Source: http://docplayer.es/6111666-Prevencion-y-control-de-la-legionelosis.html
Timestamp: 2018-04-23 14:33:59+00:00

Document:
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS - PDF
Download "PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS"
Cristina Sáez Torregrosa
1 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA: Agua Caliente Sanitaria Agua Fría de Consumo Humano Agua Contra Incendios Sonia Donet Flores C.T.L.
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN AFCH, ACS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS ESTATAL REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (BOE nº 171, de 18 de julio de 2003) REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. REAL DECRETO 1751/1998, de 31 e julio, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios (BOE 186 de 05/08/98) REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamente sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE 19 Y 20 de 23 y 24/01/84) ORDEN de 24 de febrero de 1993, por la que se normaliza la inscripción y el funcionamiento del registro de establecimientos y servicios plaguicidas (BOE 54 de 04/03/93). ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. (BOE núm. 44, de 20 febrero 2003).
3 NORMATIVA DE APLICACIÓN AFCH, ACS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS COMUNIDAD VALENCIANA DECRETO 173/2000 de 5 de diciembre del Gobierno Valenciano, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis (DOGV 3893). DECRETO 201/2002, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen medidas especiales ante la aparición de brotes comunitarios de legionelosis de origen ambiental.
4 ÁMBITO DE APLICACIÓN R.D. 865/2003 LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN ESTE REAL DECRETO SE APLICARÁN A LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: INSTALACIONES QUE PRODUCZAN AEROSOLES Y SE ENCUENTREN UBICADAS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE EDIFICIOS DE USO COLECTIVO. INSTALACIONES INDUSTRIALES O MEDIOS DE TRANSPORTE QUE PUEDAN SER SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN FOCOS PARA LA PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD, DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE SERVICIO O MANTENIMIENTO.
5 ÁMBITO DE APLICACIÓN R.D. 865/2003 INSTALACIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y DISPERSIÓN DE LEGIONELLA! TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADOR EVAPORATIVOS.! SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON ACUMULADOR Y CIRCUITO DE RETORNO.! SISTEMAS DE AGUA CLIMATIZADA CON AGITACIÓN CONSTANTE Y RECIRCULACIÓN A TRAVÉS DE CHORROS DE ALTA VELOCIDAD O LA INYECCIÓN DE AIRE (SPAS, JAKUZZIS, PISCINAS, VASOS O BAÑERAS TERAPÉUTICAS, BAÑERAS DE HIDROMASAJE, TRAT. CON CHORROS! CENTRALES HUMIDIFICADORAS INDUSTRIALES.
6 ÁMBITO DE APLICACIÓN R.D. 865/2003 AFCH, ACS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS INSTALACIONES CON MENOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y DISPERSIÓN DE LEGIONELLA " SISTEMAS DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO (TUBERÍAS, DEPÓSITOS, ALJIBES), CISTERNAS O DEPÓSITOS MÓVILES Y AGUA CALIENTE SANITARIA SIN CIRCUITO DE RETORNO. " EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO QUE PULVERICEN AGUA. " HUMECTADORES " FUENTES ORNAMENTALES " SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN " SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS " ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN, AL AIRE LIBRE " OTROS APARATOS QUE ACUMULEN AGUA Y PUEDAN PRODUCIR AEROSOLES.
7 QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA PREVENIR LA LEGIONELLA? 1.- IDENTIFICAR LOS EQUIPOS DE RIESGO EN LA PROPIA INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO: Aporte de agua a las instalaciones: Red Directa / Depósito / Aljibe Red de distribución a las distintas zonas de la empresa. Tratamiento del agua de aporte: cloración continuo, descalcificación, tratamiento ósmosis, etc... Plano del agua potable actualizado. Localización de puntos terminales: grifos, duchas, lavabos.
8 Red de agua caliente: Acumulador, caldera, intercambiador Puntos terminales a que afectan la red de agua caliente Boca de hombre de acumuladores / Facilitar su limpieza Plano /esquema de la red agua caliente AFCH, ACS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA PREVENIR LA LEGIONELLA? 1.- IDENTIFICAR LOS EQUIPOS DE RIESGO EN LA PROPIA INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA:
10 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO
11 1.- IDENTIFICAR LOS EQUIPOS DE RIESGO EN LA PROPIA INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS: Red de agua contra incendios Depósito Contra incendios/dep. Auxiliar Volumen del depósito Red independiente del agua red Depósito de Agua de consumo /Red independiente Ubicación de las BIE S o rociadores Plano / esquema de la red contra incendios Procedencia del agua: Red / Pozo
12 2.- REALIZAR LAS OPERACIONES DE REVISIÓN SEGÚN LA NORMATIVA PERIODICIDAD OPERACIÓN: REVISIÓN INSTALACIÓN AGUA CALIENTE AGUA FRÍA GENERAL ANUAL Revisión general de Funcionamiento de todos los elementos. Reparando y sustituyendo los defectuosos. Determinación de Legionella en ptos representativos de la instalación. TRIMESTRAL Revisión del estado de conservación y limpieza de los acumuladores de ACS. Revisión del estado de conservación y limpieza de los depósitos. MENSUAL SEMANAL DIARIO Revisión del estado de conservación y limpieza de ptos terminales (rotando los puntos a lo largo del año) Purgado de las válvulas de drenaje de las tuberías. Control de la temp. (>50ºC en en grifos y duchas rotando los ptos a lo largo del año. Purgado del fondo de los acumuladores de ACS Apertura de grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas. Control de las temp. de los depósitos finales de acumulación (>=60ºC) Revisión del estado de conservación y limpieza de ptos terminales (rotando los ptos a lo largo del año). Comprobación de la temperatura en los depósitos, donde las condiciones climáticas lo permitan debe ser <= 20ºC. Comprobar los niveles de cloro en puntos terminales, si no alcanzan 0,2 ppm se instalará una estación de cloración automática, con recirculación del 20% de volumen del depósito.
13 2.- REALIZAR LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA OPERACION: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA AGUA FRÍA ELEMENTOS DESMONTABLES DESINF QUÍMICA CON CLORO 1. Clorar en depósito: ppm Tª < 30º C ph entre 7 y 8 2. Mantener en puntos distales durante: 3 horas/llegando 1 ppm 2 horas/llegando 2 ppm Como altenativa: 4-5 ppm en depósito durante 12 horas. 3. Neutralizar y vaciar 4. Limpiar, hacer reparaciones y aclarar. 5. Llenar para su uso normal (0,2-1 ppm cloro) 1. Clorar en depósito: ppm Tª < 30º C ph entre 7 y 8 2.Mantener en ptos distales durante: 3 horas/llegando 1 ppm 2 horas/llegando 2 ppm Como altenativa: 4-5 ppm en depósito durante 12 horas. 3. Neutralizar y vaciar 4. Limpiar, hacer reparaciones y aclarar. 5. Llenar para su uso normal (0,2-1 ppm cloro) 1. Desmontar los grifos y duchas. 2. Limpiar eliminando incrustaciones. 3. Sumergir en solución de 20 ppm de cloro, durante 30 minutos. 4. Aclarar y montar Los elementos que no se puedes montar se cubren con un paño mojado con 20 ppm de cloro libre. DESINFECCIÓN TÉRMICA 1. Vaciar el sistema 2. Si es necesario limpiarlos acumuladores interiormente y realiza reparaciones. Aclarar. 3. Llenar y elevar la T a 70º C durante 2 horas. 4. Abrir grifos 5 minutos hasta llegar a 60º C. 5. Vaciar los acumuladores. 6. Llenar para su uso normal.
14 2.- REALIZAR LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASO DE BROTE DE LEGIONELOSIS AGUA CALIENTE SANITARIA AGUA FRÍA ELEMENTOS DESMONTABLES DESINF QUÍMICA CON CLOROd 1.Clorar con diferentes opciones en depósito manteniendo: Tª <=30º C ph entre 7 y 8 15 ppm durante 4 horas 20 ppm durante 3 horas 30 ppm durante 2 horas 2. Neutralizar y vaciar 3. Limpiar, hacer reparaciones y aclarar. 4. Reclorar a 4-5 ppm durante 12 horas. 5. Abriendo grifod 5 minutos hasta llegar 1-2 ppm. 6. Tratamiento continuo de 3 meses obteniendo agua caliente entre 55ºC y 60ºC. 1.Clorar con diferentes opciones en depósito manteniendo: Tª <=30º C ph entre 7 y 8 15 ppm durante 4 horas 20 ppm durante 3 horas 30 ppm durante 2 horas 2. Neutralizar y vaciar 3. Limpiar, hacer reparaciones y aclarar. 4. Reclorar a 4-5 ppm durante 12 horas. 5. Abriendo grifod 5 minutos hasta llegar 1-2 ppm. 6. Tratamiento continuo de 3 meses obteniendo en puntos distales entre 1-2 ppm de cloro libre. 1. Desmontar los grifos y duchas. 2. Limpiar eliminando incrustaciones. 3. Sumergir en solución de 20 ppm de cloro, durante 30 minutos. 4. Aclarar y montar Los elementos que no se puedes montar se cubren con un paño mojado con 20 ppm de cloro libre. DESINFECCIÓN TÉRMICA 1. Vaciar el sistema 2. Si es necesario limpiar los acumuladores interiormente y realiza reparaciones. Aclarar. 3.Llenar y elevar la T a 70º C durante 4 horas. 4.Abrir grifos 10 minutos hasta llegar a 60º C. 5.Vaciar los acumuladores y volver a llenar. 6. Tratamiento continuo de 3 meses obteniendo agua caliente entre 55ºC y 60ºC.
15 2.- REALIZAR LAS OPERACIONES SEGÚN LA NORMATIVA SISTEMA CONTRA INCENDIOS INCLUIDO EN EL ÁMBITO APLICACIÓN NO EXISTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SE ACTUARÁ SEGÚN LA INSTALACIÓN: LIMPIEZA + DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO CONTRA INCENDIO / DEPÓSITO AUXILIAR HIPERCLORACIÓN DEL DEPÓSITO-COMPROBACIÓN EN BIES DEPÓSITOS DE DIMENSIONES MUY GRANDES: ANALÍTICA PERIÓDICA DE LEGIONELLA
22 Certificado de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN según Anexo 2 Real Decreto 865/2003 Datos de la empresa contratada Nombre:... Nº de Registro:... NIF:... Teléfono:... Fax:... Datos del contratante Nombre:... Domicilio:... NIF:... Teléfono:... Fax:... Instalación Tratada:... Instalación notificada a la Autoridad Campetente: Sí No Fecha de notificación:... Productos utilizados Nombre Comercial::... Protocolo seguido:... En el caso de biocidas, Nº de Registro:... Otros productos, Presenta ficha de datos de seguridad:... Dosis empleada:... Tiempo de actuación:... Responsable Técnico Nombre:... D.N.I... Lugar y fecha de realización del curso:... Aplicador del tratamiento Nombre:... D.N.I... Fecha de realización y firma del responsable técnico y de la instalación:
23 LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO AFCH, ACS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS QUÉ REGISTROS DEBEMOS TENER ANTE UNA INSPECCIÓN SANITARIA?! Registro de Revisiones! Certificados L+D (Anexo 2)! Protocolos seguidos! Fichas Productos! Registro Operaciones realizadas! Planos /Esquemas Instalación! Registro Mantenimiento! Analíticas Agua LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Aspectos a considerar en la actualización de la normativa referente a la legionelosis: una visión del control oficial
11 y 12 de Febrero de 2015 Tarrasa (Barcelona) Aspectos a considerar en la actualización de la normativa referente a la legionelosis: una visión del control oficial Manuel Miguel García Ordiales C. S.

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto