Source: http://docplayer.it/2360172-Seminario-esami-di-stato-unical-i-sessione-2013-impianti-elettrici-sicurezza-ed-efficienza-energetica-ing-franco-rovense-11-01-2013-1.html
Timestamp: 2017-06-28 07:33:18+00:00

Document:
Seminario Esami di Stato -UNICAL I Sessione Impianti Elettrici. Sicurezza ed Efficienza Energetica. Ing. Franco Rovense 11/01/ PDF
Seminario Esami di Stato -UNICAL I Sessione Impianti Elettrici. Sicurezza ed Efficienza Energetica. Ing. Franco Rovense 11/01/2013 1
Download "Seminario Esami di Stato -UNICAL I Sessione 2013. Impianti Elettrici. Sicurezza ed Efficienza Energetica. Ing. Franco Rovense 11/01/2013 1"
Sofia Manzi
1 Seminario Esami di Stato -UNICAL I Sessione 2013 Impianti Elettrici Sicurezza ed Efficienza Energetica Ing. Franco Rovense 11/01/2013 12 La progettazione degli impianti elettrici 1. Analisi dei carichi 2. Rifasamento 3. Scelta del trasformatore 4. Dimensionamento delle membrature (criterio termico e criterio elettrico) 5. Calcolo delle correnti di cortocircuito 6. Scelta degli interruttori 7. Impianto di terra 8. Protezione dai contatti diretti e indiretti 9. Protezione dalle scariche atmosferiche 23 Sicurezza ed efficienza energetica due caratteristiche fondamentali: Un impianto elettrico efficiente è quasi certamente sicuro Norme e disposizioni legislative di riferimento Tutti i settori di attivitàtecnica, compreso quindi il settore elettrotecnico, sono regolamentati dalle cosiddette norme tecniche. In sostanza una norma tecnica sintetizza la regola dell arte in un particolare settore, definendo quindi il quadro cui riferirsi per realizzarein maniera corretta un prodotto o impianto tecnologico. Negli impianti di bassa tensione la Norma di riferimento principale èla CEI Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 34 LEGGE 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 1 marzo 1968, n 186 Art.1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte Art.2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del(cei) Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. 45 D.M n. 37 (Ministero dello sviluppo economico) Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff.12 marzo 2008, n. 61. (ex legge 46/90). D.P.R. 22 ottobre 2001 N 462: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche noto cometesto unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 5 agosto 2009, n REV. GENNAIO6 Rischio Elettrico e Sicurezza Elettrica Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Rev (DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchéi materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori datutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperaturepericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 67 Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischidi cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivicomprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Ildatore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinchéle procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. 78 Articolo 81 Requisiti di sicurezza 1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonchéle installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 2.Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, leapparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. 89 ALLEGATO IX- Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: sistemi di Categoria 0 (zero),chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 Vse a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); -sistemi di Categoria I (prima),chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a Vse in corrente alternata o da oltre 120 V fino a V compreso se in corrente continua; -sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre Vse in corrente alternata od oltre V se in corrente continua, fino a V compreso; -sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di V. Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale. 910 Tab.1. allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Un(KV) Tensione 1 Distanza minima consentita (m) 3 m ,50m m > m 1011 Articolo 82 Lavori sotto tensione 1.E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentitinei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchéquando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica; b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua: 1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 2)le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché: 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione èaffidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività; 3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica. 1.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteriper il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1). 2.Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende giàautorizzate ai sensi della legislazione vigente. 1112 Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimitàdi linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica. Articolo 84 Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinchégli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. *nota( La norma tecnica di riferimento èla CEI EN CEI 81-10) Articolo 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinchégli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX. 1213 Articolo 86 Verifiche e controlli 1.Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinchégli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale edel Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalitàed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. 3.L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzatoe tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. 1314 CAPO IV Articolo 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro per la violazione dell articolo 80, comma Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro per la violazione: a) dell articolo 70, comma 1; b) dell articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, e dell ALLEGATO V, parte II; c) dell articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro per la violazione: a) dell articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, , 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, , , , , dell ALLEGATO V, parte II; b) dell articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, dell ALLEGATO VI; c) dell articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell articolo 80, commi 3 e 4 1415 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro per la violazione: a) dell articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 243, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell articolo 86, commi 1 e La violazione di piùprecetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 èconsiderata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell illecito, ed èpunita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 6. La violazione di piùprecetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro44 di cui all allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 èconsiderata una unica violazione ed èpunita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L organo di vigilanza ètenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a euro per la violazione dell articolo16 Ogni anno in Italia si verificano oltre 45 mila incidenti domestici, alcuni anche mortali, causati da problemi all'impianto elettrico. Sono 12 milioni le abitazioni con impianti elettrici non a norma che, oltre a essere pericolosi per le persone, lo sono anche per i vari dispositivi collegati all impianto elettrico che potrebbero mal funzionare o essere danneggiati da un impianto non a norma. I principali rischi connessi all utilizzo di corrente elettrica sono essenzialmente l elettrocuzione e l incendio a seguito di corto circuito. Elettrocuzione L elettrocuzione, detta comunemente scossa, consiste nell attraversamento del corpo umano da parte di una corrente elettrica. Affinché si abbia elettrocuzione, la corrente deve poter percorrere un circuito chiuso nel corpo, per cui vi deve essere un punto di entrata ed un punto di uscita. Ad esempio, se una mano viene a contatto con un corpo sotto tensione, si ha elettrocuzione se la persona è a contatto diretto con la terra. Incendio L incendio di origine elettrica è dovuto ad una anomalia dell impianto elettrico, come ad esempio un corto circuito, un arco elettrico o un sovraccarico. 1617 L elettrocuzione può avvenire per contatto diretto o per contatto indiretto. Per contatto diretto s intende il contatto con una parte normalmente in tensione dell impianto elettrico, ad esempio un filo scoperto. Il contatto indiretto avviene quando si entra in contatto con parti metalliche normalmente non in tensione. Tali parti metalliche possono risultare inaspettatamente in tensione a causa di un guasto della macchina o di qualche suo componente. Un esempio sono le carcasse metalliche degli elettrodomestici. 1718 Effetti sul corpo umano provocati dalla corrente elettrica I principali effetti prodotti da una corrente elettrica che attraversa il corpo umano, sono fondamentalmente quattro: 1. tetanizzazione; 2. arresto della respirazione; 3. fibrillazione ventricolare; 4. ustioni. La gravità degli effetti è funzione dei seguenti parametri: 1. l intensità della corrente; 2. la durata del contatto; 3. la frequenza della corrente; 4. il percorso della corrente nel corpo umano. 1819 Zone di pericolosità convenzionali IEC della corrente elettrica alternata sinusoidale a 50, 60 Hz a b c Il piano tempo corrente è stato suddiviso in quattro zone: Zona 1 - Retta a di equazione I=0,5 A in cui normalmente non si hanno effetti dannosi; Zona 2- Tra la retta a e la curva b di equazione I=10+10/t (ma), con asintoto verticale I=10 manon si hanno normalmente effetti fisiopatologici pericolosi; Zona 3 - Tra la curva b e la curva c (soglia di fibrillazione ventricolare) possono verificarsi effetti quasi sempre reversibili che possono divenire pericolosi se a causa del fenomeno della tetanizzazione, che impedisce il rilascio, ci si porta nella zona 4 ; Zona 4 -La pericolositàaumenta allontanandosi dalla curva c. Si può innescare la fibrillazione con conseguente arresto cardiaco, arresto della respirazione e ustioni. 1920 Prescrizioni per la sicurezza La norma CEI 64-8 descrive, nella parte 4, i principali rischi di carattere elettrico con le relative prescrizioni: protezione contro i contatti diretti; protezione contro i contatti indiretti; protezione contro gli effetti termici; protezione contro le sovracorrenti; protezione contro le sovratensioni. 2021 Protezione contro i contatti diretti - Sistemi passivi La protezione contro i contatti diretti si ottiene in due modi. Nella sostanza si tratta di impedire che la persona possa avere a portata di mano i conduttori attivi: Distanziamento: le parti attive devono essere a debita distanza dallo spazio potenzialmente accessibile e raggiungibile dalle persone. Isolamento, involucri e barriere, ostacoli: tra le parti attive e lo spazio occupato dalle persone si frappone qualcosa che impedisca il contatto. Nel progettare gli impianti elettrici è necessario considerare la tipologia degli ambienti in cui saranno installati. Il grado di protezione IP rappresenta attraverso due numeri il livello di protezione. Il primo numero, che varia da 0 a 6, indica il grado di protezione contro l introduzione di corpi solidi, mentre il secondo numero, che varia da 0 a 8, indica il livello di protezione contro l ingresso di corpi liquidi. 2122 Protezione contro i contatti indiretti - Sistemi attivi Il principale metodo di protezione contro i contatti indiretti è il coordinamento tra l interruzione dell alimentazione in caso di guasto e un efficiente sistema di messa a terra. Interruzione dell alimentazione - Interruttore differenziale In caso di guasto è fondamentale interrompere l alimentazione al primo verificarsi del guasto. Servono due dispositivi combinati. Un interruttore che fisicamente apra il circuito. Un sistema che rilevi la corrente I G di guasto prima che qualcuno venga a contatto con la parte guasta in tensione. Nei normali impianti elettrici (ma non è l unico sistema) esiste un dispositivo molto diffuso che assolve a questi due compiti: l interruttore differenziale, detto salvavita. 2223 Interruttore differenziale 2324 Protezione contro i contatti indiretti - Sistemi attivi Impianto di terra Il metodo migliore per evitare il contatto indiretto è fare in modo che la corrente di guasto, invece di passare attraverso il corpo umano, prenda un altra strada, stabilita preventivamente in fase di progetto e/o di realizzazione dell impianto. Gli impianti elettrici devono essere dotati di una rete di conduttori che, collegati a terra in un punto ben preciso, permettano di dirigere le correnti di guasto attraverso vie prestabilite, sicure, segnalate e ben delimitate. A tale impianto di terra devono essere collegate tutte le masse delle apparecchiature elettriche che, per guasto, potrebbero trovarsi in tensione. La corrente di guasto viene così convogliata attraverso il conduttore di protezione(pe) collegato all impianto di terra. Si tratta del terzo conduttore di un impianto, oltre a quelli di fase (tipicamente nero, marrone o rosso) e di neutro (tipicamente di colore azzurro/blu). La norma prescrive che il colore dell isolamento dei conduttori di protezione e di terra sia giallo/verde. 2425 Impianto di messa a terra 2526 Protezione contro le sovracorrenti Le sovracorrenti si verificano allorché in fase di esercizio circola corrente il cui valore è molto più alto rispetto a quello nominale di progetto. In particolare, le sovracorrenti si sviluppano in seguito ad un corto circuito nell impianto. La protezione da tali effetti avviene tramite dispositivi automatici che interrompono la corrente di corto circuito, quali fusibili, relè e interruttori magnetotermici. I fusibili sono inseriti in serie al circuito da proteggere e l interruzione della corrente avviene per fusione dello stesso quando viene attraversato da un determinato valore di corrente. I relèsono dispositivi che hanno la possibilitàdi tenere sotto controllo una certa grandezza, come ad esempio nel caso dei relè termici si sfrutta la deformazione di un elemento sensibile alla temperatura. Una dispositivo molto utilizzato per la protezione degli impianti contro le sovracorrenti è l interruttore magnetotermico, costituito da due sganciatori uno magnetico ed uno termico. Quello magnetico scatta rapidamente per aumenti consistenti della corrente (cortocircuito), mentre il termico entra in funzione in caso di sovraccarico. 2627 Interruttore magnetotermico Sganciatore magnetico Contatto fisso Contatto mobile Sganciatore termico 27 28 Caratteristica intervento C 28 29 Curve caratteristiche d intervento 2930 Protezione contro le sovratensioni Le sovratensioni sono scariche elettriche incontrollate che hanno effetti difficili da quantificare e prevedere. Un tipico esempio sono le sovratensioni di origine atmosferica, cioè i fulmini, che scaricandosi nei pressi di un impianto elettrico, provocano degli impulsi di tensione nei conduttori che si trasmettono attraverso gli stessi in modo analogo alle onde sulla superficie dell acqua perturbata. Le sovratensioni sono un tipico caso di guasto che provoca danni alle apparecchiature (incendi, danni a circuiti elettronici, fulminazioni, ecc.). La limitazione degli effetti delle sovratensioni si ottiene, oltre che con l utilizzo del parafulmine nel caso di scariche atmosferiche dirette, mediante dispositivi detti scaricatori di tensione (SPD) che tagliano i picchi delle onde di tensione che si stanno propagando attraverso i circuiti elettrici e ne scaricano l energia verso l impianto di terra. La norma CEI 64-8 contiene disposizioni circa la scelta di dispositivi e i metodi di protezione contro le sovratensioni nel capitolo 43 della parte 4. 3031 Secondo l art. 84 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro provvede affinché gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini. La norma tecnica di riferimento è la CEI Le strutture metalliche allestite nei cantieri come i ponteggi, le gru o i silos sono a rischio di essere colpite dai fulmini. Tale rischio va calcolato. Non sempre infatti è necessario predisporre un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, poiché la struttura può risultare autoprotetta. Se dal calcolo risulta che il rischio è inferiore a quello tollerato dalla norma la struttura non va protetta. Nel qual caso è necessario tenere in cantiere una relazione tecnica di verifica dell autoprotezione a firma di un tecnico abilitato. 3132 Il calcolo è abbastanza complesso ed è funzione di diversi fattori, quali: 1) la resistivitàsuperficiale del terrenoche se al di sopra di 5 kωmnon obbliga ad alcun collegamento a terra. Un piano di appoggio con uno spessore di asfalto di 5 cm, o ricoperto da uno strato di ghiaiadello spessore di 15 cm, o ancora un terreno roccioso (ad es. basalto o porfido) è appunto in queste condizioni; 2) la frequenza di fulminazione direttadella struttura il cui valore dipende dalla ubicazione (struttura isolata, situata vicino a altre strutture piùalte o piùbasse), dalla geometria della struttura e dal numero di fulminiall anno per chilometro quadrato; 3) la probabilitàdi danno ad esseri viventiper tensioni di contatto che sia assume pari a 1 nel caso in cui la struttura metallica non èisolata come nel caso di ponteggi, gru, etc.; 4) la perdita media annua relativa per tensioni di contattoe di passo per le persone ubicate all esterno della struttura il cui valore èriportato dalla norma. 3233 Esempio di realizzazione gabbia di Faraday 3334 Materiali utilizzati per la realizzazione di un impianto di parafulmine 3435 Operativamente la protezione contro i fulmini va realizzata collegando i dispersori (picchetti o treccia nuda) all impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti, mentre non ènecessario collegare ad anello i dispersori fra di loro in quanto la continuitàviene assicurata dalla struttura metallica stessa. Nel caso di ponteggi metallici la pratica di ponticellaretra loro i diversi elementi per garantire la continuità elettrica è eccessiva nonché dispendiosa 3536 Linea di alta tensione colpita da scarica atmosferica 3637 3738 Danni provocati da fulminazione diretta ad un piccolo edificio 3839 Antenna tv colpita dal fulmine 3940 4041 4142 4243 4344 Norma CEI 64-8/3 (V3) (Ambienti residenziali) La variante V3 alla norma CEI 64-8 ha regolamentato per la prima volta le prestazioni dell impianto elettrico nelle abitazioni. Le indicazioni sono contenute nell Allegato A Ambienti residenziali: prestazioni dell impianto che va ad aggiungersi in coda alla norma CEI 64-8/3. Sono stabiliti tre livelli dell impianto elettrico nelle abitazioni: i. livello 1 (1 stella): il minimo accettabile; ii. livello 2 (2 stelle): un impianto di buona qualità; iii. livello 3 (3 stelle): dotazioni impiantistiche ampie e innovative (impianto domotico). 44 45 La tabella A (Allegato A della norma CEI 64-8/3) stabilisce le dotazioni minime dell impianto elettrico di una abitazione. Tabella A - Dotazioni minime dell impianto 4546 Numero di circuiti La norma CEI 64-8 richiede che gli impianti siano in genere suddivisi su più circuiti, secondo le esigenze. Ciascun circuito è individuato dal proprio interruttore automatico di protezione contro le sovracorrenti. Il numero minimo di circuiti dipende dalla superficie dell unità immobiliare e dal livello dell impianto. La suddivisione dei circuiti può avvenire sia per destinazione (circuito luce, circuito prese, ecc.) sia per zone, o da una loro combinazione. 4647 Esempio di schema dei circuiti per una unitàabitativa A 50 m 2 Livello 1 (una stella) 4748 Esempio di schema dei circuiti per una unitàabitativa 50 m 2 A 75 m 2, con box auto/cantina Livello 1 (una stella) 4849 Esempio di schema dei circuiti per una unitàabitativa 50 m 2 A 75 m 2, con box auto/cantina Livello 2 (due stelle) 4950 Esempio di schema dei circuiti per una unitàabitativa 75 m 2 A 125 m 2, con box auto/cantina - Livello 2 (due stelle) 5051 Esempio di schema dei circuiti per una unità abitativa 50 m 2 A 75 m 2, con box auto/cantina Livello 3 (tre stelle) 5152 Esempi di circuiti prese correttamente protetti contro il sovraccarico 5253 La nuova Norma CEI edizione La variante V3 della Norma CEI 64-8 pubblicata il 31 gennaio 2011 con validità dal 1 settembre 2011 ha rappresentato una svolta importante nella realizzazione degli impianti elettrici in ambito residenziale. Con la successiva 7. edizione del 2012 sono state apportate alcune ulteriori modifiche sempre per quanto riguarda gli impianti in ambito residenziale. La novità della Norma: Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto La nuova Norma CEI 64-8 rispecchia la suddivisione in 7 parti della precedente edizione, aggiungendo però un importante novità. Si tratta del Capitolo 37-Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto, un documento normativo specifico per gli impianti elettrici negli ambienti residenziali, che sono di gran lunga gli impianti elettrici più diffusi, ma riguardo ai quali, fino ad oggi, nelle Norme tecniche italiane non esisteva un preciso riferimento. Per la realizzazione degli impianti elettrici nelle abitazioni si rimandava alle parti esistenti della Norma CEI 64-8 (dalla Parte 1 alla Parte 7), di validità generale, applicabili indifferentemente ad ogni tipo di ambiente: negozi, fabbriche o magazzini. Il nuovo Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto contiene prescrizioni e raccomandazioni relative alle prestazioni dell impianto elettrico, aggiuntive a quelle relative alla sicurezza indicate nelle parti generali già esistenti. Con questa edizione della Norma, per la prima volta, oltre agli aspetti di sicurezza, già ampiamente garantiti dalle prescrizioni vigenti, vengono anche prescritti, per i nuovi impianti, requisiti di funzionalità che consentono una valorizzazione qualitativa dell impianto elettrico di un unita abitativa. 5354 La nuova Norma CEI edizione Dove si applica Impianti nuovi Le prescrizioni del Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto si applicano ai nuovi impianti (ad eccezione degli impianti negli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto Legislativo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, N.37 ). Ristrutturazioni e rifacimenti Le prescrizioni si applicano anche ai rifacimenti completi di impianti elettrici esistenti, eseguiti in occasione di ristrutturazioni edili dell unita immobiliare. 5455 La classificazione in base alle prestazioni dell impianto Nel Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto è stata introdotta una classificazione per livelli degli impianti elettrici nelle abitazioni, in relazione alle prestazioni dell impianto e al numero di circuiti terminali. Nell ambito di applicazione del Capitolo 37 - Ambienti residenziali. Prestazioni dell impianto, i livelli secondo cui devono essere classificati gli impianti sono 3; ciascun livello è contraddistinto da una dotazione funzionale minima e da una suddivisione minima dei circuiti terminali, entrambe in funzione della metratura dell appartamento. La scelta del livello prestazionale è oggetto di accordo fra committente e impiantista/progettista ed è consigliabile che sia riportata nella documentazione allegata alla Dichiarazione di Conformità alla Regola dell Arte rilasciata dall impresa installatrice (ai sensi del DM 37/08). Il primo livello è quello base, obbligatorio per la conformità dell impianto alla Norma CEI Questo livello di base garantisce all utilizzatore un impianto non solo sicuro, ma anche con un livello funzionale sufficiente. I livelli due e tre, non obbligatori, hanno lo scopo di valorizzare impianti con prestazioni più elevate del minimo necessario e offrono la possibilità di classificare l impianto di maggiore pregio, analogamente a quanto avviene già per gli impianti termici, dove il parametro di riferimento e il risparmio energetico. Il livello due è più elevato del livello uno e prevede prestazioni maggiori come, ad esempio, un numero maggiore di prese di corrente e di circuiti, il videocitofono e il controllo dei carichi elettrici. Il terzo livello indica un impianto innovativo di pregio e prevede, fra l altro, anche le funzioni domotiche. 5556 I 3 livelli previsti dalla Norma 56 57 La potenza impegnabile in funzione della superficie Secondo la nuova Norma CEI 64-8, la superficie abitativa, insieme al livello prestazionale prescelto, diventa il parametro per la definizione del minimo numero di circuiti e delle altre dotazioni minime obbligatorie. La superficie da considerare è quella calpestabile, espressa in metri quadrati, escludendo dalla metratura eventuali pertinenze dell abitazione, come box o giardino. Nella nuova Norma CEI 64-8 è prescritto che gli impianti elettrici delle abitazioni siano dimensionati per una potenza impegnabile di almeno 3 kw, in unita abitative sino a 75 m 2, e di 6 kwper superfici superiori, indipendentemente dal livello prestazionale. 57 Vedere altro
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo III Capo III articoli 80-87 e Allegati V- VI - IX Titolo IV Capo II art 117 e Allegato X - così come modificati dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. Dettagli INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie.
INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. VITRIUM Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art. Dettagli ISPESL DIPARTIMENTO DI ROMA ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 1
ISPESL DIPARTIMENTO DI ROMA ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 1 RISCHIO ELETTRICO ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 2 PANORAMA LEGISLATIVO NEL SETTORE ELETTRICO ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 3 IMPIANTI E Dettagli D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III
D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III Gli Impianti e le Apparecchiature Elettriche RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI Art. 80 comma 1 IL Datore di Lavoro provvede affinchè i materiali Dettagli La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici.
La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici. Palazzo dei Torriani (UD) Martedì, 14 giugno 2011 La manutenzione delle apparecchiature elettriche: legislazione e normativa Dettagli Seminario tecnico. Le verifiche degli Impianti D.Lgs 81/08. Relatore: dott. Brizzi Roberto TECNICO ARPAV
Seminario tecnico Le verifiche degli Impianti D.Lgs 81/08 Relatore: dott. Brizzi Roberto TECNICO ARPAV Con il patrocinio di in collaborazione con: STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Negli Dettagli Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino. Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici e nuovo conto energia
Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino Pinerolo-Nichelino-Ivrea-Collegno-Settimo T.se, 9-16-23 febbraio e 2-9 marzo 2011 Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici Dettagli LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE
Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE Guida alla progettazione ed all installazione secondo le norme tecniche CEI e UNI di MARCO Dettagli D.to Lg.vo n.81/08 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
D.to Lg.vo n.81/08 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHI: MECCANICO ED ELETTRICO CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI RISCHIO DA AMBIENTI DI LAVORO RISCHIO ELETTRICO RISCHIO MECCANICO, MACCHINE Dettagli White Paper. Cambiano gli orizzonti della protezione e della sicurezza in campo elettrico e subentra l importanza della componente domotica
White Paper Dal sito www.impiantialivelli.it dell ANIE Livelli e Vantaggi L ampliamento della norma CEI 64-8 sugli impianti elettrici a uso domestico è pensata per rispettare al meglio le esigenze della Dettagli Impianti elettrici nei condomini
Incontro di aggiornamento ANACI BOLOGNA Impianti elettrici nei condomini Ing. Alfonso Montefusco Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica Azienda USL di Bologna Teatro Galliera via Matteotti 27 Bologna Dettagli Pericoli derivanti dalla DM 37/08 corrente elettrica: provvedimenti. protezione e norme
Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono 0461.496048 - Fax 0461.496093 1 CORSI DI FORMAZIONE PER ESPERTI VERIFICATORI Decreto del Presidente della Provincia n. 25-105/Leg del 20 novembre Dettagli ARI LOANO (SV) 20.05.2011 IK1HLG
ARI LOANO (SV) Utilizzare un Generatore Elettrico in Sicurezza ovvero "come proteggersi dai contatti diretti ed indiretti quando si usa un generatore di corrente elettrica con motore a scoppio". 20.05.2011 Dettagli IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1
IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO Dal punto di consegna... 2 Il RISCHIO ELETTRICO è da intendersi come il rischio di infortunio CAUSATO da un impianto elettrico Il danno conseguente Dettagli Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino. Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici e nuovo conto energia
Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino Pinerolo-Nichelino-Ivrea-Collegno-Settimo T.se, 9-16-23 febbraio e 2-9 marzo 2011 Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici Dettagli D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi
D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Dettagli IMPIANTI ELE L TT T R T IC I I
IMPIANTI ELETTRICI 1 CORRENTE ELETTRICA La corrente alternata è caratterizzata da cariche elettriche in moto variabile nel tempo sia in intensità che in direzione. Normalmente la corrente elettrica viene Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Dettagli D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462
I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con Dettagli INDICE Manuale Volume 2
INDICE Manuale Volume 2 Pag. NOTA DEGLI EDITORI PREFAZIONE 1. INTRODUZIONE 1 2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 2.1 Principali disposizioni legislative 3 2.2 Principali norme tecniche Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli Impianti elettrici DM 37/08
Impianti elettrici DM 37/08 Requisiti fondamentali di sicurezza Obblighi normativi 1 Impianti elettrici nei condomini ALCUNE CONSIDERAZIONI Servizi condominiali U1 U2 U3 U4 Un guasto elettrico che si verifica Dettagli SICUREZZA NEGLI EDIFICI AD USO CIVILE IL RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA NEGLI EDIFICI AD USO CIVILE IL RISCHIO ELETTRICO Il rischio elettrico coinvolge tutti coloro che a qualsiasi titolo vengono a contatto con gli impianti e gli utilizzatori elettrici. Il contatto Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE
SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA E LEGISLAZIONE INDICE Generalità sulla produzione, il trasporto e la distribuzione dell energia elettrica. Normativa, unificazione, certificazione e controllo sugli impianti Dettagli SEMINARIO. Le nuove regole
SEMINARIO Le nuove regole I lavori non elettrici alla luce della IV edizione della norma CEI 11-27 Ing. Fausto Di Tosto INAIL Coordinatore del GdL INAIL per i Lavori sotto tensione ROMA, 11 MARZO 2014 Dettagli CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE
CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto Giovanni Rossi, titolare o legale rappresentante dell impresa Giovanni Rossi Impianti Elettrici, Dettagli IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE DI LOTTIZZAZIONE
OGGETTO Variante al piano attuativo di iniziativa privata ai sensi della L.R. 11/2005 autorizzato con delibera del C.C. n. 125 del 21/12/2005 S. Angelo di Celle - Deruta (Perugia) COMMITTENTE Novatecno Dettagli Materiale didattico validato da: Impianti elettrici
Impianti elettrici 1. Legislazione Applicabile 2. Valutazione del rischio elettrico 3. Contatti diretti e indiretti 4. Misure di protezione 5. Verifiche periodiche 6. Scariche atmosferiche 7. Centrali Dettagli Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico
Relazione Tecnica Progetto dell Impianto Elettrico Rotatoria ingresso cittadella universitaria Premessa: La presente relazione tecnica è finalizzata ad indicare la caratteristiche dei principali componenti Dettagli Norma CEI 64-8 V3 - Allegato A
L Allegato A "Ambienti residenziali - Prestazioni dell impianto" riguardante principalmente le prestazioni funzionali dell impianto elettrico nelle unità immobiliari ad uso abitativo, è stato pubblicato Dettagli Capitolo 8 Documenti di progetto
Capitolo 8 Documenti di progetto (8.1) Guida CEI 0-2 In questo capitolo è riportata la descrizione dei documenti richiesti dalla Guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto Dettagli Statistica degli infortuni
SEMINARIO VAL DELLA TORRE 15 febbraio 2013 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CANTIERI EDILI: suggerimenti operativi per i CSP/CSE Relatore Dott. Ing. Dario CASTAGNERI Tecnico della prevenzione Dettagli 2) Nome e cognome del titolare o legale rappresentante della ditta installatrice;
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Alla fine del lavoro l installatore è tenuto a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti, tale dichiarazione per essere valida deve essere Dettagli D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 DICHIARAZIONI 15/04/2014. D. Lgs. 81/08. Titolo modulo PRINCIPALI ENTI NORMATORI
PRINCIPALI ENTI NORMATORI IEC International Electrotecnical Committee CORSO DI FORMAZIONE Docente Ing. Livio Della Seta CENELEC European Committee for Electrotecnical Standardization) Titolo modulo RISCHIO Dettagli Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17
Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17 Fabio Olivieri ATEX DAY Desenzano del Garda, 26 giugno 2015 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini
Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini Giovanni Michele Sai La prevenzione delle esplosioni da polvere, La è uno strumento necessario Dettagli DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08
DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08 DM del 22/01/08 n. 37 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI Art. 1 - IMPIANTI SOGGETTI ALL APPLICAZIONE Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO (Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008) Pagina 1 di 9 INDICE 1. OGGETTO...3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 3. DESCRIZIONE LAVORO....4 3.1.ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Dettagli TREVIGLIO FUTURA S.p.a. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI A DUE PIANI INTERRATI
Committente: TREVIGLIO FUTURA S.p.a. Societa' Trasformazione Urbana Piazza Manara, 1-24047 Treviglio (BG) Progetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI A DUE PIANI INTERRATI 00 REVISIONE Emissione disegno Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI Sistema di alimentazione: ---------- Norme di riferimento: o Norma CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini ; o Norma CEI 81-4 Dettagli I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Aspetti generali e riferimento normativo D.Lgs. 81/08 Ing. Andrea PINNA Mercoledì, 1 dicembre 2010 Centro Congressi Unione Industriale di Torino D.Lgs. Dettagli Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4
Relazione di calcolo illuminotecnico Sommario PREMESSA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 1 CALCOLO ILLUMINOTECNICO... 4 PREMESSA Oggetto del seguente lavoro è il calcolo illuminotecnico da effettuarsi nel Dettagli /HJJLSULQFLSDOLLQWHPDGL VLFXUH]]DGHJOLLPSLDQWLHOHWWULFL
/HJJLSULQFLSDOLLQWHPDGL VLFXUH]]DGHJOLLPSLDQWLHOHWWULFL DPR n 547/55 1RUPHSHUODSUHYHQ]LRQHGHJOLLQIRUWXQLVXO ODYRUR Legge n 186/68 'LVSRVL]LRQLFRQFHUQHQWLODSURGX]LRQHGL PDWHULDOLDSSDUHFFKLDWXUHPDFFKLQDULLQVWDOOD]LRQLHLPSLDQWL Dettagli SICUREZZA ELETTRICA IN CONDOMINIO
ITE Bassi in collaborazione con Federamministratori Corso per amministratori condominiali SICUREZZA ELETTRICA IN CONDOMINIO Relatore: Dott. Ing. Donati Bassano PRINCIPALI LEGGI E NORMATIVE Legge 220/12: Dettagli 1. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ndividuazione degli impianti Gli impianti oggetto del progetto sono previsti all interno di una struttura scolastica. Gli impianti esistenti sono sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, pertanto saranno Dettagli Il Rischio Elettrico nell uso degli impianti condominiali. Adempimenti, obblighi e documentazione necessaria
Il Rischio Elettrico nell uso degli impianti condominiali Adempimenti, obblighi e documentazione necessaria Impianti elettrici considerati: Quelli ubicati nelle parti comuni del condominio Tutti gli impianti Dettagli CORSO PER RSPP MODULO B. Rischi da scariche atmosferiche. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1
CORSO PER RSPP MODULO B Rischi da scariche atmosferiche Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Dettagli COMUNE di CHIOGGIA. Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DITTA:
COMUNE di CHIOGGIA Scheda per l individuazione degli impianti soggetti all obbligo del progetto (art.5 D.M. n 37 del 22/01/2008) DATI IDENTIFICATIVI DELL INTERVENTO: DITTA: PRATICA EDILIZIA: DESCRIZIONE Dettagli Guida alle novità 2011 della Norma CEI 64-8 V3 Soluzioni ABB per gli impianti residenziali
Guida alle novità 2011 della Norma CEI 64-8 V3 Soluzioni ABB per gli impianti residenziali Indice La nuova variante V3 della Norma CEI 64-8...3 La struttura della Norma...4 Dove si applica...5 I livelli Dettagli Stefano Bifaretti. Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) ed Elettronica Industriale (6CFU) a.a. 20I2/2013 Stefano Bifaretti 2/31 3/31 4/31 In questa fase vengono effettuate le Dettagli RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
PROVINCIA DI LECCE Importo Progetto 1.000.000,00 RELAZIONE TECNICA 1. Premessai Dal sopralluogo effettuato si è stabilito che l'impianto elettrico del piano primo risulta di recente rifacimento ed a norma, Dettagli CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO
CONTATTI ELETTRICI DIRETTI E INDIRETTI CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO 2 CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO Effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano Il passaggio di corrente elettrica Dettagli IMPIANTO ELETTRICO 1
IMPIANTO ELETTRICO 1 Gli impianti elettrici di qualsiasi unità immobiliari devono essere realizzati secondo la legge sulla regola dell'arte (Legge 186/68) e la legge sulla sicurezza degli impianti (D.M. Dettagli Disciplinare descrittivo e prestazionale
Disciplinare descrittivo e prestazionale Sommario PREMESSA... 1 OGGETTO DELL APPALTO... 1 REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI... 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA, QUADRI E LINEE ELETTRICHE... Dettagli IL RAPPORTO INAIL 2011 SULLA CAMPIONATURA SU MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE
IL RAPPORTO INAIL 2011 SULLA CAMPIONATURA SU MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE l di Stefano Baldassarini e Angelo Fortuni INAIL- Settore ricerca, certificazione e verifica-dipartimento di Roma Osservatorio Dettagli Realizzazione autorimessa. Via della pace nel mondo Sestri Levante
Dott. Ing. Andrea Muzio Via Dante 72 Sestri Levante (GE) tel. 018541082 - fax. 0185482916 cell. 3357849106 e-mail: andrea@muzioing.it Realizzazione autorimessa Via della pace nel mondo Sestri Levante Opere Dettagli RISCHIO ELETTRICO Come passare dalla sicurezza sulla carta alla reale sicurezza in azienda
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro RISCHIO ELETTRICO Come passare dalla sicurezza sulla carta alla reale sicurezza in azienda Relatore: Marino Zalunardo LAVORIAMO CON IL CUORE per garantire la salute Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria Toscana La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Verifiche Periodiche ASL1 di Massa Carrara Consigliere Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Prevenzione Protezione dai Rischi ASL1 di Massa Carrara Dettagli Tensione alternata negli impianti civili
Tensione alternata negli impianti civili Tensione di alimentazione negli impianti civili: Veff=Vp/ 2 = 220-230 V, 1/T= f = 50 Hz Sistema di distribuzione di energia: MONOFASE con due fili: uno di FASE Dettagli Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione
Il fusibile nella protezione contro le sovracorrenti in bassa tensione di Saveri Gianluigi 1. Generalità Un apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento (condizioni specificate dai Dettagli NT24.it - Impianti elettrici nei cantieri edili CAPITOLO III. Impianto elettrico
NT24.it - Impianti elettrici nei cantieri edili CAPITOLO III Impianto elettrico Gli impianti elettrici di cantiere sono impianti molto particolari, hanno caratteristiche peculiari che è bene considerare Dettagli ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO. Ing. Guido Saule
1 ELEMENTI DI RISCHIO ELETTRICO Ing. Guido Saule Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 2 - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, Dettagli PREMESSA IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI
IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI PREMESSA La presente relazione riguarda la realizzazione dell impianto elettrico e di trasmissione dati per l allestimento dell aula informatica della scuola G. Dettagli Gli impianti elettrici. nei cantieri edili
Gli impianti elettrici nei cantieri edili Agli impianti elettrici nei cantieri si applicano la Sezione 704 della norma CEI 64-8 (VI Ediz.) (cantieri di costruzione e di demolizione) e la guida CEI 64-17 Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Il primo accenno agli impianti elettrici su una legge italiana fu negli anni trenta introducendo nel codice penale un articolo e negli anni quaranta, Dettagli Effetti fisiopatologici della corrente elettrica
Sicurezza elettrica: Effetti fisiopatologici della corrente elettrica Effetti della corrente sul corpo umano folgorazione ed arco elettrico - Protezione dai contatti elettrici - Aspetti costruttivi degli Dettagli I diversi tipi di impianti
Secondo quanto stabilito dal Decreto n.37 del 22/01/2008 il progetto degli impianti è sempre obbligatorio. E' da notare che, contrariamente a quanto pensano alcuni (purtroppo anche per scarsa conoscenza Dettagli Il rischio elettrico nei cantieri
Il rischio elettrico nei cantieri Per i datori di lavoro e i lavoratori alla luce del D.Lgs. 81/08 e s.m. Dante Melito Libero professionista, progettista di impianti elettrici, CTU del tribunale di Varese, Dettagli PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO RELAZIONE TECNICA SU CONSISTENZA E TIPOLOGIA Progetto: Progetto1 Descrizione: Impianto 1 Committente: Mario Rossi Ubicazione: Barletta Progettista: Ing. Franco verdi Data: 18/02/2012 Dettagli Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa
Relazione tecnica Impianto Elettrico Fisso a servizio dell'impianto Idroelettrico sito in Chiusa Pesio (CN) - Loc. Certosa DESCRIZIONE DELL OPERA La presente relazione si riferisce alla realizzazione di Dettagli SPD: che cosa sono e quando devono essere usati
Antonello Greco Gli SPD, o limitatori di sovratensione, costituiscono la principale misura di protezione contro le sovratensioni. La loro installazione può essere necessaria per ridurre i rischi di perdita Dettagli EDIZIONE 2015. Guida alla Norma CEI 64-8 Soluzioni ABB per gli impianti residenziali
EDIZIONE 2015 Guida alla Norma CEI 64-8 Soluzioni ABB per gli impianti residenziali Catalogo 2013 ABB mette a disposizione dei propri clienti tutta una serie di strumenti utili per la configurazione degli Dettagli DM 37/08 - Applicazione.
DM 37/08 - Applicazione. In sintesi: Il DM 37/08 si applica agli impianti di cantiere e similari. Non è necessario il progetto (1). È obbligatoria la dichiarazione di conformità (DICO). Il DM 37/08 non Dettagli Risparmia fino al 30% di consumi di elettricità. Facile e veloce installazione nel proprio circuito elettrico. Non necessitano di alcuna munutenzione.
Pagina1 I dispositivi progettati e costruiti dalla società Sun Power Energy D&R Institute Co. Ltd. sono in grado di aumentare il rendimento della distribuzione di energia in un impianto elettrico. Risparmia Dettagli Contesto di riferimento. Descrizione
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI CONTENUTI: Contesto di riferimento. Descrizione delle tecnologie. Interventi sull involucro. Interventi sui dispositivi di illuminazione. Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Corso di formazione per i Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza eireferentiperlaprevenzione e sicurezza dei dipartimenti SICUREZZA AMBIENTE IENE IG SERVIZI INTEGRATI Dettagli Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
IX Giornata della Sicurezza Como, 30 ottobre 2008 Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro Ing. Claudio Giacalone Comando provinciale Vigili del fuoco di Como Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Dettagli Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) IMPIANTI ELETTRICI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza Corso di specializzazione in Prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n. 818) IMPIANTI ELETTRICI Ing. Claudio Noro libero professionista - Vicenza 1 Dettagli Le novità della Norma CEI 64-8
Le novità della Norma CEI 64-8 Giuseppe Bosisio Comitato Elettrotecnico Italiano 1 Le novità della Norma CEI 64-8 -COME CAMBIA - Parte 1- Oggetto, scopo e principi - fondamentali - Parte 2 Definizioni Dettagli Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende:
Un condominio, ubicato su un area a forma rettangolare, comprende: - tre piani fuori terra con una scala interna; - tre appartamenti per piano aventi rispettivamente una superficie di circa 50 m 2, 100 Dettagli Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT
Formazione Tecnica Schneider Corso C1 Studio e progettazione di una cabina di trasformazione MT/BT Finalità del corso Il corretto allestimento delle cabine di trasformazione MT/BT di utente, anche per Dettagli Comune di Livorno. UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA
Comune di Livorno UNITÀ ORGANIZZATIVA MANUTENZIONI Ufficio Prevenzione e Protezione Gestione Impianti Elettrici e Ascensori RELAZIONE TECNICA OGGETTO: NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZZI IMPIANTI ELETTRICI Dettagli LA DOMOTICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Novembre 2013 LA DOMOTICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO Con i dispositivi domotici del sistema Chorus di GEWISS è possibile ridurre il consumo di elettricità, gas e acqua del 30% e aumentare il livello di Dettagli Domotica: lo stato dell arte
dott. ing. Pier Giorgio Confente Via Del Capitel 3 37131 Verona Italia P. IVA: 01248070235 C.F. : CNFPGR43M18M172W Tel.: 3453472324 fax.: 0454752618 e-mail: piergiorgio.confente@poste.it e-mail: piergiorgio.confente@gmail.com Dettagli 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 maggio, n. 109) Il Dettagli Dott. Ing. Cesare Orsini Libero Professionista
In genere si ricorre a forniture monofase nei cantieri di limitata potenza e gli scaglioni sono 1,5; 3; 4,5; 6 KW, mentre per cantieri più grandi si usano delle forniture trifase con potenze pari a 6; Dettagli Premessa 1. CARATTERISTICHE GENERALI DI PROGETTO. - Sistema di fornitura: corrente alternata trifase frequenza nominale pari a 50 Hz
Premessa L impianto in questione è relativo ad un progetto per la realizzazione di un campo polivalente coperto e di un immobile adibito a spogliatoio presso la zona PIP. La documentazione di progetto Dettagli Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento (Norme di installazione)
Norme di installazione Protezione contro i contatti diretti: o Isolamento delle parti attive; o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali superiori Dettagli GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE
GUIDA PROGETTUALE DELL IMPIANTO CIVILE 1) CONFORMITA ALLE NORME Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere a regola d arte ed idonei all ambiente di installazione. Il materiale elettrico soggetto Dettagli SCHEDA NR. 05 Impianti elettrici e di terra
SCHEDA NR. 05 Impianti elettrici e di terra Soggetti obbligati Proprietari o affittuari di immobili soggetti alla legge n. 46/90: edifici adibiti ad uso civile e limitatamente agli impianti elettrici anche Dettagli LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi
LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi Bergamo 10 febbraio 2012 dott. Giuseppe Trapletti Quali sono le principali situazioni di rischio elettrico? Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art.1
 Art.2
 Articolo 80
 Articolo 80
 Articolo 81
 Articolo 82
 Articolo 83
 Articolo 84
 Articolo 85
 Articolo 86
 Articolo 87
 articolo 80
 articolo 70
 articolo 70
 articolo 71
 articolo 70
 articolo 71
 articolo 77
 articolo 80
 articolo 70
 articolo 71
 articolo 77
 articolo 86
 articolo16
 art. 84
 articolo 10
 art. 69
 art. 69
 art. 87
 Art. 80
 Art. 17
 Articolo 69
 ART. 7
 Art. 1
 Articolo 80
 Articolo 69