Source: http://docplayer.it/13825785-Materiale-pompieristico-idranti-in-ghisa.html
Timestamp: 2019-01-23 14:57:48+00:00

Document:
MATERIALE POMPIERISTICO IDRANTI IN GHISA - PDF
Download "MATERIALE POMPIERISTICO IDRANTI IN GHISA"
1 IDRANTI IN GHISA ART.01 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN TAPPO OTTONE TAPPO GHISA DN A N X USCITE CODICE EURO CODICE EURO X 70 SP ,60 SP , X 70 SP ,70 SP , X 70 SP ,20 SP , X 70 SP ,90 SP , X 70 SP ,50 SP , X 70 SP ,00 SP , X 70-1 X 100 SP ,20 SP , X 70-1X 100 SP ,30 SP , X 70-1X 100 SP ,80 SP , X 70 SP ,30 SP , X 70 SP ,60 SP , X 70 SP ,40 SP , X 70-1X 100 SP ,10 SP , X 70-1X 100 SP ,50 SP , X 70-1X 100 SP ,20 SP , X 70-1X 100 SP ,10 SP , X 70-1X 100 SP ,40 SP , X 70-1X 100 SP ,30 SP ,30 EN TIPO A A COLONNA SEMPLICE A SECCO. APERTURA ANTIVANDALO; MANOVRE DI APERTURA E CHIUSURA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE APPOSITA CHIAVE. MANUTENTABILE CON APERTURA DALL AL- TO SENZA ALCUNO SCAVO, SPECIALI VITI DI CONNESSIONE SENZA DADI. DIMENSIONAMENTO FL ANGE E USCITE COME EN H A IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA EN GJL 250 SECONDO UNI EN PER PRESSIONI FI NO A 16 BAR. È DOTATO DI SCARICO ANTIGELO CHE CONSENTE LO SVUOTAMENTO DELL IDRANTE A COMPLETA CHIUSURA DELLA VALVOLA. TUTTI GLI ORGANI INTERNI SONO DI FACILE SMONTAGGIO E MANUTENZIONE. VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA ROSSA RAL BOCCHE DI EROGAZIONE FI LETTATE COME DA TABELLA UNI 810. FLANGIA DI INGRESSO FORATA E DIMENSIONATA EN PN 16. COLLAUDO IDRANTE APERTO A 25 BAR, CHIUSO A 21 BAR. I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI TAPPI E CATENELLE INOX. ALTEZZA FUORI TERRA PER DN 150 = 860 MM. (*) I TAPPI IN GHISA NON SONO CONFORMI ALL APPENDICE NAZIONALE DELLA UNI EN KIT DI MANUTENZIONE (VITI, O_RING) CODICE EURO K ,30 DN 80/10 A RICHIESTA CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE 312 Tel Fax
2 IDRANTI IN GHISA ART.02 GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO C EN EASY REPAIR TAPPO OTTONE TAPPO GHISA DN A N X USCITE CODICE EURO CODICE EURO x 70 SP ,80 SP , x 70 SP ,90 SP , x 70 SP ,70 SP , x 70 SP ,90 SP , x 70 SP ,60 SP , x 70 SP ,40 SP , x 70-1 x 100 SP ,50 SP , x 70-1 x 100 SP ,60 SP , x 70-1 x 100 SP ,40 SP , x 70 SP ,20 SP , x 70 SP ,80 SP , x 70 SP ,40 SP , x 70-1 x 100 SP ,70 SP , x 70-1 x 100 SP ,40 SP , x 70-1 x 100 SP ,90 SP , x 70-1 x 100 SP ,20 SP , x 70-1 x 100 SP ,90 SP , x 70-1 x 100 SP ,40 SP ,40 EN TIPO C CON ROTTURA PREFI SSATA, LA VALVOLA RIMANE CHIUSA EVITANDO FUORIUSCITE D ACQUA. APERTURA ANTIVANDALO; MANOVRE DI APERTURA E CHIUSURA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE APPOSITA CHIAVE. MANUTENTABILE CON APERTURA DALL ALTO SENZA ALCUNO SCAVO, CONNESSIONE CON VITI SENZA DADI. SISTEMA DI ROTTURA BREVETTATO EASY REPAIR ; ASTA INTER- NA AD INCASTRO, RISPRISTINO CON SOLA SOSTITUZIONE DI BUSSOLE E O_RING; MANOVRA DELLA VALVOLA A IDRANTE SEZIONATO UTILIZZANDO LA CHIAVE IDRANTE. DIMENSIONAMENTO FL ANGE E USCITE COME EN H A IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA EN GJL 250 UNI EN PER PRESSIONI FI NO A 16 BAR. È DOTATO DI SCARICO ANTIGELO CHE CONSENTE LO SVUOTAMENTO DELL IDRANTE A COMPLETA CHIUSURA DELLA VALVOLA. TUTTI GLI ORGANI INTERNI SONO DI FACILE SMONTAGGIO E MANUTENZIONE. VERNICIATURA A POLVERE EPOSSIDICA ROSSA RAL BOCCHE DI EROGAZIONE FI LETTATE COME DA TABELLA UNI 810. FLANGIA DI INGRESSO FORATA E DIMENSIONATA EN PN 16. COLLAUDO IDRANTE APERTO A 25 BAR, CHIUSO A 21 BAR. I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI TAPPI E CATENELLE INOX. ALTEZZA FUORI TERRA PER DN 150 = 860 MM. (*) I TAPPI IN GHISA NON SONO CONFORMI ALL APPENDICE NAZIONALE DELLA UNI EN KIT DI RIPRISTINO (VITI, O_RING, BOCCOLE) CODICE EURO K ,50 DN 80/10 A RICHIESTA CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Tel Fax
3 IDRANTI IN GHISA ART.10 IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA EN GJL 250 UNI EN PER PRESSIONI D ESERCIZIO FI NO A 16 BAR. FLANGE DIMENSIONATE EN PN 16. ALTRE FORATURE A RICHIESTA. È DOTATO DI SCARICO ANTIGELO CHE CONSENTE LO SVUO- TAMENTO DELL IDRANTE A COMPLETA CHIUSURA DELLA VALVOLA. IL GOMMINO DI TENUTA DELLO SCARICO CHE CHIUDE QUANDO L IDRANTE È IN EROGAZIONE, OPERA GRAZIE ALLA PRESSIONE E NON PER STRISCIAMENTO, EVITANDONE L USURA. ALTEZZA DALLA FL ANGIA AL CAPPELLOTTO DI MANOVRA MM 450. COLLAUDO IDRANTE APERTO A 25 BAR, CHIUSO A 21 BAR. MANOVRA TRAMITE CAPPELLOTTO QUADRO. DISPONIBILE ANCHE CON CAPPELLOTTO PENTAGONALE A NORME UNI EN DN 80 E 100. CODICE DN USCITA EURO CODICE DN USCITA EURO ST0022B 50 BAIONETTA ,60 ST0022U 50 UNI ,10 ST0024B 65 BAIONETTA ,40 ST0024U 65 UNI ,90 ST0197B 80 BAIONETTA ,30 ST0197U 80 UNI ,80 RISPETTO ALLA UNI EN È CONFORME SOLAMENTE IL DN 80 ART.11 IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA EN GJL 250 UNI EN PER PRESSIONI D ESERCIZIO FI NO A 16 BAR. FLANGE DIMENSIONATE EN PN 16. ALTRE FORATURE A RICHIESTA. È DOTATO DI SCARICO ANTIGELO CHE CONSENTE LO SVUO- TAMENTO DELL IDRANTE A COMPLETA CHIUSURA DELLA VALVOLA. IL GOMMINO DI TENUTA DELLO SCARICO CHE CHIUDE QUANDO L IDRANTE È IN EROGAZIONE, OPERA GRAZIE ALLA PRESSIONE E NON PER STRISCIAMENTO, EVITANDONE L USURA. ALTEZZA DALLA FL ANGIA AL CAPPELLOTTO DI MANOVRA MM 450. COLLAUDO IDRANTE APERTO A 25 BAR, CHIUSO A 21 BAR. MANOVRA TRAMITE CAPPELLOTTO QUADRO. DISPONIBILE ANCHE CON CAPPELLOTTO PENTAGONALE A NORME UNI EN DN 80 E 100. CODICE DN USCITA EURO RISPETTO ALLA UNI EN È CONFORME SOLAMENTE IL DN 80 ART.16 CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO CHIUSINI IN GHISA GRIGIA CON COPERCHIO. CON SCRITTA IDRANTE SUL COPERCHIO. NON CARRABILE. VERNICIATO NERO. CODICE DN USCITA EURO ST0020B 65 BAIONETTA ,50 ST0020U 65 UNI ,30 ST0014B 80 BAIONETTA ,80 ST0014U 80 UNI ,70 ST0023B 100 BAIONETTA ,50 ST0023U 100 UNI ,40 CODICE DESCRIZIONE H COPERCHIO BASE SUP. BASE INF. EURO C0260 IDRANTE SOTT x x x ,10 C0263 IDRANTE SOTT. 70/80/ x x x , Tel Fax
4 IDRANTI IN GHISA ART.21 COLLO DI CIGNO PER IDRAN- TI SOTTOSUOLO UNI EN COLONNA IN OTTONE E ACCIAIO DISPONIBILE A UNA O DUE USCITE SULLE USCITE POSSONO ESSERE APPLICATE SARACINE- SCHE DI INTERCETTAZIONE L'ATTACCO SULL'IDRANTE PUò ESSERE UNI (TIPO="U") E BAIONETTA (TIPO="B") TIPO FISSO TIPO ORIENTABILE CODICE UNI USCITE SARACINESCHE H TIPO EURO CODICE UNI USCITE SARACINESCHE H TIPO EURO A SÌ 630 U 195,15 257,40 A SÌ 630 U 410,00 394,25 A0667B 45 2 SÌ 630 B 195,15 314,60 A0611B 45 2 SÌ 630 B 410,00 394,25 A NO 750 U 215,75 331,80 A NO 750 U 610,20 586,75 A0663B 70 2 NO 750 B 215,75 377,60 A0580B 70 2 NO 750 B 610,20 586,75 A SÌ 630 U 168,10 174,80 A SÌ 630 U 283,50 272,60 A0668B 45 2 SÌ 630 B 168,10 209,20 A0612B 45 2 SÌ 630 B 283,50 272,60 A NO 750 U 196,70 198,40 A NO 750 U 382,80 368,10 A0664B 70 2 NO 750 B 196,70 235,20 A0581B 70 2 NO 750 B 382,80 368,10 A SÌ 630 U 153,80 183,10 A SÌ 630 U 262,70 252,60 A0670B 45 1 SÌ 630 B 153,80 223,10 A0613B 45 1 SÌ 630 B 262,70 252,60 A NO 750 U 177,65 251,70 A NO 750 U 370,00 355,75 A0666B 70 1 NO 750 B 177,65 263,20 A0582B 70 1 NO 750 B 370,00 355,75 A SÌ 630 U 141,25 125,90 A0669B 45 1 SÌ 630 B 141,25 148,80 A NO 750 U 157,10 163,40 A0665B 70 1 NO 750 B 157,10 177,40 A SÌ 630 U 200,20 192,50 A0614B 45 1 SÌ 630 B 200,20 192,50 A NO 750 U 256,30 246,40 A0583B 70 1 NO 750 B 256,30 246,40 ART.17 GOMITO A PIEDE PER IDRANTI FLANGIATO NORMA UNI EN PN16 CODICE DN FORATURA A B C EURO G PN ,50 45,10 G PN ,40 56,70 G PN ,40 67,00 G PN ,80 67,00 G PN ,40 91,30 G PN ,50 184,80 Tel Fax
5 ART.39/B CASSETTA SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO IL SISTEMA È COMPOSTO DA: CASSETTA DA ESTERNI IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA. LASTRA INFRANGIBILE O SAFE CRASH. MANUALE DI ISTRUZIONE E D USO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE. RUBINETTO IDRANTE DN 45 PN 16 - ISO 7. TUBAZIONE FL ESSIBILE DN 45 A NORMA EN 14540, CON RACCORDI UNI 804 E LEGATURA A NORMA UNI SIGILLO NUMERATO. GOCCIOLATORE ROSSO SALVA MANICHETTA. LANCIA ANTINCENDIO UNI 45 BLACK, GOLD, ROTO CERTIFI CATA, Ø 12. IMBALLO IN CARTONE. SISTEMA FISSO DI ESTINZIONE INCENDI EQUIPAGGIATO CON TUBAZIONE FLESSIBILE CON MARCATURA CE CONFORME ALLE NORME EN 671-2:2003. OMOLOGAZIONE CSI N.CPD/0497/276/05. DIMENSIONI: 370 X 200 H610 TIPO LANCIA - K PORTATA Q IN I/MIN - BAR LANCIA ROTO Ø12 K 91,8 Q = 225 L/MIN - A 6 BAR LANCIA BLACK Ø12 K 72 Q = 172 L/MIN - A 6 BAR LANCIA GOLD Ø12 K 73,4 Q = 184 L/MIN - A 6 BAR MANICHETTA LASTRA CODICE EURO CODICE EURO CODICE EURO 15 m INFRANGIBILE C2I15R 160,40 C2I15B 170,10 C2I15G 185,30 20 m INFRANGIBILE C2I20R 175,80 C2I20B 185,40 C2I20G 200,70 25 m INFRANGIBILE C2I25R 191,10 C2I25B 200,70 C2I25G 215,60 30 m INFRANGIBILE C2I30R 206,40 C2I30B 215,90 C2I30G 231,20 15 m SAFE CRASH C2F15R 172,70 C2F15B 182,20 C2F15G 197,70 20 m SAFE CRASH C2F20R 188,10 C2F20B 197,80 C2F20G 213,30 25 m SAFE CRASH C2F25R 203,80 C2F25B 213,29 C2F25G 228,80 30 m SAFE CRASH C2F30R 219,50 C2F30B 229,10 C2F30G 244,60 ART.39/D CASSETTA SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX TIPO LANCIA - K PORTATA Q IN I/MIN - BAR IL SISTEMA È COMPOSTO DA: CASSETTA DA ESTERNI INOX. LASTRA INFRANGIBILE O SAFE CRASH. MANUALE DI ISTRUZIONE E D USO, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE. RUBINETTO IDRANTE DN 45 PN 16 - ISO 7. TUBAZIONE FL ESSIBILE DN 45 A NORMA EN 14540, CON RACCORDI UNI 804 E LEGATURA A NORMA UNI SIGILLO NUMERATO. GOCCIOLATORE ROSSO SALVA MANICHETTA. LANCIA ANTINCENDIO UNI 45 BLACK, GOLD, ROTO CERTIFI CATA, Ø 12. IMBALLO IN CARTONE. SISTEMA FISSO DI ESTINZIONE INCENDI EQUIPAGGIATO CON TUBAZIONE FLESSIBILE CON MARCATURA CE CONFORME ALLE NORME EN 671-2:2003. OMOLOGAZIONE CSI N.CPD/0497/276/05. DIMENSIONI: 370 X 200 H610 LANCIA ROTO Ø12 K 91,8 Q = 225 L/MIN - A 6 BAR LANCIA BLACK Ø12 K 72 Q = 172 L/MIN - A 6 BAR LANCIA GOLD Ø12 K 73,4 Q = 184 L/MIN - A 6 BAR MANICHETTA LASTRA CODICE EURO CODICE EURO CODICE EURO 15 m INFRANGIBILE C1I15R 243,50 C1I15B 253,20 C1I15G 270,20 20 m INFRANGIBILE C1I20R 260,90 C1I20B 270,30 C1I20G 287,40 25 m INFRANGIBILE C1I25R 277,90 C1I25B 287,40 C1I25G 304,60 30 m INFRANGIBILE C1I30R 295,30 C1I30B 304,90 C1I30G 321,90 15 m SAFE CRASH C1F15R 257,90 C1F15B 267,30 C1F15G 284,80 20 m SAFE CRASH C1F20R 275,40 C1F20B 284,90 C1F20G 302,30 25 m SAFE CRASH C1F25R 292,90 C1F25B 302,30 C1F25G 319,80 30 m SAFE CRASH C1F30R 310,50 C1F30B 320,10 C1F30G 337, Tel Fax
6 art.62 CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI CORREDO SINGOLO: CONTIENE LA DOTAZIONE MINIMA RICHIESTA DALLA UNI 10779: UNA CASSETTA DA ESTERNI IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA RAL 3000 O INOX. UNA LASTRA INFRANGIBILE. UNA LANCIA A TRE EFF ETTI TIPO GOLD. UNA SELLA SUPPORTO MANICHETTA. UNA MANICHETTA CERTIFI CATA CON RACCORDI UNI 804 DN 70 MT. 20, 25 O 30. UNA CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI. CORREDO DOPPIO: CONTIENE LA DOTAZIONE PER UTILIZZO CONTEMPORANEO DI DUE MANICHETTE: UNA CASSETTA DA ESTERNI IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA RAL 3000 O INOX DIMENSIONI 500X600 PROF. 300 UNA LASTRA INFRANGIBILE. DUE LANCE A TRE EFF ETTI TIPO GOLD. DUE SELLE SUPPORTO MANICHETTA. DUE MANICHETTE CERTIFI CATE CON RACCORDI UNI 804 DN 70 MT 20, 25 O 30. UNA CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI. CODICE DOTAZIONE METRI EURO CIC320 SINGOLA ,10 CIC325 SINGOLA ,00 CIC330 SINGOLA ,80 CIC420 DOPPIA ,20 CIC425 DOPPIA ,00 CIC430 DOPPIA ,70 CIC3201 SINGOLA INOX ,60 CIC3251 SINGOLA INOX ,50 CIC3301 SINGOLA INOX ,30 CIC4201 DOPPIA INOX ,70 CIC4251 DOPPIA INOX ,50 CIC4301 DOPPIA INOX ,20 CASSETTE VUOTE PER CORREDO IDRANTE CODICE TIPO EURO A10305A CORREDO IDRANTE SINGOLO / VERNICIATA 66,00 A10306A CORREDO IDRANTE SINGOLO / INOX 132,00 A10305B CORREDO IDRANTE DOPPIO / VERNICIATA 77,00 A10306B CORREDO IDRANTE DOPPIO / INOX 176,00 PIANTANA PER CASSETTA CORREDO IDRANTE CODICE TIPO EURO A0990 CILINDRICA ROSSA 60,50 A0991 CILINDRICA INOX 181,50 A0995 CILINDRICA ROSSA PER CASSETTE DOPPIE 75,90 A0998 CILINDRICA INOX PER CASSETTE DOPPIE 220,00 Tel Fax
7 ART.42 VETRO INFRANGIBILE LASTRA INFRANGIBILE IN POLISTIROLO SERIGRAFATA. I VETRI VENGONO VENDUTI SOLO IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI. CASSETTA TIPO DIMENSIONI EURO V00454 VETRO UNI 45 ESTERNO 290 X 500 6,80 V00455 VETRO UNI 45 INTERNO 300 X 533 7,40 V00456 VETRO UNI 45 INCASSO 317 X 530 7,60 V00752 UNI 70 INTERNO 422 X 522 9,50 V00753 UNI 70 INCASSO 380 X 525 8,70 V00903 GRUPPO 2"-2"½ 433 X 510 9,50 V00904 GRUPPO 3" - 4" 740 X ,80 V00953 NASPO CUBA 370 X 450 7,30 ART.26/D LANCIA ROTO A TRE EFFETTI ROTAZIONE LANCIA IN MATERIALE PLASTICO, A NORMA UNI EN 671/2, DOTATA DI MECCANISMO DI COMMUTAZIONE A ROTAZIONE CHE CONSENTE DI PASSARE DALLA POSIZIONE CHIUSA AL GETTO PIENO E AL GETTO NEBULIZZATO. UGELLO Ø 12. CODICE DN TIPO EURO A ROTO 16,10 ART.45/A MANICHETTA CERTIFICATA EN CON RACCORDI UNI 804 CONFORME ALLA EN (DN 45). MANICHETTA CON CERTIFI CAZIONE MINISTERO DEGLI INTERNI A NORME UNI 9487 (DN 70). COMPLETA DI RACCORDI A TABELLA UNI 804 IN OTTONE E MANICOTTI. LEGATURA CON FI LO D ACCIAIO A NORME UNI ETICHETTA PER LA VERIFI CA PERIODICA. INTERNO IN PVC E TESSUTO AD ALTA RESISTENZA CODICE DN METRI EURO A ,60 A ,30 A ,20 A ,50 A ,70 A ,80 A ,10 A ,20 ART.46 SELLA PORTAMANICHETTA SELLA PORTAMANICHETTA UNI 45/70 IN MATERIALE PLASTICO. CODICE EURO V0100 8, Tel Fax
8 ART.27 RUBINETTO IDRANTE A 45 RUBINETTO IDRANTE PN16 IN OTTONE CON GUARNIZIONI IN GOMMA. VOLANTINO STAMPATO IN ALLUMINIO. FILETTATURA ISO 7. FIG.1 FIGURA 1: ATTACCO FI LETTATO GAS M, USCITA FI LETTATA UNI M. FIGURA 2: ATTACCO FI LETTATO GAS M, USCITA FI LETTATA UNI F CON GIRELLO. FIG.2 CODICE USCITA UNI ENTRATA GAS FIGURA EURO A ½ 1 23,60 A ,90 A ½ 1 90,20 A ,70 A ½ 2 116,40 ART.31 CALOTTE CIECHE CALOTTE COMPLETE DI GUARNIZIONE E CATENELLA. CODICE DN USCITE EURO A OTTONE 16,40 A OTTONE 29,90 A OTTONE 73,00 A OTTONE 95,30 A GHISA 13,10 A GHISA 18,10 A GHISA 24,50 A GHISA 42,60 A M OTTONE 28,40 A M OTTONE 40,30 A M OTTONE 70,10 A M OTTONE 107,20 A M OTTONE 220,40 ART.37 GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI RUBINETTO IDRANTE PN16 IN OTTONE CON GUARNIZIONI IN GOMMA. VOLANTINO STAMPATO IN ALLUMINIO. FILETTATURA ISO 7. FIGURA 1: ATTACCO FI LETTATO GAS M, USCITA FI LETTATA UNI M. FIGURA 2: ATTACCO FI LETTATO GAS M, USCITA FI LETTATA UNI F CON GIRELLO. CODICE DN USCITE A H EURO A x ,80 A ½ 1 x ,30 A ½ 2 x ,20 A x ,40 A x ,90 A x ,70 A x ,80 Tel Fax
9 ART.37/A GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLANGIATI VENGONO FORNITI NELLA VERSIONE ORIZZONTALE. PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. SI POSSONO AVERE CON UNO O PIÙ ATTACCHI UNI 70 FEMMINA CON GIRELLO. NELLA VERSIONE ATTACCO MOTOPOMPA IL GRUPPO VA INSERITO TRA L ANELLO ANTINCENDIO E LA CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE. VALVOLA DI SICUREZZA 12 BAR. VENGONO NORMALMENTE FORNITI CON DIREZIONE DEL FL USSO DA SINISTRA A DESTRA (COME IN FOTO VISTA FRONTALE). DIREZIONE DEL FL USSO DA DESTRA A SINISTRA SU SPECIFI CA RICHIESTA. UGUALMENTE PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. CODICE DN USCITE A H EURO A1240F 2 1 x ,60 A1241F 2 ½ 1 x ,20 A1242F 2 ½ 2 x ,00 A1243F 3 1 x ,80 A1244F 3 2 x ,30 A1245F 4 1 x ,70 A1246F 4 2 x ,70 A1261F 5 2 x ,30 A1262F 5 3 x ,50 A1263F 5 4 x ,30 A1264F 6 2 x ,10 A1265F 6 3 x ,00 A1266F 6 4 x ,20 ART.38 GRUPPI DI MANDATA UNI FILETTATI VENGONO FORNITI NELLA VERSIONE ORIZZONTALE. PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. SI POSSONO AVERE CON UNO O DUE ATTACCHI UNI 70 - UNI 804 FEMMINA CON GIRELLO. NELLA VERSIONE ATTACCO DI MANDATA IL GRUPPO VA INSERITO IN DERIVAZIONE DELL ALIMENTAZIONE IDRANTI, COME PREVISTO DALLA UNI NEL CASO DI INSUFFI CIENZA DI PRESSIONE SI ALIMENTA LA RETE IDRANTI CON IL GRUPPO E LA VALVOLA DI NON RITORNO IMPEDISCE CHE LA PRESSIONE VENGA DISPERSA NELLA RETE. VALVOLA DI SICUREZZA TARATA 12 BAR. VENGONO NORMALMENTE FORNITI CON DIREZIONE DEL FL USSO DA DESTRA A SINISTRA (COME IN FOTO VISTA FRONTALE). DIREZIONE DEL FL USSO DA SINISTRA A DESTRA O PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. CODICE DN USCITE A H EURO A x ,90 A ½ 1 x ,70 A ½ 2 x ,10 A x ,70 A x ,30 A x ,60 A x , Tel Fax
10 ART.38/A GRUPPI DI MANDATA UNI FLANGIATI VENGONO FORNITI NELLA VERSIONE ORIZZONTALE. PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. SI POSSONO AVERE CON UNO O PIÙ ATTACCHI UNI 70 - UNI 804 FEMMINA CON GIRELLO. NELLA VERSIONE ATTACCO DI MANDATA IL GRUPPO VA INSERITO IN DERIVAZIONE DELL ALIMENTAZIONE IDRANTI, COME PREVISTO DALLA UNI NEL CASO DI INSUFFI CIENZA DI PRESSIONE SI ALIMENTA LA RETE IDRANTI CON IL GRUPPO E LA VALVOLA DI NON RITORNO IMPEDISCE CHE LA PRESSIONE VENGA DISPERSA NELLA RETE. VALVOLA DI SICUREZZA TARATA 12 BAR. VENGONO NORMALMENTE FORNITI CON DIREZIONE DEL FL USSO DA DESTRA A SINISTRA (COME IN FOTO VISTA FRONTALE). DIREZIONE DEL FL USSO DA SINISTRA A DESTRA O PER GRUPPI VERTICALI SPECIFI CARE IN FASE D ORDINE. CODICE DN USCITE A H EURO A1250F 2 1 x ,10 A1251F 2 ½ 1 x ,80 A1252F 2 ½ 2 x ,60 A1253F 3 1 x ,90 A1254F 3 2 x ,50 A1255F 4 1 x ,50 A1256F 4 2 x ,70 A1271F 5 2 x ,40 A1272F 5 3 x ,60 A1273F 5 4 x ,80 A1274F 6 2 x ,40 A1275F 6 3 x ,10 A1276F 6 4 x , Tel Fax

References: ART.01
 ART.02
 ART.10
 ART.11
 ART.16
 ART.21
 ART.17
 ART.39
 ART.39
 art.62
 ART.42
 ART.26
 ART.45
 ART.46
 ART.27
 ART.31
 ART.37
 ART.37
 ART.38
 ART.38