Source: http://docplayer.es/1786883-Adaptacion-n-de-los-sistemas-electronicos-de-seguridad-a-normativas-europeas-en-50xxx.html
Timestamp: 2017-05-24 09:55:57+00:00

Document:
Adaptación n de los Sistemas Electrónicos de Seguridad a Normativas Europeas EN 50xxx - PDF
Adaptación n de los Sistemas Electrónicos de Seguridad a Normativas Europeas EN 50xxx
Download "Adaptación n de los Sistemas Electrónicos de Seguridad a Normativas Europeas EN 50xxx"
Alejandro Tebar Redondo
1 Adaptación n de los Sistemas Electrónicos de Seguridad a Normativas Europeas EN 50xxx2 Actualización del Reglamento de Seguridad Privada El pasado 18 de Febrero se publicaron 5 órdenes ministeriales, en materia de seguridad privada, que van a suponer, entre otros, importantes cambios a la hora del diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas electrónicos de seguridad. Una de las finalidades de esta modificación reglamentaria es que los sistemas de seguridad sean cada vez más seguros, de tal forma que se vayan adaptando a los nuevos modelos de delincuencia y a los avances tecnológicos, además de intentar que el número de falsas alarmas se reduzca drásticamente, con el consiguiente grado de fiabilidad tanto por parte de los usuarios de seguridad, como a la hora de la comunicación de incidencias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 2 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number3 Orden INT/ 316 / 2011, de 1 de Febrero En lo que respecta a instalaciones y medidas de seguridad, aparte de establecerse quien puede realizar las instalaciones de seguridad, en qué deben consistir las preceptivas revisiones de mantenimiento y los pasos a seguir o protocolo de actuación para considerar que una alarma está correctamente verificada, se concreta: - Cuáles deben ser las características técnicas de los elementos que las integran (Normas UNE-EN 50xxx) y los contenidos y especificaciones de los proyectos de instalación (Norma UNE- CLC/TS ). - Para ello resultan de aplicación las Normas: UNE-EN 50130: compatibilidad electromagnética. UNE-EN 50131: sistemas de alarma contra intrusión y atraco. UNE-EN 50132: sistemas de vigilancia CCTV. UNE-EN 50133: sistemas de control de accesos. UNE-EN 50136: sistemas y equipos de transmisión de alarmas. UNE-CLC/TS 50398: sistemas de alarma combinados e integrados. 3 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number4 Cómo se consigue que los sistemas sean más seguros En el caso de los sistemas contra intrusión, la clasificación de éstos en función al riesgo está perfectamente definida en la Norma EN En esta se establecen una serie de grados de seguridad (desde el 1 hasta el 4), que están determinados por el valor a proteger y por la capacidad técnica de los intrusos para intentar eludir y sabotear los sistemas. Los equipos que componen los sistemas de seguridad están diseñados en su mayoría para cumplir los requerimientos de grados 2 y 3; en el grado 2 se supone que los intrusos poseen conocimientos limitados acerca de los sistemas de seguridad y de las herramientas necesarias para su inutilización, mientras que en el grado 3 se supone que los intrusos, aparte de planificar y analizar la forma en la que atacar la instalación, poseen un conocimiento de los sistemas bastante alto y pueden utilizar una gama de herramientas muy completa para intentar sabotear los distintos equipos. 4 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number5 Grados de seguridad de los sistemas (SEGÚN O. INT/316/2011) Grado uno, o de bajo riesgo, para sistemas de seguridad dotados de señalización acústica, que no se vayan a conectar a una central de alarmas o centro de control. Grado dos, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o a un centro de control. Grado tres, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas o a un centro de control. Grado cuatro, considerado de alto riesgo, se destinaría a las denominadas infraestructuras críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo reglamentado y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores o metales preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión a una central de alarmas o a centros de control. 5 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number6 Grados de seguridad de los sistemas (SEGÚN NORMAS UNE-EN) Grado 1. Bajo riesgo. - Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos muy escasos acerca de los sistemas de seguridad y que sólo utilizan una gama limitada de herramientas de fácil adquisición. Grado 2. Riesgo bajo a medio. - Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos limitados acerca de los sistemas de seguridad y en el uso de una gama general de herramientas e instrumentos portátiles (por ejemplo un polímetro). Grado 3. Riesgo medio a alto. - Se supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos de los sistemas de seguridad y disponen de una gama amplia de herramientas y equipos electrónicos portátiles. Grado 4. Riesgo alto. - Para usar en los casos en los que la seguridad es prioritaria sobre todos los demás factores. Se supone que los intrusos o malhechores disponen de las habilidades o recursos para planificar de forma detallada la intrusión o un atraco y que poseen una gama completa de equipos e, incluso, de medios para sustituir los componentes del sistema de seguridad. 6 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number7 Cómo se consigue que los sistemas sean más seguros En la Norma EN50131 se establecen las características y pruebas de ensayo que tienen que pasar los diferentes elementos que componen un sistema (aquellos en los que hay normativas UNE- EN que les afectan) para certificar que cumplen el grado de seguridad requerido: - Capacidad de fuentes de alimentación, niveles de autorización de usuarios, transmisión e indicación de alarmas, funcionamiento de detectores volumétricos, protecciones contra sabotajes, Estas pruebas y el correspondiente certificado de acreditación de que se cumplen deben ser realizadas por laboratorios homologados en la comunidad europea, independientes del fabricante de los equipos a certificar. 