Source: https://de.scribd.com/document/117710594/VENTILACION-ntp-742
Timestamp: 2019-07-21 08:11:39+00:00

Document:
VENTILACION_ntp_742
Uploaded by Carlos Vásquez
saveSave VENTILACION_ntp_742 For Later
Contaminacion de Aire (1)
Contaminacion_Quiroz
Segunda Fase de Fisicoquimica
LOS TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2. DETERIORO AMBIENTAL
NTP 742: Ventilacin general de edificios
Ventilation gnrale des btiments General ventilation for buildings Vigencia Vlida Actualizada por NTP Observaciones Est relacionada con este tema la NTP 343 ANLISIS Criterios legales Derogados: Redactora: Ana Hernndez Calleja Licenciada en Ciencias Biolgicas CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO La proteccin de la salud de los trabajadores es el principal objetivo de la normativa relativa a Prevencin de Riesgos Laborales. Habitualmente, dicha normativa va un poco ms lejos y suele exigir, en la medida de lo posible, que las condiciones de trabajo no sean causa de incomodidad. La legislacin sobre lugares de trabajo cubre diferentes aspectos que tratan de fijar las condiciones mnimas que deben reunir dichos espacios para asegurar la seguridad y salud de sus ocupantes. Uno de esos aspectos son las condiciones ambientales: ambiente trmico, ventilacin, iluminacin y ambiente acstico, que conforman el ambiente interior. Esta nota tcnica est basada en los requisitos que deben cumplir las instalaciones de ventilacin y acondicionamiento de aire en edificios no residenciales, tal y como se recoge en la Norma UNE-EN 13779 de septiembre de 2005, Ventilacin de edificios no residenciales'; para conseguir ambientes interiores aceptables. Vigentes: S Desfasados: Criterios tcnicos Operativos: S
El trmino "ventilacin", en su sentido ms amplio, hace referencia al suministro y/o extraccin del aire de una zona, local o edificio, ya sea de forma natural o mecnica. Tambin en sentido amplio, los objetivos de la ventilacin consisten en mantener los niveles de oxgeno en valores que hicieran la atmsfera de cualquier lugar respirable y que sta fuera percibida fresca y limpia. Desde el punto de vista de la Prevencin, la ventilacin es uno de los mtodos de proteccin colectiva de los trabajadores. Normalmente se distinguen dos tipos: la ventilacin por extraccin localizada y la ventilacin general. En el primer caso, se trata de eliminar un agente contaminante en el mismo foco de generacin, impidiendo as, su dispersin por el local; en el segundo caso, la ventilacin general pretende reducir los niveles de contaminacin en un espacio hasta niveles aceptables. Sin entrar en mayores detalles, es evidente que la extraccin localizada es una medida preventiva ms eficaz que la ventilacin general, no obstante, la ventilacin general es compaera inseparable de los sistemas de extraccin localizada. En cualquier sistema debe estar asegurada la reposicin del aire extrado; este aire lo suministra la ventilacin general y en cantidad suficiente para que la extraccin localizada cumpla con las prestaciones para las que fue diseada. Dependiendo de la funcin que vaya a cumplir la ventilacin se puede distinguir: ventilacin para el control de calor y ventilacin por dilucin. Esta ltima se puede dividir en tres tipos dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar. Estos tipos son los siguientes:
Ventilacin general por dilucin para el control de riesgos para la salud. Ventilacin general por dilucin para el control del riesgo de incendio y explosin. Ventilacin general por dilucin para el control de olores y otras sustancias molestas.
