Source: https://edoc.pub/guia-de-inst-2011-pdf-free.html
Timestamp: 2019-11-15 23:33:40+00:00

Document:
Guia de Inst 2011 - PDF Free Download
Author: the_bboy_22
19 downloads 3964 Views 2MB Size
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “ LISANDR LISANDRO O ALVARADO A LVARADO”” DECANATO DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA
INSTAL INSTALACIONE ACIONES S SANITARIAS
INDICE INDICE.............. INDICE............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ........................... ................... .....2 INTR INT R ODUCCI ODUC CIÓN ÓN ............................ .......................................... ............................ ............................ ........................... ........................... ............................ ................. ...4 OBJ E TIVOS TIV OS ........................... ......................................... ............................ ........................... ........................... ............................ ............................ .......................... ............ 4 ORIENTACIONES DIDACTICAS ......................................................................................... 5 E STRA ST RATE TEGIAS GIAS INSTRU INST RUCC CCIONALE IONALES S ......... .............. ......... ......... ......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........ ...... 5 UNIDAD UNIDA D I: ............................ .......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ........................... ...................... .............. .....6 INSTALACIONES INSTALACIONES DE AGUAS BLANCAS. DISEÑO Y CALCULO DE UNA RED RE D DE DE AGUAS AG UAS BLANCA BLA NCAS S. ...................................... ................................................... ........................... ........................... ........................... ............................ .................. .... 6 Introducción ...................................................................................................................... 6 Objetivos ........................................................................................................................... 6 S uministr uministro o Directo Directo .................... ............................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... .............. ...7 Actividad de Autoevaluación ............................................................................................. 2 UNIDAD II: SISTE SIS TEMA MA DE DISTRIBUCIÓN DISTR IBUCIÓN DE AGUA P OTABLE EN EDIFICIOS. EDIFIC IOS. ...... ......... ...... ...19 Introducción .................................................................................................................... 19 Objetivos ......................................................................................................................... 19 Sistema de Tanque Elevado ........................................................................................... 20 Actividad de Autoevaluación ........................................................................................... 23 Sistema de Tanque Bajo – Bombas – Tanque Elevado. ................................................ 24 Actividad de Autoevaluación ........................................................................................... 27
UNIDAD IV: INSTALAC INST ALACIONE IONES S DE AGUAS DE LLUVIA LLU VIA ...... .......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ..53 Introducción .................................................................................................................... 53 Objetivos ......................................................................................................................... 53 Instalaciones de Agua de Lluvia ..................................................................................... 54 Sistema de Bombeo de Aguas de Lluvia ........................................................................ 54 Actividad de Autoevaluación ........................................................................................... 56 BIBLIOG BIBL IOGRA RAF F ÍA ........................... ........................................ ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ................... .....58 TABLAS .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..51 F IGUR IGU R AS ........................... ......................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ...................... ............. .....71
INTRODUCCIÓN La enseñanza y el aprendizaje del diseño y cálculo de las instalaciones sanitarias en las edificaciones, se pueden lograr eficientemente, si los conceptos teóricos y normativa vigente se aclaran o se refuerzan con ejemplos. Por otro lado debido a la escasa bibliografía existente en el país con relación al diseño y cálculo de la distribución, recolección y disposición final de las aguas en la edificaciones, se ha considerado realizar el presente modulo, la cual tiene como finalidad aportar de manera sencilla la metodología y normativa vigente para el diseño y cálculo de las instalaciones en las edificaciones. Este modulo va dirigido a los estudiantes del octavo semestre que cursan la asignatura Instalaciones de la carrera de Ingeniería Civil de la UCLA ; para que de una manera sencilla se
introduzcan en los conceptos básicos necesarios y consideren todos los aspectos que de un modo u otro pudieran repercutir en el diseño y cálculo de las instalaciones sanitarias en las edificaciones. El Modulo esta diseñado de manera que se tenga un conocimiento general y preciso del contenido a desarrollar, así como la normativa vigente y actividades de autoevaluación, las cuales sirven para ilustrar y ampliar la teoría, tan importante para una enseñanza efectiva. Los problemas propuestos ofrecen una revisión completa de lo expuesto en clase.
ORIENTACIONES DIDACTICAS El Profesor como facilitador debe: 9
Organizar y preparar los contenidos a ser presentados en la clase.
Formular preguntas que estimulen la reflexión y el razonamiento.
Clarificar y extender las ideas que generen los estudiantes.
Hacer un seguimiento del progreso de los alumnos
Elogiar el esfuerzo de la producción de los alumnos.
El estudiante para alcanzar el éxito en el desarrollo de la asignatura Instalaciones, puede seguir las siguientes orientaciones didácticas: 9
Regularmente asistir a clase y repasar previamente los contenidos.
Realizar las actividades de autoevaluación planteadas
Solicitar asesoría cuando la necesite.
Tener una estrategia para los exámenes.
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES El docente como orientador, guía y conductor del proceso, desarrolla los contenidos de la
UNIDAD I: INSTALACIONES DE AGUAS BLANCAS. Introducción
El conocimiento que se tenga de las características del acueducto exterior, redundara en beneficio de la escogencia del sistema de distribución de agua potable dentro de la edificación. El conocimiento de datos tales como caudales, presión, continuidad de servicio, diámetro de la tubería del acueducto etc, son fundamentales, puesto que ejercen influencia sobre el diseño de las instalaciones del edificio y le da a los proyectistas de instalaciones en los edificios, una sugerencia del sistema de distribución interno a seguir. De lo antes expuesto es necesario considerar todos y cada uno de los aspectos que de un modo u otro, pudiera repercutir en el diseño y cálculo de las instalaciones de distribución en los edificios. La necesidad de llevar el agua a través de los edificios, hasta los puntos de uso, obliga a estudiar un sistema de conducciones eficientes, fáciles de mantener, y que no existan
ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS POR UNA EDIFICACIÓN
Una vez seleccionada la fuente de agua hay que captarla; para lo cual se realizan obras de captación, estas dependerán si la fuente es superficial (ríos, lagos etc.) o bien si es subterránea. Posteriormente el agua es conducida a estructuras especiales tales como desarenadores o conducidas a través de tuberías, directamente a la planta de tratamiento donde se efectúa el acondicionamiento del agua, tanto desde el punto de vista físico, químico y bacteriológico, con el objeto de reducir al mínimo aquellas características las cuales puedan ser perjudiciales para la salud del hombre. Después de tratada el agua, es almacenada para su posterior distribución, la cual se efectúa a través de la red de distribución, la cual conduce el agua potable a toda la ciudad hasta los puntos de consumo, como son las edificaciones. Si bien es cierto, toda la problemática que involucra la captación, traslado y tratamiento del agua potable no corresponde directamente al proyectista y calculista de las instalaciones en edificios, el conocimiento que tenga éste de las características del acueducto exterior, redundara en beneficio de la escogencia del sistema de distribución de agua potable dentro de la edificación. El conocimiento de las características del acueducto, dan a los proyectistas de instalaciones, una sugerencia del sistema de distribución interno a seguir; los cuales pudieran
continuo y la presión en el acueducto no garantiza el ascenso del agua a las plantas altas de la edificación. Surge de lo antiestético que resulta la presencia del estanque elevado, así como los problemas estructurales que conlleva la existencia de un volumen determinado de agua en la parte superior del edificio, tanto desde el punto de vista sísmico como de recargo de la estructura. El Servicio de suministro de agua no es
Sistema de P resión Constante.
continuo y la presión en el acueducto no garantiza el ascenso del agua a las plantas altas de la edificación. Tiene aplicación práctica
hidroneumáticos dejan de ser económicos.
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIONES DE AGUA DENTRO DE LAS
2. Tuberías Y Conexion es Son los elementos imprescindible de cualquier instalación, por medio de las tuberías se distribuye el agua. Antes de elegir el tipo de conducción que se va a utilizar en la instalación, se debe tener en cuenta la importancia de la composición química del agua a distribuir, ya que no todas las aguas y sus componentes son compatibles con los materiales que conforman las tuberías. En general las tuberías deben cumplir con los siguientes requisitos: • Material Homogéneo • Sección Circular • Espesor Uniforme • Diámetro, pesos y espesores de acuerdo con las especificaciones correspondientes. • No tener defectos tales como fisuras, grietas, abolladuras, aplastamiento etc. • No alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad etc).
El diámetro mínimo de las tuberías de la red de distribución es de ¾”. Se emplean niples de ½” solamente para conectar las piezas sanitarias. Entre tuberías de agua fría y caliente instaladas en un mismo conducto debe existir una separación mínima de 5 cms (artículo 257 de las NSV). Cunado las tuberías de distribución de agua potable de la edificación vayan enterradas y sean paralelas a las cloacas deberán alejarse
• Estas tuberías soportan perfectamente presiones de trabajo de 15 kg/cm2. • Las tuberías se identifican por su diámetro nominal en pulgadas. • Sus dimensiones varían desde ½ a 6 pulgadas con longitudes de tubo de 4 a 6 metros.
• Deterioro por oxidación en los puntos de contacto de acero con el cobre. • Son atacadas por el yeso húmedo, oxicloruros y sulfuros • Debe protegerse con forros bituminosos cuando estén directamente enterrados, o donde
la humedad sea permanente (charcos en el suelo como en garajes, autolavados, lavanderías etc.). Tubería de PVC
Las tuberías de cloruro de polivinilo tiene como característica esencial la de conservar de un modo permanente y reversible la plasticidad inicial y su forma se modifica en caliente bajo efecto de presión, es decir son tuberías termoplásticas. Características y aplicaciones
• Son atóxicas, no producen sales tóxicas y no transmiten sabor ni olor al agua, ventaja
importante en la distribución de agua potable.
• Los diámetros nominales varían desde ½ a 4 pulgadas en la líneas de presión hidráulica
para edificaciones. • Longitud de tuberías: 6 metros.
• Se reblandecen con el calor, por lo cual no están indicada su aplicación en la conducción
de agua caliente. • Son tuberías frágiles. • La radiación solar ultravioleta durante un tiempo prolongado, causa la decoloración y
degradación de los materiales termoplásticos, por lo que disminuye la resistencia al impacto de la tubería.
3. Valvulería Válvulas de compuerta o llaves de paso
Son dispositivos o mecanismos que se colocan intercalados en las tuberías para poder cerrar o abrir, a voluntad, el paso del fluido que circula por ellas. Normalmente se disponen de válvulas en lugares adecuados para poder cortar la circulación a una u otra parte de la instalación cuando sea necesario (para una reparación por ejemplo) sin dejar fuera de servicio el resto de la instalación. Dentro de esta clasificación de llaves tenemos:
las llamadas válvulas de ángulo las cuales se usan para cambios de dirección a 90°, reduciendo así el número de uniones Válvulas de retención
También denominadas antiretorno, ya que su misión es hacer que el agua no pueda invertir la dirección, produciéndose el cierre de una forma automática. Por lo propia presión que ejerce el fluido sobre el elemento de cierre. Existen diferentes tipos de estas válvulas: • Válvula de Clapeta. El elemento de cierre es un plato o claveta, que gira alrededor de un
eje fijo. El plato se levanta fácilmente por la presión del agua que le empuja por un lado y que se cierra fundamentalmente cuando el agua circula en sentido opuesto. • Válvula horizontal de retención. El elemento de cierre es un disco libre que cierra por
gravedad cuando se igualan las presiones sobre sus dos caras. • Válvula de retención de bola. El elemento de cierre es una bola que esta libre, permitiendo
el movimiento vertical sobre el asiento y un tope superior. La normal circulación del agua a través de la válvula hace levantar la bola, quedando abierto el paso, mientras que si se produce un retorno, el agua presiona la bola contra el asiento, dejando cerrado el paso. • Válvula vertical de retención o de pie. Consiste en un disco acoplado a un eje guía que se
asienta sobre un orifico por un lado y accionado por un tope por el otro lado. Cuando el agua circula en la dirección correcta, esta presiona la base del disco abriendo la compuerta y permitiendo el paso del agua a través de la válvula. Cuando la circulación del
caliente. La mayoría de los grifos son de materiales metálicos, latón, bronce, acero galvanizado, acero inoxidable
4. Piezas Sanitarias y Aparatos de consumo Son los elementos o dispositivos que se colocan en los puntos o lugares de consumo de agua para facilitar el empleo de ésta en sus distintos usos. Esto son fregadero, lavamanos, bateas, bañera, bidet, excusados. A los aparatos destinados a los cuartos de baño y aseo, se le suelen llamar aparatos sanitarios. Las lavadoras y lavaplatos son caso aparte puesto que son maquinas más complejas y no pueden considerarse como parte de la instalación en si misma. Existen también excusados y urinarios con fluxómetros donde se sustituye el depósito de descarga por el fluxor o válvula. Su funcionamiento es como el de un grifo de gran caudal que permanece abierto durante un periodo corto de tiempo y que se cierra automáticamente. Su diseño es estético, ocupan menos espacio que los habituales depósitos de descarga y la duración del ruido es menor en comparación con el que se produce en las instalaciones corrientes cuando se almacena el agua para la siguiente descarga. Este tipo de aparatos se utilizan en edificios no destinados a viviendas, tales como oficinas, centro comerciales, aeropuertos etc. Tiene la ventaja de que a los pocos segundos de haberse efectuado la descarga puede
DISEÑO Y CALCULO DE UNA RED DE AGUAS BLANCAS SUMINISTRO DIRECTO Cuando en el acueducto garantice un servicio continuo y presiones suficientes para el normal funcionamiento de la red de distribución dentro de las edificaciones, el sistema de abastecimiento podrá servirse directamente desde la tubería matriz. Los elementos de cálculo para este tipo de suministro son:
1. Trazar en un Plano de Planta la distri bución de la tubería. Este trazado deberá efectuarse considerando la distribución más adecuada en el sentido del suministro y teniendo en cuenta el aspecto económico (Tuberías de menor longitud). El trazado de la tubería se realizara sobre las plantas las cuales deben ser a escala 1:50. El trazado de la tubería debe realizarse partiendo desde el medidor, Bajante o Subiente de Distribución. La tubería se conectara a 90º y a cada ramal se identificara con letras o números. La red de distribución debe ser replanteada y ejecutada por el plomero, basándose en los planos de plantas, isometrías, detalles etc. Las tuberías tienen que ascender hasta donde recomienda el catalogo del artefacto, para en ese sitio dejar el punto de salida de agua respectivo. Este punto debe aflorar fuera de la pared y
3. Determinación de los diámetros de la tubería chequeando las veloci dades del flujo. De acuerdo a los gastos probables calculados, se escoge un diámetro de tuberías en función de la velocidad calculada, mediante la ecuación de continuidad (V = Q/A). Las Normas estipulan como velocidad mínima 0,60 m/seg para asegurar el arrastre de partículas que pudieran contener el agua, a fin de evitar sedimentación; y como velocidad máxima 3.00 m/seg a fin de evitar ruidos en la tubería. La Tabla N° 12, sirve de referencia para la escogencia del diámetro de la tubería, a apartir del caudal calculado en cada uno de los tramso de la red.
4. Determinación de la Longitu d Total. Las longitudes reales de la tubería deben medirse tramo a tramo, teniendo cuidado con el desarrollo de la tubería, la cual puede realizarse totalmente por el piso o con tramos aéreos. En el caso que la tubería tenga tramos aéreos se debe computar el desarrollo vertical de la tubería. La isometría proporciona estos detalles. Luego la longitud total es la suma de la longitud real más la longitud equivalente por conexiones, accesorios y valvulerías. La longitud equivalente se puede considerar como un porcentaje de la longitud real que puede variar entre el 10 y el 20% de la longitud real (L T =LR + %LR). La distancia desde el piso terminado al punto de conexiones de la red de tuberías con las
stra a continuación:
BATEA Y LAVADORA
60 a 70 cms Piso terminado
5. Determinació n de las Perdid as de Carga Totales ( j LT) Dependiendo del gasto que circula a través de la tubería, el diámetro y la longitud total de la misma, se puede determinar las perdidas de carga total; para ello existen las formulas de Darcy, Flamant, Hanzen – Williams, entre otras. La ecuación más utilizada es la de Hazen – Williams.
∑ JL T =
1.21957 × 1010 × Q1.85 × L T C1.85 × D 4.87
Cota P iezométrica Abajo =Cota Piezométrica Arriba - Σ jL Carga = Cota Piezométrica Abajo – Cota de Piso
Σ jLt
Q (LT/seg D (Pulg) Lt (m)
CPD Cota de Piso
Actividad de Autoevaluación ;
realiza algún tramo aéreo dibujar la isometría. ;
Calcular los diámetros de la red de distribución diseñada; para que en todos los puntos de la red se
mínima recomendada por las normas sanitarias CPmedidor = 25 m.c.a Medidor
UNIDAD II: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS. Introducción Las características del acueducto exterior, les proporciona a los proyectistas de instalaciones una sugerencia del sistema de distribución interno a seguir. Por consiguiente, si conocemos un acueducto con un servicio de agua no continuo y presiones que garanticen que el agua ascienda, es recomendable diseñar un Sistema de Estanque Elevado. Por otro lado, si el servicio de suministro de agua no es continuo y la presión en el acueducto no garantiza el ascenso del agua a las plantas altas de la edificación, los sistemas de distribución pueden ser: Tanque Bajo – Bomba – Tanque Elevado, Sistemas Hidroneumático o Sistema de Presión Constante. La necesidad de llevar el agua a través de los edificios, hasta los puntos de consumo, obliga a estudiar sistemas de distribución eficiente, fácil de mantener, y que no existan problemas al interferir con la arquitectura del edificio.
Calcular la tubería de Aducción para un sistema de Tanque Elevado.
Sistema de Tanque Elevado El Sistema de Tanque Elevado se aplica en aquellas edificaciones ubicadas en sectores donde el abastecimiento de agua público no sea continuo, pero garantizan la presión suficiente para que el agua ascienda hasta el estanque elevado. Los Elementos de cálculo de este sistema son:
1. Capacidad neta del Tanque Elevado y dimension amiento del mismo: Según el Artículo 160 de las NSV: “Cuando solamente exista tanque elevado, su capacidad será cuando menos igual a la dotación de la edificación”. V = Dotación (lts). Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas viviendas multifamiliares y demás edificaciones las podemos conseguir en las Tablas N° 1, 2, 3 y 4. El dimensionamiento del estanque se hará de acuerdo al espacio libre que se tenga en la planta techo, se fija un ancho y un largo para el tanque, y luego se calcula la altura neta:
H neta =
instalaciones hasta el fondo del estanque elevado (a la salida de la tubería), o bien a la mitad de la altura de agua. H estática = Σ alturas de entrepiso + X referida al fondo del agua. Es recomendable utilizar como carga estática la obtenida a partir del fondo de agua en el estanque elevado de tal forma que el valor de la mitad de la altura de agua nos quede como un margen de seguridad. El valor de X debe garantizar en el artefacto más crítico del piso más desfavorable la carga mínima exigida por la NSV. Para conseguir el valor de X, se debe buscar el camino crítico; el valor de X vendrá dado por la sumatoria de pérdidas a través del camino crítico más la carga libre mínima en el punto crítico. X =Σ jL (camino critico) +Carga punto crítico.
Para determinar los diámetros de los tramos restantes del BD, se comienza a partir de la Cota Piezométrica del BD del último piso se asume un diámetro (φ) y se calcula la Cota Piezométrica del punto BD del piso inferior. Luego se obtiene la carga libre de ese punto. CP BD =CP BD anterior - Σ J L Carga = CP BD – Cota de piso Para aplicar máxima economía (φmínimos) en los pisos inferiores se debe cumplir: Carga del BD ≥ Σ J L (camino critico) + carga mínima en el punto critico
5. Calculo del diámetro de la tubería de aducci ón Según el Articulo Nº 168 NSV “La tubería de aducción desde el abastecimiento público hasta los estanques de almacenamiento deberá calcularse para suministrar el consumo total diario de las edificaciones en un tiempo no mayor de 4 horas”
Q aducción =
Dotación (lts) t (h) × 3600 seg
t < 4 horas
Determinar la “X” mínima y el Diámetro de la tubería de aducción para el edificio mostrado
Sistema de Tanque Bajo – Bombas – Tanque Elevado. El Sistema de Estanque Bajo – Bombas – Estanque Elevado, se aplica en aquellas edificaciones ubicadas en sectores donde el abastecimiento de agua público no sea continuo, y la presión no es suficiente para que el agua ascienda hasta el estanque elevado. Para el desarrollo de este sistema se realizaran los siguientes cálculos:
1. Dimensionamiento de los Estanques. Según el Artículo 161 de las NSV “... La capacidad útil del estanque bajo no será menor de las dos tercera partes de la dotación diaria y la capacidad útil del estanque elevado no será menor de la tercera parte de dicha dotación”. Vest. bajo = 2/3 Dotación Diaria Vest. elevado = 1/3 Dotación Diaria Para el cálculo de la altura neta se tiene:
(L × A )
con instalaciones hasta el fondo del agua en el estanque elevado, o bien a la mitad de la altura de agua. H estática = Σ alturas de entrepiso + X referida al fondo del estanque Es recomendable utilizar como carga estática la obtenida a partir del fondo de agua en el estanque elevado de tal forma que el valor de la mitad de la altura de agua nos quede como un margen de seguridad. El valor de X debe garantizar en el artefacto más crítico del piso más desfavorable la carga mínima exigida por la NSV. Para conseguir el valor de X, se debe buscar el camino critico; el valor de X vendrá dado por la sumatoria de pérdidas a través del camino critico más la carga libre mínima en el punto crítico. X =Σ jL (camino critico) +Carga punto crítico.
piezométrica del punto BD del piso inferior. Luego se obtiene la carga libre de ese punto. CP BD =CP BD anterior - Σ J L Carga = CP BD – Cota de piso 5. Cálculo del Sistema de Bombeo. Articulo 184 NSV: Para el cálculo del diámetro de la tubería de impulsión de las bombas se determinaran, en función del gasto de bombeo, pudiéndose seleccionar de la Tabla Nº 14. Puede estimarse que el diámetro de la tubería de succión, sea el diámetro inmediatamente superior al de la tubería de impulsión, indicada en la Tabla Nº 14. El gasto de bombeo se determinara según el artículo Nº 190 “... deberá ser tal, que permita llenar el estanque elevado en un tiempo no mayor de dos horas”.
Q Bombeo =
Capacidad del estanque elevado (lts) t (h) × 3600 seg
t ≤ 2 horas
La selección del equipo de bombeo debe hacerse en función de las curvas características de las posibles bombas que se van a utilizar (Ver figuras Nº 2, 3 y 4). Para ello debe
Ac ti vidad de A utoev alu aci ón ;
Para la red de distribución mostrada se pide determinar: a) X mínima (longitud mínima de ST a SDph). b) Características del sistema de Bombeo, si el edificio posee 6 apartamentos tipos de 3 habitaciones c/u y un PH (último piso) de 5 habitaciones
Datos: Gastos y longitudes de los tramos en la red del PH (último piso) Tramo
B– A
U– H
1 –SDph
H– K
17 - SDph
Longitud equivalente de los Calentadores = 0,85 m UG (1 – SDph) =31,25
UG (17 – SPD) =5,25
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO En las zonas donde el abastecimiento público de agua no garantice presión suficiente, podrán instalarse en las edificaciones equipos hidroneumáticos, para mantener una presión adecuada en el correspondiente sistema de distribución de agua. (Artículo 198 de las NSV). Para el desarrollo del Sistema Hidroneumático se deben seguir los siguientes pasos:
1. Cálculo de la capacidad del Tanque sub terráneo El Articulo 200 de las NSV indica que para la instalación de equipos hidroneumáticos, deberá disponerse de un tanque bajo de almacenamiento con capacidad mínima igual a la dotación total diaria de la edificación. V = Dotación Diaria (lts)
2. Determinación de las tablas de gastos Se determinan las tablas de gasto de las redes de distribución en cada uno de los pisos; luego con las unidades de gasto de cada uno de los pisos se determina la tabla de gasto del Subiente de Distribución.
4. Calculo del Sistema de Bomb eo En el Articulo 201 de las NSV señala que el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso de viviendas unifamiliares y bifamiliares. Cada unidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual puede considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio por hora. QMax = QB = (8 a 10 veces) Q m.h Según el Artículo 202 de las NSV, las bombas deben seleccionarse para trabajar contra una carga por lo menos a la presión máxima en el tanque hidroneumático. HB ≥ P 1 ⇒ HB = P 1 +hsucción +Σ J LSucción +Σ J LImpulsión
5. Cálculo del volumen del tanque Hidroneumático Del ábaco de la figura Nº 5 se tiene que las presiones máximas (P 1), están representadas por las líneas horizontales y las presiones mínimas (P 2), por las líneas diagonales. Si se traza una vertical por el punto de intersección de la línea horizontal con la diagonal se obtiene el volumen de agua en tanque (%VT) y/o el volumen de aire en el tanque. Luego en el Articulo 206 de las NSV dice: “El nivel mínimo de agua en el tanque
6. Cálculo de la capacidad del compresor La capacidad del compresor se estima calculando el Volumen de Aire (Va), que debe ser introducido por el compresor en el Tanque Hidroneumático.
V2 × P2 Pa
Donde: Va = Volumen de aire. P a = Presión atmosférica = 10.33 mts P 2 =Presión mínima en el tanque hidroneumático (expresada en presión absoluta) V2 = Volumen máximo de aire V2 = Volumen total – Volumen residual; V2 =V T - Vo Vo = 0.10 x V T (Articulo 206) V2 =V T – 0.10 x V T; V2 = 0.90 x V T Se recomienda aumentar el volumen de aire obtenido con la formula entre un 30% y 45% por pérdidas de aire. Luego para un tiempo determinado para la operación del compresor, se obtiene la capacidad del compresor:
Volumen de aire del compresor por unidad de tiempo = desplazamiento x Nº de revoluciones El volumen de aire del compresor escogido deberá ser mayor o igual al volumen de aire del compresor requerido por el sistema.
Ac tivi dad de A utoev alu aci ón ;
Determinar el Volumen del Tanque Hidroneumático, para el edificio mostrado en la figura Nº 1. La red de distribución de agua (Figura Nº 2), es la misma para los 4 apartamentos de cada uno de los pisos.
Los gastos y longitudes reales de los tramos de la red son: Tramo
Q(lt/seg)
Longitud Equivalente del Calentador =1.0 m Unidades de Gasto por Apartamento (1-SD) = 41.75 Altura de Entrepiso = 3.00
Sistema de Presión Constante Los sistemas de bombeo tienen aplicación en zonas donde el abastecimiento público de agua no garantice presión suficiente y cuando los Sistemas Hidroneumáticos dejan de ser económicos. Se considera que el Sistema Hidroneumático es antieconómico cuando se producen algunas de las siguientes condiciones: 1. Cuando la presión máxima del sistema es igual o mayor a 100lb/pulg2 (70 metros
de altura de agua) 2. Cuando la capacidad del tanque Hidroneumático es igual o mayor a 3.000 galones
(V T ≥ 3.000 galones) 3. Cuando el gasto máximo estimado para el sistema es igual o mayor a 20lts/seg.
(Qmax ≥ 20 lts/seg) La metodología para el cálculo de un Sistema de Presión Constante es la que se describe a continuación:
1. Cálculo de la capacidad del Tanque Bajo Cuando se decide la instalación de un sistema de bombeo directo, el sistema de abastecimiento de agua de la edificación deberá disponer de un estanque bajo de almacenamiento de agua potable de capacidad mínima igual a la dotación diaria de la
1. Se determinan las pérdidas de carga en el camino critico, utilizando los mismos criterios de economía que en el Sistema Hidroneumático, en la escogencia de los diámetros. 2. Se escoge el número de bombas a utilizar de acuerdo al uso de la edificación; y el porcentaje de gasto mínimo que le corresponda a cada una de las bombas. 3. Se determina el diámetro de impulsión general de acuerdo al gasto mínimo de bombeo. 4. Se obtienen las pérdidas de impulsión y succión en cada una de las bombas. Luego se calcula la presión máxima, con los valores obtenidos en la bomba más desfavorable (Bomba con mayores pérdidas en la impulsión y la succión). P máxima o HB = he
(hasta la última placa)
+ Σ J LSD + Σ J L
Distribución (camino critico)
pto. critico
succión +Σ J Lsucción +Σ J Limpulsión + Σ J Limpulsión general Algunas “patentes” de los Sistemas de Presión Constante sugieren que el valor proveniente de las perdidas por válvulas, tanto en succión como impulsión no deben ser menor de 3 mts. En virtud de lo cual se sugiere calcular las perdidas por accesorios y válvulas en succión e impulsión y compararlas con 3 mts y tomar la más desfavorable.
Ac tivi dad de A utoev alu aci ón ; Calcular
la presión máxima del Sistema de Presión Constante para un Edificio
Multifamiliar. Características del Sistema: Σ J LT (Distribución ) =1.75 m. Σ J LT (SD, desde el último piso hasta el sensor ) =2.75 m.
Cota de piso donde se encuentra el Punto crítico = 41.25 m. Punto Critico = Ducha Altura Neta ( hneta ) del tanque subterráneo = 2.20 m. Qmax= 21 lt/seg
UNIDAD IV: SISTEMAS CONTRA INCENDIO. NORMA VENEZOLANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICACIONES Sistema Fijo de Extinción con A gua con Medio de Impulsión Propio. Covenin 1331:200 Es un sistema para combatir incendios compuesto por una red de tuberías, válvulas y bocas de agua, con reserva permanente de agua y un medio de impulsión, exclusivo para este sistema, el cual puede ser un tanque elevado, sistema de presión, bomba, o combinación de estos.
1. Clasificación de los sistemas El sistema fijo de extinción por agua por medio de impulsión propio se clasificará según el diámetro de la válvulas y las conexiones o bocas de agua para la instalación de las mangueras, en: CLASES I y II. Sistema Clase I
Es aquel que utiliza bocas de agua acopladas a válvulas de diámetro igual a 1½" y conectadas a sus correspondientes mangueras de igual diámetro, conectadas a la boca y colocadas en porta mangueras o arrolladas en espiral dentro del gabinete, o arrolladas
– Sitios de reunión : Auditorios Aislados o integrados a una edificación, Cines,
Teatros <2000 m2 por planta, Bibliotecas Área <500 m2 por planta, Centros nocturnos, Clubes sociales, Restaurantes, Estadios / gimnasios, Autocines – Oficinas: Públicas y Privadas Con área <750 m2 por planta – Industriales: Alimentos: con excepción de molinos de cereales, Metalurgia,
Metalmecánica, Las edificaciones de uso industrial o depósito de riesgo moderado o leve y superficie inferior a 500 m2 deben considerarse Clase I. Todo lo no contemplado en esa clasificación es clase II. Cuando en una edificación coexistan varios tipos de ocupación se toman las exigencias de protección de la ocupación de mayor riesgo, a menos que la actividad sea considerada como sector de incendio independiente, en cuyo caso la protección será la requerida para cada tipo. Sistema Clase II
Es aquel que utiliza Gabinetes con mangueras, Clase II.a y/o Clase II.b, según las siguientes descripciones: Sistema Clase II a
Este sistema utiliza dos bocas de agua de diámetros diferentes, una de 1½" a la que se le
Para sistemas considerados como Clase II, el caudal mínimo del medio de impulsión deberá ser de 32 lts/seg (500 GPM) para cada unidad de edificación y por cada adicional se le deberá agregar a la capacidad del sistema 16 lts/seg (250 GPM).En aquellas edificaciones donde exista una sola boca de agua con manguera, el caudal mínimo deberá ser, para el medio de impulsión, de 3,25 lts/seg (50 GPM). La capacidad del sistema que abastece a varias edificaciones tendrá el doble del caudal requerido por la edificación de mayor demanda. Conexión Siamesa
Debe tener dos bocas de entrada de diámetro 2½ “y estar situada a nivel de la calle en lugar visible de fácil acceso y a una distancia no mayor de 10 m de la ubicación del cisterna o carro bomba. Se debe instalar una (1) válvula de retención (tipo clapeta) antes de la conexión siamesa. Debe estar instalada a 0,75 m (sobre el nivel del piso, de forma tal que permita el libre acoplamiento de las mangueras. Bocas de Agua
Deben estar distribuidas de forma tal, que la distancia real de recorrido entre cualquier punto y la boca de agua más cercana, no exceda la longitud de la manguera en dicha boca de agua. Se debe instalar como mínimo una boca de agua en cada nivel de la
El diámetro interno, debe ser igual al de la boca de agua, a la cual se conecta. La longitud debe ser 15 o 30 m. La presión mínima de diseño debe ser de 18 kg-f/cm2 (250 lb-f/pulg2) Gabinete (cajetin)
Debe ser metálico, de color rojo, dotado de portamanguera y puerta con vidrio fácil de romperse, de dimensiones adecuadas para su operación. El marco inferior debe estar a una altura no menor de 0,80 m ni mayor de 1,00 m. Almacenamiento de Agua
El volumen de la reserva de agua, deberá ser tal que garantice el caudal requerido por un tiempo no menor de 60 min, igualmente será cuando se utilice una fuente común. Presión Mínima Requerida
La Presión Mínima Residual deberá ser de 45.5 metros de columna de agua (65 PSI) en la boca de agua hidráulicamente más desfavorable, con el caudal requerido. En los sitios de presión mayor de 70 metros de columna de agua (100 PSI) (Sistemas Clase I y bocas de agua de 1½ " de diámetro de los Sistemas Clase II) se deberán instalar válvulas reductoras de presión sobre el ramal correspondiente. Los diámetros de las tuberías, deberán estar basados en el diseño y cálculo hidráulico de la presión y el caudal mínimo
Sistema Fijo de Extinción con Agua Sin Medio d e Impulsión Propio. Covenin 1330:1997 Es aquel formado por una red de tuberías, válvulas y bocas de agua, que no dispone de medio de impulsión propio. El sistema fijo de extinción debe tener agua permanente por medio del sistema de aguas blancas de la edificación. En edificaciones de hasta 30 m de altura, el diámetro de la tubería principal no debe ser menor de 21/2” y en edificaciones de más de 30 m de altura, el diámetro no debe ser menor de 3” Ramales
Los ramales deben ser de 11/2”. El diámetro de la conexión que une el sistema fijo de extinción y el sistema de aguas blancas debe ser el mismo que el de la tubería principal. Conexión Siamesa
Debe tener dos bocas de entrada de diámetro 2½ “y estar situada a nivel de la calle en lugar visible de fácil acceso y a una distancia no mayor de 10 m de la ubicación del cisterna o carro bomba. Se debe instalar una (1) válvula de retención (tipo clapeta) antes de la conexión siamesa. Debe estar instalada a 0,75 m (sobre el nivel del piso, de forma tal que permita el libre acoplamiento de las mangueras.
Para el edificio mostrado se pide diseñar el Sistema Contra Incendio. Uso del edificio: Centro comercial, para mercancía seca.
Escenario Feria de las Comidas
B a ñ o s d e C a b a l l e r o s
B a ñ o s d e D a m a s
DepositoBasura
A Areade Mantenimiento
Areade Transformadores
UNIDAD III: INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS Introducción Las Instalaciones de aguas negras y servidas tienen como principal función recoger las aguas servidas o usadas para funciones domesticas (Lavar, fregar etc.), higiene personal (Ducharse y lavarse) y recoger las aguas negras o aguas que contienen excretas (Material fecal y orina), o que hayan sido contaminadas por ellas; de los sitios donde se originan y conducirlas fuera de al edificación para verterlas en lugares apropiados para ello: Red de cloacas, pozos sépticos etc. Así mismo en todas las redes de aguas negras son imprescindibles las redes de ventilación, que tienen por objeto dar entrada al aire exterior en el sistema de evacuación y facilitar la salida de los gases por encima del techo, permitiendo que los gases no se escapen al ambiente de la edificación. Por otro lado el sistema de ventilación cloacal ayuda a preservar el sello de agua en los sifones de las piezas sanitarias.
Diseñar y calcular las instalaciones de aguas negras en baños, cocinas y servicios.
Diseñar y calcular los sistemas de ventilación en combinación con los de aguas
INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS Los elementos que determinan la forma de instalar los diferentes componentes del sistema de recolección de aguas negras y servidas son:
1. Tuberías de desagüe con ectadas entre sí for mando Ramales y Bajantes El uso de los artefactos sanitarios ha de producir una acumulación de aguas servidas y materia orgánica de rápida descomposición; por lo cual debe existir una red de conductos que descargan a los bajantes, para luego conducir las aguas negras y servidas a la cloaca. La pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales de desague, Así como también los de las cloacas de aguas servidas de la edificación, será constante en cada tramo y en ningún caso menor del 1%. Cuando el diámetro de los conductos y ramales de desague sea igual o menor de 7.62 cm (3”), la pendiente mínima de estos será igual del 2% (Articulo 330 de las NSV) Para determinar los diámetros de los conductos y ramales de desague, bajantes y cloacas de aguas servidas se calcularan de acuerdo con el número total de unidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La tabla Nº 22 indica las unidades de descarga
Por otro lado, el artículo 336 de la NSV, señala el número máximo de unidades de descarga que pueden ser conectadas al Bajante de un piso cualquiera, lo cual no podrá exceder el valor dado por la siguiente expresión:
max = N ×
1 2×n
Donde: N = Número máximo de unidades de descara que pueden ser conectadas a un Bajante de uno o dos pisos de a un bajante de uno o dos pisos de altura (un solo intervalo). n = Número de intervalos o pisos servidos por el Bajante. UDmax = Número máximo de unidades de descarga que pueden ser conectadas al Bajante.
2. Sifones En los conductos y ramales de desague se producen gases de descomposición y es necesario establecer una barrera contra el paso de los gases, a través de las piezas sanitarias al medio ambiente, para ello se emplean los sifones. Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello de agua tendrá en general una altura no inferior a 5 cm, ni mayor de 10 cm (Artículo 320 de las NSV).
utilizando piezas de conexión especiales aprobadas previamente por la Autoridad sanitaria competente y en la forma que se indica a continuación: a. Los cambios de dirección del flujo de horizontal a horizontal, en los conductos y ramales de desague y en las cloacas de la edificación, se harán formando ángulos no mayores de 45º, utilizando codos con tales características o tanquillas, en el caso de las cloacas de la edificación. b. Los cambios de dirección del flujo de horizontal a vertical se harán mediante el uso de : 1. Tees sanitarias sencillas o dobles 2. Codos de 45º con Yees de 45º sencillas o dobles. 3. Codos de 90º cuando el conducto vertical no tiene conexión alguna en su extremo superior, siendo una simple prolongación del conducto horizontal. 4. Piezas de conexión especiales, aprobadas previamente por la Autoridad Sanitaria competente. c. Los cambio de dirección del flujo, de vertical a horizontal se harán mediante el uso de: 1.
Codos de 90º, de radio corto (R<1.50d), cuando el diámetro de conductos es mayor de 7.62 cm (3”) o codo de 90º de radio largo (R<1.50d), cuando el diámetro del conducto sea de 7.62 cm (3”) o menor.
Codos de 45º y Yees de 45º.
En el Artículo 417 de las NSV se señala que la distancia mínima entre el tapón de cualquier boca de limpieza y una pared, techo o cualquier otro elemento que pudiera dificultar la limpieza del sistema, será de 45 cm. Las bocas de limpieza se instalaran en forma tal que abran en dirección opuesta a la del flujo y en un ángulo no mayor de 45º con la correspondiente tubería de desague (Artículo 418 de las NSV) El Artículo 419 de las NSV indica los sitios adecuados para colocar las bocas de limpieza: a. Al comienzo de cada ramal de desague o cloaca de la edificación. b. Cada 15 m en ramales de desague de diámetro igual o menor de 10 cm (4”). c. Cada 30 m en los bajantes y en los ramales de desague de diámetro mayor de 10 cm (4”) d. Al pie de cada bajante. e. En la parte inferior de los sifones de las piezas sanitarias. f.
Cada dos cambios de dirección: en la cloaca de la edificación.
El sifón de una pieza sanitaria se aceptará como equivalente de una boca para limpieza, siempre que sea fácilmente removible (Articulo 421 de las NSV).
Los diámetros de las tuberías principales de ventilación se determinaran tomando en cuenta su longitud total, el diámetro del bajante correspondiente y el total de unidades de descarga ventilada, de acuerdo con la Tabla Nº 27 (Artículo 395 de las NSV). El Artículo 407 de las NSV señala que los diámetros de las tuberías de ventilación, se determinaran en función de su longitud, del número de unidades descarga ventiladas y del diámetro del conducto de desague, del ramal de desague o del bajante de aguas servidas al cual están conectadas, de acuerdo con la Tabla Nº 28. En la determinación de los diámetros de las tuberías de ventilación, se tomaran en cuenta los siguientes requisitos: 1/4 a. E l diámetro diámetro mínimo nimo de las tuberías tuberías de ventilación ventilación será de 3.12 cm (11/4 ”)
b. E l diámetro diámetro de cada tubería tubería de ventilación individual no será menor de de la mitad mitad del diámetro del conducto de desague de la pieza sanitaria que ventile. c. E l diámetro diámetro de las tuberí tuberías de ventilación ventilación de alivio, no será menor de la mitad mitad del del diámetro del ramal de desague o del bajante de aguas servidas que ventila y a la cual están conectadas. d. E l diámetro diámetro de las tubería tuberíass de ventilación ventilación en conjunto será por lo menos menos igual a la mitad del diámetro del ramal de desague al cual se conectan y en ningún caso menor que el determinado de acuerdo con la tabla Nº 28.
3. Calcular el volumen de la tanquilla
Vt =Qmax (lt/seg) (lt/seg) x t (seg). (seg).
30 min >t >10 min (Articulo (Articulo 438 de las NSV) NS V)
4. Establecer las dimensiones de la tanquilla
Vt =a x L x h 5. Determinar la capacidad de la Bomba
QB =1.25 x Qmax
(Articulo 442 de las NSV) NS V)
6. Calcular la altura de Bombeo (HB) 7. Con el valor de la capacidad de la Bomba y altura de bombeo entramos en las curvas
características de las bombas comerciales, consiguiendo el tipo de bomba, potencia, diámetro de la tubería de descarga etc. (Figuras 7, 8 y 9)
Ac tivi ti vi dad de A utoev ut oev alu aci ón ;
Para los Baños y Cocina que se muestran, se pide determinar: Diseño de la red de aguas negras negras y ventilación ventilación a) Diseño b) Diámetro de las tuberías de aguas negras y ventilación c) Diámetro de los Bajantes y Tuberías Principales de Ventilación, si es un edificio de 6 pisos pisos Altura A ltura de entrepisos entrepisos = 3,00 m y Techo inaccesible. inaccesible.
UNIDAD IV: INSTALACIONES DE AGUAS DE LLUVIA Introducción Las Instalaciones de aguas de Lluvia recogen las aguas de escurrimiento de los techos, terrazas, patios aceras y otras áreas de las edificaciones y de sus alrededores. Esta agua de escurrimiento debe disponerse por empotramientos a los colectores públicos para aguas de Lluvia, o en aquellas viviendas unifamiliares, bifamiliares o superficies pequeñas, el agua de lluvia podrá descargarse en áreas planas, tales como jardines dentro de la propiedad, siempre que dichas áreas sean adecuadamente drenadas. Los colectores de agua de Lluvia funcionan por gravedad y el flujo se debe a la diferencia de cota entre dos puntos.
Presentar la normativa vigente para las instalaciones de aguas pluviales.
Capacitar al alumno para el diseño y cálculo de las instalaciones de aguas pluviales.
INSTALACIONES DE AGUA DE LLUVIA La capacidad de drenaje de los elementos del sistema de recolección y conducción de Lluvia, se calculará en función de la proyección horizontal de las áreas drenadas; de la intensidad, frecuencia y duración de las lluvias que ocurran en la respectiva localidad y de las caracterís característica ticass y especificacion especificaciones es de los mismos ismos (Artículo (Artículo 459 de las NSV). NS V). Cuando para la recolección de las aguas de lluvia de los techos, se proyecten canales semi-circulares, su capacidad se determinará de acuerdo con lo indicado en el Artículo 459 y en función de la pendiente del canal. En la Tabla Nº 29, se indican las áreas máximas de proyección horizontal que puedan ser drenadas por canales de sección semi circular de distintos diámetros e instalados con diferentes pendientes (Artículo 464 de las NSV) Los diámetros de los bajantes para aguas de lluvia se calcularan de acuerdo con lo indicado en el artículo 459. En la Tabla Nº 30 se indican las áreas máximas de proyección horizontal que pueden ser drenadas por bajantes bajantes de diferentes diferentes diámetros diámetros y para distintas intensidades de lluvia en milímetros por hora (Artículo 466 de las NSV). Los diámetros de los Ramales, conductos (Excepto canales y bajantes) y cloacas de
2. Calcular el gasto máximo máximo afluente. afluente.
Qmax = 2.78 x 10–7 x C x I x A (m3/seg) Donde: C = Coeficiente de Escurrimiento I = Intensidad en mm/h A = Area en m2 3. Calcular el volumen de la tanquilla
QB 1.25 x Qmax
características de las bombas comerciales consiguiendo el tipo de bomba, potencia,
Para la Planta Techo (Nivel +21.00), Planta Baja (Nivel +0.00) y Estacionamiento (Nivel -3.00) mostrados en la Figura, se pide determinar:
Diseño de la red de aguas de lluvia (Ubicación de Centro Piso, Ramales y Bajantes de aguas aguas de Lluvia) para la Planta Techo
Diseño de la red de aguas de lluvia (Ubicación de Tanquillas de Patio y Ramales de aguas de de Lluvia) Lluvia) para la P lanta Baja y Estacionamiento. stacionamiento.
Diámetro de los Ramales de agua de lluvia y Bajantes.
Calculo del Sistema de Bombeo (2 ptos) Datos: Datos : I =115 mm/h; mm/h; C=0.90
BIBLIOGRAFÍA Bueno Rosales Orlando. 2.000. Normas Sanitarias, para proyecto, construcción, reparación, reforma y mantenimiento de edificaciones. Editorial el Viaje del Pez.
Valencia. Venezuela. Gaceta Oficial De La Republica De Venezuela. Nº 4.044 Extraordinario. Caracas 08 de Septiembre de 1.998. Olivares Alberto. 1.952. Calculo de Distribución de Agua para Edificios. Colegio de Ingenieros. Caracas. Venezuela. Tata Gustavo. 1.985. As pecto s Fun dam entales de Diseño y Calc ul o en Instal aci on es de aguas Blancas en Edifici os. ULA. Mérida. Venezuela.
Tata Gustavo. 1.985. As pecto s Constru ct iv os de Instalaci on es de Ag uas Bl anc as. ULA. Mérida. Venezuela. Tata Gustavo. 1.985. Sistema de Distribución de Aguas Potable en Edificios. Diseño y Cálcul o. ULA. Mérida. Venezuela.
TABLA Nº 1: DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDAS MULTIFAMILIARES Número de dormitorios de cada unidad
Dotación de agua corr espondi ente por
unid ad de vivi enda, en litros po r día
1.500 lts / días más 150 lt/día por cada dormitorio en exceso de cinco
TABLA Nº 2: DOTACIONES PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A INSTITUCIONES DE USO PÚBLICO. A. Centros Asistenciales: A.1 Con Hospitalización
800 litros / día / cama
A.2 Con Consulta Externa
500 litros / día /consultorio
A.3 Con Clínicas Dentales
1000 litros / día / unidad dental
TABLA Nº 3: DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A COMERCIOS a. Oficinas en general
6 litros / día / m2 de local destinado a oficina
b. Depósitos de materiales, equipos y artículos 0.50 /día / m2 de área útil de local y por manufacturados
turno de 8 horas de trabajo.
15 litros / día / m2 de área de ventas
d. Carnicerías, pescaderías y similares
25 litros / día / m2 de área de venta
e. Supermercados, casas de abasto, locales
20 litros / día / m2 de área de venta
comerciales de mercancías secas f. Restaurantes
50 litros / día / m2 de área útil de local
g. Bares, cervecerías, fuentes de soda y
60 litros / día / m2 de área útil de local
similares h. Centros comerciales
10 litros / día / m2 de área bruta de construcción destinada a comercio
i. Hoteles, moteles y similares
500 litros / día / dormitorio
j. Pensiones
350 litros / día / dormitorio
k. Hospedajes
25 litros / día / m2 de área destinada a dormitorio
TABL A Nº 4: DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A FINES RECREACIONALES, DEPORTIVOS, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO Tipo de edificacion es e instalacion es
Cines, teatros, auditorios y similares
3 litros / día / asiento
Estadios, velodromos, plazas de toros, hipodromos, circos, parque de atracciones y similares.
3 litros /día /expectador
Cabarets, casinos, salas de bailes y discotecas
30 litros / día / m2 del área neta del local
0.25 litros / día / m2
Piscinas con recirculación
10 litros /día / m2 de área de proyección horizontal de la piscina
25 litros /día / m2 de área de proyección horizontal de la piscina
Piscinas con flujo continuo
125 litros /día / m2 de área de proyección horizontal de la piscina
50 litros / día / usuarios
10 litros / día / m2 del área neta del local
Vestuarios y salas sanitarias en piscinas
30 litros /día / m2 de área de proyección horizontal de la piscina
TABLA Nº 5: UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS (PIEZAS DE USO PRIVADO) PIEZA
UNIDADES DE GASTO FRIA
Excusado con tanque
Fregadero Pantry
Fregadero Lavaplatos combinación
Lavadora mecánica
Urinario con tanque
Cuarto de baño completo con válvula
Cuarto de baño completo con tanque
TABLA Nº 6: UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL E EN EDIFICIOS (PIEZAS DE USO PÚBL ICO) PIEZA
Fregadero Hotel Restaurant
Fuente para beber simple
Fuente para beber Múltiple
Lavamanos Múltiple
Lavaplatos mecánico
TABL A Nº 8: GASTOS PROBABLES EN LITROS POR SEGUNDO EN FUNCION DEL NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO. METODO DE “ HUNTER” Número
de gasto Tanque
TABLA Nº 9: DIAMETROS, PRESIONES Y GASTOS MINIMOS REQUERIDOS EN LOS PUNTOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
PRESION MTS
Escupidera Dentista
Excusado Tanque Bajo
Excusado Tanque Alto
7.00 a 14.00
1.00 a 2.50
Fregadero Cocina o Pantry
Manguera de J ardín
Excusado de Válvula
TABLA Nº 10: PERDIDAS DE CARGA DEBIDAS A LLAVES, PIEZAS DE CONEXIÓN Y ENTRADAS EXPRESADA EN TERMINOS DE LONGITUD EQUIVALENTE (mts) Diámetro
Llave de paso abierta
8.80 11.60 13.70 17.70 21.40 24.70 36.60 42.70 51.90 58.00 70.00
Llave de ángulo abierta
12.20 17.10 21.40 29.00 36.60 42.60 51.90 62.40 82.30 107.0 122.0 150.0 165.0
10.10 12.80 17.70 21.40 26.00 30.50 36.60
( Cerrada ¾) Llave de compuerta
7.90 10.40 12.20 15.50 20.80 25.00 30.50 36.60 42.80
Codo a 90º ( Normal )
Codo a 90º (Medio)
Codo a 90º (Largo)
Codo a 90º (Recto)
8.55 10.10 11.90 13.10
9.45 11.30 13.10 15.20
Te reducida a ½ “
Te reducida a ¼”
( Cerrada ½) Llave de compuerta ( Cerrada ¼) Llave de compuerta ( Abierta)
d/D =¼ Ensanchamiento
TABL A Nº 11: GASTO DE LOS GRIFOS EN LTS/SEG
Carga a la Entrada
DIAMETRO INTERIOR DEL GRIFO 3/8”
TABLA Nº 12: VELOCIDADES EN TUBERIAS PARA GASTOS VARIOS
Q ( lt /s)
A= 2.83 5.06
7.91 11.39 20.25 31.65 45.58 81.03 126.51 182.32
TABL A Nº 13: PERDIDA DE CARGA EN VALVULAS EN LONGITUD EQUIVALENTE DE CONDUCTOS RECTOS EN METROS Diámetro Nominal
TABLA Nº14: DIAMETRO DE LAS TUBERIAS DE IMPULSION DE LAS BOMBAS Gasto de Bombeo (lt/seg)
1.91 cms ( ¾”)
de 0.86 a 1.50
2.54 cms ( 1” )
de 1.51 a 2.30
3.18 cms ( 11/4” )
de 2.31 a 3.40
3.81 cms ( 1 ½” )
de 3.41 a 6.00
5.08 cms ( 2” )
de 6.01 a 9.50
6.35 cms ( 2 ½” )
de 9.51 a 13.50
7.62 cms ( 3 “ )
de 13.51 a 18.50
8.89 cms ( 3 ½” )
TABL A Nº 15: DIMENSIONES APROXIMADAS DEL TANQUE DE PRESION
TABL A Nº 16: NUMERO DE BOMBAS Y CAUDAL SEGÚN EL USO DEL EDIFICIO
BOMBA (S) PILOTO Número
BOMBA (S) SERVICIO Número
Caudal ≥1.75 l/s Escuelas
“Q” Caudal ≥1.75 l/s
Q =0.50 x Q
Q =0.35 x Q
Fabricas de 3 Turnos
Q =0.25 x Q
Q =0.10 x Q
Q =0.15 x Q
Fabricas de 1 Turno
Q =0.20 x Q
Fabricas de 2 Turno
Q =0.30 x Q
Conjunto de Viviendas Hoteles de Temporada Urbanizaciones
TABL A N° 18: UNIDADES DE DESCARGA CORRESPONDIENTES A CADA PIEZA SANITARIA Unidades de descarga
2 o 3 (*)
Esterilizador con tubería de alimentación de ½”
Fregadero con triturador de desperdicio
Lavaplatos mécanico domestico
TABL A Nº 19: NUMERO MAXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA QUE PUEDEN SER CONECTADO A: CONDUCTOS, RAMAL ES DE DESAGUE Y A LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS
Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectado a: Diámetro del
Bajante de uno y dos
Bajantes de tres y
conducto, ramal de
conducto o ramal
pisos de altura (con uno y
más pisos de
desague y del bajante
de desagüe (*)
dos intervalos) (**)
altura (con tres o más intervalos) (**)
3.18 cms. (1
7.62 cms. (3”)
10.16 cms. (4”)
12.70 cms. (5”)
15.21 cms. (6”)
20.32 cms. (8”)
25.40 cms. (10”)
3.81 cms. (1
5.08 cms. (2”) 6.35 cms. (2
TABLA N° 20: NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA PARA CLOACAS Número máximo de unidades de descarga que puede ser conectada
a las cloacas del edificio o de empotramiento: Diámetro del tubo 2”
TABL A N° 21: DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE LA SALIDA DE UN SIFÓN Y LA CORRESPONDIENTE TUBERÍAS DE VENTILACIÓN
Diámetro del conducto de desagüe
Distancia máxima entre la salida del sifón y la
donde descarga el sifón
correspondiente tubería de ventilación
3,81 cms. (1 1/2” )
TABLA N° 22: DIÁMETROS MÍNIMOS DE LOS SIFONES SEGÚN LA PIEZA SANITARIA SERVIDA Pieza sanitaria servida
3,81 cms. – 5,08 cms. (1 1/2” -2”)
3,81cms. (1 1/2”)
3,81 cms. (1 1/2” ) (nominal)
5,08 cms. (2”)
3,18 cms. (1 1/4”)
Esterilizador con tubería de
3,81 cms. (1 1/2”)
alimentación de 1/2”
7,62 cms. (3”) (nominal)
Excusado con estanque
7,62 cms. (3”)
3,88 cms. (1 1/2”)
Fregadero con triturador de
2,54 cms. (1”)
3,18 cms. 3,81 cms. (1 1/4” -1 1/2”)
Lavaplatos mecánico-
TABL A Nº 23: DIAMETRO Y LONGITUDES DE LAS TUBERIAS DE VENTILACION. Diámetro del
ramal o bajante
DIAMETRO RE QUERIDO PARA LA TUBERIA DE VENTILACION
LONGITUD MAXIMA DE LA TUBER IA DE VENTILACION EN METROS 2
TABL A N° 24: DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO Y RAMALES DE TUBOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL
Ramal horizontal de unidades de de desague
Diámetro del tubo de ventilación 1 1/2”
(3,81 cms)
(5,08 cms)
(6,35 cms)
(7,62 cms)
(10,16 cms)
(12,70 cms.)
Máxima longitud del tubo de ventilación (metros 11/2” (3,81 cms.)
2” (5,08 cms. )
3” (7,62 cms. )
3” ( 7,62 cms.)
4” (10,16 cms.)
5” (12,70 cms.)
TABL A N° 25: Á REAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL (M 2) QUE PUEDEN SER DRENADAS POR RAMALES, CONDUCTOS (EXCEPTO CANALES Y BAJANTES) Y POR CLOACAS DE DRENAJE DE AGUAS DE L LUVIA DE DIFERENTES DIÁMETROS E INSTALADOS CON VARIAS PENDIENTES
Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (M2) Pendientes
Intensidad de lluvia asumida: 150 mm/hora Duración: 10 minutos Frecuencia: 5 años Si la intensidad de la lluvia en una localidad dada es diferente a la indicada, las áreas anotadas deberán modificarse proporcionalmente, multiplicándolas por 150 y dividiéndolas por la intensidad de la lluvia local, en milímetros por hora.
TABL A N° 26: Á REAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL (M 2) QUE PUEDEN SER DRENADOS POR BAJANTES DE AGUA DE LLUVIA DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA VARIAS INTENSIDADES DE LLUVIA
Diámetro del Bajante
Intensidades de la lluvia (mm/hora) 50
Áreas máximas de proyección horizontal drenadas (m2)
TABL A N° 27: Á REAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL (M 2) QUE PUEDEN SER DRENADAS POR CANALES SEMI-CIRCULARES DE DIFERENTES DIÁMETROS E INSTALADOS CON DISTINTAS PENDIENTES
Áreas máximas de proyección horizontal drenadas ( m2 ) Pendientes
Report "Guia de Inst 2011"

References: Artículo 160
 Artículo 161
 Artículo 202
 artículo 336
 Artículo 417
 Artículo 419
 Artículo 407
 Artículo 459
 artículo 459