7 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number8 Cómo se consigue que los sistemas sean más seguros En la Norma también se determina la Clase Ambiental, que son las condiciones en las que van a trabajar los equipos, generalmente: - Clase II: Instalados en interior, sin temperatura fija. - Clase IV: Instalados en exterior, sin temperatura fija. Identificación de equipos que cumplen norma 8 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number9 Certificados de conformidad 9 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number10 Certificados de conformidad Entidad acreditada para emitir certificados Laboratorio acreditado para realizar ensayos Entidad acreditada para emitir certificados Laboratorio reconocido Laboratorio acreditado para realizar ensayos Evaluaciones de conformidad por parte de laboratorios independientes homologados (EN ) 10 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number11 Certificados de conformidad 11 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number12 UNE-EN Obligatoriedad de equipos certificados Parte 1: Requisitos del Sistema Parte 2-2: Requisitos para los detectores de infrarrojos pasivos Parte 2-3: Requisitos para los detectores de microondas Parte 2-4: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y de microondas Parte 2-5: Requisitos para los detectores combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos Parte 2-6: Requisitos para los contactos de apertura (magnéticos) Parte 3: Equipos de señalización y control Parte 4: Dispositivos de advertencia Parte 5-3: Requisitos para los equipos de interconexión vía radio Parte 6: Fuentes de alimentación Parte 7: Guía de aplicación EN : Criterios de funcionamiento para los sistemas de transmisión de alarmas 12 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number13 Estudio de caso de adaptación de un sistema de seguridad a normativas UNE-EN EN (ejemplo de una joyería)14 Sistema contra intrusión - detección SISMICOS VOLUMETRICOS INERCIALES UNIDAD DE CONTROL ALIMENTACION USUARIOS TRANSMISION MAGNETICOS CRA ROTURA DE VIDRIO DISEÑO 14 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number15 Fuentes de alimentación Las fuentes de alimentación deben cumplir los requisitos de la Norma EN con el grado y la clase ambiental apropiados. Se establecen tres tipos de fuentes de alimentación: - TIPO A: Una fuente de alimentación principal, por ejemplo la red de alimentación y una fuente de alimentación de emergencia recargable, por ejemplo una batería, recargada de forma automática por medio del sistema de seguridad. - TIPO B: Una fuente de alimentación principal y una fuente de alimentación no recargable por el sistema de seguridad. - TIPO C: Una fuente de alimentación principal de capacidad finita, por ejemplo una pila. Para todos los grados, donde se disponga de una fuente tipo C como fuente de alimentación principal, la fuente principal debe poder alimentar al sistema durante un mínimo de un año. Este tipo de fuentes deben generar un mensaje de fallo antes de que la tensión caiga por debajo del nivel requerido para el funcionamiento normal de un sistema. 15 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number16 Fuentes de alimentación Duración mínima de la fuente de alimentación de emergencia (horas) Tipos de fuente de alimentación G1 G2 G3 G4 TIPO A TIPO B Fuente de alimentación de emergencia, duración de la recarga Fuente de alimentación Tipo A G1 G2 G3 G4 Tiempo máximo de recarga Para los sistemas Grados 3 y 4, cuando se notifica un fallo de la fuente de alimentación principal a un centro de recepción de alarmas o a un centro distante, puede dividirse por dos la duración de la fuente de alimentación de reserva. 16 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number17 Usuarios, niveles de acceso La norma especifica cuatro niveles de acceso de usuario que clasifican por categorías la capacidad de los usuarios para acceder a los componentes y a las funciones del sistema. - Nivel 1: Acceso por parte de cualquier persona. - Nivel 2: Acceso por parte del usuario. Funciones que afectan al estado funcional, sin que se pueda modificar la programación del sistema de seguridad. - Nivel 3: Acceso por parte del personal técnico de la empresa de seguridad. - Nivel 4: Acceso por parte del fabricante. El acceso a los niveles 3 y 4 debe impedirse hasta que sea autorizado por un usuario con nivel HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number18 Niveles de acceso y códigos de autorización Funciones que son accesibles para cada nivel de usuario Funciones Niveles de acceso Activar NP P P NP Desactivar NP P P NP Rearme del sistema de seguridad NP P P NP Verificar las funciones del sistema de seguridad NP P P NP Consultar el registro de incidencias NP P P NP Inhibir / aislar / anular NP P P NP Añadir / cambiar códigos de autorización NP P P P Añadir / suprimir códigos y usuarios de nivel 2 NP NP P NP Añadir / cambiar datos específicos del local NP NP P NP Cambiar / sustituir el programa básico NP NP NP P NP: No permitido / P: Permitido Requisitos relativos a los códigos de autorización Niveles de acceso 2, 3 y 4 G1 Nº de combin. G2 Nº de combin. G3 Nº de combin. G4 Nº de combin. Clave lógica Llave física No se excluye la utilización de otros medios de autorización, por ejemplo medios biométricos 18 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number19 Prohibición de la activación Debe impedirse la activación de un sistema de seguridad, cuando se den una o más de las condiciones que se muestran en la siguiente tabla, donde se muestran también los niveles de usuario, según el grado de seguridad, que pueden derogar las condiciones de prohibición Condiciones de prohibición de la activación Grados / Niveles de acceso Detector de intrusión activado M / 2 M / 2 M / 2 M / 2 Dispositivo anti atraco activado M / 2 M / 2 M / 2 M / 2 Detector enmascarado Op Op M / 2 M / 2 Reducción del alcance del detector de movimiento Op Op M / 2 M / 2 Fallo del detector de intrusión Op M / 2 M / 2 M / 2 Condición de manipulación Op M / 2 M / 3 M / 3 Fallo de enlace Op M / 2 M / 3 M / 3 Fallo de la fuente de alimentación principal Op M / 2 M / 2 M / 2 Fallo de la fuente de alimentación de emergencia Op M / 2 M / 2 M / 3 Fallo del sistema de transmisión de alarma Op M / 2 M / 3 M / 3 Fallo del dispositivo de aviso Op M / 2 M / 3 M / 3 Fallo del sistema de transmisión y del avisador M / 2 M / 2 M / 3 M / 3 Ejemplo: Aviso de problema en la batería en el momento de conectar Op: Opcional / M: Obligatorio 19 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number20 Activación y desactivación Cuando el proceso de activación se ha realizado de una manera correcta, debe haber una señal durante un tiempo limitado, que muestre que el sistema, o un parte de este, ha pasado al estado activo. Para todos los grados, la desactivación del sistema o de una parte de éste debe completarse mediante una acción autorizada. Sistema desconectado Proceso de conexión Sistema conectado 20 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number21 Indicación de estados y alarmas Señalizaciones disponibles durante el estado de activado y desactivado para un nivel de acceso 1 Señalización Grado 2 Grado 3 Activado Desactivado Activado Desactivado Activado total o parcial OP NA NP NA Desactivado NA OP NA NP Señalización de alerta NP M NP M Activación NA OP NA OP Fin de la activación M NA M NA Aviso de entrada M NA M NA Fin de la desactivación NA M NA M OP: Opcional NP: No permitido NA: No aplicable M: Obligatorio Procedimiento de armado (total o parcial) Desarmado Indicación de alarma (tras acceso de usuario) 21 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number22 Constatación de fallos Fallos G1 G2 G3 G4 Detector (es) Op Op M M Dispositivo (s) contra los atracos Op M M M Fuente de alimentación principal Op M M M Fuente de alimentación de emergencia Op M M M Enlace (s) Op Op M M Sistema (s) de transmisión de alarma¹ Op M M M Otros fallos Op Op M M Op Op Op Op Leyenda: M = Obligatorio Op = Opcional ¹ Cuando un sistema de seguridad necesita, por su grado y su opción de notificación, tener más de una vía de transmisión de alarmas, debe reconocerse el fallo de cualesquiera de las vías de transmisión Diferentes ejemplos de notificación de fallos: alimentación a.c., támper detector y pérdida de módulo expansor 22 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number23 Enlaces Son los medios para la transmisión de mensajes y/o señales entre los componentes del sistema de seguridad. Deben mantenerse disponibles para proporcionar los medios fiables de transporte de señales o mensajes. 23 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number24 Enlaces Supervisión de los enlaces. - Duración máxima mediante la cual un enlace puede estar indisponible. G1 G2 G3 G4 Duración maxima de indisponibilidad 100 seg. 100 seg. 100 seg. 10 seg. Integración del enlace, comunicación periódica. - Los enlaces deben verificarse continuamente, en intervalos de tiempo que no excedan de: G1 G2 G3 G4 Intervalo entre señales 240 min. 120 min. 60 seg. 10 seg. Verificación durante el periodo de activación. - Cuando la recepción de la última señal de verificación proveniente de un componente del sistema exceda del tiempo permitido, debe prohibirse la activación: G1 G2 G3 G4 Tiempo máximo desde la última señal 60 min. 20 min. 60 seg. 10 seg. 24 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number25 Detección de la manipulación Los componentes de un sistema de seguridad que se incluyen en la siguiente tabla deben incluir los medios oportunos para detectar la manipulación. Componente G1 G2 G3 G4 Equipo de control y señalización M M M M Equipo auxiliar de control M M M M Sistema de transmisión de alarma M M M M Dispositivo de aviso M M M M Fuente de alimentación M M M M Dispositivos contra los atracos¹ Op M M M Detectores de intrusión² Op M M M Cajas de conexiones Op M M M Leyenda: M = Obligatorio Op = Opcional (1) - No se pide para los dispositivos contra los atracos portátiles. (2) - En determinados grados puede que sea necesaria la protección de contactos magnéticos frente a la manipulación con una fuente magnética externa. 25 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number26 Detección de la manipulación Tipos de manipulación a detectar Manipulación a detectar G1 G2 G3 G4 Apertura por medios normales M M M M Desprendimiento del soporte¹ M M M M Pentración de la sirena exterior² M M M M Penetración del equipo de control y señalizacion² M M M M Penetración del equipo de señalización² M M M M Penetración del equipo de transmisión de alarmas² Op M M M Ajuste de la orientación del detector³ Op M M M Leyenda: M = Obligatorio Op = Opcional (1) - Solamente detectores no cableados. (2) - Cuando está situado en el exterior de los locales vigilados. (3) - Cuando es posible el ajuste de la orientación. 26 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number27 Registro de incidencias Los medios utilizados para el registro de las incidencias de carácter obligatorio deben disponer de protección frente a la alteración o el borrado accidental o deliberado de su contenido. La capacidad de los medios de registro debe cumplir con los requisitos de la siguiente tabla: Capacidad y persistencia G1 G2 G3 G4 Capacidad de memoria Número mínimo de incidencias Persistencia mínima de la memoria ante el corte de la alimentación Op incidenc. incidenc incidenc Op 30 días 30 días 30 días Leyenda: Op = Opcional Además de la incidencia en sí, se debe registrar la hora y la fecha del evento. Los medios de registro de incidencias pueden estar incluídos en los componentes del sistema de seguridad o en el centro de recepción de alarmas. Cuando el registro de incidencias se realice en el centro de recepción de alarmas u otro lugar distante, debe darse una señalización de que la transmisión de incidencias a fallado. Los sistemas de grado 2, 3 y 4 deben incluir los medios para almacenar las incidencias en espera de transmisión. 27 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number28 Registro de incidencias, eventos a registrar Incidencias G1 G2 G3 G4 Identidad del usuario (activación / desactivación) Op Op M M Activado / parcialmente activado Op M M M Desactivado Op M M M Condición de alarma de atraco Op M M M Identificación de la zona de atraco Op Op M M Condición de alarma de intrusión Op M M M Identificación de la zona de intrusión Op Op M M Condición de manipulación Op M M M Identificación del detector de intrusión individual Op Op M M Zona/Detector de intrusión/dispositivo atraco inhibido Op M M M Zona/Detector de intrusión/dispositivo atraco aislado Op M M M Fallo del detector(s) Op Op M M Fallo del dispositivo(s) contra los atracos Op Op M M Fallo de la fuente de alimentación principal Op Op M M Fallo de la fuente de alimentación de emergencia Op Op M M Fallo de enlace(s) Op M M M Fallo del sistema(s) de transmisión de alarmas Op M M M Fallo del dispositivo(s) de aviso Op M M M Otros fallos Op Op M M Derogación de condiciones de prohibir la activación Op M M M Primer detector en activar la alarma Op M M M Petición de cambio de pila Op Op M M Zona / detector derogado Op M M M Modificación de la hora y fecha Op Op M M Modificación de los datos particulares del sitio Op Op M M Leyenda: M = Obligatorio Op = Opcional 28 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number29 Criterios de funcionamiento de la transmisión La siguiente tabla indica los requisitos de funcionamiento del sistema de transmisión de alarma de acuerdo con los requisitos de EN Criterios de funcionamiento Tiempo de transmisión (Clasificación) Tiempo de transmisión (Valores máx) Tiempo de información (Clasificación) Seguridad de sustitución Seguridad de la información ATS 1 D1 MI T2 S0 I0 ATS 2 D2 M2 T2 S0 I0 ATS 3 D2 M2 T2 S1 I1 ATS 4 D2 M2 T3 S1 I2 ATS 5 D3 M3 T4 S2 I3 ATS 6 D4 M4 T6 S2 I3 29 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number30 Criterios de funcionamiento de la transmisión Clasificación del tiempo de transmisión Clase DO (seg) D1 (seg) D2 (seg) D3 (seg) D4 (seg) Media aritmética de todas las transmisiones Superior al 95% de todas las transmisiones Tiempo de transmisión valores máximos Clase MO (seg) M1 (seg) M2 (seg) M3 (seg) M4 (seg) Tiempo de transm. máximo aceptable Clasificación del tiempo de información Clase / periodo Tiempo de acuse de recibo Clase T1 (D) T2 (Hr) T3 T4 T5 T6 (Min) (Seg) (Seg) (Seg) Periodo máximo HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number31 Criterios de funcionamiento de la transmisión Seguridad frente a la sustitución SO S1 S2 Sin medidas Medidas para detectar la sustitución del tansmisor del local protegido mediante la inclusión de una identidad o una dirección en todos los mensajes transmitidos por la vía de transmisión Medidas para detectar la sustitución del transmisor del local protegido mediante: - La encriptación de la identidad o dirección de todos los mensajes transmitidos por la vía de transmisión - La autenticación del transmisor del local protegido mediante la inclusión de un código invisible y diferente para cada transmisor conectado - Cualquier otra medida especificada por el fabricante Seguridad de la información I0 I1 I2 I3 Sin medidas Medidas para evitar la lectura no autorizada de la información transmitida Medidas para evitar la modificación no autorizada de la información transmitida Medidas para impedir la lectura y la modificación no autorizadas de la información transmitida mediante algoritmos criptográficos 31 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number32 Requisitos relativos a la notificación de alarmas Las condiciones de atraco, alarma de intrusión, de manipulación y de fallo, así como las otras condiciones, se deben notificar mediante un sistema de transmisión de alarma y/o un dispositivo de alarma audible. Un sistema de alarma de intrusión y contra los atracos debe incluir los medios de notificación conformes al menos con una de las opciones dependientes del grado especificadas en la siguiente tabla. 32 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number33 Diferentes vías y criterios de funcionamiento Comunicador telefónico integrado ATS2 Comunicador telefónico externo ATS3 Notificación de Alarmas Comunicador TCP/IP ATS6 EJEMPLO DE DIFERENTES VIAS DE TRANSMISION Y CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO (EJ. GALAXY DIMENSION) 33 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number34 Detectores volumétricos - incidencias a procesar según grado EVENTO G1 G2 G3 G4 Detección de intrusión M M M M Detección de manipulación OP M M M Detección de enmascaramiento OP OP M M Reducción significativa de distancia OP OP OP M Tensión de alimentación baja OP OP M M Pérdida total de alimentación OP M M M Auto ensayo local OP OP M M Auto ensayo a distancia OP OP OP M M: Obligatorio / OP: Opcional EVENTO G1 G2 G3 G4 Resistencia para acceder al interior del detector M M M M Detección de acceso al interior del detector OP OP M M Retirada de detectores cableados de la superficie OP OP M M de montaje Resistencia o detección de la reorientación para OP M M M detectores montados en rótulas Inmunidad al campo magnético OP M M M Detección de enmascaramiento OP OP M M M: Obligatorio / OP: Opcional 34 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number35 Características de funcionamiento de la detección Los detectores deben generar un mensaje de intrusión cuando el objetivo de ensayo de paseo normalizado o simulado se desplaza con las velocidades y posiciones que se muestran a continuación. Ensayo G2 G3 G4 Detección al atravesar el límite Exigida Exigida Exigida Velocidad (m/s) 1,0 1,0 1,0 Posición Vertical Vertical Vertical Detección dentro del límite Exigida Exigida Exigida Velocidad (m/s) 0,3 0,2 0,1 Posición Vertical Vertical Vertical Detección a alta velocidad Exigida Exigida Exigida Velocidad (m/s) 2,0 2,5 3,0 Posición Vertical Vertical Vertical Característica de funcionamiento de Exigida Exigida Exigida detección de proximidad Distancia (m) 2,0 0,5 0,5 Velocidad (m/s) 0,4 0,3 0,2 Posición Vertical Arrastr. Arrastr. Caract. de funcionamiento de No exig. Exigida Exigida detección con movim. intermitente¹ Velocidad (m/s) No aplic. 1,0 1,0 Posición No aplic. Vertical Vertical ¹Para los grados 3 y 4 el movimiento intermitente debe consistir en que el elemento de ensayo se desplace una distancia de 1 metro, a una velocidad de 1 m/seg, realizando una pausa de 5 seg antes de continuar Detección en el límite Detección dentro del límite 35 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number36 Inmunidad al funcionamiento incorrecto Inmunidad al flujo de aire. - Aplicando aire procedente de un calentador con ventilador sobre el frontal del detector, aumentando la temperatura ambiente alrededor de 5ºC/min, no se debe producir ningún cambio en el estado del detector. Inmunidad a la radiación visible e infrarroja próxima. - Iluminar el detector usando una fuente de luz blanca capaz de generar al menos 2000 lux a una distancia de 3 metros, no se debe producir ningún cambio en el estado del detector. Inmunidad a la interferencia de señal de microondas por luces fluorescentes. - Se monta un tubo fluorescente cerca del detector, debiendo ser encendido durante 60 seg. y apagado durante 30 seg., repitiendo el proceso 5 veces, no se debe producir ningún cambio en el estado del detector. En estos tres supuestos, Si el detector es de doble tecnología, durante el ensayo se mantendrá activada la tecnología de microondas. 36 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number37 Detección cercana Detección del enmascaramiento En esencia, un detector Grado 3 o grado 4 necesita ser capaz de generar una señal de enmascaramiento en un máximo de 180 segundos desde que se haya aplicado el producto que se utilice para enmascarar la actividad en su campo de protección. - Papel, plástico, spray, cinta adhesiva, Gran parte de los enmascaramientos que se producen son involuntarios. - Pintura, carteles publicitarios, cortinas, almacenamiento de materiales, Emisor de IR PCB Protección de lente espejo 37 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number38 Detección del enmascaramiento Los detectores volumétricos no deben ser enmascarados con los siguientes elementos: Test Material Hoja de papel negro mate Hoja de aluminio de 2mm de espesor Hoja de material acrílico tansparente y brillante de 3mm de espesor Hoja de espuma de poliestireno blanco Hoja de vinilo transparente autoadhesivo * Película plástica incolora, poliuretano en aerosol * Laca brillante transparente aplicada con brocha * * Aplicado sólo desde la parte delantera 38 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number39 Detectores volumétricos con antienmascaramiento Sabotaje Enmascaramiento Alarma 39 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number40 Contactos magnéticos - incidencias a procesar según grado Especificación para contactos de apertura (magnéticos) usados como parte de los sistemas de detección de intrusión instalados en edificios. La finalidad de un contacto de apertura es detectar un desplazamiento de una puerta o ventana desde una posición cerrada. El detector debe proporcionar la gama necesaria de señales o mensajes a utilizar por el resto del sistema de intrusión. Requisito G2 G3 G4 Resistencia para acceder al interior del Exigido Exigido Exigido detector Retirada de la superficie de montaje¹ Exigido Exigido Exigido Sensibilidad a la interferencia del campo magnético No exig. Exigido Exigido ¹Sólo exigido para detectores inalámbircos Sensibilidad a la interferencia del campo magnético. - La aplicación de un campo magnético adicional externo con un imán debe hacer que el detector genere una señal o mensaje de manipulación. 40 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number41 Técnicas de radio frecuencia Esta norma se aplica a los equipos de alarma de intrusión que usan enlaces de radio frecuencia y situados en instalaciones protegidas. No cubre las transmisiones por radio de largo alcance. Se debe utilizar conjuntamente con las otras partes de Normas EN que definen los requisitos funcionales del equipo, con independencia del tipo de interconexiones utilizado. 41 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number42 Inmunidad a la sustitución de mensajes La sustitución de mensajes intencionada reduce significativamente la seguridad del sistema, ya que lo que pretende es dejarlo fuera de servicio. La sustitución de mensajes no intencionada causa generalmente falsas alarmas o alarmas de manipulación. A fin de evitar la sustitución, tanto intencionada como no, cada dispositivo de transmisión debe estar identificado como integrante del sistema por un código de identificación; el número de posibilidades de código de identificación debe ser al menos igual a los señalados en la tabla. Códigos de identificación Grado Grado Grado Grado Para disminuir el riesgo de sustitución intencionada de mensajes, el equipo debe satisfacer un requisito establecido por la probabilidad de que un intruso descubra el código de identificación en menos de una hora. Probabilidad inferior a Grado 1 5% Grado 2 1% Grado 3 0,5% Grado 4 0,05% 42 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number43 Detección de fallos de comunicación periódica El equipo receptor de RF (equipo de control y señalización o equipo de transmisión de alarmas) debe informar e identificar un fallo de comunicación periódica con un dispositivo transmisor del sistema dentro de los intervalos de tiempo: CIE desde detector CIE desde WD CIE desde ATE CIE desde CIE Periodos G1 240 min 240 min¹ 240 min¹ 240 min G2 120 min 120 min¹ 120 min¹ 120 min G3 100 seg 100 seg 100 seg 100 seg G4 10 seg 10 seg 10 seg 10 seg ¹ Este requisito es opcional para este grado CIE: Equipo de señalización y control ATE: Transmisor de alarmas WD: Dispositivo de advertencia En todos los grados se debe evitar la puesta en servicio cuando el último mensaje de comunicación periódica, desde cualquier transmisor, exceda del periodo de tiempo: Periodo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 60 minutos 20 minutos 100 segundos 10 segundos Los equipos portátiles no deben satisfacer los requisitos de estas tablas 43 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number44 Detección de interferencias Si el nivel de interferencias es suficientemente grande para degradar las transmisiones correctas entre equipos, la detección de interferencias debe tener lugar cuando se detecten estos niveles de interferencias durante los periodos de tiempo: Deteccíón de interferencias (máximo) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Total de 30 seg de señal de interferencia en periodo de 60 seg Total de 30 seg de señal de interferencia en periodo de 60 seg Total de 10 seg de señal de interferencia en periodo de 20 seg Total de 10 seg de señal de interferencia en periodo de 20 seg INHIBIDOR DE FRECUENCIAS 44 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number Mostrar más
Actualización del Reglamento de Seguridad Privada. 2 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number
Actualización del Reglamento de Seguridad Privada 2 HONEYWELL - CONFIDENTIAL File Number Orden INT/ 316 / 2011, de 1 de Febrero En lo que respecta a instalaciones y medidas de seguridad, se concreta: - Más detalles UF2675: Medios de protección y armamento
Nueva ley de seguridad privada Mayo de 2011 Índice: 1. Aspectos Generales 2. Principales Novedades: 2.1 Sistemas de grado de seguridad 2.2 Proyecto de Seguridad 2.3 Verificación de señales de alarmas 2.3.1 Más detalles CURSO INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE RIESGOS PYMES. Seguridad contra Robo e Intrusión
CURSO INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE RIESGOS PYMES Seguridad contra Robo e Intrusión Jon Michelena CEPREVEN CURSO INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE RIESGOS PYMES Sumario Legislación Principios Seguridad Física Más detalles COMUNES A VARIAS ÓRDENES
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) COMUNES A VARIAS ÓRDENES Comercialización de productos Disposición Adicional. 1ª de Empresa y Alarmas, y Séptima de Medidas Comercialización de productos 1.- Qué entidad Más detalles ~UERPO D,Ei30MBEROS 6/2015 RTO REGLA TÉCNICA METROPOLITANA. Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios.
REGLA TÉCNICA METROPOLITANA RTO 6/2015 Prevención de incendios: Sistema de detección y alarma contra incendios ~UERPO D,Ei30MBEROS ~6a.OISTlllWNETIlOPOl1IAHOOECMlO - Al CAL OíA Vigente desde: Código: RTO Más detalles wlsn*: Red inalámbrica bidireccional El modo más rápido de obtener una seguridad más fiable
wlsn*: Red inalámbrica bidireccional El modo más rápido de obtener una seguridad más fiable * Red de seguridad local inalámbrica 2 En qué consiste la tecnología wlsn? La red de seguridad local inalámbrica Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles Teclados vía radios Serie LKP(E)S8M
Teclado de iconos Manual de Usuario Contenido Introducción... 2 Glosario... 3 Teclas de Emergencia... 4 Pantalla del teclado de iconos y leds... 5 Significado de los iconos... 5 Significado de los leds... Más detalles Central Receptora de Alarmas Los operadores de la Central Receptora de Alarmas velan permanentemente por su seguridad. Con un servicio 24 horas al día, 365 días al año, podrá sentirse tranquilo de que Más detalles Sistema NetworX 2 Manual de Uso con Teclado de Leds
Manual de Uso Sistema NetworX 2 Manual de Uso con Teclado de Leds Contenido Contenido... 3 Información sobre su Sistema de Seguridad... 4 Funciones Programadas... 4 Tiempos para Entrar y Salir... 4 Nombres Más detalles SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD DAITEM SP RESIDENCIAL. Una Extraordinaria Innovación SISTEMAS DE SEGURIDAD BI-BANDA
SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD DAITEM SP RESIDENCIAL Una Extraordinaria Innovación SISTEMAS DE SEGURIDAD BI-BANDA » Detección Exterior con la Inigualable Tecnología Daitem» La protección de exterior con tecnología Más detalles Sistemas de alarma de intrusión AMAX Sencillamente fiable
Sistemas de alarma de intrusión AMAX Sencillamente fiable 2 Sistemas de alarma de intrusión AMAX Con Bosch se encuentra en buenas manos: los sistemas de alarma de intrusión AMAX aseguran la satisfacción Más detalles MANUAL DE USUARIO NX-4. NOTAS DEL SISTEMA.
MANUAL DE USUARIO NX-4. NOTAS DEL SISTEMA. ESTIMADO CLIENTE: EL OBJETIVO DE ESTE MANUAL ES AYUDARLO A ENTENDER SU SISTEMA DE SEGURIDAD Y ENSEÑARLE SU OPERACIÓN. TODOS LOS USUARIOS DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD Más detalles SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS El diseño debe ser desarrollado acorde a la NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio DISPOSITIVOS DE INICIACION 1. Iniciación manual de la alarma contra Más detalles Seguridad en Centros de Proceso de Datos. Una realidad.
Nuestras innovaciones a descubrir DAITEM desde hace 35 años PROTEGER CONECTAR FIABILIDAD La Tecnología DAITEM, Twin Band: Transmisión de datos en paralelo y duplicado para una fiabilidad total. 2 Bandas Más detalles Sistemas de Seguridad avanzados
Sistemas de Seguridad avanzados Sistema de Alarma Inalámbrico para su HOGAR Ejemplo de ubicaciones Mando a Distancia con botón de pánico Mando multifunción de 4 botones con las funciones de armado total, Más detalles www.simon.es Tel. 933 440 853 Showroom-Sala de exposiciones abierta al público: e-mail:simonmail@simon.es Fax 933 440 807 Tel.
7990547 Diputación, 390-392 08013 BARCELONA Tel. 902 109 100 Fax 933 440 803 Servicio de atención técnica al cliente: Tel. 902 109 700 Fax 933 440 807 e-mail:simonmail@simon.es Showroom-Sala de exposiciones Más detalles SENSORES Y ALARMAS. Sánchez Méndez Alejandro Cecilio. Calderón Marín Juan Carlos
SENSORES Y ALARMAS Sánchez Méndez Alejandro Cecilio Calderón Marín Juan Carlos RESUMEN Actualmente los sistemas de seguridad son un aspecto muy importante en la sociedad actual, debido al índice de crecimiento Más detalles Panel de control de intrusión Easy Series. Guía de referencia
Panel de control de intrusión Easy Series Guía de referencia Contenido 3 1. Características principales 2. Descripción del sistema 5 2.1 Centro de control Easy Series 6 Estados en pantalla Easy Series Más detalles Sistemas de Seguridad avanzados
Sistemas de Seguridad avanzados Sistema de Alarma Inalámbrico para su HOGAR Ejemplo de ubicaciones Mando a Distancia con botón de pánico Mando multifunción de 4 botones con las funciones de armado total, Más detalles NORMATIVA CCTV. 1. Introducción.
NORMATIVA CCTV 1. Introducción. La introducción de medios ópticos en los modernos sistemas de vigilancia constituye un extraordinario avance en el extenso campo de la seguridad, donde han ido evolucionando Más detalles CATALOGO DE PRODUCTOS PANELES DE ALARMA
CATALOGO DE PRODUCTOS PANELES DE ALARMA VSA-HX916 PANEL DE ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO Sistema de alarma de zonas cableadas con panel operador y tablero metalico. Llamador integrado Cantidad de zonas: Más detalles Instalaciones de domótica
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones de domótica Objetivos del bloque Reconocer los componentes de las instalaciones de domótica Conocer las configuraciones básicas y su funcionamiento Índice 1.- Pilares Más detalles CONTROL DE ACCESOS SOLUCIONES DE CCTV DETECCION DE METALES CONTROL PARKIGNS DETECCIÓN DE INCENDIOS
DE Los sistemas de cctv han demostrado ser una solución efectiva para prevenir y detectar los actos delictivos.en los centros Urbanos y puntos potencialmente conflictivos.los efectos disuasorios del cctv Más detalles CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA
CENT RAL: POLÍGON INDUSTRIAL POLINASA SECT OR AVIGANYA 2 NAU 19 ALCARRÀS (LLEIDA) 25180 DEL EG ACIÓN ARAGÓN: C/ZARAGOZA 20 BAJOS BINEFAR HUESCA Tel 902 108 356 Fax 973 795 867 tecnico@ seg uretatsm. com Más detalles Proyecto CTA SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVIDAD Y ALARMAS TÉCNICAS. Revisión 2.1 Español GLOBALCHIP S.L. CTA Descripción de funcionalidades Página 1
Proyecto CTA SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVIDAD Y ALARMAS TÉCNICAS Revisión 2.1 Español GLOBALCHIP S.L. CTA Descripción de funcionalidades Página 1 Índice ÍNDICE... 2 INTRODUCCIÓN... 3 1.1 CTA, DESCRIPCIÓN Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 18315 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DEL INTERIOR 3170 Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el Más detalles EN 81-28 TELEALARMAS CUMPLEN LA NORMA?
EN 81-28 TELEALARMAS CUMPLEN LA NORMA? Esto es lo que tiene que COMPROBAR, para saber que su telealarma cumple la norma EN 81-28: 4 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y/O MEDIDAS PROTECTORAS 4.1 Generalidades Los Más detalles Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprobó el Reglamento de Seguridad Privada, recogía las normas de desarrollo y ejecución Más detalles Servicio de Prevención
Página 1 de 11 REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 0 Enero 2009 19/1/ 2009 Elaboración borrador inicial Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la UCLM ELABORADO POR: Puesto: APROBADO POR: Puesto: Comité Más detalles Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. BOE num. 42, 18-2-11 (Modificada por la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, BOE 188 de 7 de agosto) El Real Decreto 2364/1994, Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 18333 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DEL INTERIOR 3171 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. El Real Decreto Más detalles EXPERTO EN SEGURIDAD INTEGRAL
EXPERTO EN SEGURIDAD INTEGRAL IMPARTIDO POR Fundación Aucal TÍTULO OTORGADO POR Título Propio Universidad Antonio de Nebrija MODALIDAD On line COLABORACIONES Universidad Antonio de Nebrija OBJETIVOS - Más detalles Memoria INSTALACIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS
Memoria INSTALACIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS 1 MEMORIA INSTALACIONES DETECCION DE INCENDIOS 1 INTRODUCCIÓN El sistema de detección automática de incendios proyectado tiene como objetivo notificar con suficiente Más detalles Soluciones de seguridad para minoristas
Safety Security Certainty Soluciones de seguridad UTC Fire & Security EMEA UTC Fire & Security comprende el mercado de la seguridad Los comercios minoristas operan en condiciones muy complejas y se enfrentan Más detalles Central de alarmas KNX
KNX Central de alarmas Central de alarmas con módulo GSM/GPRS integrado CA-96-IC CA-96-IC-GPRS La central de alarmas permite realizar el control de intrusión y alarmas técnicas de una vivienda. Dispone Más detalles PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) ORDEN DE ALARMAS
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) ORDEN DE ALARMAS Artículo 1. Ámbito material 1.- Cualquier empresa o particular, al amparo de la Ley Ómnibus, en una instalación de grado 1, puede instalar producto no Más detalles Jesús González Álvarez - Director Técnico
SEGURIDAD PRIVADA DE LOS POLVORINES Jesús González Álvarez - Director Técnico Seguridad Ceres S.A. 1. INTRODUCCIÓN. Las diversas actividades relacionadas con las materias explosivas conllevan la implantación Más detalles v.1.0.0 DOSSIER SISTEMAS DE SEGURIDAD 2015
v.1.0.0 DOSSIER SISTEMAS DE SEGURIDAD 2015 SISTEMAS DE SEGURIDAD Expertos en el sector SEGUREMACS, empresa dentro del grupo, homologada por el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía y Más detalles Guía resumen comentada de la Órden Ministerial INT - 316-2011. sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada
Guía resumen comentada de la Órden Ministerial INT - 316-2011 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada 1 Introducción Esta guía es un resumen comentado de la Más detalles BASES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE CANAL EXTREMADURA. EXPEDIENTE Nº NG-010814.
Sistemas Electrónicos de Seguridad Inscrita en la DGP. / Nº 2975 C/Santa Teresa de Jesús, 40 24192 Vilecha. Telf.: 987 28 98 28 FAX.: 987 28 99 01 www.sesseguridad.com ses@sesseguridad.com DEPARTAMENTO Más detalles Criterios de valoración
Criterios de valoración Desde asesoralarmas.com valoramos los diferentes sistemas de alarma existentes en el mercado en función de los criterios que consideramos más relevantes para el cliente final. Teniendo Más detalles ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA TEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE Más detalles CUALIFICACIÓN OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES PROFESIONAL. Nivel 2. Versión 5 Situación RD 1201/2007 Actualización
Página 1 de 16 CUALIFICACIÓN OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES PROFESIONAL Familia Profesional Informática y Comunicaciones Nivel 2 Código IFC299_2 Versión 5 Situación RD 1201/2007 Actualización Competencia Más detalles DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE INTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
DISPOSICIONES DOGC 5602 7.4.2010 26503 DEPARTAMENTO DE INTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN ORDEN IRP/198/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen los criterios de actuación para Más detalles LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1 INTRODUCCIÓN Los edificios desde el punto de vista acústico tienen que cumplir unas condiciones acústicas mínimas exigibles, de Más detalles Sistema de alarma de 4 zonas. Sistema de protección de 4 zonas NC con retardos de E/S. José Miguel Castillo Castillo
Sistema de alarma de 4 zonas. Sistema de protección de 4 zonas NC con retardos de E/S. José Miguel Castillo Castillo Sistema de alarma de 4 zonas INTRODUCCIÓN. En el mercado existen infinidad de productos Más detalles SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD DAITEM SP INDUSTRIAL. Una Extraordinaria Innovación SISTEMAS DE SEGURIDAD BI-BANDA
SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD DAITEM SP INDUSTRIAL Una Extraordinaria Innovación SISTEMAS DE SEGURIDAD BI-BANDA » Detección Exterior con la Inigualable Tecnología Daitem» La protección de exterior con tecnología Más detalles PROCEDIMIENTOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO Y ITEMA DE EGURIDAD Una efectivo sistema de control de acceso debe estar basado en el procedimiento t los elementos técnico del sistema. La estrategia debe estar aplicada a todos los campos, Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles 1. Por qué un sistema de localización y seguridad?
CONTENIDOS 1 Por qué un sistema de localización y seguridad? 2 Qué es el sistema de seguridad MAX-PRO II? 3 Eventos de alarma generados por el localizador 4 Eventos de alarma generados por el usuario 5 Más detalles Easy Series. Guía del usuario. Panel de control de intrusión
Easy Series ES Guía del usuario Panel de control de intrusión Easy Series Guía del usuario Utilización del centro de control Utilización del centro de control Estados en pantalla Indicación en pantalla Más detalles ÍNDICE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SENASA MADRID
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SENASA MADRID Nº. DE EXPEDIENTE: DSC/1026/12 ÍNDICE 1. OBJETO DEL CONTRATO 2. DURACIÓN Más detalles Curso de Operador de C.R.A.
Curso de Operador de C.R.A. (Central Receptora de Alarmas) A DISTANCIA RESUMEN: Las empresas de seguridad deben de proporcionar una formación técnica y operativa específica a los operadores y demás personal Más detalles Centronic SunWindControl SWC441-II
Centronic SunWindControl SWC441-II es Instrucciones de montaje y de servicio Emisor manual para el control de sol-viento Información importante para: instaladores / electricistas / usuarios Rogamos hacerlas Más detalles SERVICIO DE PREVENCIÓN UCLM. 6.1. Condiciones generales de seguridad y salud en los lugares y espacios de trabajo
Página 1 de 11 6. EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 6.1. Condiciones generales de seguridad y salud en los lugares y espacios de trabajo 6.1.1. Condiciones generales de seguridad En el Real Decreto Más detalles OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PROFESIONAL
Página 1 de 16 CUALIFICACIÓN OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PROFESIONAL Familia Profesional Informática y Comunicaciones Nivel 2 Código IFC301_2 Versión 5 Situación RD 1201/2007 Más detalles Ejemplo de Prestaciones para Sistema Domótico en Versión MEDIA Cliente: PROMOTOR
Ejemplo de Prestaciones para Sistema Domótico en Versión MEDIA Cliente: PROMOTOR Fecha: Octubre de 2009 Índice Cliente: PROMOTOR M2iT Consultores Fecha: Octubre de 2009 Página: 3/14 1. SERVICIOS INCLUIDOS Más detalles Manual usuario. La mejor protección contra robos y pérdidas. (iphone & ipad) Made for
Manual usuario Made for La mejor protección contra robos y pérdidas (iphone & ipad) Garantía AMBITO DE APLICACIÓN DE LA GARANTIA Sin perjuicio de las disposiciones legales, la responsabilidad de SECU4 Más detalles Establecer las actividades para la activación del sistema de alarma monitoreada en las instalaciones de los Libertadores.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las actividades para la activación del sistema de alarma monitoreada en las instalaciones de los Libertadores. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todas las sedes Más detalles Catálogo Alarma de Intrusión
Catálogo Panel de alarma Residencial VISTA-10P - Programación por teclado alfanumérico, software Downloading. - Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos y de íconos. - 32 eventos en memoria. La Más detalles La mejor protección las 24 horas Servicio de Monitoreo. Acerca de la empresa
Acerca de la empresa X-28 Alarmas es una empresa argentina que nació en 1984, y desde entonces desarrolla productos y servicios destinados a la protección de personas y bienes en todo el país. Desde sus Más detalles Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones. Arké.
Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Manual para configurar los dispositivos de radiofrecuencia cuando se utilizan con el sistema antiintrusión por bus. Instrucciones Este manual sirve para configurar Más detalles Lista de comprobación Checklist B Vías de Evacuación
Construcción y vías de salida B2.2.1 B.1 Compartimentos de incendio individuales B3.2.1 B.2 Las vías y salidas de evacuación son suficientemente anchas. Las vías y salidas de evacuación están protegidas Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
IMPORTANTE: El tiempo de la garantía es tres años a partir de la fecha de compra. Esta no incluye daños por instalación inadecuada, sobrevoltaje, exposición permanente a la humedad, adición de partes que Más detalles SERIE: MAX MODELO: M6
SISTEMA ELECTRÓNICO DE ALARMA CONTROLES REMOTOS CON CÓDIGOS VARIABLES SERIE: MAX MODELO: M6 El control remoto tiene 4 botones: Botón 1: Botón con la figura Botón 2: Botón con la figura Botón 3: Botón con Más detalles Certificado de Profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3]
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3] 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Gestión y supervisión del montaje Más detalles MANUAL DE USUARIO ORION CRK 200, 400 y 800 (V. 1.1F)SP 28-07-04 CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 2, 4 Y 8 ZONAS
MANUAL DE USUARIO ORION CRK 200, 400 y 800 (V. 1.1F)SP 28-07-04 CENTRAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL DE 2, 4 Y 8 ZONAS MANUAL DE USUARIO Y GUIA DE MANTENIMIENTO INDICE DE CONTENIDOS: 1. INFORMACIÓN PRELIMINAR Más detalles Sistemas de Seguridad y Vigilancia. Soluciones profesionales para seguridad y vigilancia remota de casas y oficinas
Sistemas de Seguridad y Vigilancia Soluciones profesionales para seguridad y vigilancia remota de casas y oficinas Introducción Desafortunadamente, los problemas actuales de inseguridad y delincuencia Más detalles Centronic SunWindControl SWC441-II
Centronic SunWindControl SWC441-II es Instrucciones de montaje y de servicio Emisor manual para el control de sol-viento Información importante para: instaladores / electricistas / usuarios Rogamos hacerlas Más detalles Cláusula 1. Objeto. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SITUADA EN LA AVENIDA DE LOS MADROÑOS NÚMERO 29. Cláusula Más detalles SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA
ASESORIA SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Sistema que le permitirá brindar un servicio integral y de alta tecnología en: - Circuito Cerrado de Televisión - CCTV - Alarmas Contra Robo e Incendio. - Control Más detalles Normativas aplicables:
PIRCAM W 1 PIRCAM W Normativas aplicables: EN 50131 2 2. Sistemas de alarma Sistemas de alarma de intrusión y atraco Parte 2 2: Detectores de intrusión Detectores de infrarrojos pasivos Grado de seguridad: Más detalles www.sepe.es Trabajamos para ti
ESTATAL P. ABIERTO nº 1/2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, CONTROL Y CONEXIÓN A CENTRAL DE ALARMAS DE DEPENDENCIAS DE LA DEL DE EMPLEO ESTATAL EN MURCIA Más detalles Contenido. Sistema NetworX 3 Manual de Uso con Teclado de LCD
Manual de Uso Contenido Contenido... 3 Información sobre su Sistema de Seguridad... 4 Funciones Programadas... 4 Tiempos para Entrar y Salir... 4 Nombres de las Zonas... 5 Advertencias... 6 Vocabulario Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANTENAS DE TELEFONIA, RADIO Y TELEVISIÓN.
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANTENAS DE TELEFONIA, RADIO Y TELEVISIÓN. INDICE Artículo 1.- Objeto Articulo 2.- Ambito de aplicación Artículo 3.- Emplazamientos Artículo 4.- Minimización de impacto Artículo Más detalles Dossier Divulgativo KNX
Dossier Divulgativo KNX Página 1 de 9 I. Introducción Domótica: término proveniente de las palabras Domo que significa casa y la terminación tica de las palabras automática e informática, por lo que la Más detalles VR8. Guía de Usuario. Sistema de Alarma Contra intrusión
VR8 Guía de o EN Sistema de Alarma Contra intrusión VR8 Guía de o Advertencias EN 2 Advertencia sobre derechos de autor Salvo indicación en contrario, esta publicación es propiedad intelectual de Bosch Más detalles Qué es una cerca eléctrica. Cómo funciona. Dónde se utilizan. Página 1 de 5
Qué es una cerca eléctrica Una cerca eléctrica es un sistema de seguridad perimetral constituido por un conjunto de alambres electrificados con alta tensión (8000 a 10000 volt), un equipo de control y Más detalles Propuesta de colaboración CCOO
Propuesta de colaboración CCOO Prosegur: Acuerdo afiliados Por qué Prosegur? POR SUS SERVICIOS: POR SUS VALORES: Conexión a Central Receptora de Alarmas. Acceso a la web de Prosegur. Mantenimiento anual Más detalles QDS Qué debería saber? Detección de incendios y gases inflamables
QDS Qué debería saber? Detección de incendios y gases inflamables QDS. Detección de incendios y gases inflamables Un Sistema de detección y alarma de incendios es básicamente un sistema capaz de detectar Más detalles New Private Security regulation in Spain - Business Opportunity
NFPA-APSEI Fire & Security 2012 3th-December 2012 Estoril Asociación Española de Empresas de Seguridad Antonio Ávila Presidente Antonio Escamilla Vicepresidente Paloma Velasco Directora Ejecutiva Dinamizando Más detalles CARACTERÍSTICAS ESQUEMA DEL PANEL DE CONTROL
1 CARACTERÍSTICAS - ARM + AURORA CPU - Compatible con 10 mandos a distancia, 50 sensores inalámbricos y 50 llaveros de proximidad (tags). - Incorpora 1.000.000 de combinaciones de código manteniendo una Más detalles NUNCA PROTEGER SUS PROPIEDADES HA SIDO TAN PRÁCTICO Y SENCILLO
NUNCA PROTEGER SUS PROPIEDADES HA SIDO TAN PRÁCTICO Y SENCILLO GESTIÓN Y CONTROL TOTAL A DISTÁNCIA Con nuestro sistema VERIVIDEO II y un smartphone puede controlar su hogar o su negocio a través de su Más detalles PIR EXTERIOR CABLEADO
PIR EXTERIOR CABLEADO 1. Introducción Este modelo es el mejor PIR de exterior cableado del mercado. Es ideal para la seguridad industrial, comercial y residencial. Su diseño es muy estético y combina en Más detalles INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS
INSTRUCCIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIOS INDICE: 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. REFERENCIAS LEGISLATIVAS 4. GENERALIDADES 5. SEÑALES A UTILIZAR 6. CRITERIOS Más detalles Centronic EasyControl EC315
Centronic EasyControl EC315 es Instrucciones de montaje y de servicio Emisor mural de 5 canales Información importante para: instaladores / electricistas / usuarios Rogamos hacerlas llegar a quien corresponda. Más detalles Sistema Antihurto AT155AMD
Guía rápida de instalación Sistema Antihurto AT155AMD Gracias por elegir nuestro Sistema de radiofrecuencia AT155AMD, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de su instalación. Nuestros productos Más detalles Sistema de Cable Sensor MicroPoint
Sistema de Cable Sensor MicroPoint Sistema de Seguridad Perimetral Especificaciones de Desempeño y Operación Mayo 2003 1 Aviso INTREPID y MicroPoint son marcas registradas de Southwest Microwave Inc. Copyright Más detalles TEMA 8 APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIOS Y LOCALES. PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE INSTALACIONES.
TEMA 8 APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIOS Y LOCALES. PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE INSTALACIONES. 1. APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIOS Y LOCALES 2. PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE INSTALACIO- NES 2.1. CONEXIÓN Y Más detalles DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS SISTEMAS DE ALARMA
DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS SISTEMAS DE ALARMA Un sistema electrónico de supervisión, desde un punto de vista general, es un conjunto de unidades electrónicas que, de alguna manera, detectan la ocurrencia Más detalles ACVIRME PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
ACVIRME PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Circular de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas aclaratoria sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos Más detalles Vivienda. inteligente Calidad de vida Seguridad Eficiencia. Konnex Association
305 Generalidades SimonVOX.2 es un sistema de telecontrol y seguridad de la vivienda sencillo y eficaz que le aporta tranquilidad, comodidad y ahorro. Con SimonVOX.2 el usuario puede controlar en todo Más detalles GUIA COMENTADA ORDEN MINISTERIAL INT-316/2011 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de seguridad privada.
GUIA COMENTADA ORDEN MINISTERIAL INT-316/2011 sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de seguridad privada. Plan El pasado 18 de Febrero el B.O.E. publicó la Orden del Ministerio de Más detalles [CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS UE DE LOS SISTEMAS DE ENSAYO MTS]
Página 1 de 12 (Traducción del original) A efectos de este documento, la maquinaria suministrada por MTS (Sistemas de ensayo) recae en las siguientes categorías: 1. Producto estándar (no exhaustivo) a. Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 4