Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/es/produkte-shop/knx-bussystem/knx-aktoren-230-v-ac-antriebe/knx-s4-knx-s2.html
Timestamp: 2020-06-01 05:49:33+00:00

Document:
KNX S4 | KNX S2 - Actuadores KNX – accionamientos 230 V AC - Sistema bus KNX - Productos/Tienda - Elsner Elektronik
KNX S4 | KNX S2
KNX S1R-B4-UP DES
KNX S4-B12 DES
KNX S-UP 230 V (articulo descontinuado)
Inicio > Productos/Tienda > Sistema bus KNX > Actuadores KNX – accionamientos 230 V AC > KNX S4 | KNX S2
Actuadores con salidas accionamiento
Con los actuadores KNX S2 y KNX S4 con control de fachadas integrado se controlan los accionamientos de persianas, toldos, persianas enrolladas o ventanas. Los accionamientos conectados se pueden manejar directamente con los pares de teclas del actuador.
Gracias al diseño libre de potencial de las salidas, se pueden controlar accionamientos de hasta 30 V DC y hasta 230 V AC exactamente igual que otros sistemas (p. ej. una entrada de pulsador de una unidad de control de motor).
El automatismo para el sombreado o de ventilación de ventanas se puede predefinir externa o internamente. Internamente hay disponibles numerosas posibilidades para bloqueos, enclavamientos (p. ej. maestro-esclavo) y determinación de prioridades (p. ej. manual-automático). Las escenas se pueden guardar y abrir mediante el bus (control de escenas con 16 escenas por accionamiento).
N° 70540 KNX S4, 4 salidas
N° 70541 KNX S2, 2 salidas
KNX S4 (70540)
KNX S2 (70541)
KNX S4 (70540) KNX S2 (70541)
Salidas libres de potencial para accionamientos de sombreado o ventanas
KNX S2: 2 salidas| KNX S4: 4 salidas
Teclado con pares de teclas y LED de estado
Memoria de posición (posición de marcha) mediante un objeto de 1 bit (almacenamiento y acceso, p. ej. con pulsador)
Control de sombreado integrado para cada salida del accionamiento (con orientación de las láminas según la posición del sol en las persianas)
Control de ventilación de ventanas integrado
Control de escenas para la posición de marcha, con 16 escenas por accionamiento (en persianas, también la posición de las láminas)
El enclavamiento mutuo de los dos accionamientos con ayuda de sensores de posición cero evita colisiones, p. ej. entre el sombreado y la ventana (maestro-esclavo)
Configuración de la prioridad de control manual o automático mediante tiempo o a través de un objeto de comunicación
La configuración se realiza a través del software ETS de KNX
Temperatura ambiente Funcionamiento -20…+70 °C, almacenamiento -55…+90 °C
Humedad atmosférica ambiente máximo 95% HR, evitar la acción del rocío
Salida de datos Borne de conexión del bus KNX +/-
KNX S4:
Dimensiones aprox. 107 x 88 x 60 (an. × al. × pr., en mm), 6 unidades
Tensión de servicio 230 V AC, 50 Hz
Potencia absorbida máximo 3 W
Corriente en el bus aprox. 10 mA
Salidas 4 × salidas arriba/abajo libres de potencial
Hasta 30 V DC o 230 V AC,
para cada salida máximo de 4 A en carga resistiva
Objetos de comunicación 409
KNX S2:
Dimensiones aprox. 53 x 88 x 60 (an. x al. x pr., mm), 3 unidades de
Tensión de servicio Tensión de bus
Corriente en el bus aprox. 22 mA
Salidas 2 × salidas arriba/abajo libres de potencial
Objetos de comunicación 207
KNX S2 Ficha Tecnica N.º artículo 70541
KNX S4 Ficha Tecnica N.º artículo 70540
KNX S2 Manual N.º artículo 70541
Versión 23.04.2020 ES pdf
KNX S4 Manual N.º artículo 70540
KNX S2 Applikation 4.0 N.º artículo 70541
Versión 05.07.2017 D, EN, FR, IT, ES zip
KNX S4 Applikation 4.0 N.º artículo 70540

References: artículo 70541
 artículo 70540
 artículo 70541
 artículo 70540
 artículo 70541
 artículo 70540