Source: https://www.scribd.com/document/299003131/Redproteger-com-Ar-Resolucion-SRT-9002015-Protocolo-Para-La-Medicion-Del-Valor-de-Puesta-a-Tierra-y-La-Verificacion-de
Timestamp: 2018-11-21 20:45:56+00:00

Document:
Redproteger.com.Ar-Resolución SRT 9002015 Protocolo Para La Medición Del Valor de Puesta a Tierra y La Verificación de
Uploaded by Gastón Sarapura
Seguridad e higiene para cumplir funciones
Redproteger.com.Ar-Resolución SRT 9002015 Protocol...
49manual General
Metodo Gustav Purt VER.docx
Comparacion ISO 45001 - 18001.pdf
Metodo Gustav Purt VER
Comparacion ISO 45001 - 18001
Lavado de CarbonREV01
70917878 Procedimiento Tendido de Cables Rev
PE-OP-5-ANEXO-31-AUTOELEVADORES REV04 (1)
redproteger.com.
http://redproteger.com.ar/safetyblog/?p=13014&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+com/vpWw+
(Safety+Blog®)
Resolución SRT 900/2015 – Protocolo para la Medición del valor
de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las
Resolución SRT 900/2015 – Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la
VISTO el Expediente N° 174.986/14 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.), las Leyes N° 19.587, N° 24.557, N° 25.212, y los Decretos N° 351 de fecha 05 de febrero de 1979, N°
911 de fecha 05 de agosto de 1996, N° 617 de fecha 07 de julio de 1997, N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de
2003, N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007, la Resolución S.R.T. N° 3.117 de fecha 21 de noviembre de 2014, y
Que el artículo 1°, apartado 2°, inciso a) de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, establece que uno de los
objetivos fundamentales del Sistema, creado por dicha norma, es la reducción de la siniestralidad a través de la
Que a través del artículo 4° del mencionado cuerpo normativo se establece que los empleadores, los
trabajadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) comprendidos en el ámbito de la Ley de Riesgos
del Trabajo están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del
trabajo. A tal fin, dichas partes deberán cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo.
Que el artículo 4°, inciso b) de la Ley N° 19.587 establece que la normativa relativa a Higiene y Seguridad en el
Trabajo comprende las normas técnicas, las medidas sanitarias, precautorias, de tutela y de cualquier otra índole
que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo.
Que el artículo 5° de la norma mencionada en el considerando precedente establece en su inciso l) que a los
fines de la aplicación de esa ley se considera como método básico de ejecución, la adopción y aplicación de los
medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de la norma.
Que, asimismo, el inciso ñ) del referido artículo, estima como necesaria la difusión de las recomendaciones y
técnicas de prevención que resulten universalmente aconsejables o adecuadas.
Que resulta indispensable que los sistemas de puesta a tierra, y los dispositivos de corte automático de la
alimentación, se encuentren en condiciones adecuadas, como así también la verificación de que cada masa esté
conectada a un conductor de protección puesto a tierra (continuidad del circuito de tierra de las masas) para la
protección de los trabajadores contra riesgos de contacto con masas puestas accidentalmente bajo tensión
(riesgo de contacto indirecto).
Que para la mejora real y constante de la situación de los trabajadores, es imprescindible que se cuente con
mediciones confiables, claras y de fácil interpretación, lo que hace necesaria la incorporación del uso de un
protocolo estandarizado de medición y verificación.
Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) ha
tomado intervención que le corresponde.
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. ARTICULO 3° — Estipúlase que cuando las mediciones arrojaren valores que no cumplan con la Reglamentación de la ASOCIACIÓN ELECTROTECNICA ARGENTINA (A.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y normas reglamentarias. Superintendente de Riesgos del Trabajo.057 de fecha 11 de noviembre de 2003—. el artículo 3° del Decreto N° 911 de fecha 05 de agosto de 1996 y el artículo 2° del Decreto N° 617 de fecha 07 de julio de 1997 —conforme modificaciones dispuestas por los artículos 1°.557. Por ello. publíquese.srt. GONZALEZ GAVIOLA. así como a dictar normas complementarias. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. JUAN H. a modificar y determinar plazos. 4° y 5° del Decreto N° 1. y el artículo 2° del Decreto N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007.Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36. inciso a) de la Ley N° 24. ANEXO .) para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles y/o cuando se verifique falta de vinculación con tierra de alguna de las masas (falta de continuidad del circuito de tierra de las masas) se debe realizar un plan de acción para lograr adecuar el ambiente de trabajo. y que será de uso obligatorio para todos aquellos que deban medir el valor de la puesta a tierra y verificar la continuidad de las masas conforme las previsiones de la Ley N° 19.ar. ARTICULO 4° — Establécese que se debe controlar periódicamente el adecuado funcionamiento del/los dispositivos de protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación.E. el artículo 2° del Decreto N° 351 de fecha 05 de febrero de 1979.): www. EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO RESUELVE: ARTICULO 1° — Apruébase el Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral. ARTICULO 2° — Establécese que los valores de la medición de la puesta a tierra. — Dr.T. condiciones y requisitos establecidos en la presente resolución.R. ARTICULO 5° — Determínase que a los efectos de realizar la medición a la que se hace referencia en el artículo 1° de la presente resolución podrá consultarse una guía práctica que se publicará en la página web de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R. tendrán una validez de DOCE (12) meses. la verificación de la continuidad del circuito de tierra de las masas en el ambiente laboral. ARTICULO 8° — Comuníquese.A.gob.T. ARTICULO 6° — Facúltase a la Gerencia de Prevención de esta S. apartado 1°. ARTICULO 7° — Determínase que la presente resolución entrará en vigencia a los TREINTA (30) días contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA. cuyos datos estarán contenidos en el protocolo aprobado en el artículo 1° de la presente resolución.
explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición (razón social completa). explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 3) Localidad del establecimiento.INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS 1) Identificación del establecimiento. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 2) Domicilio real del establecimiento. .
41) Indicar las recomendaciones. TT / TN-S / TN-C / TN-C-S / IT. interruptor automático (IA). 26) Indicar cuál es el esquema de conexión a tierra utilizado en el establecimiento. 31) Indicar cuál es la protección que se utiliza en el establecimiento contra contactos indirectos. el cual deberá coincidir con el del plano o croquis que se adjunta a la medición.I. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición (razón social completa). con sectores o sección. 11) Hora de finalización de la última medición. lluvias recientes. a las que se arribó. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 21) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento. 27) Indicar el valor obtenido en la medición de resistencia de puesta a tierra de las masas. 19) Localidad del establecimiento. requerido legalmente.U. 7) Marca. etc. 12) Nombre de la metodología o método utilizado. 8) Fecha de la última calibración realizada al instrumento empleado en la medición. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición de puesta a tierra (razón social completa). El croquis deberá contar como mínimo. 34) Identificación del establecimiento. 40) Indicar las conclusiones. 10) Hora de inicio de la primera medición. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 28) Indicar si el resultado de la medición cumple o no con lo expresado en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 29) Indicar si el circuito de puesta a tierra es continuo y permanente. de la empresa o institución. 23) Indicar el sector o la sección dentro de la empresa donde se realiza la medición. arenoso seco o húmedo. modelo y número de serie del instrumento utilizado en la medición. indicando los puntos en los que se realizaron las mediciones (número de toma a tierra).I. 35) C.U.U. 9) Fecha de la medición. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 38) Código Postal del establecimiento.T. dentro de los tiempos máximos establecidos por la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.T. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. de pararrayos.4) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento. otros. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 18) Domicilio real del establecimiento. de iluminación. de la empresa o institución. 24) Indicar o describir la condición del terreno al momento de la medición. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 17) C. . 30) Indicar si el circuito de puesta a tierra tiene la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. 22) Número de toma de tierra. 33) Espacio para agregar información adicional de importancia. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 14) Adjuntar el certificado de calibración del equipo. toma de tierra de seguridad de las masas. dispositivo diferencial (DD). una vez analizados los resultados obtenidos en las mediciones. de informática.T. 36) Domicilio real del establecimiento. o indicar en el caso de que el estudio lleve más de un día la fecha de la primera y de la última medición. 16) Identificación del establecimiento. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. después de analizar las conclusiones. 6) C. 32) Indicar si el dispositivo de protección empleado en la protección contra los contactos indirectos está en condiciones de desconectar en forma automática el circuito. limo. 39) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento. indicar mediante un número la toma a tierra donde realiza la medición. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. lecho seco. 5) Código Postal del establecimiento. expresado en Ohm. explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 13) Espacio para agregar información adicional de importancia. de la empresa o institución. fusible (Fus). 20) Código Postal del establecimiento. 15) Adjuntar plano o croquis del establecimiento.I. pantanoso. turba. de protección de equipos electrónicos. 37) Localidad del establecimiento. expedido por el laboratorio (copia). 25) Indicar el uso habitual de la misma. toma de tierra del neutro de transformador.
.462 total views. 46 views today Copyright © 2015 Safety Blog®. Todos los Derechos Reservados.
Documents Similar To Redproteger.com.Ar-Resolución SRT 9002015 Protocolo Para La Medición Del Valor de Puesta a Tierra y La Verificación de
More From Gastón Sarapura

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 1