letrero bien visible con la indicación de inflamable. No se instalarán más de tres armarios de este tipo en la misma dependencia, a no ser que cada grupo de tres esté separado un mínimo de 30 m para los combustibles clase B, y 10 m para los de clase C. En el caso de guardarse productos de la clase B, es obligatoria la existencia de una ventilación exterior.
Clase del líquido
R < = 25 litros
25 < R < = 250 l
250 < R < = 1.000 l para clase B
Vp pila
R < = 25 l
25 l < R <= 250 l
250 < R <= 1.000 Clase B
Con protección fija (*)
14.4.3.2 Almacenamiento en el exterior. Se considerará almacenamiento en recipientes móviles en el exterior o en estructuras abiertas cuando su relación superficie abiertalvolumen es superior a 1/15 m2/m3, y estará de acuerdo con la tabla IV.
250 < R < = 1.000 Clase B
250 < R < = 3.000 Clases C-D
Las derivaciones en la instalación vertical se podrán realizar en cada nivel de la edificación, para los usuarios situados en la misma planta, denominándose red vertical por columnas, o desde un colector común, desde el que partirán todas las derivaciones para cada usuario, independientes las unas de las otras, denominándose a este sistema red vertical capilar.
La red vertical, por definición, hay que contemplarla de dos diferentes maneras. La red vertical por columnas y la red vertical capilar.
La red vertical por columnas se compondrá de tuberías que, partiendo del grupo de presión, discurrirán horizontalmente hasta el punto en que inicie su ascensión a las distintas plantas a suministrar. Esta ascensión se realizará por una tubería vertical denominada columna.
Se montarán purgadores, manuales o idiomáticos, en el punto más elevado de cada columna, cuando no esten comunicadas entre si en su coronación, o en el punto más elevado de la intercomunicación de las mismas.
Las llaves de corte o seccionamiento, purgadores y filtros, que se monten en los ramales de distribución, irán alojadas en arquetas de fábrica con su correspondiente tapa, que serán resistentes al paso de vehículos cuando esten situadas en calzadas o zonas de circulación de los mismos.
Los apoyos o amarres de las tuberías serán tales que no se puedan producir flechas superiores al 2 por 1.000, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a los que esten unidas.
Tuberíaen mm
Separación máxima entre soportes (m)
Líquido Clase B: Capacidad unitaria o global hasta 200 m3.
El supuesto incendiado y los situados a menos de 10 metros de las paredes de aquel.
0,18 m3/h (3 l/mm) por m2 de superficie de los recipientes (nota 2).
Clase C, según el punto 2° de esta tabla.
Máximo caudal de agua necesaria para producir espuma en el tanque supuesto incendiado y/o a su cubeto.
Líquido Clase B: Capacidad unitaria o global superior a 200 m3.
a) El supuesto incendiado y los situados a menos de 30 metros de las paredes de aquel.
0,18 m3/h (3 l/mm) por m2 de superficie de los recipientes (nota 2)
b) Los restantes recipientes contenidos en el mismo cubeto.
0,06 m3s/h (1 l/mm) por m2 de superficie de los recipientes.
Líquido Clase C.
a) El supuesto incendiado.
0,90 m3/h (15 l/mm) por metro de perímetro de proyección horizontal del tanque.
b) Los situados a menos de 15 metros de las paredes del supuesto incendiado o 1,5 veces su radio.
Caudales por m2 de 1/4 de la superficie de los recipientes (nota 2)
Número de generadores
<= 20 Ø < 36
31.2 Alarmas. Los almacenamientos de superficie con capacidad global superior a 0,3 m3 para la clase B y 50 m3 para las clases C y D dispondrán de puestos para el accionamiento de la alarma que esten a menos de 25 m de los tanques, bombas o estaciones de carga y descarga.
Los titulares de los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma la documentación que se establece en los siguientes puntos de este capítulo. La comunidad autónoma remitirá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los datos necesarios para la inclusión de la instalación en el Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
Será preciso la presentación ante el órgano territorial competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente, según lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, para las capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes:
300 >= Q >= 50
500 >= Q >= 100
3.000 >= Q > 1.000
5.000 >= Q > 1.000
34. Resto de instalaciones El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las anteriormente establecidas, quedan excluidas del trámite de presentación de documentación pero cumpliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en esta Instrucción Técnica Complementaria.
El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación de las instalaciones, deberá realizarse con equipos propios o por empresas instaladoras o reparadoras, según corresponda, debidamente habilitadas según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP05 Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos, aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, con personal especializado que tendrá como obligaciones, además de lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, las siguientes:
A los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, no será necesario la realización de las pruebas periódicas de estanquidad. El personal de la instalación comprobará al menos semanalmente la ausencia de producto en el tubo buzo.parCuando se detecte una fuga se procederá a la reparación o sustitución del tanque.
En los tanques y tuberías inspeccionables visual-mente, se mediren los espesores de chapa, comprobando si existen picaduras, oxidaciones o golpes que puedan inducir roturas y fugas.
Apartados 3 (apdo. 14), 11 (segundo y tercer párrafo) , 32 (primer párrafo), 33 (último párrafo), 34, 35 (último párrafo), 37 (primer párrafo) y 39 (apdo. 1, 2 y 3); Capítulos VIII (cambio de título y los dos primeros párrafos) :
REAL DECRETO 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio»	Trámites

References: REAL DECRETO 
	REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO