Source: https://es.scribd.com/document/110108749/NRF-265-PEMEX-2012-Vig
Timestamp: 2016-09-27 02:40:45+00:00

Document:
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartituras¡Bienvenido a Scribd! Comienza tu prueba gratis y accede a libros, documentos y más.Buscar másNúmero de documento NRF-265-PEMEX-2011 27 Enero de 2012 PÁGINA 1 DE 65 COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOSSUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PEMEX REFINACIÓN
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 3 DE 65
CONTENIDO CAPÍTULO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PÁGINA INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 OBJETIVO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 CAMPO DE APLICACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------6 ACTUALIZACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 REFERENCIAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 DEFINICIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 DESARROLLO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 8.1 Alcance del Suministro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 8.2 Subsistemas del SCPCC --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 8.3 Requerimientos del Controlador o PLC --------------------------------------------------------------------------- 19 8.4 Interfaz Humano-Máquina -------------------------------------------------------------------------------------------- 40 8.5 Panel de Alarmas ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 8.6 Gabinetes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 8.7 Unidad portátil de configuración/mantenimiento. --------------------------------------------------------------- 44 8.8 Instrumentación --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 8.9 Requerimientos de Infraestructura --------------------------------------------------------------------------------- 46 8.10 Requerimientos de servicios ----------------------------------------------------------------------------------------- 46 8.11 Licencias ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53 9 RESPONSABILIDADES. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 9.1 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. ------------------------------------------------------------- 54 9.2 Proveedores o Contratistas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 54 10 CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES. ---------------------------------- 54 COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 4 DE 65
11 BIBLIOGRAFÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 12 ANEXOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 5 DE 65
En Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se realizan actividades de exploración, extracción, procesamiento petroquímico y de refinación, transportación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, en los cuales se manejan fluidos compresibles que requieren aumentar su presión, tanto para su operación como para su transportación; para lo cual son utilizados compresores centrífugos. Para la operación, control y protecciones de estos compresores, se requiere de un sistema que integre tanto el software, como el hardware, así como por elementos primarios y finales de control. Este sistema contempla: el “monitoreo” de las operaciones básicas, las protecciones, el control de anti-surge, control de velocidad, entre otros, de los compresores centrífugos. Actualmente no existen normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas internacionales que establezcan los requerimientos técnicos y de servicio para adquirir este Sistema de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos; para ello, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emiten la presente Norma de Referencia. Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a:       Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento CNPMOS-001 Rev.1, 30 septiembre 2004, Guía para la Emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
En la elaboración de esta Norma de Referencia participaron Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, empresas, institutos de investigación, cámaras de la industria, que a continuación se listan:                 Petróleos Mexicanos PEMEX-Exploración y Producción PEMEX-Gas y Petroquímica Básica PEMEX-Petroquímica PEMEX-Refinación Instituto Mexicano del Petróleo ABB México, S.A. de C.V. Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V. Dresser-Rand,Co (Control Systems) GE International México, S. de R.L. de C.V. Ingersoll Rand S.A. de C.V. Invensys Systems México, S.A. National Instruments Kobelco EDTI Compressors, Inc. CCC (Turbo Control S.A. de C.V.) Rockwell Automation México, S.A. de C.V.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS  
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 6 DE 65
Siemens Innovaciones, S.A. de C.V. Automation and Control Solutions S. de R.L. de C.V.
Establecer los requisitos técnicos y de servicios, que se deben cumplir para la adquisición y/o contratación de los sistemas de control y protecciones de compresores centrífugos.
Esta Norma de Referencia establece los requerimientos técnicos y de servicios para los Sistemas de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos (SCPCC), incluye hardware, software y los servicios de configuración, programación, pruebas, puesta en operación, capacitación y documentación. El alcance del suministro debe incluir: la ingeniería, el hardware, el software, la integración, la infraestructura y los servicios (pruebas en fábrica, materiales, acabados, embarque, comisionamiento, montaje, configuración, pruebas de aceptación en campo y puesta en servicio de todos los componentes, accesorios y programas) del SCPCC. Así como también las herramientas y capacitación del personal de PEMEX para la operación y el mantenimiento de los componentes, accesorios y programas suministrados. El SCPCC debe aplicar para los compresores centrífugos de rotor e impulsores montados entre chumaceras para manejo de aire o gas de proceso y en el transporte de gas, que desarrollen presiones mayores de 35 kPa (5 libras por pulgada cuadrada) sobre la presión atmosférica.
Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición del Sistema de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Por lo que debe ser incluida en los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas (invitación restringida en la Ley de Petróleos Mexicanos), y adjudicación directa, según corresponda a contrataciones para adquisiciones, servicios, obras públicas o servicios relacionadas con las mismas.
Esta Norma se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. Las sugerencias para la revisión y actualización de esta Norma de Referencia, se deben enviar al Secretario del Subcomité Técnico de Normalización de PEMEX-Refinación, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo con la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 7 DE 65
Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato “CNPMOS-001-A001” de la “Guía para la Emisión de Normas de Referencia (CNPMOS-001 Rev-1)” y dirigirse por escrito al: Subcomité Técnico de Normalización de Pemex Refinación. Av. Marina Nacional 329, piso 2, edificio “B-2”, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D. F. Teléfonos directos: 5250-2756 y 5203-4083; conmutador: 1944-2500, extensión: 53107. Correo electrónico antonio.alvarez@pemex.com
5 5.1. 5.2. 5.3.
REFERENCIAS NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización). NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida. NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos.
5.4. IEC 801.2-1991 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment, Part 2: Electrostatic discharge requirements (Compatibilidad electromagnética para el proceso industrial de medición y control de equipo, Parte 2: requisitos de descarga electrostática). 5.5. ISO/IEC 10026-1:1998 Information technology - Open Systems Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 1: OSI TP Model (Información Tecnológica – Interconexión de Sistemas Abiertos – Procesamiento de Transacciones Distribuidas – Parte 1: Modelo OSI TP). 5.6. IEC 61086-3-1:2004 Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) - Part 3-1: Specifications for individual materials - Coatings for general purpose (Class 1), high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3), Second edition 2004-02 (Recubrimientos para tarjetas de cableados impresos (recubrimientos conformados). Parte 3-1: Especificaciones para materiales particulares. Recubrimientos para uso general. (Clase 1), usos de alta fiabilidad (Clase 2) y uso aeroespacial (Clase 3)), Segunda edición 200402. 5.7. IEC-60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), Edition 2.1 2001-02 (Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP), Edición 2.1 2001-02). 5.8. IEC 61508-1:1998 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements – First edition 1998-12 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 1: Requerimientos Generales- Primera edición 1998-12). 5.9. IEC-61508-2:2000 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related rystems- Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – First edition 2000-05 (Seguridad funcional de fistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la Seguridad - Parte 2: Requerimientos para sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad- Primera edición 2000-05). 5.10. IEC-61508-3:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related systems- Part 3: Software requirements – First edition 1998-12-15 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 3: Requerimientos de software – Primera edición 1998-12-15).
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 8 DE 65
5.11. IEC-61508-4:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related systems- Part 4: Definitions and abbreviations – First edition 1998-12-15 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 4: Definiciones y abreviaciones – Primera edición 1998-12-15). 5.12. IEC-61508-5:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related systems- Part 5: Examples of methodos for the determination of safety integrity levels – First edition 1998-12 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad Parte 5: Ejemplos y métodos para la determinación del nivel de integridad de seguridad – Primera edición 1998-12). 5.13. IEC-61508-6:2000 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related systems- Part 6: Guidelines in application of IEC-51508-2 and IEC-61508-3 – First edition 2000-04 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 6: Guias en la aplicación de las IEC-51508-2 and IEC-61508-3 – Primera edición 2000-04). 5.14. IEC-61508-7:2000 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related systems- Part 7: Overview of techniques and measures – First edition 2000-03 (Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 7: Resumen de técnicas y mediciones – Primera edición 2000-03). 5.15. ISO-10438-1:2007 Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries – Part 1: General requirements, Second edition 2007-12-15 (Industrias del petróleo y del gas natural- Sistema de lubricación, sistema de sellado de la flecha y sistemas de control del aceite y servicios auxiliares. Parte 1: Requisitos generales. Segunda edición 2007-12-15). 5.16. ISO-10438-2:2007. Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries. Part 2: Special-purpose oil systems. Second edition 2007-12-15 (Industrias del petróleo y del gas natural- Sistema de lubricación, sistema de sellado de la flecha y sistemas de control del aceite y servicios auxiliares. Parte 2: Sistema de lubricación para aplicaciones especiales. Segunda edición 2007-12-15). 5.17. ISO-10438-3:2007. Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries. Part 3: gas seal support systems. Second edition 2007-12-15 (Industrias del petróleo y del gas natural- Sistema de lubricación, sistema de sellado de la flecha y sistemas de control del aceite y servicios auxiliares. Parte 3: Sistema de lubricación para aplicaciones generales. Segunda edición 2007-12-15). 5.18. ISO-10438-4:2007. Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries. Part 4: General-purpose oil systems. Second edition 2007-12-15 (Industrias del petróleo y del gas natural- Sistema de lubricación, sistema de sellado de la flecha y sistemas de control del aceite y servicios auxiliares. Parte 4: Sistema de apoyo para el sello de gas autoaccionados. Segunda edición 2007-12-15). 5.19. ISO-10439:2003 Petroleum, chemical and gas service industries – Centrifugal compressors, First edition 2002-10-15, Corrected version 2003-06-15 (Industrias del petróleo, de la química y de servicios del gas – Compresores centrífugos, Primera edición 2002-10-15, versión corregida 2003-06-15). 5.20. NRF-022-PEMEX-2008 Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones para Edificios Administrativos y Áreas Industriales.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 9 DE 65
5.21. 5.22. 5.23. 5.24.
NRF-031-PEMEX-2010 sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de PEMEX NRF-046-PEMEX-2003 Protocolos de Comunicación en Sistemas Digitales de Monitoreo y Control. NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas. NRF-049-PEMEX-2009 Inspección de bienes y servicios.
5.25. NRF-100-PEMEX-2009 Turbinas de gas para accionamiento de equipo mecánico en instalaciones costa afuera. 5.26. 5.27. 5.28. 5.29. 5.30. 5.31. 5.32. 5.33. NRF-131-PEMEX-2007 Compresores centrífugos. NRF-148-PEMEX-2010 Instrumentos de medición de temperatura. NRF-164-PEMEX-2006 Manómetros. NRF-170-PEMEX-2008 Turbinas de vapor para servicio especial. NRF-225-PEMEX-2009 Integración y seguridad de datos de procesos industriales. NRF-226-PEMEX-2009 Desplegados Gráficos y Base de Datos para el SDMC de Procesos. NRF-245-PEMEX-2010 Válvulas solenoides. NRF-264-PEMEX-2010 Sistemas de medición y diagnóstico de maquinaría rotativa y reciprocante.
Para los propósitos de esta Norma, se establecen las siguientes definiciones: 6.1. Confiabilidad: Es una medida de la fiabilidad en función del tiempo, se define como la probabilidad de que un elemento o sistema opere de acuerdo con las condiciones de operación especificadas de manera continua durante un periodo; se representa como R(t). 6.2. Control dedicado: El control dedicado para compresores es un sistema de equipos (“hardware”) y programas (“software”) especializado, diseñado, fabricado y configurado para control regulatorio, secuencial y de protección para uso exclusivo en compresores, por lo que su uso se limita específicamente a esta aplicación. 6.3. Data Point: Punto de datos, unidad de información utilizada en la creación de los gráficos dinámicos del proceso y que se vinculan con variables de la Base de Datos del sistema. 6.4. Disponibilidad: Es una medida de la fiabilidad en función del tiempo y se define como la probabilidad de que un elemento o sistema opere de acuerdo con especificaciones en un instante dado; se representa como A(t).
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 10 DE 65
6.5. Equivalente: Es la norma, especificación, método, estándar o código que cubre los requisitos y/o características físicas, químicas, fisicoquímicas, mecánicas o de cualquier naturaleza establecidas en el documento normativo extranjero citado en esta Norma de Referencia, para la aplicación de un documento normativo equivalente se debe cumplir con lo establecido en el Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia. 6.6. Fiabilidad: Es la disciplina que estudia los fenómenos de comportamiento de elementos o sistemas de acuerdo con las condiciones de diseño, construcción y operación especificadas. 6.7. Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora o equipo electrónico de control y protección. 6.8. Mantenibilidad: Es una medida de la fiabilidad en función del tiempo y se define como la probabilidad de que un elemento o sistema fallado se restablezca su operación (opere de acuerdo con especificaciones) por efectos de un mantenimiento en un cierto tiempo M(t). 6.9. Modbus: Es un sistema de comunicación de datos para protocolos de control en lenguaje estructurado. Es un formato común de mensajes para todos los dispositivos en una red. El protocolo es vital para el sistema de operación, determinando como el maestro y el esclavo establecen contacto, como el remitente y el receptor son identificados, como los mensajes son intercambiados en una manera ordenada y como los errores son detectados. 6.10. Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora o en equipo electrónico de control y protección. 6.11. Variable Calculada: Es toda información que se almacene en la BDTR del sistema, tanto de variables analógicas como digitales, que es producto de una adquisición, cálculo interno o comando del operador.
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS A(t) A A/D ANSI AVR BDH BDTR D/A dB DCOM E/S ESD FAT Función de Disponibilidad. Ampere. Convertidor Analógico – Digital. American National Standards Institute (Instituto Americano de Normas Nacionales). Automatic Voltage Regulator (Regulador automático de voltaje). Base de Datos Histórica. Base de Datos en Tiempo Real. Convertidor Digital – Analógico. Decibel Distributed Component Object Model (Modelo de Objetos de Componentes Distribuidos) Entradas/Salida (Input/Output). Emergency Shut Down (Sistema de Paro de Emergencia). Factory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica).
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 Hz IEC IEEE IHM ISO LAN mA Ms M(t) MTTFs (TMDF) NEMA NAMUR 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 NOM NRF ODBC OLE OPC OSAT PA PEMEX PID PL PLC R(t) RTD RTU SCD SCPCC SIL (NIS) SQL Hertz
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 11 DE 65
International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Electricistas y en Electrónica). Interfaz Humano – Máquina International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). Local Area Network (Red de área local). Miliampere. Milesegundos Función de mantenibilidad. Tiempo Medio entre Disparos en Falso. National Electrical Manufactures Association (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos). Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie (Grupo de trabajo estándar para la medición y control automático en la industria química). Norma Oficial Mexicana. Norma de Referencia. Open Database Connectivity (Conectividad de Bases de Datos Abierta). Object Linking and Embedding (Objetos Vinculados e Insertados). OLE for Process Control (OLE para Control de Procesos). On Site Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Sitio). Procesador Analógico. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Proportional-Integral-Derivative (Proporcional-Integral-Derivative) Procesador Lógico. Programmable Logic Controler (Controlador Lógico Programable). Función de Confiabilidad. Resistance Temperature Detector (Detector de temperatura por resistencia) Remote Terminal Unit (Unida Terminal Remota) Sistema de Control Distribuido Sistema de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos. Safety Integrity Level (Nível de Integridad de Seguridad). Structured Query Languaje (Lenguaje de Consulta Estructurado).
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 TCP/IP V Vc.a. Vc.d. VME
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 12 DE 65
Transport Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de control de transporte / Protocolo de internet). Volts. Volts Corriente Alterna. Volts Corriente Directa. Valor Máximo de la Escala
DESARROLLO Alcance del Suministro
8.1.1 El proveedor o contratista debe suministrar el SCPCC para el compresor y su accionador especificados en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia. 8.1.2 El SCPCC debe estar conformado por los subsistemas especificados en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia. 8.1.3 Los proveedores o contratistas deben suministrar los tableros, gabinetes y/o Paneles de alarma especificados en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia. 8.1.4 Los proveedores o contratistas deben suministrar las interfaces humano-máquina especificados en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia. 8.1.5 El SCPCC debe automatizar la operación del compresor, para los casos en que el accionamiento sea a través de una turbina de gas, una turbina de vapor o motor eléctrico, como lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, esto debe incluir el arrancar de manera ordenada, mantener una operación estable, alarmar en condiciones anormales y parar los equipos principales en caso de requerirse. 8.1.6 El proveedor o contratista debe cubrir el siguiente alcance en su oferta técnica, no siendo limitativo el presente listado: I. La ingeniería, para desarrollar las actividades de ingeniería básica y de detalle para especificar y procurar todos los suministros y trabajos relacionados con el SCPCC. El hardware, para suministrar, configurar, programar, instalar, integrar y poner en el hardware que conforman el SCPCC, lo que permite realizar de manera completa las funciones de automatización. El software, para suministrar, configurar, programar, instalar, integrar y poner en operación los programas (software) que residen en los componentes suministrados para el SCPCC, lo que debe permitir realizar de manera completa las funciones de automatización. La infraestructura, para ejecutar todos los trabajos relacionados con el montaje y la alimentación eléctrica de los componentes del SCPCC. Los servicios, para suministrar y dar cumplimiento a los requerimientos, garantías, compromisos y servicios que se necesitan con motivo del suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio y capacitación.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 13 DE 65
Las licencias, de los programas utilizados y desarrollados para el arranque, operación, mantenimiento, configuración, programación y aplicaciones especiales del SCPCC.
8.1.7 El sistema de control del compresor debe ejecutar los algoritmos de control y generar la salida de control correspondiente en 50 ms. o menos. 8.2 8.2.1 Subsistemas del SCPCC Subsistema de “monitoreo” y control
8.2.1.1 Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de “monitoreo” y control, el cual debe supervisar y controlar el proceso en tiempo real del compresor- accionador, el cual debe incluir: 8.2.1.1.1 La secuencia de arranque y paro de manera manual, semiautomática y automática, cumpliendo los requisitos del fabricante del compresor y del accionador. 8.2.1.1.2 8.2.1.1.3 8.2.1.1.4 8.2.1.1.5 El “monitoreo” de las condiciones de succión y descarga. El control de condensado (cuando aplique). El control de presión de aceite de lubricación. El control diferencial de sello.
8.2.1.2 La ubicación del subsistema de “monitoreo y control” debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.2 Subsistema de protecciones
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de protecciones, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.2.1 La ubicación del subsistema de protecciones debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.2.2 El subsistema de protección debe incluir como mínimo las alarmas y paros del compresor especificados en la NRF-131-PEMEX-2007. 8.2.2.3 El subsistema de protección debe incluir como mínimo las alarmas y paros del compresor especificados en la Tabla 1 del ISO 10438-2:2007 cuando el compresor utilice un sistema de lubricación para aplicaciones especiales, los especificados en la Tabla 3 del ISO-10438-3:2007 cuando el compresor utilice un sistema de lubricación para aplicaciones generales y los especificados en la Tabla 1 del ISO-10438-4:2007 cuando el compresor utilice un sistema de sellado de gas autoaccionado). 8.2.2.4 Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina de vapor como el equipo motriz, se debe cumplir con las alarmas y disparos especificados en la Tabla 1 de la NRF-100-PEMEX2009.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 14 DE 65
8.2.2.5 Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina de gas como el equipo motriz, se debe cumplir con las alarmas y disparos especificados en la NRF-170-PEMEX-2009. 8.2.2.6 Las alarmas y disparos del compresor deben cumplir con los requerimientos establecidos en 6.2.2.5 del ISO-10438-1:2007. 8.2.2.7 El arreglo de las alarmas y disparos del compresor debe cumplir con el numeral 6.2.3.3 del ISO10438-1:2007 8.2.2.8 Los instrumentos y sensores de dispositivos de disparo, deben estar provistos de válvulas, derivaciones (by pass) u otros enlaces aprobados, así como vía programación (software), para permitir la sustitución de los equipos en operación. Las válvulas de aislamiento para cierre con sensor de dispositivos deben estar provistas de un medio de bloqueo de las válvulas en la posición abierta. Cuando el desvío sea por software, se deba tener privilegios vía una clave de acceso. 8.2.2.9 Cuando el compresor se instale en plataformas costa fuera, debe cumplirse con lo que establece el Anexo A.8 del API-RP-14C:2007 o equivalente. 8.2.3 Subsistema de control de desempeño
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de control de desempeño, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.3.1 Debe ser un control dedicado y estar diseñado para proporcionar el control de desempeño preciso y fiable del compresor. 8.2.3.2 La ubicación del subsistema de control de desempeño debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.3.3 El proveedor o contratista debe entregar un subsistema de control de desempeño integrado para proporcionar el control de la o las variables de proceso relevante a la función del compresor. Este puede consistir de una señal hacia el dispositivo gobernador de velocidad, los álabes de posición variable del compresor, o válvulas de control de succión o descarga del compresor. 8.2.3.4 El controlador de desempeño debe regular su flujo cuando se requiera para mantener una variable de control de capacidad igual a un punto de referencia deseado. 8.2.3.5 Se debe configurar el control de una sola entrada de cualquier variable de desempeño, como la presión o el caudal. 8.2.3.6 Debe calcular y controlar la relación de compresión o el flujo volumétrico compensado por temperatura y presión. 8.2.3.7 Debe poder operar el compresor en la proximidad al “surge”, como respuesta a los cambios en la salida de un control de compartimiento de carga o balanceo “load-sharing master”. 8.2.3.8 Debe limitar el control en presiones críticas, temperaturas, velocidades u otras variables. Esta limitación debe mejorar el proceso y la fiabilidad del compresor, evitando disparos del compresor, causado por sobrecarga, sobre velocidad o altas temperaturas. 8.2.3.9 Debe realizar la secuencia manual/semiautomática/automática del arranque y paro del compresor.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 15 DE 65
8.2.3.10 Debe incluir la transferencia entre modo automático y manual. 8.2.3.11 La inclusión del control de desempeño del compresor requiere que el control “anti-surge” sea capaz de desacoplarse, o limitar la acción del control de desempeño para asegurar que el compresor no sea llevado a una condición inadvertida de “surge”. 8.2.3.12 Compartición de Carga: en el caso de tenerse múltiples compresores con una succión común y descargando al mismo cabezal, el sistema de control del compresor debe incorporar un algoritmo de compartición de carga el cual dividirá la carga entre los compresores para asegurar que un compresor no se mantenga recirculando mientras otro asume la mayor parte de la carga. 8.2.3.13 Para accionadores de motor eléctrico y si se especifica un control automático por capacidad con un control automático de “override”, éste último debe prevenir la sobrecarga del motor. El control de “override” debe limitar la corriente del motor para evitar los disparos por sobrecorriente del motor. El proveedor o contratista debe suministrar los siguientes instrumentos: a) Un indicador de corriente del motor en el tablero de control del compresor. b) Un transformador/transductor de corriente en el acoplamiento del motor, para generar una señal de 4-20 miliamperes para el control del indicador de corriente. 8.2.3.14 Para accionadores de velocidad constante, la señal de control debe actuar según se especifique en los requisitos de la licitación. 8.2.3.15 Para accionadores de velocidad variable, la señal de control debe actuar para reajustar el sistema de gobierno de velocidad del accionador. El rango de control de velocidad debe ser de acuerdo a los datos de diseño del accionador. 8.2.4 Subsistema de control “anti-surge” por etapa de compresión
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de control “anti-surge”, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.4.1 Debe ser un control dedicado y cumplir con los requisitos del numeral 4.1.5 del ISO-10439:2003. 8.2.4.2 La ubicación del subsistema de control “anti-surge” debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.4.3 El controlador "anti-surge" debe calcular la proximidad del punto de operación del compresor de la línea de límite de "surge", utilizando un algoritmo que no depende de las condiciones de entrada como son: la temperatura, el peso molecular y la presión de succión. La línea de límite de "surge" debe calcularse usando una tabla que define la localización de la línea de "surge" de ese compresor en particular. 8.2.4.4 En el modo manual, el controlador "anti-surge" no debe permitir los comandos de salida de la válvula que pongan al compresor en riesgo del "surge". Si estando el controlador “anti-surge” en manual, el sistema detecta un evento de “surge”, el mismo debe pasar automáticamente a modo automático y tomar las acciones respectivas de protección del compresor. 8.2.4.5 El controlador "anti-surge" debe incorporar dos algoritmos de detección de "surge" independientes y simultáneos incorporando señales de proceso y cuando la tecnología lo requiera, las señales mecánicas, con tiempos de respuesta en hardware y software de 50 ms o menos.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 16 DE 65
8.2.4.6 En respuesta a la detección del fenómeno de "surge", el subsistema de control "anti-surge" debe activar un conjunto de medidas que permitan eliminar la condición de "surge" y evitar subsecuentes ciclos de "surge". De esta manera al detectar la condición de "surge", el controlador debe responder en primer lugar abriendo la válvula de recirculación hasta un valor del que se sabe que es suficiente para proporcionar un flujo adecuado a través del compresor y eliminar la condición de "surge", pero no hasta el nivel en el que provoque la discontinuidad del proceso. En segundo lugar el controlador debe ajustar de manera efectiva las constantes de control, (posición del valor mínimo, posición de la línea de control entre otros), en base a los valores reales del fenómeno de "surge", capturados durante el evento de "surge", para prevenir la repetición de eventos de "surge" subsecuentes. El controlador debe informar al operador mediante una alarma, siempre que dichos ajustes automáticos se hayan efectuado sobre las constantes del sistema de control, de tal manera que los nuevos valores de ajuste, puedan ser comparados contra el mapa de desempeño del compresor y puedan ser "re-ajustados" a los valores más convenientes. El controlador debe proveer al operador de los medios para reestablecer las constantes del control (posición mínima de la válvula de recirculación, línea de control de "surge", entre otros) a sus valores originales una vez que las condiciones del proceso se hayan estabilizado y deje de existir el riesgo de "surge" para el compresor. Adicionalmente dos conjuntos de acciones para eliminar el "surge" deben estar incluidos en el "software", uno de los conjuntos de acciones de protección debe accionar el paro de emergencia del compresor después de un cierto número pre-establecido de ciclos de "surge", dependiendo de las características del compresor y los requerimientos del proceso, este conjunto de acciones debe re-establecerse a "0" cuando el compresor sea arrancado de nuevo. Un segundo conjunto de acciones de protección debe proporcionar un contador acumulativo de los ciclos de "surge" durante un periodo largo de tiempo (por ejemplo entre ciclos de mantenimiento mayor del compresor), este contador solamente se podrá llevar a "0" mediante la aplicación de una clave de seguridad "password". 8.2.4.7 El subsistema de control anti-surge, debe contar con ambas características, algoritmos de lazo cerrado y de lazo abierto, cuando el punto de operación del compresor se desplace más allá de la línea de control de "surge", de manera que evite que el compresor continúe desplazando su punto de operación en dirección del límite de "surge". La componente de lazo abierto se debe activar aproximadamente en el punto medio entre la línea de control de "surge y el límite de "surge". Si el punto de operación del compresor se moviera más allá de la línea de límite de surge, el controlador debe identificar esta condición como "surge" y proporcionar los mecanismos de respuesta descritos en el párrafo 8.2.4.6. La respuesta de lazo abierto se debe calcular como una función de la velocidad a la cual el punto de operación del compresor se aproxima al límite de "surge", de tal manera que entre mayor sea la velocidad de aproximación del punto de operación del compresor al límite de surge, el lazo abierto debe incrementar la respuesta de salida para abrir la válvula de recirculación. Una forma resumida para describir lo anterior puede ser: el control anti-surge debe utilizar una estrategia de lazo abierto o cerrado, de ganancia variable para prevenir la aproximación del punto de operación del compresor al límite de "surge". 8.2.4.8 El subsistema de control anti-surge debe tener niveles de respuesta múltiples para evitar caer en la condición de "surge", tanto por variaciones rápidas de las condiciones de presión y flujo (descontrol del proceso), como por condiciones de operación estable sobre la línea de control de “surge”, durante arranques, paros y condiciones de operación bajo operación continua a bajo flujo. La primera respuesta debe tener una característica de anticipación que actúe en función de la velocidad de aproximación del punto de operación del compresor en dirección al límite de “surge”, de tal manera que proteja al compresor durante eventos de descontrol del proceso. Cuando el controlador detecte que el punto de operación el compresor se aproxima rápidamente en dirección al límite de "surge", de tal manera que se considere que debe ser necesaria la apertura de la válvula de recirculación, el controlador debe tratar de interrumpir y limitar ese desplazamiento rápido en dirección al límite de “surge” abriendo la válvula de recirculación para suministrar suficiente flujo al compresor para una operación estable.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 17 DE 65
8.2.4.9 El controlador "anti-surge" debe compensar las no linealidades del sistema como son: histéresis y las características de la válvula de recirculación. 8.2.4.10 El controlador "anti-surge" debe cambiar a un algoritmo de control alternativo si uno de los transmisores falla. Si éste es el caso, el controlador debe cambiar al algoritmo seguro compatible con las señales de entrada de los transmisores restantes. Esta estrategia debe ser habilitada o deshabilitada por PEMEX a través de una clave de acceso “password”. El proveedor o contratista debe describir cómo el sistema de control detecta la falla en la señal de los transmisores y el algoritmo de control alternativo que será implementado. 8.2.4.11 El controlador "anti-surge" debe “monitorear” y proporcionar un control limitativo de las presiones de succión y descarga. 8.2.4.12 La válvula de control “anti-surge” (recirculación o venteo), debe abrir o cerrar a velocidades configurables e independientes. La válvula debe cerrar lentamente (carga del compresor) y abrir muy rápidamente para la protección “anti-surge”. 8.2.5 Subsistema de control de velocidad
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de control de velocidad, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.5.1 Debe ser un controlador dedicado. 8.2.5.2 La ubicación del subsistema de control de velocidad debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.5.3 Turbina de vapor 8.2.5.3.1 2008. El subsistema de control de velocidad debe cumplir con lo especificado en la NRF-170-PEMEX-
8.2.5.3.2 El subsistema de control de velocidad de la turbina de vapor debe realizar las siguientes acciones, lista enunciativa no limitativa: I. Arranque de Turbina: 1. Comandar la aceleración de la turbina desde su velocidad en torna flecha hasta la estabilización de la unidad con base en el punto de operación establecido por el mapeo del compresor y las recomendaciones del fabricante para el tipo de arranque: frio, tibio o caliente, o como se clasifiquen. 2. El arranque puede ser automático o semiautomático donde el operador es quien define la aceleración y la demanda de velocidad desde las estaciones de operación. 3. Centrar el control sobre la válvula de admisión del vapor, la cual puede ser de una sola unidad o de un par, según el diseño y finalidad de la turbina, por lo que la función debe regular el flujo de vapor en función de la demanda de velocidad. 4. Condicionar la aceleración de la turbina ante variaciones críticas de la presión en los cabezales de alta, media o baja presión, según aplique; así como por alta temperatura del vapor y alta presión diferencial en ruedas, si esto último también aplica. 5. Incluir detenciones y/o retrocesos en su aceleración para la corrección de cualquier anomalía.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS II. Paro de Turbina:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 18 DE 65
a. Demandar el decremento de velocidad en la turbina con base en la curva proporcionada por el fabricante, hasta la velocidad definida como “mínima”. b. Una vez alcanzada la velocidad “mínima”, debe ejecutarse la acción de disparo de la unidad, cerrando la válvula o válvulas de control para impedir el acceso de vapor a la turbina. c. Si la aplicación lo exige, debe mantenerse la operación en automático de la válvula de paso (bypass) para la regulación de la presión del vapor sobrecalentado. Las válvulas de extracción de media y baja, si aplican, deben rechazarse de su operación en automático y llevarse a la posición definida por el fabricante. 8.2.5.4 Turbina de gas 8.2.5.4.1 2009. El subsistema de control de velocidad debe cumplir con lo especificado en la NRF-100-PEMEX-
8.2.5.4.2 El subsistema de control de velocidad de la turbina de gas debe realizar las siguientes acciones, lista enunciativa no limitativa: I. Arranque de Turbina: 1. La función debe tomar el mando de la unidad a partir del momento que la presencia de flama en la cámara de combustión se confirme, acelerando la turbina desde dicho punto hasta la velocidad del punto de operación del compresor, controlando en lazo cerrado en el cual se use la velocidad del compresor como señal primaria de retroalimentación. 2. Comandar la aceleración de la turbina con base en la curva proporcionada por el fabricante, regulando el flujo de combustible a la cámara de combustión y la posición de los álabes guía del compresor con base en la demanda de velocidad. 3. Condicionar la aceleración de la turbina ante variaciones críticas de la presión de descarga del compresor y el rebase de los límites de temperatura en los álabes fijos, basado en mediciones de temperatura en la salida de los gases de escape. 4. Incluir detenciones y/o retrocesos en su aceleración para la corrección de cualquier anomalía. 5. Proporcionar la información del mapeo del compresor al operador, al subsistema de control de velocidad del punto de operación del compresor, controlando en lazo cerrado en el cual se use la velocidad y al subsistema de control “anti-surge” de forma asegurar el posicionamiento del compresor en el punto de operación seleccionado. II. Paro de Turbina: a. Con la señal de paro (proveniente del operador, estación de control o lógica interna del sistema de control), demandar el decremento de velocidad en la turbina con base en la curva establecida por fabricante en el mapeo del compresor, con el apoyo del control “anti-surge” y la apertura controlada de la válvula correspondiente, ajustando los puntos de ajuste de alta y baja presión hasta que se alcance la velocidad definida como “mínima”. b. Ejecutar la acción de disparo de la unidad, cerrando la válvula de suministro del combustible y re posicionar la válvula de combustible y los álabes guía del compresor a su posición de arranque.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 8.2.6
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 19 DE 65
Subsistema de disparo electrónico por sobre velocidad
Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina como el equipo motriz, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de disparo electrónico por sobre velocidad, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.6.1 La protección por sobre velocidad se debe realizar por un dispositivo electrónico dedicado e independiente del control de velocidad. 8.2.6.2 La ubicación del subsistema de disparo electrónico por sobre velocidad debe ser como se indica en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.6.3 Debe cumplir con lo que establece el 8.1.1.2.1.14 de la NRF-264-PEMEX-2010 y el Apéndice “J” del API 670:2003 o equivalente. 8.2.7 Subsistema de detección de vibración, desplazamiento y temperatura
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de detección de vibración, desplazamiento y temperatura, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.2.7.1 Debe ser un controlador dedicado y su ubicación debe ser como se indica en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 8.2.7.2 Debe ser un sistema permanente que cumpla con los requisitos que se establecen en 8.1.1 la NRF264-PEMEX-2010. 8.2.7.3 Debe incluir como mínimo lo especificado por PEMEX en el Anexo 12.4 de esta Norma de Referencia. 8.2.7.4 Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina gas como el equipo motriz, el proveedor o contratista debe cumplir con la detección de vibración, desplazamiento y temperatura indicados en la NRF-100-PEMEX-2009. 8.2.7.5 Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina gas como el equipo motriz, el proveedor o contratista debe cumplir con la detección de vibración, desplazamiento y temperatura indicados en la NRF-170-PEMEX-2008. 8.2.8 Subsistema de Detección de Gas y Fuego.
Cuando en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, se especifique una turbina gas como el equipo motriz, el proveedor o contratista debe suministrar el subsistema de detección de gas y fuego conforme lo especifica la NRF-100-PEMEX-2009. Este subsistema debe cumplir con el nivel de fiabilidad establecido en el 8.3.4 de esta Norma de Referencia. 8.3 Requerimientos del Controlador o PLC
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar el Controlador o PLC, el cual debe cumplir con lo siguiente:
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 8.3.1 Generales
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 20 DE 65
8.3.1.1 Deben permitir desviar (“by-pass”) los permisivos de alarma y disparo, y sustituir componentes redundantes, con el equipo operando. 8.3.1.2 La ubicación y arreglo de los controladores, debe permitir su visibilidad y accesibilidad para prueba, ajuste y mantenimiento. 8.3.1.3 Las cubiertas de los controladores del Controlador o PLC, se deben diseñar para su instalación en exteriores, por lo que deben cumplir con los requisitos de IP66 conforma a IEC-60529:2001 o tipo 4X NEMA 250 ó equivalente. 8.3.1.4 El Controlador o PLC debe cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifica en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia. 8.3.2 8.3.2.1 Hardware Características generales
I. Debe ser obligación del proveedor o contratista proporcionar componentes (hardware) que cumpla al menos con las siguientes características generales, lista enunciativa no limitativa: 1. Debe ser tecnología digital y de línea del fabricante del Controlador o PLC con no más de 5 años de haber salido al mercado la versión, además de haber sido probado a nivel industrial al menos en cuatro aplicaciones similares a las contempladas para esta aplicación con 1 años como mínimo de estar en operación en plantas de proceso. Todos los circuitos impresos y elementos de conexión deben soportar las condiciones ambientales y el tipo de atmósfera especificado en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia, para lo cual el proveedor o contratista debe presentar con la oferta técnica, una carta del fabricante donde garantice que sus componentes y elementos de conexión del Controlador o PLC soportan las condiciones antes indicadas; en caso de requerir algún recubrimiento, se debe especificar cuál es y con qué códigos y/o estándares cumplen estos, y se debe incluir los informes de resultados conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Debe integrar una plataforma de componentes (hardware) funcional para implementar las funciones de automatización especificadas en esta Norma de Referencia. 4. Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de comunicaciones en los cuartos de gabinetes y de control. 5. Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de operación del proceso. 6. Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de ingeniería del sistema. 7. Debe realizar de forma completa en un componente dedicado la función de registro histórico. 8. Debe realizar de forma completa la integración de la función de sistemas de información en los componentes donde residen las funciones que interactúan con la misma o en un componente dedicado, dependiendo de la tecnología utilizada por el proveedor o contratista. 9. En componentes dedicados debe realizar de forma completa, la función de administración de periféricos. 10. Debe lograr de forma completa la distribución funcional de información en los diferentes componentes del sistema, a través de redes de comunicación abiertas en los niveles de control
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 21 DE 65
y operación, basadas en el uso de fibra óptica en exteriores y fibra óptica, cable UTP o cable coaxial en interiores. Debe respaldar la información global del sistema en las bases de datos. Debe ofrecer un conjunto de interfaces Humano - Máquina unificado para todas las variables y funciones del sistema. Los componentes deben convertir las señales de/hacia dispositivos de campo a un formato digital compatible con los procesadores de secuenciación, control y protecciones. La comunicación entre los módulos de E/S y los procesadores de secuenciación, control y protecciones debe cumplir con el nivel de fiabilidad estipulado para el Controlador o PLC, según lo requerido en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia. Todas las E/S analógicas deben tener aislamiento entre cualquier punto de E/S y tierra, y cumplir con IEEE C37.90.3 o equivalente para protección contra transitorios espurios. Los módulos o fuentes que proveen energía a los módulos del Controlador o PLC y a la instrumentación de campo asociada, deben proporcionar 24 Vc.d. y se deben diseñar acorde con el nivel de fiabilidad especificado en el Anexo 12.2. de esta Norma de Referencia, para el Controlador o PLC. Las E/S donde intervengan lazos de control del Subsistema de Protecciones, deben cumplir con el nivel de fiabilidad estipulado para el Controlador o PLC, según lo requerido en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia. Cada interfaz de E/S debe ser homogénea, es decir, dedicada a salida o entrada exclusivamente. El número de tarjetas E/S para la implementación de las funciones de automatización debe calcularse considerando al menos un 20 % del total de señales de cada tipo como reserva, para el crecimiento de funciones posteriores a su puesta en operación. Cuando se especifique en las Bases de Licitación, el proveedor o contratista debe suministrar un puerto de comunicación para enviar información a sistemas de control a niveles superiores.
II. La arquitectura de los componentes del sistema debe proponerse acorde con el nivel de fiabilidad estipulado para el Controlador o PLC, según lo solicitado en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia, por lo que el proveedor o contratista debe proporcionar un documento de análisis de la fiabilidad, donde se demuestre que se logran los valores de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad especificados para cada función, basándose en la arquitectura de componentes y programas. III. En la oferta técnica, el proveedor o contratista debe presentar el Manual de Procedimientos de Aseguramiento de Calidad con el propósito de asegurar el más alto nivel de calidad en la manufactura de los componentes y accesorios suministrados. 8.3.2.2 Características Particulares
I. Adquisición de Datos 1. Las magnitudes analógicas y digitales de las variables de proceso deben ser almacenadas para generar una base de datos en tiempo real. La frecuencia de refresco para cada una de las señales de proceso debe ser con base en lo requerido en el numeral 8.3.2.2.IV de esta Norma de Referencia, para permitir desplegar dicha información en los desplegados gráficos de las estaciones de operación e ingeniería. La base de datos debe ser relacional, global, mantener los datos de proceso actualizados y permitir compartir el manejo de la base de datos entre todos los usuarios del Controlador o PLC.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 3.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 22 DE 65
La Base de Datos de Tiempo Real debe cumplir con las siguientes características: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Ser fuente única de información del proceso. Residir en los componentes dedicados a tal fin. La información debe tener el mismo formato. Tener independencia de almacenamiento físico y diseño lógico de los datos. Garantizar el intercambio, actualización y consulta de información con aplicaciones de programación que cumplan con los estándares SQL y/o ODBC. Modificar y actualizar la información de proceso. Representar los datos a través de tablas. Manipular datos de alto nivel. Asegura la información (protección contra accesos y modificaciones sin autorización). Administrar el acceso de la base de datos mediante una clave de acceso “password”. Realizar consultas, búsquedas y lectura de datos condicionales. Registrar el acceso a su información y modificaciones (bitácora de eventos). Registrar el estampado de tiempo de datos con base en el tiempo que manejen los componentes, Todos los cambios que se realicen en la operación a la base de datos, se deben realizar a través de Vistas. Se debe entregar el mapa de memoria de los controladores que deben contener la información de los valores de variables, alarmas, entre otros. Todos los valores de las variables deben estar en unidades internacionales, sin embargo la IHM debe tener la capacidad de presentar los valores de las variables tanto en el sistema internacional o sistema inglés, según sea seleccionada la opción por el operador.
II. Interfaces de Entrada 1. Los componentes de adquisición de datos, secuenciación, control y protecciones deben incorporar los diferentes tipos de señales de la instrumentación de campo (sensores, transmisores, analizadores, entre otros). Estas señales deben ser validadas, acondicionadas y estandarizadas por los componentes. Las características que deben cumplir las señales de entrada para los diferentes tipos son al menos las siguientes: i. Interfaces de entradas analógicas de alto nivel: a. Señales de entrada: 4-20 mA. b. Tiempo de escaneo no mayor a 25 ms. c. Resolución: 12 bit (o mejor). d. Precisión: +/- 0.2% @ 25°C VME (o mejor).
*VME – Valor Máximo de la Escala.
ii. Interfaces de entradas analógicas de bajo nivel: a. Termopares y RTD’s. b. Resolución: 0.025% VME (o mejor). c. Repetibilidad: +/- 0.05% VME (o mejor). d. Precisión: +/- 0.5% VME (o mejor). e. Rechazo de ruido (modo común): 120 dB @ 60 Hz. f. Compensación de punta fría para termopares. g. Linealización de señal para termopares. h. Conexión de tres alambres para RTD´s.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 23 DE 65
iii. Interfaces de entradas digitales generales: a. Aislamiento óptico. b. Filtrado en concordancia con la familia lógica usada. c. Conexión punto a punto. d. Contar con sistema de filtrado que reduzca el ruido eléctrico y los rebotes de las señales. iv. Cualquiera de las siguientes Interfaces para Transmisores Digitales Seriales, si PEMEX no especifica otra en particular: a. Interfaz Física: EIA-232 ó EIA-485. b. Soporte EIA RS232-D o EIA RS485. c. Modo Línea Serial: RS232 ó RS485. d. Formato de datos seriales: seleccionable. e. “Baud” seleccionable. f. Paridad seleccionable. g. Tiempo de salida del mensaje configurable. h. Reporte de errores. i. Formatos de datos soportados: Booleano, Real, Strings, ASCII, Enteros con signo o RTU estándar. j. Configuración de canales de entrada. k. Transmisión de información sin degradación en la resolución del instrumento. v. Cualquiera de los siguientes Protocolos de control, si PEMEX no especifica otra en particular: a. OPC, b. Modbus (RTU) (*), c. TCP/IP, d. Otro estándar internacional (Indicar), e. Protocolos propietarios. (*) La selección del protocolo se debe efectuar de acuerdo a la funcionalidad de manejo de eventos esperada. Si se requiere de secuencia de eventos el protocolo de comunicaciones a seleccionarse debe soportar la inclusión de una clave (“tag”) de tiempo como parte de la información de adquisición de la señal. En caso de Modbus, la falta de esta funcionalidad lo descarta como protocolo para aplicaciones con secuencia de eventos. Si por lo contrario, la transferencia de información no requiere secuencia de eventos, ni la capacidad de configuración remota del componente o del instrumento involucrado, se puede utilizar el protocolo simple y probado como Modbus.
Los protocolos deben cumplir los requisitos especificados para estos en la NRF-046-PEMEX2003. vi. Protocolos de transporte / señalización: a. TCP/IP, b. Serial (EIA-222/EIA-485). III. Interfaces de Salida 1. Los componentes de secuenciación, control y protecciones proporcionan las señales de salida a dispositivos eléctricos, tales como válvulas solenoides, arrancadores, luces indicadoras, elementos finales de control, entre otros, así como validar estas señales y mantener su último
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 24 DE 65
valor durante la operación normal. En caso de falta de energía o falla se define el valor al que debe ir: mantenerlo, o tomar un valor previamente definido (por ejem. 0 ó 1 para las señales binarias, 0.0, escala completa o 4 mA para las señales analógicas). 2. Las características que deben cumplir las señales de salida para los diferentes tipos son al menos las siguientes: i. Interfaces de salidas analógicas (4-20 mA): a. Precisión: +/- 0.1% @ 25°C escala completa (o mejor). b. Efecto de temperatura 0 a 60°C: ± 0.2% escala completa (o mejor). Interfaces para salidas digitales (24 Vc.d. / 120 Vc.a.): a. Carga: Inductiva o resistiva. b. Capacidad de corriente: 1 A (solenoides, arrancadores). c. Cada salida debe tener protección contra sobrecorriente. d. Capacidad de contactos: 1 A (corrientes mayores a 1 A se debe utilizar relevadores de interposición). e. Tipo de señales digitales: Continuas y pulsantes. f. Aislamiento óptico o galvánico. g. Conexión punto a punto. Nota: En caso de requerir amplificadores o relevadores para accionamiento de válvulas solenoides, motores u otros dispositivos, estos deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido en el numeral 8.3.4.3 de la presente Norma de Referencia. IV. Frecuencia del Refrescamiento de Información El proveedor o contratista debe especificar los componentes para cumplir con el intervalo mínimo de muestreo-almacenamiento-despliegue para el tipo de variable como se indica a continuación: 1. Funciones para la supervisión del proceso: VARIABLE Presión Nivel Temperatura Flujo Análisis Eventos digitales del proceso Eventos digitales de secuencia de eventos BDH (segundos) 0.5 0.5 1.0 0.25 1.0 0,5 Cada vez que ocurran con resolución de 1 ms. Desplegado (segundos) 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 1,0 N/A
2. Funciones para el control del proceso: con base en la constante de tiempo del proceso a controlar para cada función el tiempo de respuesta del lazo de control (incluye adquisición de señales de campo, procesamiento y actuación a señales en campo) debe ser al menos la mitad de dicha constante de tiempo del proceso. 3. Funciones de seguridad (disparos): para cada función el tiempo de respuesta del lazo de seguridad (incluye adquisición de señales de campo, procesamiento y actuación a señales en
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 25 DE 65
campo) debe ser de cómo máximo 40 milisegundos una vez que se presenta la condición o se ordena la instrucción de seguridad. 4. Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el suministro de una estación de operación, las variables del compresor deben ser almacenadas en ésta (IHM del cuarto de control) por un período mínimo de un mes directamente en la BDH. Además, debe almacenarse los promedios de las variables para reportes y cálculos, como son los siguientes: a. b. c. d. Promedios por hora para una semana. Promedios por turno para una semana. Promedios diarios para un mes. Promedios mensuales para un año.
5. Las acciones y cambios de operación y configuración del sistema, deben ser almacenados en un periodo mínimo de 4,000 eventos para consulta en línea. 6. Los eventos de falla del sistema deben ser detectados y almacenados. El sistema debe realizar un análisis periódico de manera automática de cada uno de los errores acumulados para cada componente en la red del Controlador o PLC, así como recomendaciones de mantenimiento o reemplazo en caso de que una unidad óptima reemplazable exceda los límites predefinidos de frecuencia de error. Estas recomendaciones aparecen en el reporte de mantenimiento y son presentadas a los operadores. 7. Todas las alarmas sin excepción deben ser almacenadas en forma continua y directa en la BDH para su análisis posterior, conteniendo como mínimo la siguiente información: a. b. c. d. e. f. Fecha y hora de ocurrencia de la alarma, Prioridad de la alarma, Clave (Tag) y Descripción (identificación de la variable), Unidades de ingeniería, Valor de la variable al momento de alarma, y Límite de la alarma (en variables de tipo analógico).
V. Controladores 1. Las características que deben presentar los componentes de control son: i. ii. Ser equipo dedicado y de línea del fabricante. Ejecutar acciones que permitan al proceso operar en forma automática y sin la intervención del operador, funciones que le permitan tener un autodiagnóstico continuo para la detección e indicación de fallas, en la configuración, en la ejecución del control, el diagnostico del estado de las interfaces de E/S, la indicación de fallas en los canales por circuito abierto o por cortocircuito así como en fallas de comunicación. Garantizar los tiempos especificados para el refrescamiento de la información, según lo descrito en el numeral 8.3.2.2.IV de esta Norma de Referencia. Tener comunicación bidireccional con todos los dispositivos inteligentes y controladores que integran el Controlador o PLC, ya sea para el almacenamiento de datos o para la ejecución de estrategias de control continuo y coordinado, dicha comunicación debe ejecutarse sin saturar ninguno de los canales de comunicación. Capacidad de control regulatorio básico, lógico y secuencial.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS vi.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 26 DE 65
Realizar multiprocesamiento de tareas y asignación automática de dirección de cualquiera de los nodos que requieran ser reemplazados sin necesidad de utilizar interruptores o configuración por programación. Los componentes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para el Controlador o PLC, descrito en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia, considerando lo siguiente en los casos cuando aplique la redundancia: a. Transferencia automática sin la intervención del operador y sin saltos, en caso de que se presente una falla en el controlador primario, la transferencia al Controlador secundario no debe interrumpir la ejecución de ninguna función y debe permitir ejecutar mantenimiento (al controlador dañado) en línea sin afectar la operación del proceso. b. El controlador debe mantener una copia actualizada espejo de todos los datos, programas y configuraciones contenidas en la unidad de control primaria, para garantizar la continuidad en las funciones que el controlador primario ejecute en el Controlador o PLC. c. No se debe permitir la transferencia de la base de datos del controlador primario al secundario y del secundario al primario, así como tampoco a ningún otro nodo o elemento del Controlador o PLC, después de que sea detectada cualquier tipo de falla en la base de datos. d. Tener indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) y desplegado en la estación de operación / ingeniería, para mostrar en el cual de los siguientes modos de operación se encuentra:  Operación en línea.  Respaldo en espera.  Falla. e. Reemplazo físico de la unidad en falla sin requerir de la interrupción del programa ni de un proceso de reinicio del Controlador o PLC. Las comunicaciones en todas sus redes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para el Controlador o PLC, según lo descrito en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia. Ser modular, desmontable y ser instalados en el mismo chasis dónde se instalan las interfaces de entrada / salida. En dispositivos redundantes, se debe permitir el reemplazo de tarjetas electrónicas estando energizados los componentes, así como mecanismos físicos para prevenir inserciones incorrectas en el chasis y/o seguridad por medio de configuración por programación para prevenir activación del controlador colocado erróneamente. Capacidad de configuración y programación desde la estación de ingeniería. Capacidad de manejo de diversos estados seguros de salidas lógicas y analógicas a falla de sistema. Tener capacidad de integrar subsistemas de entradas y salidas remotas. Pre procesamiento de entradas: detección de señales erróneas de entrada, acondicionamiento y filtrado de señales, conversión analógica/digital y digital/analógica. Detección de errores en salidas analógicas. Incluir funciones del siguiente tipo: a. Aritméticas de números representados en formato fijo (también denominado entero) y en punto flotante (denominado real):  Suma.  Resta.  Multiplicación.  División.  Diferencial.  Raíz cuadrada.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 27 DE 65
xviii. xix. 2.
 Valor absoluto  Logaritmo.  Exponencial.  Polinomios lineales y no lineales.  Funciones trigonométricas y estadísticas. b. Lógicas binarias.  Y (AND).  O (OR).  O exclusiva (Exclusive OR).  Inversor.  Y negada (NAND).  O negada (NOR).  Memoria “Flip-Flop”. c. Comparación.  Igual que.  No igual que.  Mayor que.  Mayor o igual que.  Menor que.  Menor o igual que. d. De tiempo, contadores y temporizadores.  Temporizador.  Secuenciador.  Contador. e. Funciones de límite.  Límite de operación en señales analógicas o cambios de estado en señales discretas en valores seleccionados. f. Funciones de alarma.  Estado de operación de los módulos y canales de E/S. g. Caracterización de entradas / salidas.  Linealización.  Extracción de raíz cuadrada.  Escalamiento.  Límites fuera de rango mediante alarmas.  Totalización de entrada analógica y entrada de pulsos.  Manejo de señales RTD. Incluir reloj para eventos con puntos de disparo, cálculos y otras funciones que dependan del tiempo para operar en Tiempo Real, dicho reloj debe utilizar la misma referencia de tiempo del sistema de sincronización que utilicen todos los componentes del Controlador o PLC. Incluir fuentes de poder. Incluir protecciones eléctricas.
Los procesadores donde se ejecuten las funciones de control y programación de alto nivel deben tener las siguientes características: i. ii. iii. iv. Sistema Operativo multitareas en tiempo real. "Hardware" para punto flotante. Lectura/Escritura en memoria con corrección de error. Acceso directo a memoria no volátil.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 28 DE 65
Los procesadores donde se ejecuten aplicaciones de terceros deben cumplir las siguientes características: i. ii. iii. iv. Comunicación a redes de información LAN (TCP/IP). Sistema operativo multitareas. Mecanismos de comunicación de Sistemas Propietarios a Sistemas Abiertos, como DCOM, OLE y OPC. Memoria RAM de tamaño y velocidad de acceso que garantice la ejecución de la función en los tiempos requeridos.
Procesador Analógico (Control regulatorio). A) Para la implementación del control regulatorio se debe contar con las funciones básicas listadas a continuación, lista enunciativa no limitativa: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii. PID serie/paralelo. Límite alto/bajo para la salida. Anti saturación de actuadores. La transferencia auto-manual y manual-auto debe ser sin sobretiro. Acción de transferencia directa/inversa. Capacidad de recibir la referencia (“set point”) remotamente, de otro controlador, o vía control coordinado. Autoajustable o autosintonía. Definición de la referencia (“set point”). En el modo derivativo, compensación por el ajuste de la referencia (“set point”). Alarma por desviación de la variable controlada, en alto/bajo y muy alto/muy bajo. Alarma por desviación del error calculado entre la variable manipulada y la referencia a seguir, en alto/bajo y muy alto/muy bajo. Alarmas por la velocidad de cambio de la variable a controlar, así como del error en alto/bajo y muy alto/muy bajo. Adelanto/retraso. Tiempo muerto. Ajustes no interactivos. PID normal. PID de relación (para el “set point” local). PID de relación con tendencias (para el “set point” remoto). PID con error cuadrático. PID con banda muerta en el error. Selector “override” de alto/bajo. Funciones complementarias: a. Control manual. b. Totalización ascendente/descendente. c. Operaciones algebraicas (incluyendo tendencias). d. Operaciones trigonométricas. e. Integrador. f. Derivador. g. Generador de funciones. h. Compensación por flujo másico. i. Caracterización del proceso (determinación de la ganancia del proceso, la constante de tiempo y el tiempo muerto). j. Media.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 29 DE 65
k. Desviación estándar. B) El número de lazos de control regulatorio manejados por una unidad controladora puede variar de acuerdo con las características del equipo recomendado por el proveedor o contratista, por lo que el número de unidades cotizadas debe ser tal que cuente con al menos un 20% adicional (hardware, software y licencias) del número total lazos de control requeridos para el control del compresor; al configurar el control, los lazos se deben distribuir proporcionalmente en el número de unidades proporcionadas. C) Los lazos de control deben estar sujetos a las siguientes especificaciones mínimas: i. Variable de proceso y punto de ajuste: a. Rango de despliegue: CONFIGURABLE. b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001. Límites de alarma: a. Rango de despliegue CONFIGURABLE b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001 Coeficiente de relación: a. Rango de despliegue 0.1 a 99.99 b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01 Coeficiente de polarización: a. Rango de despliegue 0.0 a 99.99 b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01 Parámetros del controlador PID: a. Ganancia del controlador (KC) 0.0 a 99.99 b. Resolución de despliegue 0.01 a 99.99 c. Acción derivativa (TD) 0.01 a 99.99 d. Acción integral (Ti) 0.01 a 99.99
Procesador Lógico (Control Lógico Secuencial). A) Debe realizar las siguientes funciones: i. ii. iii. iv. Secuencia lógica de arranque Manejo de condiciones anormales del proceso. Modificación del modo de operación del proceso. Paro ordenado y de emergencia del proceso.
B) Las unidades de control lógico deben cumplir con las siguientes características: i. ii. iii. iv. Integración total y transparente con el Controlador o PLC. Instalarse en los mismos gabinetes que los demás componentes de control. Diseño de tecnología de punta, totalmente programables. Operación y programación por medio de consolas de operación y a través de unidades portátiles.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 30 DE 65
C) Debe ser responsabilidad del proveedor o contratista cuantificar la cantidad, tipo y número de los dispositivos requeridos para el control lógico secuencial del proceso. El proveedor o contratista debe cotizar también arreglos lógicos que permitan englobar las diferentes señales y comandos asociados a un dispositivo dado en una sola entidad lógica virtual. (por ejem. entradas/salidas digitales, arranque/paro, candados, entre otros). VI. Comunicaciones 1. Los componentes de comunicaciones deben comunicar al Controlador o PLC en forma bidireccional con sistemas de control dedicados, redes de control, redes de instrumentos, sistemas de procesamiento de información, entre otros. Utilizando tecnología de sistemas abiertos que empleen el modelo OSI normalizado por ISO/IEC 10026-1:1998. Los componentes deben permitir la comunicación con dispositivos Inteligentes externos al Controlador o PLC. Los componentes deben ajustarse en los parámetros siguientes: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 4. Transmisión “half duplex”, “full duplex”. Paridad. Longitud de carácter. Número de bits de inicio / paro. Comunicación sìncrona / asíncrona. Velocidad de comunicación en bits por segundo. Método de codificación de protocolo y método de seguridad usado.
Con el fin de garantizar la seguridad de las redes de comunicaciones, deben verificarse la estructura y longitud de cada mensaje recibido. Los errores detectados son corregidos con una retransmisión. Debe contar con seguridad por medio de mecanismos físicos para prevenir inserciones incorrectas en el chasis y/o seguridad por medio de configuración por programación para prevenir activaciones de interfaces colocadas erróneamente en el chasis. Los componentes deben tener indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) que muestren su estado de funcionamiento y/o presencia de fallas. Cualquier falla debe tener su indicación y alarma asociada en un desplegado en la estación de operación / ingeniería y debe ser almacenada con opción a ser impresa. Para enlazar y comunicar componentes del Controlador o PLC, el proveedor o contratista debe proporcionar los siguientes elementos que permitan comunicar en forma bidireccional: i. Protocolos: Ethernet TCP/IP que permita la transmisión / recepción eficiente y segura de información entre los dispositivos del Controlador o PLC, mediante la técnica de “reporte por excepción” para evitar saturar los canales de comunicación. Cuando por excepción se requiera utilizar otro protocolo de comunicación, para casos específicos no relacionados con el control regulatorio y secuencial de procesos, debe utilizarse el protocolo Modbus o el que PEMEX especifique en las bases de licitación con base en los equipos existentes, el cual debe tener acceso al Controlador o PLC sobre una red ethernet (TCP/IP) de alta velocidad, no se acepta el uso de protocolos del tipo difusión (Broad Cast), toda vez que
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 31 DE 65
estos no manejan los niveles de seguridad en el proceso de transmisión recepción requeridos en sistemas de control. Topología: la topología del Controlador o PLC propuesta por el proveedor o contratista debe cumplir con los niveles de fiabilidad según lo requerido en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia en todas las redes de comunicación. Se debe proporcionar información detallada de la topología y un diagrama de la arquitectura. Medios Físicos: cumplir con lo que establece la Norma de Referencia NRF-022-PEMEX2008.
Los enlaces de comunicación deben operar a un 40% de su valor de saturación como máximo promedio, además nunca debe rebasar el 80% en momentos de carga máxima de flujo de información; por lo que el proveedor o contratista debe suministrar la memoria de cálculo de saturación del sistema de comunicaciones entre componentes (con los valores de carga final en fábrica y con el estimado con las adiciones futuras). Debe incorporarse un programa de diagnóstico residente en cada dispositivo de la red, el cual monitorea y reporta el estado de los dispositivos y condiciones de error en intervalos programables de tiempo. Mediante esto, se asegura que la red resulte de un alto desempeño en tiempo real y que tenga seguridad en los mensajes para el control del compresor.
10. Cualquier falla en el sistema de comunicaciones debe tener una alarma visual y audible asociada, las cuales se deben desplegar en la IHM. 11. El medio físico debe ser cable de fibra óptica en exteriores y fibra óptica, cable UTP o cable coaxial en interiores, siempre y cuando se satisfagan los requerimientos de velocidad y fiabilidad. 12. Cuando se especifique en las Bases de Licitación, el proveedor o contratista debe comunicar el Controlador o PLC para enviar información a sistemas de control a niveles superiores, por lo que se deber cumplir con lo que especifica la NRF-225-PEMEX-2009. 8.3.3 8.3.3.1 Software Características generales
8.3.3.1.1 Se deben incluir todos los programas, lenguajes y procedimientos necesarios, en la última versión cargada en el Controlador o PLC, para que los componentes de éste, arranquen, operen, se configuren, reparen y reciban mantenimiento. Así mismo se deberán entregar las claves de acceso (los “password”) de los programas para su posterior actualización de estos mismos. 8.3.3.1.2 El proveedor o contratista debe proporcionar las copias del sistema operativo en DVD’s o CD’s, a nombre de quien PEMEX designe. 8.3.3.2 Sistemas Operativos
I. Controladores A) El sistema operativo para controladores debe ser en tiempo real, el cual debe soportar lo siguiente, lista enunciativa y no limitativa: 1. Inicialización del sistema, inicio del reloj de tiempo real y configuración de fecha y hora.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 2. 3. 4. 5. 6. 7.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 32 DE 65
Programación de tareas en forma de intervalos y por fecha/hora. Ejecución de programas en forma cíclica y bajo demanda. Servicio de interrupciones y manejo de periféricos. Detección de falla de energía. Capacidad de autoarranque. Detección e inicialización automática de dispositivos periféricos.
B) Estaciones, cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. El sistema operativo para estaciones de base de datos debe ser en tiempo real, extensible, portable, fiable, adaptable, robusto y seguro, en un ambiente de ventanas con al menos las siguientes características: 1. División de tareas en múltiples categorías, proporcionando diferentes niveles de privilegios para acceder al hardware o a otros programas que están corriendo en el sistema. 2. Incluye servicios de Administración de Objetos, de Memoria virtual, de Entrada-Salida y de Procesos. 3. Compatibilidad con varias plataformas de desarrollo de programas. 4. Soporte de multiprocesamiento simétrico. 5. Alto rendimiento y conectividad, seguridad y con capacidad de cliente/servidor. 6. Sistema Operativo Distribuido. 7. Diseño Orientado a Objeto. 8. Recuperación de fallas por medio de reconfiguración dinámica. 9. Permite el desarrollo, prueba y/o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema sin interferir con el desempeño del Controlador o PLC. II. Programas de Aplicación A) Diagnóstico. i. El Controlador o PLC debe contar con el programa de diagnóstico que realice las funciones siguientes: 1. 2. 3. ii. Diagnóstico en línea. Diagnóstico fuera de línea. Pruebas de rutina.
El diagnóstico en línea y fuera de línea debe ser aplicado en los conceptos siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Circuitos y funciones. Sistemas de control dedicados. Sistemas auxiliares del Controlador o PLC. Equipos, accesorios e interfaces. Transmisores de proceso. Componentes de comunicaciones. Configuración. Operación. Mantenimiento. Programas de librería. Programas de usuarios.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS iii.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 33 DE 65
Suministrar los procedimientos para la realización de las pruebas de rutina, así como para efectuar mantenimiento y reparaciones al Controlador o PLC.
B) Seguridad. i. Suministrar los medios para detectar cualquier condición anormal en el proceso, en el Controlador o PLC y sus componentes. Las condiciones anormales que debe considerar son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Señales fuera de rango. Ocurrencia de alarma absoluta (alta, muy-alto, bajo, muy-bajo). Ocurrencia de alarmas relativas (desviación o razón de cambio). Ocurrencia de alarmas de autodiagnóstico. Circuitos abiertos. Fallas de los transmisores de proceso. Conmutación automática o manual en dispositivos redundantes (Unidades de control, módulos de alimentación eléctrica, canales de comunicación).
Las condiciones anormales presentes en el Controlador o PLC deben generar una señal de alarma visual y audible asociada, la señal de alarma visual debe ser desplegada en las estaciones de operación. La señal de alarma audible debe escucharse en las bocinas de la consola (fácilmente detectables a 10m). Las tarjetas de circuito impreso que suministre el proveedor o contratista como parte del Controlador o PLC deben tener indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) para indicar el estado operativo, incluyendo estados de falla, así como puntos de prueba y protección tropicalizada. La falla de un dispositivo en el Controlador o PLC no debe generar degradación en ninguno de sus demás dispositivos. Las estaciones de operación/ingeniería, cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, deben tener funciones y parámetros de seguridad, diseñados para prevenir actividades o cambios no autorizados. Se deben establecer niveles de seguridad para tener acceso a ciertas funciones. Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de operación, el nivel de seguridad debe ser proporcionado mediante clave de acceso “password”. Los niveles de seguridad que debe tener la estación de operación/ingeniería son: 1. Nivel de seguridad 2 - Operación: El operador debe tener acceso a todos los desplegados gráficos de operación permitidos, tales como tendencias, de alarma, reconocimiento de alarmas, control, puntos de ajuste, salida manual, cambio local / remoto y cambio manual / automático y cualquier otra función programada como funciones del operador. 2. Nivel de seguridad 1 - Ingeniería: Esta es la prioridad más alta y debe permitir el acceso a toda la base de datos y programación del Controlador o PLC, incluye la seguridad del Controlador o PLC. Debe programarse una opción para restringir cambios de salidas o puntos de ajustes cuando se esté en este nivel de seguridad.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS viii.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 34 DE 65
Los diferentes niveles de seguridad para acceso a la información y funciones deben de incluir por lo menos tecnologías probadas de autenticación, filtrado, encriptamiento y re-enrutamiento de paquetes del protocolo TCP/IP. Todo el bosquejo de seguridad de las comunicaciones debe estar basado en estándares internacionales reconocidos y debe considerar modelos como Radius y Kerberos y la seguridad integrada del sistema operativo.
III. Programas de Usuario Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de operación, se deben suministrar los programas, lenguajes, licencias y procedimientos que permitan a los usuarios operar el Controlador o PLC. A) Despliegue de Gráficos. i. Se deben incluir los siguientes programas para realizar las funciones de reportes, registro, tendencias y desplegados, requeridos para la supervisión del compresor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Historia. Paquete de registro de información del compresor. Desplegados de medición y tendencias de grupo. Revisión post-disparo. Reporte de secuencia de eventos. Configurador de alarmas. Desplegado de alarmas actuales. Desplegados de resumen del compresor. Desplegados de tendencia. Registro de tendencias. Gráficas X-Y. Registro de actividad del operador. Hoja de cálculo.
ii. Para la realización de las funciones avanzadas de administración de información y sintonía de los lazos de control, el Controlador o PLC debe incluir los siguientes programas: 1. 2. 3. Control estadístico de proceso. Administración del mantenimiento. Sintonía.
B) Manejo de registros. Las estaciones de operación/ingeniería deben proporcionar un sistema para el manejo de registros con las funciones siguientes: 1. Registro histórico. 2. Registro de eventos. 3. Registro de acción del operador. C) Registro histórico. Las funciones que debe ejecutar el sistema de registro histórico son las siguientes:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 35 DE 65
1. Capacidad para recopilar y almacenar la información histórica del proceso. 2. Selección de las variables de proceso, incluyendo valores analógicos y valores discretos, medidos o calculados. 3. Selección de tiempos de muestreo. 4. Capacidad mínima de almacenamiento en línea de hasta 30 días de datos del proceso. 5. Al 70% de la capacidad del medio de almacenamiento el sistema de registro histórico debe enviar una alarma visual y audible a la estación de operación/ingeniería. D) Registro de eventos. Debe almacenar mensajes para reportes futuros y desplegados de gráficos dinámicos y debe tener las características siguientes: 1. Registro de eventos (reinicio del Controlador o PLC, errores, alarmas y uso de la llave física). 2. Registro de la fecha y hora de ocurrencia de cada evento. 3. Generación de un sumario que muestre todos los eventos registrados mediante un desplegado gráfico. E) Registro de acción del operador. El registro se debe conservar en disco duro, el registro de acción del operador se debe imprimir cuando se solicite. Las acciones que debe registrar son las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Cambio del punto de ajuste. Cambio de modo de operación (auto/manual/cascada/mantenimiento). Cambios de salida para las funciones de control PID. Forzamiento de las señales discretas. Cambio en el valor de las constantes.
F) Reportes. El sistema de reportes debe tener la funcionalidad siguiente: 1. 2. 3. 4. Crear reportes con los valores de las variables de proceso, medidas o calculadas, y alarmas. Utilizar formatos configurables. Uso de un editor de textos para el desarrollo de reportes. Acceso a cualquier variable contenida en la base de datos del Controlador o PLC para la generación del reporte.
G) Alarmas. i. El Controlador o PLC debe tener tres (3) niveles de alarmas visibles y audibles los cuales deben ser: 1. Autodiagnóstico del Controlador o PLC. 2. Alarmas de proceso. 3. Alarmas de emergencia. ii. El ajuste de cualquier valor, banda muerta, tiempo, dar de alta o baja alarmas y habilitar/deshabilitar alarmas deben estar protegidos por un nivel de seguridad para su
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 36 DE 65
acceso. La seguridad debe ser proporcionada mediante claves de acceso “password”. El sistema de manejo de alarmas debe tener la funcionalidad siguiente: 1. Anuncio de alarma 2. Identificación y reconocimiento de alarma. 3. Prioridad de alarma. iii. Anuncio de Alarma. En la Interfaz Humano Máquina se debe desplegar un anuncio de alarma visual cada vez que ocurra un evento de alarma. El sistema de anuncio de alarma debe tener la funcionalidad siguiente: 1. Deben detectar cualquier anomalía en el Controlador o PLC o en el proceso, incluyendo la falla o desconexión de cualquier dispositivo. 2. Deben “monitorear” continuamente todas las variables del proceso, aun bajo condiciones de alarma. 3. Deben proporcionar un desplegado gráfico en forma de sumario de alarmas, su acceso debe estar presente en todos los desplegados gráficos dinámicos del Controlador o PLC. 4. El desplegado gráfico de sumario de alarmas debe registrar la alarma y mostrar un texto donde se describa la falla. 5. En el desplegado gráfico de sumario de alarmas los elementos asociados a la alarma no reconocida deben permanecer destellando. 6. Los colores utilizados para alarmar deben ser los descritos en la NRF-226-PEMEX-2008. 7. Cuando la condición de alarma sea atendida las alarmas deben ser reconocidas o limpiadas individualmente. 8. En el desplegado gráfico de sumario de alarmas se deben identificar todas las alarmas. 9. El desplegado gráfico de sumario de alarmas debe indicar el estado (activo o reconocido) de todas y cada una de las alarmas. 10.Configuración de impresión del sumario de alarmas, se debe suministrar con opción a ser impresa en el momento que ocurra. 11.Todas las alarmas presentes en el Controlador o PLC deben ser almacenadas para su presentación y análisis, indicando identificación, nivel, prioridad y hora. iv. Identificación y Reconocimiento de Alarma. Los lazos de control en alarma deben ser identificados en los desplegados gráficos dinámicos por un cambio en el color y la generación de una alarma audible en las bocinas de la consola, ambos de acuerdo a la prioridad asignada. El número de pasos para el reconocimiento de una alarma debe ser uno (1). v. Prioridad de Alarmas. El sistema de alarma debe estar configurado para realizar el análisis de las alarmas, con el cual se pueda discriminar la prioridad de alarma. Las prioridades de alarma que se deben considerar son: 1. 2. 3. 4. Crítica. Importante. Anormal. Información / estado.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 37 DE 65
IV. Programas de Librería Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de operación, el proveedor o contratista debe cumplir con lo siguiente: i. Las estaciones de operación/ingeniería debe tener instalado y configurado los programas, lenguajes y procedimientos para la configuración, pruebas, puesta en operación, operación, mantenimiento y detección de fallas del Controlador o PLC. El sistema operativo debe ser un programa de librería y debe estar instalado y configurado en las estaciones de operación/ingeniería. Los programas de librería deben cumplir con lo siguiente: 1. Compatibilidad. Los programas de librería deben tener la característica de comunicarse con otros programas relacionados con el control de procesos, creación de reportes, “monitoreo” y bases de datos. Los programas de librería deben ser compatibles con los sistemas operativos instalados en las estaciones de trabajo. 2. Flexibilidad. Los programas de librería deben tener la capacidad para ser modificados, expandidos e integrados por el usuario, sin alteración de la filosofía funcional del Controlador o PLC. 3. Operatividad. Los programas de librería deben estar orientados a las funciones de control de proceso y ser del tipo orientado a objetos. 4. Confiabilidad. Los programas de librería deben de disponer de rutinas de autodiagnóstico para detectar cualquier falla en su funcionamiento. El proveedor o contratista debe suministrar programas, rutinas con auto-ayuda y documentación, para detectar y corregir cualquier falla en su funcionamiento. V. Programas de Configuración Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de operación, el proveedor o contratista debe cumplir con lo siguiente: A. La configuración y/o programación del Controlador o PLC debe ser restringida vía clave de acceso (password). B. La configuración debe ser almacenada en dispositivos de lectura / escritura de la estación de operación / ingeniería en medios de almacenamiento óptico (CD-R o DV-R). La estación de operación / ingeniería debe proveer una indicación automática y confiable de que la configuración se ha instalado o salvado apropiadamente. C. EL Controlador o PLC debe incluir un sistema de sincronización que establezca la misma referencia de tiempo (tiempo real) en todos los componentes y nodos del sistema. D. La lógica y estrategias de control se deben integrar vía programación, sin requerir modificación alguna en el equipo o alambrado. E. El programa para la configuración del Controlador o PLC debe tener las siguientes capacidades generales:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 38 DE 65
1. Debe realizar la configuración de la lógica de control, funciones de control así como la distribución y configuración de las estaciones de operación - ingeniería. 2. Debe realizar un diagnóstico en todos los elementos y nodos del Controlador o PLC. 3. Debe realizar una programación en línea de todos los componentes que conforman el Controlador o PLC. 4. Respaldo de información histórica mediante la transferencia de datos a dispositivos de almacenamiento integrados como nodos en el Controlador o PLC. 5. Respaldo de la configuración, lógica de control y base de datos, programada con políticas de seguridad en módulos dedicados y en estaciones de operación/ingeniería. 6. Modificar la lógica de control previamente desarrollada. 7. Ayuda en línea para facilitar al usuario la configuración. 8. Programar las funciones matemáticas, para realizar cálculos de las variables de control. 9. Permitir el ajuste en el cálculo de los parámetros o variables del proceso. 10. Uso de librerías con las funciones de control. 11. Adicionar, eliminar o modificar registros en la base de datos con el Controlador o PLC en línea y fuera de línea. F. El programa para la configuración del Controlador o PLC debe cumplir al menos con los lenguajes de programación siguientes: 1. 2. 3. 4. Texto estructurado. Diagrama de bloque de funciones. Diagrama de escalera. Lista de instrucciones.
G. Los programas y lenguajes para la configuración del Controlador o PLC deben ser compatibles con los sistemas operativos instalados en las estaciones de operación/ingeniería. Deben ser suministrados en medios ópticos (CD-R o DVD-R). H. Configurador de Bases de Datos. i. El programa debe estar basado en el uso de una base de datos en tiempo real. En dicha base de datos todos los valores de entrada, salida y calculados son procesados como “ficheros” (“data point”) a los cuales es posible asociar diversos atributos como clave (TAG), valor, fecha y hora, entre otros. Se debe proporcionar, para cada punto (“data point”), frecuencia de refresco que estén en el rango de 0.1 a 3600 segundos. La base de datos debe poder modificarse en línea a través de una pantalla de configuración desde la estación de ingeniería o la propia. Los tipos de puntos (“data points”) que deben incluirse son los siguientes, lista enunciativa no limitativa: 1. Punto variable de proceso, punto relacionado con una variable de entrada o salida del sistema. Se debe tener la capacidad de realizar las siguientes funciones: algoritmos de compensación para flujo másico, totalización, compensación por tiempo muerto, revisión y supresión extensivas de alarmas, filtrado de señales y algoritmos de linealización.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 39 DE 65
2. Punto de control regulatorio, debe permitirse la ejecución de los algoritmos de control convencional, así como de funciones asociadas tales como la inicialización, generación de rampas, seguimiento de punto de ajuste, entre otros. 3. Punto digital compuesto, permite la asociación de la base de datos con múltiples entradas y salidas discretas. 4. Bandera, punto de dos estados (encendido-apagado “ON/OFF”), utilizado para archivar valores “booleanos”. No es especificado ni procesado, y su estado puede ser cambiado por el operador o por medio de un programa residente. 5. Numérico, utilizado para archivar números reales. Las funciones realizadas con ellas son operaciones tipo “batch” o de recetas, o bien para almacenar temporalmente resultados de cálculo. 6. Contador, permite el conteo (timing) de eventos, ya sea por medio del operador o por medio del programa de secuencias. I. Configurador de Lazos de Control. i. La configuración original o modificación de las estrategias de control debe realizarse desde cualquier estación de ingeniería, haciendo uso de una técnica conversacional de llenado de campos orientada en menús. Una imagen de respaldo de la configuración de los lazos de control debe estar disponible para recarga automática del controlador cuando se requiera. El medio de almacenamiento debe ser vía un procesador de aplicación o dispositivo de almacenamiento masivo. La base de datos de cada componente debe ser cargada automáticamente cuando el componente se energice.
J. Configurador de Despliegues. Debe ser incluido un editor de desplegados mediante un programa interactivo que habilite al ingeniero de proceso relacionar la información en tiempo real con los desplegados, con las siguientes características, lista enunciativa no limitativa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adicionar, borrar o copiar un lazo en la base de datos. Modificar parámetros de un lazo existente. Imprimir un reporte ordenado de los bloques de despliegue existentes en la base de datos. Examinar e introducir parámetros en la tabla de soporte residente en la base de datos de desplegados. Ejecutarse en línea y responder a órdenes desde cualquier estación. Las modificaciones a la base de datos deben realizarse en línea en forma automática, de tal manera que los campos de datos no configurables se conserven intactos y la lógica de cualquier programa del sistema relacionado con estos datos permanezca inafectada. Cualquier modificación o eliminación de lazos debe reflejarse en forma automática en los desplegados gráficos o de tendencias que estén relacionados. Incluir herramientas pre configuradas (librerías), lo cual permite construir gráficos de una manera simple utilizando iconos, por lo que debe incluir las funciones gráficas y de ediciones para tal fin.
8.3.4.1 Sí PEMEX no especifica otra cosa en las bases de licitación, debe ser responsabilidad del proveedor o contratista el analizar y definir la redundancia en los componentes electrónicos (hardware), programas
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 40 DE 65
(software tolerante a fallas) y redes de comunicación del Controlador o PLC, con base en el nivel de fiabilidad que PEMEX especifica en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia. 8.3.4.2 El nivel de tolerancia falla mínimo aceptado debe ser definido en base al nivel de fiabilidad que PEMEX especifica en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia, para todo componente electrónico que sea parte de la configuración propuesta del Controlador o PLC, el cual debe tolerar al menos una falla simultánea. Así mismo, los procesadores y componentes inteligentes deben incluir diagnósticos en línea a fin de incrementar la fiabilidad. 8.3.4.3 La fiabilidad del Controlador o PLC debe cumplir con los valores especificados en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia. Los parámetros de fiabilidad de las funciones del Controlador o PLC deben ser al menos un orden de magnitud mejor que los correspondientes del proceso a controlar. En particular, los mantenimientos programados del Controlador o PLC no deben ser más frecuentes que los correspondientes al proceso, de manera que nunca se tenga que suspender la operación del compresor para realizar trabajos de mantenimiento al Controlador o PLC. 8.3.4.4 Algunas señales de salida, tanto analógicas como binarias, que actúan directamente a proceso, o a través de un actuador, deben cumplir con la característica de llevar a la variable de actuación a un valor predeterminado al fallar el sistema de control o la energía, lo que se identifica como señales a falla segura. Para este tipo de señales, el proveedor o contratista debe proporcionar en su oferta técnica los documentos técnicos para constatar el cumplimiento de esta característica e incluirlo en su análisis de fiabilidad de las funciones correspondientes. 8.3.4.5 El proveedor o contratista debe proporcionar en su oferta técnica los documentos técnicos para constatar el cumplimiento del nivel de fiabilidad establecido para el Controlador o PLC, donde se demuestre el cálculo de los parámetros de confiabilidad y disponibilidad especificados en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia; así mismo, los valores de fiabilidad de los componentes que intervienen en el cálculo deben ser comprobables mediante datos estadísticos. Los requerimientos de SIL y MMTFs se deben comprobar mediante certificados bajo la norma IEC-61508:2000 (Parte 1 a 7) emitidos por una por un organismo de certificación reconocido por el gobierno mexicano en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 8.4 8.4.1 Interfaz Humano-Máquina En el Tablero local
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar del tablero local, el cual debe cumplir con lo siguiente: 8.4.1.1 Todos los estados del SCPCC se deben “monitorear” y las funciones de interfaz del operador se deben realizar a través de una Interfaz Humano Máquina, la cual debe estar localizada al frente del Gabinete o Tablero local. 8.4.1.2 La Interfaz se debe suministrar con las siguientes características: I. II. III. IV. 17” Pantalla a color. 24 Vc.d. ó 120 Vc.a. Pantalla táctil Comunicaciones Ethernet con el PLC
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 41 DE 65
V. NEMA 4X VI. Con protector para la pantalla. 8.4.1.3 El proveedor o contratista debe ser capaz de representar de forma gráfica el mapa del compresor en la pantalla de la IHM. El mapa del compresor debe mostrar la línea de surge, la línea de control del compresor y el punto de operación en tiempo real. Todos los componentes del mapa deben ser dinámicos y tener un tiempo de refrescamiento no mayor de 1 segundo. 8.4.1.4 El tablero debe tener una alarma visible tipo estroboscópicas que indique la condición de alarma; ésta debe ser del tipo destellante/intermitente, con una velocidad de intermitencia de máximo de 120 destellos por minuto (2 Hz) y mínimo de 60 destellos por minuto (1 Hz), con una intensidad luminosa efectiva que no debe exceder las 1 000 candelas efectivas (cd) a 2 000 000 candelas pico. La luz destellante de la alarma debe ser vista a una distancia de 50 metros con un oscurecimiento producido por la combustión de cualquier tipo de hidrocarburo. 8.4.1.5 El tablero debe tener una alarma audible, formada por un generador de tonos y su bocina amplificadora para exteriores tipo trompeta con una intensidad de sonido entre 85 dB y 114 dB a una distancia mínima de 3 m. En el caso de áreas con nivel sonoro continuo equivalente a los 85 dB, el nivel mínimo de la alarma debe ser 15 dB mayor que el del área, o de 5 dB sobre el máximo que pudiera presentarse durante 30 o más s, pero nunca más de 120 dB. 8.4.2 En cuarto de control
8.4.2.1 Cuando PEMEX especifique en Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar las estaciones cumpliendo con los requisitos y con la cantidad que PEMEX especifique en el Anexo 12.5 de esta Norma de Referencia. Las estaciones deben ser independientes entre sí y no dedicadas exclusivamente a una función determinada, de tal manera que a falla de una las demás continúen su operación de manera normal (deben contar con electrónica independiente). 8.4.2.2 Debe ser responsabilidad del proveedor o contratista que las estaciones sean dispositivos dedicados para este propósito y sean un producto estándar del fabricante del sistema de control. Deben permitir a los operadores el manejo y monitoreo amigable del sistema, así como almacenar información y presentarla en diferentes formas (gráficas, tendencias, entre otros). Los desplegados gráficos deben refrescarse en la pantalla respectiva. 8.4.2.3 Para efectos de operación del compresor el tablero local debe tener mayor jerarquía en comandos sobre cualquier estación de operación. 8.4.2.4 Deben permitir una navegación eficiente a través de todos los gráficos del proceso incluidos, desplegados de las secuencias de eventos y de la información detallada del compresor, optimizando el desplegado de información. 8.4.2.5 Las estaciones de operación como de ingeniería del Controlador o PLC deben realizar ambas funciones; la funcionalidad de éstas, debe estar definida por la clave del tipo de usuario que acceda a cada estación (de operación o de Ingeniería). 8.4.2.6 El acceso a las funciones de las estaciones debe estar clasificado en al menos 4 niveles: supervisión, operación, ingeniería y administrador. Las definiciones de que funciones tiene acceso cada nivel y tipo, debe ser sugerida por el proveedor o contratista, pero su configuración debe ser aprobada por PEMEX. Las definiciones de la configuración de los perfiles/niveles de acceso se debe efectuar de manera que su uso
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 42 DE 65
no cause riesgos a la operación y mantenimiento del compresor. Se deben tener claves para cada usuario y su ingreso y salida del Controlador o PLC se debe registrar como un evento en el sistema. 8.4.2.7 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Las estaciones deben almacenar por un periodo de 60 días la siguiente información:
Historia continúa del proceso. Todos los cambios de las señales digitales de entrada. Eventos diarios del proceso. Acciones diarias en la estación de operación. Acciones de mantenimiento. Desplegados gráficos. Todas las alarmas del proceso. Todas las alarmas del sistema. Archivo general del lenguaje de control. Archivos de configuración del sistema. Archivos de configuración de todas las bases de datos del sistema. Archivos de configuración de los grupos, incluyendo: grupos de lazos de control, grupos de historia y grupos de tendencia. XIII. Archivos para cálculo de balances. XIV. Archivos para generación de reportes. XV. Archivos para generación de sumarios. 8.4.2.8 Cada estación debe incluir y desarrollar al menos las siguientes funciones:
I. Configuración general del Controlador o PLC a través de la base de datos de configuración. II. Diagnóstico y Mantenimiento del Controlador o PLC. III. Monitoreo del proceso mediante el desplegado de gráficos dinámicos de: a. Alarma. b. Proceso. c. Tendencias históricas y tiempo real. IV. Operación del proceso mediante la entrada de datos. V. Mantener una comunicación bidireccional con todos los nodos del Controlador o PLC y los sistemas que estén integrados a este. VI. Contar con una interfaz en tiempo real que le permita operar en la misma referencia de tiempo del Controlador o PLC. VII. Soportar cambio en la configuración de los componentes del Controlador o PLC. VIII. Manejar en tiempo real bases de datos abiertas y relacionales, mediante intérpretes y manejadores del tipo SQL y/o ODBC. IX. Manejar la BDH. X. Diagnóstico de fallas. XI. Reporte de fallas. XII. Sumario de alarmas. XIII. Configuración de transmisores de proceso. XIV. Generación de desplegados gráficos. XV. Comentarios de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de datos). XVI. Desarrollar configuraciones de interfaces de E/S en línea y fuera de línea. XVII. Forzar manualmente el estado de las E/S de proceso, tanto en línea como fuera de línea. XVIII. Respaldo de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de datos) en un medio físico de tipo óptico y/o magnético. XIX. Ejecutar el programa de sintonía.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 43 DE 65
XX. Ejecutar programas de aplicación y desarrollo. XXI. Manejo de recursos de impresión. XXII. La operación de la estación en modo ingeniería no debe interferir con el desempeño de otras estaciones de operación. 8.4.2.9 Las estaciones deben tener la capacidad para configurar una transferencia automática de la información y eventos ocurridos en el proceso y en el Controlador o PLC a unidades de almacenamiento masivo externas. El periodo de transferencia debe ser configurable por el usuario. También se debe tener la capacidad para configurar una alarma visual y audible cuando la capacidad de la memoria fija destinada a almacenar la información y eventos esté al 70% de su capacidad. 8.4.2.10 El proveedor o contratista debe ser capaz de representar de forma gráfica el mapa del compresor en la pantalla de la IHM. El mapa del compresor debe mostrar la línea de surge, la línea de control del compresor y el punto de operación en tiempo real. Todos los componentes del mapa deben ser dinámicos y tener un tiempo de refrescamiento no mayor de 1 segundo. 8.5 Panel de Alarmas
Cuando PEMEX especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar un panel de alarma para su instalación en exterior junto con el compresor, éste panel debe cumplir con lo siguiente: 8.5.1 El proveedor o contratista debe suministrar un panel de alarma que cumpla con los numerales 6.2.4 del ISO-10438-1:2007. 8.5.2 El anunciador debe cumplir con la ISA 18.1:2004, la visualización de las alarmas debe ser a base de una pantalla de LCD. 8.5.3 Debe cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifique en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia. 8.5.3.1 Debe tener una alarma visible tipo estroboscópicas que indique la condición de alarma; ésta debe ser del tipo destellante/intermitente, con una velocidad de intermitencia de máximo de 120 destellos por minuto (2 Hz) y mínimo de 60 destellos por minuto (1 Hz), con una intensidad luminosa efectiva que no debe exceder las 1 000 candelas efectivas (cd) a 2 000 000 candelas pico. La luz destellante de la alarma debe ser vista a una distancia de 50 metros con un oscurecimiento producido por la combustión de cualquier tipo de hidrocarburo. 8.5.3.2 Debe tener alarma audible, formado por un generador de tonos y su bocina amplificadora para exteriores tipo trompeta con una intensidad de sonido entre 85 dB y 114 dB a una distancia mínima de 3 m. En el caso de áreas con nivel sonoro continuo equivalente a los 85 dB, el nivel mínimo de la alarma debe ser 15 dB mayor que el del área, o de 5 dB sobre el máximo que pudiera presentarse durante 30 o más s, pero nunca más de 120 dB. 8.6 Gabinetes
Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe suministrar los gabinetes, los cuales deben cumplir con lo siguiente: 8.6.1 El proveedor o contratista debe suministrar los gabinetes, como el tablero local, el gabinete en cuarto de control y/o “marsahling”, indicados en los Anexos 12.6 y 12.7 de esta Norma de Referencia, los cuales
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 44 DE 65
deben contener y soportar en forma segura los subsistemas e las interfaces humano-máquina indicados en el Anexo 12.3. 8.6.2 Debe cumplir con lo especificado en 6.3.1 del ISO-10438-1:2007.
8.6.3 El diseño y la cantidad deben ser definidos por el proveedor o contratista tomando en cuenta las características específicas de los componentes a suministrar; el diseño debe permitir un fácil acceso a los componentes contenidos en él. 8.6.4 Deben ser estructuralmente independientes, construidos para cumplir con la clasificación de área especificada por PEMEX en el Anexo 12.6 y 12.7 de esta Norma de Referencia, deben ser autosoportados, contener y fijar adecuadamente a los componentes y accesorios asociados a éstos. 8.6.5 Deben ser fabricado conforme los materiales especificados por PEMEX en el Anexo 12.6 y 12.7 de esta Norma de Referencia, sin esquinas cortantes ni uniones visibles, todas las superficies deben estar pulidas. Los acabados y su color deben cumplir con lo indicado en los referidos Anexo 12.6 y 12.7. 8.6.6 Se debe asegurar la continuidad eléctrica entre las paredes, paneles y puertas, así como su conexión a la red de tierras. 8.6.7 También se deben incluir todos los accesorios para formar la red de tierras del SCPCC. Todas las terminales de las redes de tierra deben ser debidamente identificadas, tanto en campo como en cada gabinete, para su correcta conexión con la red de tierras correspondiente. Se debe suministrar todos los accesorios y materiales (cable, tubería conduit, entre otros) para las conexiones a tierra definidos por el proveedor o contratista del equipo. 8.6.8 Se deben instalar terminales o borneras tipo clemas en los gabinetes para interconectar el SCPCC con las señales de campo. Se deben incluir todos los accesorios para su instalación (rieles, separadores, canaletas, entre otros). Se deben considerar las clemas para cubrir el 20% de interfaces instaladas solicitadas como disponibles (“spare”) así como el espacio para las clemas correspondientes al 20% de ranuras libres. 8.6.9 Toda la instalación de interconexiones, cableado y tuberías deben de estar identificadas entre los diferentes puntos con material legible y permanente, y soportadas en los racks para este servicio; asimismo, en las obras de instalación eléctrica se debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2005 y donde aplique con la NRF-048-PEMEX-2007. 8.6.10 Cuando PEMEX especifique en el Anexo 12.6 que el gabinete se deben instalar en interior, el cableado entre éste y la instrumentación de campo debe ser directa sin caja de pasos entre ellos. Así también, si se instalan los módulos de E/S en gabinetes a pie del compresor (bases remotas) y los procesadores en gabinetes ubicados en el cuarto de control, se debe efectuar la conexión mediante el puerto y protocolo de comunicación definida por la solución del Controlador o PLC implementado. 8.7 Unidad portátil de configuración/mantenimiento.
8.7.1 El proveedor o contratista debe suministrar una unidad portátil de configuración/ mantenimiento con los programas y lenguajes para la configuración, programación, operación (como una estación de operación incluyendo desplegados gráficos) y mantenimiento del SCPCC. 8.7.2 La unidad debe incluir y ejecutar los desplegados gráficos y base de datos del SCPCC, para usarla como una estación de operación/ingeniería y ejecutar los diagnósticos para la detección y análisis de fallas.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 45 DE 65
8.7.3 La unidad debe ser de tipo “Lap Top” uso industrial, equipada con accesorios y maletín para protección y transporte, para su correcta operación e integración al SCPCC; cuando se especifique en las Bases de Licitación, el proveedor o contratista debe suministrar la “Lap Top” de uso industrial que cumpla con el estándar militar MIL-STD 810F. 8.7.4 La unidad portátil de programación debe cumplir con las características técnicas requeridas en el Anexo 12.8 de la presente Norma de Referencia. 8.8 Instrumentación
8.8.1 La instrumentación estándar del SCPCC debe incluir medición de flujo del tipo presión diferencial, presión de succión, presión de descarga, temperatura de succión y temperatura de descarga. 8.8.2 Si la medición de flujo está ubicada a la succión del compresor, el proveedor o contratista debe ser suministrar un control de “surge” que no requiera la medición de la temperatura del gas. 8.8.3 El proveedor o contratista debe verificar y validar la selección y rango de los instrumentos utilizados para el servicio del compresor en particular. 8.8.4 El proveedor o contratista debe suministrar transmisores para los elementos primarios, no se permite el uso de interruptores. Los transmisores deben tener una velocidad de respuesta de 50 ms o menor. Si suministra transmisores “inteligentes”, deben ser utilizados en su modo analógico (4-20 mA). 8.8.5 La válvula “anti-surge” (recirculación o venteo) debe tener característica lineal al flujo y un tiempo de apertura de completamente cerrada a abierta de 2 segundos o menos. Un “booster” para desalojar el volumen de aire de instrumento en el actuador puede ser necesario para alcanzar este requerimiento. Si la válvula es del tipo “igual porcentaje” al flujo, el proveedor o contratista debe suministrar un algoritmo de linealización de la salida analógica, de manera de obtener un perfil lineal del flujo. 8.8.6 La ubicación y arreglo de los instrumentos, debe permitir su visibilidad y accesibilidad para prueba, ajuste y mantenimiento. 8.8.7 Las cubiertas de los instrumentos del SCPCC, se deben diseñar para su instalación en exteriores, por lo que deben cumplir con los requisitos de IP66 conforma a IEC-60529:2001 o tipo 4X NEMA 250 ó equivalente. 8.8.8 Los instrumentos deben cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifica en el Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia. Cuando en las citadas Bases se especifique la instrumentación con seguridad intrínseca, el proveedor o contratista debe suministrar las barreras de aislamiento instaladas en gabinetes. 8.8.9 Para la medición de temperatura, el proveedor o contratista debe suministrar los sensores de temperatura tipo RTD, cumpliendo los requisitos de la NRF-148-PEMEX-2010 y lo especificado en el numeral 5.4.4.3 y 5.4.4.4 de la ISO-10439:2003. 8.8.10 El proveedor o contratista debe suministrar los indicadores de presión como lo indica el numeral 5.4.4.5 de la ISO-10439:2003 y la NRF-164-PEMEX-2006. 8.8.11 El proveedor o contratista debe suministrar las válvulas solenoides como lo indica el numeral 5.4.4.6 de la ISO-10439:2003 y la NRF-245-PEMEX-2010.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 46 DE 65
8.8.12 El proveedor o contratista debe suministrar los sensores del subsistema de vibración, desplazamiento y temperatura cumpliendo los requisitos de la NRF-264-PEMEX-2010. 8.9 Requerimientos de Infraestructura
El proveedor o contratista debe incluir en su oferta técnica los servicios relacionados con: 1. Montaje e instalación de componentes y accesorios. 2. Alimentación eléctrica de componentes. 8.9.1 Montaje e Instalación de componentes y accesorios
Para los trabajos de montaje e instalación de componentes y accesorios, el proveedor o contratista debe incluir la mano de obra requerida, el personal de supervisión, los materiales y equipos necesarios, las herramientas y los materiales de consumo. 8.9.1.1 Además debe incluir como mínimo los siguientes servicios: Montaje de gabinetes y componentes electrónicos (hardware). 8.9.1.2 Alimentación Eléctrica. 1. El proveedor o contratista debe efectuar los trabajos y proporcionar los materiales necesarios para suministrar alimentación eléctrica a todos los componentes que deben utilizarse con base en la NOM-001-SEDE-2005. 2. El proveedor o contratista debe interconectar la red de tierras de la electrónica y de seguridad física, siendo su responsabilidad el correcto funcionamiento del sistema. 8.10 Requerimientos de servicios
8.10.1 El proveedor o contratista debe suministrar y dar cumplimiento a los requerimientos, compromisos y servicios que se especifican a continuación, mismos que deben ser detallados en su oferta técnica: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Responsabilidades del proveedor o contratista, Soporte técnico, Configuración y programación de los sistemas, Documentación, Pruebas de los sistemas, Entrenamiento, Empaque, resguardo de materiales y equipo por el proveedor o contratista, Fiabilidad y obsolescencia, Garantías, Inspección, y Aseguramiento de calidad. Listado de refacciones recomendado por el fabricante, para un espacio de dos años de mantenimiento.
8.10.2 Responsabilidades del proveedor o contratista 8.10.2.1 Debe ser responsabilidad del proveedor o contratista elaborar un programa detallado de trabajo, el cual indique los tiempos de cada una de las siguientes fases del proyecto, lista enunciativa no limitativa:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 47 DE 65
Ingeniería. Procura de materiales y equipo. Instalación y cableado de todos los componentes que conforman el SCPCC. Capacitación del personal. Pruebas y arranques. Puesta en servicio.
8.10.2.2 Así mismo debe dar cumplimiento a los siguientes puntos: a. Debe suministrar un sistema completo, instalado, configurado, calibrado y operando a satisfacción de PEMEX. b. Debe proporcionar todos los componentes, accesorios, programas y servicios para satisfacer los requerimientos indicados. Cualquier omisión en las especificaciones técnicas de esta Licitación no debe liberar al proveedor o contratista de su obligación para proporcionar las partes omitidas, para contar con el sistema completo y operando conforme al diseño propuesto. c. Debe realizar la integración total y la garantía del sistema completo, no importando las diferentes marcas y patentes de los componentes que lo integren. d. Debe realizar la entrega de programas fuente de las aplicaciones desarrolladas a nombre de quien PEMEX designe. e. Debe cumplir con los tiempos de recepción en sitio de los diferentes componentes del sistema propuesto y por lo tanto debe aceptar las penalizaciones que deben estipularse en el contrato por el no cumplimiento. 8.10.3 Soporte Técnico. El proveedor o contratista debe anexar a su cotización el cuadro organizacional indicando: nombre, cargo y teléfono de cada uno de los gerentes de área y de los ingenieros especialistas responsables de cada especialidad del proyecto, así como de los ingenieros elegibles para la supervisión de la instalación, integración y puesta en servicio de los componentes del SCPCC. 8.10.4 Configuración y Programación de los Sistemas. El proveedor o contratista es responsable de la configuración, programación y activación de todos y cada uno de los componentes y programas que conforman el SCPCC. PEMEX debe supervisar las actividades de configuración y programación de los mismos con objeto de esclarecer situaciones propias de operación del proceso, todo esto sin costo adicional. 8.10.5 Documentación. 8.10.5.1 El proveedor o contratista debe suministrar la documentación generada durante todas las fases del proyecto para la correcta operación y mantenimiento de todos y cada uno de los componentes, accesorios y programas que conforman el SCPCC. Como mínimo, no siendo limitativo, debe incluir los siguientes documentos (toda la documentación asociada al proyecto debe estar escrita en español, solo se acepta en idioma inglés los catálogos originales de los fabricantes): 1. 2. 3. 4. Libros de proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle. Libros de Procura. Libros de Dibujos de Fabricante. Libros de Documentación de Pruebas.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 48 DE 65
Libros de Instrumentos y Componentes. Diagramas eléctricos, Diagramas lógicos, Diagramas de control, Instalación. Mantenimiento. Libros de cada componente que forma parte del SCPCC. “As Build Book”. Protocolo y Reportes de pruebas en fábrica. Protocolo y Reportes de pruebas en Sitio. Manual de Instalación. Manual de Configuración. Manual de Mantenimiento. Demás documentos explícitamente indicados en la presente Norma de Referencia.
8.10.5.2 El proveedor o contratista debe proporcionar todos los dibujos, diagramas y documentos en forma impresa y en medio electrónico (magnético), así como su relación completa y detallada, en número y forma con base en lo especificado en el Anexo 12.9 de esta Norma de Referencia. 8.10.5.3 Toda la documentación final debe reflejar la forma de "cómo quedo construido el SCPCC”, ésta debe ser entregada al centro de trabajo en la fecha que se estipule, con base a las necesidades de PEMEX. El proveedor o contratista debe ser responsable de proporcionar cualquier documentación complementaria de los componentes que forman parte del SCPCC, pero que deben ser fabricados por otras compañías (terceros); el proveedor o contratista debe asegurar que dicha información cumple con los requerimientos de esta especificación. 8.10.5.4 El proveedor o contratista debe proporcionar toda la información, configuraciones, entre otros, de trabajos requeridos para lograr la integración de variables, alarmas, entre otros, del SCPCC a un sistema de control de nivel superior (cuando aplique). 8.10.6 Pruebas de los Sistemas. 8.10.6.1 Pruebas de aceptación en fabrica (FAT). 8.10.6.1.1 El proveedor o contratista debe incluir en su oferta las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) que deben ser realizadas por el personal designado por PEMEX en las instalaciones del proveedor o contratista, por lo que se debe asignar un área exclusivamente para estas pruebas en forma organizada y de ambiente controlado. 8.10.6.1.2 Es requisito entregar al área técnica de PEMEX, por lo menos con un mes de anticipación, los documentos que contienen el protocolo de pruebas de los diversos componentes a probar, para su revisión y aprobación. El protocolo debe incluir lo siguiente, lista enunciativa no limitativa: 1. 2. 3. 4. 5. El documento debe contener el índice del contenido. Debe contener la Arquitectura, identificación y descripción de los componentes del sistema. Se debe verificación el cumplimiento de los puntos descritos en la presente Norma de Referencia. Se deben identificación de los simuladores y equipo de pruebas. Se debe indicar los servicios técnicos y componentes físicos asociados con la preparación y ejecución de las FAT. 6. Las rutinas que serán ejecutadas en los componentes. 7. La revisión de pantallas dinámicas, menús, editores y reportes.
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS 8. 9. 10. 11.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 49 DE 65
La capacidad de respuesta y metodología de operación de cada equipo o componente. Los programas instalados, así como la comunicación de cada equipo en todas sus partes. Las pruebas deben incluir a todos los subsistemas interconectados entre sí. Una simulación estática y/o dinámica de las entradas y salidas debe usarse para probar satisfactoriamente todos los componentes del SCPCC. 12. Resultados esperados. 13. Formatos para el seguimiento del avance y para la aceptación o rechazo de la prueba. 14. Espacio adecuado para comentarios.
8.10.6.1.3 En equipos de terceros, donde se deben efectuar las pruebas según el protocolo del fabricante del mismo, el proveedor o contratista debe proporcionar el procedimiento de prueba debidamente autorizado por el fabricante. 8.10.6.1.4 Se deben tener integrados todos los equipos y accesorios, identificados y correctamente conectados, con los programas finales depurados en operación, antes de proceder a realizar las pruebas de aceptación en fábrica del SCPCC. Las pruebas deben realizarse en un área que permita probar el SCPCC en forma integral. 8.10.6.1.5 Antes de proceder a realizar cualquier prueba a los sistemas se debe garantizar y verificar que todos los componentes necesarios para la FAT del sistema estén completos, identificados (anexar listado con No. de serie, No. de parte y código de barras) y correctamente conectados a fin de probar en forma integral cada equipo y componente para comprobar y demostrar la correcta operación de los mismos. 8.10.6.1.6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En las pruebas de aceptación en fábrica se debe realizar lo siguiente:
Prueba individual de las interfaces humano máquina e interfaces con el proceso. Prueba de los equipos y accesorios que integran el SCPCC. Prueba de las entradas y salidas de los lazos de control. Prueba del sistema de comunicación. Verificar la continuidad de terminaciones y cables de interconexión. Verificar el funcionamiento de las fuentes de corriente alterna y corriente directa. Verificar los diagnósticos de los equipos y accesorios. Verificar la carga de base de datos y desplegados gráficos y comprobar que exista el enlace adecuado. Verificación del inventario de equipos que conforman el SCPCC. Revisión de licencias y versiones de los programas que debe entregar el proveedor o contratista (programas de librería y de usuario). Verificar que las licencias de programas de librería y usuario estén a nombre de quien PEMEX designe. Inspección visual de ensamblado del SCPCC y de encendido de los equipos. Saturación de la unidad de control. Verificación de la capacidad del sistema de suministro de energía eléctrica y red de tierras. Verificación del cableado, conectores, conexiones e identificación. Verificación de la configuración del SCPCC, se debe verificar lo siguiente: a. Configuración de la unidad de control. b. Configuración de interfaces con el proceso. c. Configuración de los programas y lenguajes. Verificación de operación de equipo de prueba. Comprobación de operación del sistema de adquisición de datos y comunicación. Verificar el grado de protección que ofrece el gabinete, de acuerdo a lo que solicita PEMEX. Pruebas de funcionalidad:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 50 DE 65
a. Variables analógicas. Se debe probar el 0, 25, 50, 75 y 100 por ciento de la escala total (un muestreo aleatorio de entradas y salidas puede ser probado para determinar si la exactitud del sistema es adecuada). b. Variables digitales. Se deben probar los cambios de estado. c. Prueba de alarmas. d. Prueba de desplegados gráficos. e. Prueba de registros/reportes. f. Prueba de históricos y tendencias. g. Prueba de los lazos de control. h. Prueba de los modos de conmutación. i. Prueba de sincronización de comunicación. j. Prueba de fiabilidad. k. Prueba de llaves de acceso (físicas y/o de programación) al SCPCC. l. Prueba de configuración de base de datos. m. Prueba de desempeño del SCPCC. 20. Sintonización previa de los lazos de control. 21. Prueba de sintonía. 8.10.6.1.7 PEMEX se reserva el derecho de complementar o adicionar pruebas que juzgue necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, por lo que el proveedor o contratista debe contemplar en su oferta base estas pruebas complementarias. 8.10.6.1.8 Únicamente después de que los sistemas han sido probados rigurosamente y aceptados durante las FAT, los componentes deben embarcarse a sitio con el Reporte de Conformidad autorizado por el personal de PEMEX que presenció y testificó las pruebas FAT. 8.10.6.2 Pruebas de aceptación en sitio (OSAT). 8.10.6.2.1 Los diferentes componentes, accesorios y programas que conforman el SCPCC deben ser totalmente probados en sitio en conjunción con personal de PEMEX, con la señalización de los instrumentos y componentes bajo las condiciones normales de operación del compresor. 8.10.6.2.2 Después del montaje e instalación de los componentes, accesorios y programas se deben efectuar las pruebas de aceptación en sitio, las cuales deben realizarse desde cero hasta plena carga. El proveedor o contratista debe presentar un documento del Programa - Protocolo de Pruebas (incluyendo una lista de verificación "check list") con el objeto de verificar el cumplimiento de los puntos descritos en la presente Norma de Referencia, así como el correcto funcionamiento y la operación adecuada de los mismos. Para estas pruebas se deben considerar los mismos puntos que los realizados en las pruebas de aceptación en fábrica considerando además los puntos siguientes: 1. Puesta en funcionamiento del SCPCC a condiciones de operación. 2. Sintonización de los lazos de control del SCPCC, una vez que el comisionamiento ha concluido. 3. Supervisión de la sintonización del SCPCC, para que tome el control del proceso bajo las condiciones operativas reales, una vez que el comisionamiento ha concluido. 8.10.6.2.3 Se deben documentar los problemas que se presenten durante las pruebas con el fin de establecer acuerdos entre el personal de PEMEX y representantes técnicos del proveedor o contratista, para dar solución a la problemática.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 51 DE 65
8.10.6.2.4 Se debe incluir los criterios de validación de los parámetros de fiabilidad especificados basados en los tiempos de operación sin fallas de cada función o componente, usando criterios estadísticos como prueba de cumplimiento. 8.10.6.2.5 aplique). Se deben incluir pruebas de integración con sistemas de control de nivel superior (cuando
8.10.7 Capacitación. 8.10.7.1 El proveedor o contratista debe suministrar cursos de capacitación sobre la supervisión, control y protección del proceso utilizando el SCPCC. Los cursos deben ser los siguientes, no siendo limitativo el presente listado: I. II. III. IV. Introducción (arquitectura del SCPCC). Operación del proceso mediante el SCPCC. Configuración y administración del SCPCC. Mantenimiento (diagnóstico y detección de fallas) del SCPCC.
8.10.7.2 El curso de mantenimiento debe proporcionar al personal la capacidad y habilidad de reconocer los diferentes tipos de fallas que se pueden tener en el sistema, utilizando los diferentes niveles de diagnóstico y los procedimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante. 8.10.7.3 El proveedor o contratista debe suministrar los cursos de entrenamiento teórico-prácticos antes indicados bajo las condiciones generales requeridas en el Anexo 12.10 de esta Norma de Referencia, considerando adicionalmente lo siguiente: 1. Debe ser impartido en idioma español o con traducción simultánea cuando se efectué en el extranjero. 2. Los cursos deben ser impartidos utilizando el equipo, base de datos y programas de aplicación adquiridos. 3. Los cursos deben impartirse secuencialmente, sin traslaparse y programándose para concluir aproximadamente un mes antes de la puesta en servicio del SCPCC, a consideración del personal de PEMEX. 4. El material de cada curso debe estar escrito en español. 5. Los temarios detallados de cada curso deben ser sometidos a la aprobación de PEMEX antes del inicio de cada uno de ellos. 6. Los cursos deben ser eminentemente prácticos con la teoría mínima necesaria. 8.10.7.4 El proveedor o contratista debe proporcionar toda la infraestructura necesaria para efectuar los cursos en tiempo y forma. 8.10.8 Empaque y resguardo de materiales y componentes. 8.10.8.1 El proveedor o contratista debe empacar y preparar para embarcar los componentes, accesorios y programas del sistema, considerando lo siguiente, lista enunciativa no limitativa: 1. Debe garantizar la protección de los componentes durante la transportación de éstos y debe soportar el almacenaje a la intemperie. 2. Todos los cables de interconexión se etiquetan en sus extremos con material plástico permanente, especificando el gabinete y panel terminal donde se interconectan. 3. Los gabinetes se deben embarcar intactos y empacados de tal manera que se eviten daños durante su envío, pudiéndose incluir en su interior los componentes del SCPCC.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 52 DE 65
4. Cada componente, accesorio y programa del sistema debe empacarse y embarcarse con seguridad, identificándose cada uno con el número completo de orden de compra. 5. Todos los accesorios sensibles a cargas electrostáticas deben tener doble protección. 8.10.8.2 El proveedor o contratista debe ser el responsable del empaque y transportación de todos los componentes, accesorios y materiales hasta el sitio de instalación, todos aquellos componentes, accesorios y/o materiales que lleguen dañados al sitio deben ser remplazados por el proveedor o contratista sin costo alguno para PEMEX en un lapso de tiempo que no afecte al programa de arranque del sistema. 8.10.9 Fiabilidad y obsolescencia. El proveedor o contratista debe garantizar la fiabilidad operativa y la no obsolescencia del SCPCC en los términos que se indican a continuación. 8.10.9.1 Fiabilidad. A. La programación, los protocolos de comunicación, los programas de terceros utilizados y el resto de los componentes que integran el SCPCC, aseguran el 100% de su funcionalidad con una disponibilidad mínima según lo requerido en el numeral 8.3.4.3 de esta Norma de Referencia. B. Cuenta, y se incluyen en la Oferta Técnica, con procedimientos y convenios establecidos para el cambio o adquisición de partes de repuesto una vez que el período de garantía haya terminado. 8.10.9.2 Obsolescencia. A. El aprovisionamiento del servicio y el refaccionamiento de los componentes (hardware) y de los programas (software) del SCPCC se deben asegurar por un mínimo de 10 años a partir de la puesta en operación. B. Se debe contar y se debe incluir en la Oferta Técnica, con políticas y programas de actualización de tecnología que deben ser totalmente compatibles con el sistema cotizado, sin que se modifique la arquitectura del mismo. 8.10.10 Garantías. 8.10.10.1 El proveedor o contratista debe establecer en su oferta técnica, claramente, todas las cláusulas de la garantía requerida: 1. Período.- El período de la garantía del SCPCC debe ser de 12 meses a partir de la aceptación en operación satisfactoria del mismo de acuerdo con PEMEX o 18 meses después de la entrega de estos. 2. Alcance.- La garantía debe incluir todo el período, ya sea 12 ó 18 meses a partir de la aceptación, mencionado lo siguiente: a. Se deben utilizar los componentes, accesorios y programas que abarquen la garantía. b. Los materiales deben ser nuevos y libres de defectos. c. La Mano de Obra debe estar libre de defectos. d. Se deben reponer todos los componentes, partes y servicios dañados o defectuosos. e. Se debe tener una disponibilidad de asistencia técnica remota de 2 a 4 horas, mientras que la asistencia en sitio debe ser en un máximo de 24 horas. f. La responsabilidad total de la garantía debe ser por cada componente, accesorio, programa y servicio contratado. No se deben aceptar transferencias de responsabilidad en las garantías.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 53 DE 65
8.10.10.2 La garantía de todos los componentes, accesorios y programas se considera vigente a partir de que quede debidamente instalado, puesto en servicio y recibido por parte del personal de operación de PEMEX. 8.10.11 Inspección. 8.10.11.1 Los servicios ofertados para el SCPCC deben estar sujetos a la supervisión de PEMEX bajo los términos indicados en cada uno de los apartados, más los que se convengan con el proveedor o contratista. 8.10.11.2 El personal designado para la supervisión por PEMEX, deben tener libre acceso a todos los equipos utilizados en la fabricación y pruebas del sistema. A dichos supervisores se les debe proporcionar una oficina apropiada durante sus visitas de inspección, si así se conviene. 8.10.11.3 El personal designado para la supervisión por PEMEX, deben tener acceso a todos los documentos de aseguramiento de calidad y otros registros del diseño, pruebas e integración de los sistemas (la toma de fotografías debe ser permitida durante el ensamble del sistema para registrar el avance de fabricación). 8.10.11.4 Todos los componentes electrónicos, estaciones y demás accesorios de control automático, deben estar disponibles para inspección visual por PEMEX antes del embarque. 8.10.11.5 Cuando la supervisión o inspección se realice por PEMEX, se debe cumplir los requerimientos que indica el procedimiento PA-800-70600-01, cuando se realice a través de una empresa contratada por PEMEX, se debe cumplir con lo que establece la NRF-049-PEMEX-2006, según se especifique en las Bases de Licitación. 8.10.12 Aseguramiento de calidad. El proveedor o contratista debe comprobar con documentación oficial que cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008, misma que debe aplicar al desarrollo de los sistemas objeto de la presente licitación. 8.11 Licencias
8.11.1 Todas las licencias de los programas utilizados y desarrollados para el arranque, operación, mantenimiento, configuración, programación y aplicaciones especiales del SCPCC, deben ser instaladas en cada uno de los componentes o equipos de conformidad con los alcances establecidos. 8.11.2 El proveedor o contratista debe proporcionar el original de las Licencias de uso a nombre de quien indique PEMEX en las Bases de Licitación, dichas licencias deben cumplir con la modalidad multiusuario, no tener prescripción y ser entregados los respaldos en medio electrónico u óptico.. 8.11.3 La Licencia de uso del software debe ser comercialmente abierta sin que se tenga que adquirir un desarrollo junto con ésta. Así también debe existir una Licencia de desarrollo que proporcione al comprador los derechos de realizar aplicaciones sin pagar regalías al proveedor o contratista por el desarrollo. 8.11.4 La distribución debe ser de acuerdo a las características del software, ya sea en forma de ejecutables o bien por medios de módulos “Run Time”. En caso de existir módulos “Run Time” en la licencia de desarrollo se debe establecer el precio del “Run Time” desde el momento de su adquisición. 8.11.5 No se acepta el software que no cuente con Licencia de desarrollo.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 54 DE 65
8.11.6 El proveedor o contratista debe suministrar con la entrega/recepción, las siguientes licencias que se listan a continuación y copias del software y/o programación en los medios magnéticos que establezca PEMEX en las Bases de Licitación: a) b) c) d) f) Licencias (para cada una de las Estaciones de operación) y medios para el Sistema Operativo de las Estaciones de operación. Licencia y medios del software de programación del procesador de control (Controlador o PLC ó controlador del SCD). Cuando aplique. Licencias (para cada una de las Estaciones de operación) y medios del uso del software. Licencias y medios de los programas ejecutables de cada una de las aplicaciones realizadas. Licencias y medios de los paquetes de computo (software) adquiridos a terceros.
8.11.7 El proveedor o contratista debe proporcionar las actualizaciones de la última versión software incluido en su alcance durante el período de garantía del sistema.
Verificar el cumplimiento de esta Norma de Referencia, en la adquisición de Sistema de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos. 9.2 Proveedores o Contratistas.
9.2.1. Que el Sistema de Control y Protecciones de Compresores Centrífugos cumpla con los requisitos especificados en esta Norma de Referencia, que sea un sistema completo y nuevo, compatible en operación con todas sus partes y componentes a las condiciones técnicas y ambientales requeridas por PEMEX.
11.1 API-RP-14C:2007 Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms, Seventh Edition, March 2001, Reaffirmed: March 2007 (Prácticas Recomendadas para el Análisis, Diseño, Instalación y Pruebas de los Sistemas Superficiales de Seguridad para Plataformas de Producción Costa Fuera, Séptima Edición, Marzo 2001, Reafirmada Marzo 2007). 11.2 IEEE C37.90.3-2001 IEEE Standard Electrostatic Discharge Tests for Protective Relays (Pruebas de descargas electrostáticas estándar de relevadores de protección). 11.3 ISA-18.1:2004 Annunciator Sequences and Specifications, Reaffirmed 25 February 2004 (Secuencias y especificaciones del anunciador, Reafirmada el 25 de Febrero de 2004).
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 55 DE 65
MILC-17E Coaxial Cable (cable coaxial).
11.5 MIL-STD-810F Department of Defense Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests (Estándar de método de pruebas para consideraciones de ingeniería ambiental y pruebas de laboratorios). 11.6 NEMA ANSI C12.8:1981 (R2002) Test Blocks And Cabinets For Installation Of Self-Contained "A" Base Watthour Meters (Prueba de bloques y gabinetes para instalaciones autocontenidas "A" Base medidores de Watt/hora). 11.7 PA-800-70600-01 Procedimiento institucional de inspección de bienes, arrendamientos y servicios en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales.
12.1 Presentación de documentos normativos equivalentes. 12.2 Características generales. 12.3 Requisitos del SCPCC. 12.4 Vibraciones, desplazamiento y temperaturas del compresor. 12.5 Estaciones de operación / ingeniería. 12.6 Gabinetes. 12.7 Gabinetes de interconexión “Marsahaling” 12.8 Unidad portátil de configuración y mantenimiento. 12.9 Especificación del número y forma de la documentación entregada. 12.10 Cursos de Capacitación.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 56 DE 65
ANEXO 12.1 Presentación de documentos normativos equivalentes. 12.1.1 Si el proveedor o contratista considera que un documento normativo es equivalente a un documento normativo (Norma, Código, Especificación o Estándar extranjero) indicado en esta Norma de Referencia, debe someterlo a autorización por parte de PEMEX a través de los medios establecidos, anexando los antecedentes y argumentación en forma comparativa, concepto por concepto, demostrando que cumple con los requisitos indicados en 12.1.2 a) y en 12.1.2 b) de esta Norma de Referencia. PEMEX debe responder por escrito a dicha solicitud, indicando si es o no autorizado para utilizarse como documento normativo equivalente. 12.1.2 La leyenda “o equivalente”, que se menciona en esta Norma de Referencia, después de las palabras Normas, Códigos y Estándares Extranjeros, significa lo siguiente: a) Las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros “equivalentes” deben cumplir o ser superiores a las propiedades mecánicas, físicas, químicas, de seguridad, protección ambiental, de diseño y de operación establecidas en las Normas de Referencia, en las Especificaciones de PEMEX, en las Especificaciones Particulares del Proyecto y en las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros ahí referenciados. b) No se aceptan como equivalentes las Normas, Códigos, Estándares Extranjeros o Normas Mexicanas, que tengan requerimientos menores a los solicitados por PEMEX en sus documentos, por ejemplo: menores espesores, menores factores de seguridad, menores presiones y/o temperaturas, menores niveles de aislamiento eléctrico, menores propiedades a la temperatura, mayor emisión de humos y características constructivas de los conductores eléctricos, menores capacidades, eficiencias, características operativas, propiedades físicas, químicas y mecánicas, entre otros; de equipos y de materiales, y todos los casos similares que se puedan presentar en cualquier especialidad dentro del proyecto. 12.1.3 Los criterios anteriores aplican también en relación a los requerimientos señalados en los Documentos Técnicos de los Paquetes de Ingeniería Básica de los Licenciadores (Tecnólogos). 12.1.4 En todos los casos, las características establecidas en las Normas, Códigos, Estándares y en los documentos indicados en esta Norma de Referencia, son requerimientos mínimos a cumplir por el proveedor o contratista. 12.1.5 Los documentos señalados en el párrafo anterior, si no son de origen mexicano, deben estar legalizados ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con el “Decreto de Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1995. Los documentos que se presenten en un idioma distinto al español deben acompañarse con su traducción a dicho idioma Español, hecha por perito traductor, considerando la conversión de unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002. 12.1.6 En caso que PEMEX no autorice el uso del documento normativo equivalente propuesto, el proveedor o contratista está obligado a cumplir con la normatividad establecida en esta Norma de Referencia.
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 57 DE 65
Ane xo 1 2.2 CARACTE RÍS TICAS G E NE RALE S No mb re d e p ro ye cto: L oca liza ción :
Refinac ió n Re fina ción
El ab or ó: Fec ha : Ho ja: 1 d e 1
S ISTE M AS DE CO NTRO L Y P RO TE CCION ES DE C OM PRE S OR ES CEN TRÍFUG O S
C ondicione s am bie nta le s
P r esió n b aro m étri ca: H um ed ad r elativa: T em per atura am bi ente:
V elo cidad del vien to
T ipo de atm ós fe ra
Hu m edad Salina: Cor ro siva:
C la sific ac ión d e áre a pe lig ro sa
C lase: F iab il id ad del C on tro lad or o PLC : T ip o de Co m po nen te C on fiab ilid ad R(t) D isp on ib ilid ad A(t) SIL M MT Fs N O TA S: PA PL Co m un icacion es I HM D ivi sió n: G r up o:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 58 DE 65
ANEXO 12.3 REQUISITOS DEL SCPCC EQUIPOS Centro de trabajo: Clave Compresor: Clave Accionador Aplicación: Ubicación:
SI MARCA MODELO
Equipo motriz:
Equipo impulsado: Otros
Turbina de vapor Turbina a gas Motor eléctrico Compresor Caja de engranes
SUBSISTEMAS QUE FORMAN EL SCPCC INTEGRADO EN No SUBSISTEMA CONTROL aplica PLC SCD ESD DEDICADO “Monitoreo” y control Protecciones Control de desempeño Control “Anti-surge” Control de velocidad Disparo electrónico por sobrevelocidad Detección, vibración, desplazamiento y temperatura Detección y supresión de fuego Sistema de lubricación Aplicación general Aplicación especial Sistema de sellos de gas Si No TABLEROS, “MARSHALING” Y GABINETES SUBSISTEMA “Monitoreo” y control Protecciones Control de desempeño Control “Anti-surge” Control de velocidad Disparo electrónico por sobrevelocidad Detección, vibración, desplazamiento y temperatura Detección y supresión de fuego INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA SUBSISTEMA Pantallas de cristal líquido “Display” Estación de Operación Panel de alarma
TABLERO LOCAL CUARTO DE CONTROL GABINETE EN CUARTO DE CONTROL TABLERO LOCAL “MARSHALING” GABINETE EN CUARTO DE CONTROL
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 59 DE 65
ANEXO 12.4 Vibración, desplazamiento y temperatura del compresor Turbinas de vapor en compresores:
Vibración en dos canales por cada chumacera radial Posición axial en dos canales Velocidad de giro Medición de velocidad “cero” Medición de ángulo de fase Medición de excentricidad Medición de expansión diferencial Medición de expansión de la carcaza Disparo por sobre velocidad en dos canales
Vibración en dos canales por cada chumacera radial Medición de ángulo de fase
Vibración en dos canales por cada chumacera radial Posición axial en dos canales Medición de ángulo de fase
Para Cajas de engranes
Vibración en dos canales en la chumacera de la flecha de entrada Vibración en dos canales en la chumacera de la flecha de salida Vibración por aceleración sobre la tapa de la chumacera de la flecha de entrada, un canal, cuando PEMEX la solicite en las Bases de Licitación Vibración por aceleración sobre la tapa de la chumacera de la flecha de salida, un canal, cuando PEMEX la solicite en las Bases de Licitación
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 60 DE 65
ANEXO 12.5 ESTACIONES DE OPERACIÓN / INGENIERÍA
Realizó: Fecha: Hoja 1 de 1 Servidor Número de licencias de conexión:
Estación de Operación / Ingeniería Cantidad: Sistema Operativo: Procesador: Memoria RAM, capacidad: Discos Duros: Discos Ópticos: Cantidad: Tipo: Capacidad: DVD / RW CD / RW DVD ROM Serie Paralelo USB Ethernet Tipo:
Velocidad: Expandible hasta: Tipo: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Velocidad: Velocidad: Velocidad:
Tipo: Velocidad: Número de bits: Capacidad de Memoria:
Acelerador de gráficos Tarjeta de video
Teclado: Mouse: Tipo: Óptico “Track Ball” Táctil panta Cantidad: Cantidad: Cantidad: Tecnología: Características: Características: Características: Características:
Tamaño: Resolución mínima:
Compartimientos de expansión: Programas incluidos:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 61 DE 65
ANEXO 12.6 GABINETES
Realizó: Fecha: Hoja 1 de 1
Clasificación de Área: No Clasificada Clase: División: Grupo: Lugar de Instalación: Interior Clasificación NMX-J-235/1-ANCE-2000 (NEMA): Tipo envolvente: Características de fabricación: Material: Recubrimiento: Otros: Accesorios: Pantalla de cristal líquido: Orejas de izaje: Elementos de aterrizaje (cables de calibre 2AWG): Soportes de amortiguadores: Inhibidor de humedad: No Tóxico: Placa de identificación: Ventilador: Tipo: Limitación de espacio: Si Si Si Si Si Si Si Si Tiro forzado No No No No No No No No Tiro inducido Color: Entrada de ductos: Inferior Superior Purga tipo: Exterior
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 62 DE 65
ANEXO 12.7 GABINETES DE INTERCONEXIÓN “MARSHALING”
Clasificación de Área: No Clasificada Clase: División: Grupo: Lugar de Instalación: Interior Clasificación NMX-J-235/1-ANCE-2000 (NEMA): Tipo envolvente: Características de fabricación: Material: Recubrimiento: Otros: Accesorios: Orejas de izaje: Elementos de aterrizaje (cables de calibre 2AWG): Soportes de amortiguadores: Inhibidor de humedad: No Tóxico: Placa de identificación: Ventilador: Tipo: Limitación de espacio: Si Si Si Si Si Si Si Tiro forzado No No No No No No No Tiro inducido Color: Entrada de ductos: Inferior Superior Purga tipo: Exterior
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 63 DE 65
ANEXO 12.8 UNIDAD PORTÁTIL DE CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO
Cantidad: Sistema Operativo: Procesador: Memoria RAM, capacidad: Disco Duro: Disco Óptico: Capacidad: Tipo: DVD / RW CD / RW DVD ROM Serie Paralelo USB Ethernet Tipo: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad: Velocidad: Expandible hasta: Tipo: Velocidad: Velocidad: Velocidad:
Teclado: Mouse adicional: Pantalla: Tipo: Óptico Cantidad: Tecnología: Características: Características:
Tiempo mínimo de respaldo por batería: Programas incluidos:
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 64 DE 65
ANEXO 12.9 ESPECIFICACIÓN DEL NÚMERO Y FORMA DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Arquitectura del Sistema. Libros de proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle. Libros de Procura. Libros de Dibujos de Fabricante. Libros de Documentación de Pruebas. Libros de Instrumentos y Equipos. Instalación. Calibración. Mantenimiento.
Respaldo Óptico
10. Diagramas de Tubería e Instrumentación. 11. Diagramas de Flujo de proceso. 12. Lista de las señales de entrada / salida del sistema. 13. Libros de cada componente del SIICPPT. 14. Libro de construcción “Build Book”. 15. Evaluación de la Fiabilidad del Sistema. 16. Protocolo y Reportes de pruebas en fábrica. 17. Protocolo y Reportes de pruebas en Sitio. 18. Manual de Instalación. 19. Manual de Configuración. 20. Manual de Mantenimiento. 21. Otros (especifique):
NRF-265-PEMEX-2011 Rev.: 0 PÁGINA 65 DE 65
ANEXO 12.10 CURSOS DE CAPACITACIÓN
Título del Curso: Tipo de Curso: Teórico Duración: Número de Participantes: Idioma: Material didáctico: Incluido Descripción del Curso: No incluido Práctico Teórico / Práctico
Sede del Curso: Instalaciones del contratista o proveedor Instalaciones del Cliente
1756-In005_-En-p ControlLogix Chassis and Power Supply1756-Td002_-En-e 1756 ControlLogix IO SpecificationsGas Liquid Separation TechnologyGoulds 3910 BulletinNRF-036-PEMEX-2003 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICONRF 209 PEMEX 2008 Bombas RotatoriasNRF-181-PEMEX-2010 Sistema Electrico en PlataformaNRF-178- PEMEX-2010 Trampas de Diablos en Plataformanrf-027-pemex-2001 ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS DE ACERO DE ALEACIÓN Y ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURANRF-035-PEMEX-2005 SISTEMAS DE TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES.-INSTALACIÓN Y PRUEBASNRF-036-PEMEX-2003 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO4586NRF-053-PEMEX-2006Bro Spiral WoundCriterios de Diseño para juntas de selladoNRF-032-PEMEX-2012 SISTEMAS DE TUBERÍA EN PLANTAS INDUSTRIALES DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALESNrf-032-Pemex-2005 Sistema de Tuberias en Plantas IndustrialesNrf-241-Pemex-2010 Instrumentos Transmisores de Presion y Presion DiferencialNrf-243-Pemex-2010 Instrumentos Interruptores de NivelNrf-148-Pemex-2005 Instrumentos Para Medicion de TemperaturaNrf-105-Pemex-2005f Sistemas Digitales de Monitoreo y Control
NRF-265-PEMEX-2012_Vig por Luevandres32 visitaInsertarDescargaIntereses Types, Instruction manualsLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationMostrar menos

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución