Source: https://www.legislazionetecnica.it/876309/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-pr-16-04-2013-n-74/esercizio-manutenzione-e-controllo-impianti-termici?parts=2624472
Timestamp: 2020-02-21 15:45:39+00:00

Document:
D. P.R. 16/04/2013, n. 74 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN12045
876309 4649012
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di segui
876309 4649013
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
876309 4649014
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'artico
876309 4649015
Art. 3. - Valori massimi della temperatura ambiente
876309 4649016
Art. 4. - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
f) Zona F: nessuna limit
876309 4649017
Art. 5. - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, pos
876309 4649018
Art. 6. - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari inter
876309 4649019
Art. 7. - Controllo e manutenzione degli impianti termici
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le oper
876309 4649020
Art. 8. - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
876309 4649021
Art. 9. - Ispezioni sugli impianti termici
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma
876309 4649022
Art. 10. - Competenze delle Regioni e delle Province autonome
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
876309 4649023
1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previs
876309 4649024
1. È abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
876309 4649025
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie
876309 4649026
Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW (articolo 8, commi 1, 2 e 5)
876309 4649027
Allegato B - Valori minimi consentiti del rendimento di combustione (articolo 8, commi 6, 7 e 8)
876309 4649028
Allegato C - Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici (articolo 9, comma 5)

References: Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10