Ventilacin general por dilucin
La ventilacin por dilucin consiste en reducir los niveles de contaminacin existentes en un local mediante el aporte de aire limpio, libre del contaminante que se pretende controlar, y en cantidad suficiente para que la concentracin se mantenga en niveles constantes y aceptables segn el objetivo de la ventilacin. El clculo del caudal de ventilacin necesario se basa en el conocimiento de la generacin de contaminante y en el establecimiento de la concentracin que se pretende mantener. Para cada uno de los casos planteados esa concentracin ser, respectivamente, el valor lmite de exposicin profesional, el lmite inferior de inflamabilidad de la sustancia y los valores recomendados para el bienestar. En la ventilacin de locales de uso no industrial en los que se considera que las personas son los principales focos de generacin de
contaminantes, el uso de la ventilacin general por dilucin constituye una medida adecuada para el control de olores y otras sustancias molestas. El clculo del caudal de ventilacin requerido en estos casos estar basado en los datos de generacin de contaminacin originada por las personas y la concentracin de contaminantes recomendadas para el bienestar de las personas. El ser humano emite un elevado nmero de sustancias: dixido de carbono (CO2), compuestos orgnicos voltiles, aerosoles que pueden contener microorganismos viables o no, vapor de agua, etc. De todos ellos el ms importante desde el punto de vista cuantitativo es el dixido de carbono; de l se conoce su tasa de generacin y la concentracin a la que empiezan a aparecer las molestias, esto lo convierte en el compuesto idneo para el clculo del caudal de ventilacin necesario para conseguir ambientes de calidad aceptable.
En el anexo III del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se establecen las condiciones ambientales que deben cumplir los lugares de trabajo y los locales de descanso, personal de guardia, servicios higinicos, comedores y/o primeros auxilios. En ese anexo se incluyen los valores de los parmetros que definen el ambiente trmico y los valores mnimos de ventilacin de los locales. En concreto y sobre este ltimo aspecto el Real Decreto establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto en relacin a la ventilacin de determinados locales en el Real Decreto 1618/1980, por el que se aprueba el Reglamento de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria, la renovacin mnima del aire de los locales de trabajo, ser de 30 metros cbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. El sistema de ventilacin empleado y, en particular, la distribucin de las entradas de aire limpio y las salidas de aire viciado, debern asegurar una efectiva renovacin del aire del local de trabajo." Hay que tener en cuenta que la mencin del RD 1618/ 1980 significa que deben cumplirse ambas legislaciones. La razn radica en que este Real Decreto toma en consideracin todos los ocupantes de un espacio y no exclusivamente los trabajadores como es el caso del RD 486/1997. Es interesante, antes de resumir el contenido de la normativa en cuanto a ventilacin de edificios, repasar el estado de vigencia de la misma. En la figura 1 se recoge el estado actual de la cuestin. Las reas sombreadas corresponden a las normas legales y/o tcnicas que han sido derogadas. Figura 1 Vigencia de la normativa en materia de ventilacin de edificios
Categora IDA 1 IDA 4
Tasa de aire exterior Tasa de aire exterior por persona por m2 de suelo No fumadores 72 m3/h 18 m3/h 1 m3/h
CO2 350 ppm 1.200 ppm
Calidad del aire percibida 0,8 decipols 3 decipols
Reglamento de calefaccin, climatizacin y agua caliente sanitaria
El objeto del RD 1618/1980 consisti en definir las condiciones que deban cumplir las instalaciones de consumo energtico con fines trmicos no industriales para conseguir un uso racional de la misma, teniendo en cuenta la calidad y seguridad de las mismas y la proteccin del medio ambiente. En las instrucciones tcnicas complementarias, por las que se desarrolla este Real Decreto, se contemplaban los requisitos que deban cumplir los equipos, as como las condiciones en cuanto a diseo, clculo y montaje de las instalaciones. En la ITIC. 02 "Exigencias ambientales y de confortabilidad", en el apartado 02.3 "Ventilacin", se estipulaba que: "En toda instalacin con control higromtrico existir una toma de aire exterior que permita una aportacin mnima de 2,2 dm3/s y persona, de aire de ventilacin exterior". Adems, dicha instruccin contena una tabla en la que se recomendaban valores de ventilacin mnima y mxima segn el tipo de actividad y referidos a la ocupacin de los espacios y a la superficie de los mismos, exigiendo a los proyectistas que aplicaran el mayor
de los valores resultante. A ttulo de ejemplo:
Oficinas, espacios generales 7 - 10 litros/s/persona: 0,50 litros/s/m2
Oficina, salas de reunin 12 - 18 litros/s/persona: 2,50 litros/s/m2
En las exigencias ambientales y de confortabilidad tambin se incluan los siguientes aspectos: temperatura, humedad, velocidad del aire, ruido y vibraciones, contaminacin ambiental interior y contaminacin atmosfrica, indicando los valores mximos recomendables, as como la necesidad de disponer de dispositivos de depuracin del aire.
Reglamento de instalaciones trmicas en edificios - UNE 100011
En 1998, fruto de los avances tecnolgicos y de los cambios competenciales ocurridos en el Estado, se elabora un nuevo reglamento que se aprueba mediante Real Decreto 1751/1998 "Reglamento de instalaciones trmicas en edificios (RITE)" y que se desarrolla igualmente a travs de instrucciones tcnicas complementarias (TE). En concreto, en el apartado 02.2 de la TE 02 de diseo, se establecen las condiciones para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales y para ello se toman en consideracin los criterios de ventilacin incluidos en la Norma UNE 100011 de 1991, "Climatizacin. La ventilacin para una calidad aceptable del aire en la climatizacin de los locales". En ella, se proporciona el mtodo de clculo del caudal de aire de ventilacin requerido basado en el control de la concentracin de dixido de carbono y una tabla en la que se indican los valores recomendados para diferentes espacios y tipos de actividad. Estos valores, que se consideran mnimos a efectos de ventilacin y mximos a efectos de ahorro energtico, se han escogido para controlar la concentracin de dixido de carbono, olores, partculas, etc., con un adecuado margen de seguridad, teniendo en cuenta distintos niveles de actividad y un nmero moderado de fumadores. Siguiendo con los ejemplos anteriores en la tabla de la UNE 100011 se recomiendan los siguientes valores:
Oficinas 10 litros/s/persona: 1litros/s/m2 Salas de reunin 10 litros/s/persona: 5litros/s/m2
Cantidad mnima de aire de ventilacin Para la realizacin de cualquier "trabajo" se precisa energa. Esta energa resulta de los procesos metablicos que tienen lugar en el organismo; durante los mismos, los alimentos (fuente de carbono e hidrgeno) son oxidados dando como resultado, adems de energa, dixido de carbono (CO2) y agua que son eliminados por el organismo. Se considera que la produccin de CO2 de una persona que est en situacin de reposo absoluto (metabolismo basal = 1 met) es de 0,0042 litros por segundo y met, y que el consumo de oxgeno y la produccin de CO2 dependen de la actividad fsica de las personas segn las siguientes relaciones: G(CO2) = 0,0042 AM donde G(CO2) es la produccin de CO2 en funcin de la actividad metablica (I/s) AM representa la actividad metablica medida en met (58 W/M2; 90 kcal/h) El caudal de aire de ventilacin (Q), expresado en litros por segundo y por persona, se halla mediante el siguiente balance de masas de CO2: G(CO2) Q= G(CO2)amb - G(CO2)ext 100
donde G(CO2)amb representa la concentracin mxima admisible de dixido de carbono en el ambiente expresado en tanto por ciento en
volumen. En la actualidad dicha concentracin es de 1.000 ppm (0,1% en volumen) G(CO2)ext representa la concentracin de dixido de carbono en la atmsfera y que es igual a 0,03 % en volumen Substituyendo los trminos en la ecuacin: 0,0042 AM 0,1 - 0,03t
En septiembre de 2005 se publica la Norma UNE-EN 13779 "Ventilacin de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilacin y acondicionamiento de recintos" que anula y sustituye a la Norma UNE 100011 anteriormente mencionada.
Ventilacin de edificios no residenciales. UNE-EN 13779
Esta norma es de aplicacin al diseo de los sistemas de ventilacin y acondicionamiento de recintos y rene los requisitos de las prestaciones de dichos sistemas. En prevencin, el diseo de un proyecto es el punto en el que se implantan las medidas preventivas que, si son las adecuadas, sern las ms eficientes. Es importante establecer los criterios de diseo que servirn de base para las mediciones y futuras comprobaciones del correcto funcionamiento del sistema. Estos criterios se basarn en toda la informacin disponible acerca de:
Las caractersticas generales del edificio que comprenden: datos sobre la localizacin del edificio y las condiciones exteriores que pueden tener influencia en el diseo del sistema entre las que destacan: la calidad del aire exterior, las emisiones, los vientos dominantes, el clima exterior, etc. De igual modo es importante disponer de datos sobre los perodos de funcionamiento del edificio que permitiran establecer los esquemas de Ocupacin. El uso de los recintos. Informacin que debera contener: el tipo de actividades que se van a desarrollar en los diferentes espacios; el nivel de Ocupacin humana, este dato es una condicin bsica puesto que la tasa de ventilacin debe disearse para ese nivel de Ocupacin y la presencia de otros contaminantes que debe ser definida en trminos de la concentracin lmite a la que esos contaminantes pueden encontrarse en el recinto. Los requisitos del recinto en cuanto a ambiente trmico, calidad de aire interior, iluminacin y nivel de ruido. Estos sern los niveles de calidad que el sistema debe proporcionar en los diferentes recintos, segn sus actividades y los objetivos especificados. Los requisitos generales para el mantenimiento, de modo que se facilite la inspeccin, limpieza, funcionamiento y mantenimiento.
Especificacin y clasificacin de los tipos de aire
En esta parte de la norma se dan las indicaciones para diferenciar y conocer los diferentes tipos de aire en el interior de la instalacin y de los recintos, fijando sus caractersticas y estableciendo distintas categoras en cuanto a su calidad que pueden servir de base para elaborar las hiptesis de diseo de la instalacin. En la figura 2 y en la tabla 1 se indican las especificaciones de los diferentes tipos de aire. Figura 2 Tipos de aire
Aire exterior Aire de mezcla Aire de impulsin Aire interior Aire recirculado Aire secundario
Aire transferido Aire extrado Aire descargado Exfiltracin Infiltracin
Tabla 1 Especificaciones de los tipos de aire TIPO DE AIRE 1 Aire exterior ODA 2 Aire de mezcla MEZ 3 Aire de impulsin IMP 4 Aire interior IDA 5 Aire recirculado REC 6 Aire secundario SEC 7 Aire transferido TRA 8 Aire extrado ETA DEFINICIN Aire que entra en el sistema o por una abertura desde el exterior antes de cualquier tratamiento Aire que contiene dos o ms corrientes de aire Flujo de aire que entra en el recinto tratado, o aire que entra en el sistema despus de cualquier tratamiento Aire en el recinto o zona tratada Aire extrado que vuelve al sistema de tratamiento de aire Flujo de aire tomado de un recinto y retornado al mismo sin ningn tratamiento Aire interior que pasa de un recinto a otro recinto tratado Flujo de aire que sale del recinto tratado
9 Aire descargado EHA Flujo de aire descargado a la atmsfera 10 Exfiltracin EXF 11 Infiltracin INF Fuga de aire del edificio hacia el exterior a travs de los elementos de separacin con el ambiente exterior Entradas de aire del exterior hacia el edificio a travs de los elementos de separacin con el ambiente exterior
Nota: Las siglas corresponden a la terminologa en ingls Las siguientes tablas proporcionan una orientacin sobre la clasificacin de algunos de los tipos de aire que puede resultar til a la hora de definir las prestaciones aceptables en cuanto a la calidad de aire que se desea obtener en los recintos. Estas clasificaciones hacen referencia al aire exterior, al aire extrado y descargado y, sobre todo, al aire interior.
Clasificacin del aire exterior (ODA)
Conocer la calidad del aire exterior es importante en varios aspectos. Por una parte y en la fase de diseo de un edificio, para proponer la localizacin del mismo y/o para determinar la categora del aire alrededor del edificio. Por otra parte y conocida la calidad de aire exterior, ya en la fase de diseo pueden haber dos opciones para tratar de corregir una deficiente calidad del aire exterior: una de ellas consiste en ubicar la toma de aire exterior en zonas donde el aire est menos contaminado, la otra, seleccionar los mtodos de limpieza del aire ms adecuados, los cuales dependern del nivel de calidad de aire interior que se proyecte y del estado fsico en que se presentan los contaminantes (gases, vapores, materia particulada y caractersticas de la misma). En la tabla 2 se muestran las distintas categoras que contempla la norma referentes a la calidad del aire exterior. Tabla 2 Clasificacin del aire exterior CATEGORA ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA 4 ODA 5 DESCRIPCIN Aire puro que solo puede ensuciarse temporalmente (polen). Aire exterior con altas concentraciones de partculas. Aire exterior con altas concentraciones de gases contaminantes. Aire exterior con altas concentraciones de gases contaminantes y de partculas. Aire exterior con muy altas concentraciones de gases contaminantes o de partculas.
Notas El aire se llama "puro" cuando se cumplen las pautas de la Air Quality Guidelines for Europe de 1999 de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) o de cualquier norma nacional de calidad de aire o reglamentacin sobre las sustancias relevantes en el exterior Se llaman concentraciones "altas", cuando se exceden los requisitos anteriores por un factor de hasta 1,5 Se llaman concentraciones "muy altas", cuando se exceden los requisitos por un factor mayor que 1,5
En la tabla 3 se incluyen los valores gua para contaminantes tpicos de exterior segn la OMS, valores que estn basados en efectos conocidos para la salud. Tabla 3 Valores gua para contaminacin exterior VALOR GUA mg/m3 500 125 50 Dixido de nitrgeno Ligeros cambios de la funcin pulmonar en asmticos. 200 (0,1 ppm) 40 (0,02 ppm) Monxido de carbono Nivel crtico de COHb < 2,5%. 100.000 (90 ppm) 30.000 (25 ppm) 10.000 (9 ppm) Ozono Plomo Respuestas de la funcin respiratoria. Nivel crtico de Pb en sangre < 100-150 g Pb/litro. 120 0,5
COMPUESTO Dixido de azufre
EFECTO Cambios en la funcin pulmonar en asmticos. Aumento de los sntomas en individuos sensibles.
TIEMPO PROMEDIO 10 minutos 24 horas 1 ao 1 hora 1 ao 15 minutos 1 hora 8 horas 8 horas 1 ao
Por lo que respecta a la materia particulada, en ese concepto se deben incluir todas las partculas slidas o lquidas del aire. Normalmente la informacin disponible hace referencia a las partculas con tamao de dimetro de hasta 10 m (PM10) fraccin inhalable, pero al considerar los posibles efectos para la salud se debera disponer de datos sobre las partculas de menor tamao o fraccin respirable. De igual forma, esta informacin no es relevante cuando se trata de partculas a las que pueden ir asociados agentes biolgicos o contaminantes de origen biolgico, en esos casos, hay que prestar atencin a los posibles peligros asociados ya sean de tipo infeccioso, inmunolgico o toxicolgico.
Clasificacin del aire interior
La norma clasifica el aire interior de la zona ocupada en cuatro grupos bsicos:
IDA 1 Calidad de aire interior alta IDA 2 Calidad de aire interior media IDA 3 Calidad de aire interior moderada IDA 4 Calidad de aire interior baja
Es evidente que el significado de los calificativos sobre la calidad del aire interior necesita una definicin ms amplia en la que se especifiquen la naturaleza de las fuentes contaminantes incluyendo: los tipos de contaminantes emitidos, la localizacin de la fuente y el tipo de emisin (intermitente o continuo); as como los efectos que se pueden expresar en trminos de percepcin de calidad de aire o en efectos sobre la salud. La magnitud de los efectos puede variar segn se trate de personas adaptadas o no, ancianos o nios o adultos sanos o enfermos. Por lo tanto, precisar con exactitud el significado de las categoras de calidad de aire interior es difcil. Dada esa dificultad y a efectos prcticos, la norma propone que la calidad de aire interior se cuantifique segn uno de los cinco mtodos propuestos en la misma que, aunque diferentes, conducen a una misma categora de calidad de aire interior. Clasificacin por nivel de CO2 Este mtodo propone la categorizacin de la calidad del aire interior en funcin del nivel de dixido de carbono permitido en un recinto. Este sera el mtodo que, a travs de los aos, se ha venido utilizando para el establecimiento de los estndares de ventilacin cuando la contaminacin es debida casi exclusivamente a los ocupantes y su actividad y en recintos donde no est permitido fumar. Como se ha comentado antes, el CO2 es un buen indicador de los contaminantes emitidos por los humanos, tambin denominados "bioefluentes", y es el compuesto utilizado para el clculo del caudal de ventilacin necesario para mantener los niveles de CO2 en valores constantes y que permitan asegurar el bienestar de los ocupantes. En la tabla 4 se indican estos valores para cada una de las
categoras de calidad establecidas. Tabla 4 Niveles de CO2 en los recintos NIVELES DE CO2 DEL AIRE SOBRE EL NIVEL EXTERIOR ppm Intervalo tpico IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 400 400 - 600 600 - 1.000 > 1.000 Valores por defecto 350 500 800 1.200
Clasificacin indirecta por la tasa de aire exterior por persona Este mtodo permite establecer, de forma indirecta, la ventilacin necesaria para recintos con una ocupacin humana prevista tpica. Estos son los valores que a menudo se utilizan para el diseo de sistemas. Es un mtodo indirecto no sobre la ocupacin real si no sobre ocupacin terica. En la tabla 5 se dan los valores calculados para recintos en los que la actividad fsica tpica es de 1,2 met. En los casos en que la actividad fsica se alta (> 1,2 met), las tasas de aire exterior se deberan incrementar por un factor de (met/1,2). Tabla 5 Tasas de aire exterior persona TASA DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA CATEGORA UNIDAD Zona de no fumadores Intervalo tpico IDA 1 m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona m3/h/persona I/s/persona > 54 > 15 36 - 54 10 - 15 22 - 36 6 - 10 < 22 <6 Valor por defecto 72 20 45 12,5 29 8 18 5 Zona de fumadores Intervalo tpico > 108 > 30 72 - 108 20 - 30 43 - 72 12 - 20 < 43 < 12 Valor por defecto 144 40 90 25 58 16 36 10
Nota Las tasas dadas para la zona de no fumadores toman en consideracin el metabolismo humano as como las emisiones tpicas en edificios de baja contaminacin. Estos valores deben cumplirse en la zona ocupada. Clasificacin indirecta por caudal de aire por superficie de suelo Este mtodo se puede utilizar para el diseo de recintos que no tienen ocupacin humana. En la tabla 6 se especifican las tasas de caudales de aire por unidad de superficie de suelo y que estn basadas en tiempo de funcionamiento del sistema del 50% y altura del local de hasta 3 m. Para tiempos de funcionamiento menores y alturas mayores se recomiendan caudales de aire superiores. Tabla 6 Tasas de aire exterior o transferido por unidad de superficie de suelo TASA DE AIRE EXTERIOR O TRANSFERIDO POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE SUELO (**) Intervalo Valor por tpico defecto IDA 1 m3/h/m2 I/s/m2
CATEGORA UNIDAD
m3/h/m2 I/s/m2
> 2,5 > 0,7 1,3 - 2,5 0,35 - 0,7 < 1,3 < 0,35
3 0,83 2 0,55 1 0,28
Nota Para IDA 1 este mtodo no es suficiente (**) Superficie neta
Clasificacin por niveles de concentracin de contaminantes especficos Este mtodo se basa en el clculo del caudal de aire necesario para la reduccin de la concentracin de contaminantes. Como se indica al inicio de esta nota tcnica, dicho caudal es funcin de la generacin del contaminante y de la concentracin establecida como objetivo, por lo que es necesario conocer o poder llegar a determinar las tasas de generacin de los contaminantes en el recinto considerado. El caudal de aire requerido se calcula segn la siguiente ecuacin: qemi Q= CIDA- CIMP
donde QIMP caudal volumtrico de aire de impulsin (m3/s) qemi caudal msico de emisin en el recinto (mg/s) CIDA concentracin permitida en el recinto (mg/m3) CIMP concentracin en aire de impulsin (mg/m3) Clasificacin por la calidad de aire percibida Este mtodo de clasificacin est descrito en el Informe CEN CR 1752 y es aplicable a los recintos ocupados en los que no hay riesgo de presencia de contaminantes peligrosos y/o no perceptibles, por ejemplo, el monxido de carbono o el radn. La tabla 7 contiene las especificaciones relativas a este mtodo. Tabla 7 Calidad del aire percibido en la zona ocupada CALIDAD DE AIRE PERCIBIDA DECIPOLS Intervalo tpico Valores por defecto IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 1,0 1,0 - 1,4 1,4 - 2,5 > 2,5 0,8 1,2 2,0 3,0
En la NTP 343 "Nuevos criterios para futuros estndares de ventilacin de interiores" se describen los estudios realizados por Fanger y su equipo encaminados a establecer nuevos estndares de ventilacin basados en el impacto sensorial que la carga de contaminacin de un espacio puede producir en los ocupantes.
1. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (M.Trab. y As. Soc., BOE 23.4.1997). Disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 2. Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Tcnicas Complementarias (TE) y se crea la Comisin Asesora para las Instalaciones Trmicas de los Edificios. 3. Norma UNE-EN 13779, septiembre de 2005, Ventilacin de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los
sistemas de ventilacin y acondicionamiento de recintos. 4. ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA SALUD Air quality guidelines for Europe Copenhague: WHO. 1999 5. COMISIN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Guidelines for ventilation requirements in buildings Luxemburg: Office for publications of the European Communities, 1992 6. HERNNDEZ, A NTP 343 Nuevos criterios para futuros estndares de ventilacin en interiores Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, 1994 7. FANGER, P.O. Introduction of the olf and the decipol units to quantify air pollution perceived by humans indoors and outdoors Energy build. 1988; (12): 1-7 8. FANGER, PO., LAURIDSEN, J., BLUYSSEN, P and CLAUSEN, G. Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit Energy build. 1988, (12): 7-19 9. FANGER, P.O. The new comfort equation for indoor air quality ASHRAE Journal 1989; (10): 33-38
Documents Similar To VENTILACION_ntp_742
Miguel Ruiz Arcia
dOrizSM
ana31-12-90
More From Carlos Vásquez
Motores Cursor ME02 Pag 190-221
Master-en-Evaluacion-de-Impacto-Ambiental.pdf
Boro en Salta
ADGrupo14Aentregable1.docx
Trabajo Final de Grupo Escenario Skanska 14.08.10
Actividad 6 Trabajo colaborativo 1 SOCIOLOGIA AMBIENTAL.docx
mama de orlando proyecto estadistica avance 3.docx
Fallos ambiente
JanineOrtega
Actividad 5 -Contaminacion Del Aire

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto