Source: http://docplayer.es/3641312-Memoria-tecnica-huerta-solar-urbana-numero-treinta-y-siete-planta-solar-fotovoltaica-de-20kw-conectada-a-red-en-massamagrell-valencia.html
Timestamp: 2018-10-16 13:40:48+00:00

Document:
Memoria Técnica. HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia) - PDF
Download "Memoria Técnica. HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia)"
Benito Cristián González Ponce
1 Memoria Técnica HUERTA SOLAR URBANA NÚMERO TREINTA Y SIETE Planta solar fotovoltaica de 20kW conectada a red en Massamagrell (Valencia)
2 ÍNDICE 0. RESUMEN 3 1. MEMORIA ANTECEDENTES OBJETO NORMATIVA LEGAL APLICABLE MEMORIA DESCRIPTIVA Descripción general del sistema Descripción de la cubierta Módulos fotovoltaicos Inversores Sistema de montaje Contadores, Protecciones y Cableado ANEXOS EQUIPAMIENTO Módulos fotovoltaicos Inversores BALANCE ENERGÉTICO 20 3 PLANOS PLANO 1. SITUACIÓN PLANO 2. EMPLAZAMIENTO PLANO 2. DISTRIBUCIÓN MÓDULOS PLANO 3. ESQUEMA UNIFILAR 26 Página 2
3 0. RESUMEN Página 3
4 0 RESUMEN Promotor Tipo de Instalación ECOOO Planta solar fotovoltaica conectada a la Red de Baja Tensión para venta de la energía eléctrica generada a la compañía distribuidora. Emplazamiento Camino Llari 10 Potencia instalada Potencia nominal Módulos fotovoltaicos Inversores Estructura soporte Protecciones, cableado y medida Energía producida Energía producida por cada kwp Emisiones evitadas Wp 20kW 92 módulos IBC Polysol 240TX 2 unidades IBC SERVEMASTER 10000TL (10kW) Aluminio Según legislación vigente kwh/año kwh/kwp 10tCO 2 /año Página 4
5 1. MEMORIA Página 5
6 ANTECEDENTES OBJETO NORMATIVA LEGAL APLICABLE MEMORIA DESCRIPTIVA Descripción general del sistema Descripción de la cubierta Módulos Fotovoltaicos Inversores Sistema de montaje Contadores, Protecciones y Cableado Página 6
7 1 MEMORIA 1.1 ANTECEDENTES La mayor exigencia social de respeto al medio ambiente, la necesidad de reducir el alto nivel de dependencia energética de nuestra economía, y las políticas energéticas establecidas por la Unión Europea referentes a incrementar la penetración de energías renovables hasta un 20% en el año 2020 con respecto al consumo final bruto de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las de 1990 en el mismo año, ha provocado en España de manera significativa la penetración de las energías renovables. Los Reales Decretos 436/04 y 661/07 introdujeron un modelo retributivo que incentivó que en 2008 se incrementara la potencia fotovoltaica en MW y, como consecuencia, se definiera un nuevo marco a través del Real Decreto 1578/08 que establece un registro y un cupo anual de 500 MW. El sector de la energía solar fotovoltaica aportó en 2008 más de 1.216,5 millones de al PIB de España, convirtiéndose en la segunda tecnología de generación según este criterio. El crecimiento de la potencia instalada respecto a esta tecnología fue exponencial, pasando de 687 MW en 2007 a MW en 2008, lo que supone un aumento de casi 5 veces, habiéndose realizado un esfuerzo inversor considerable. El crecimiento de la potencia instalada de energía solar fotovoltaica en 2008 supuso que se superasen los objetivos establecidos en el PER, siendo la única tecnología renovable que lo ha conseguido. El marco regulatorio definido en el Real Decreto 1578/08 incentiva especialmente las instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. El Real Decreto-ley 14/2011 establece las horas equivalentes de funcionamiento con derecho al régimen económico primado para las instalaciones fotovoltaicas, en función de la zona solar climática donde se ubique la instalación. 1.2 OBJETO El objeto de esta memoria es definir las principales características técnicas para la realización de un sistema de generación y venta de energía eléctrica mediante una planta de energía solar fotovoltaica conectada a la red de baja tensión. La potencia nominal entregada a la red será de 20kW, siendo la potencia total instalada del campo solar de Wp. Página 7
8 1.3 NORMATIVA LEGAL APLICABLE Es de aplicación la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas: Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre sobre producción de energía eléctrica por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 3490/2000 de 29 de diciembre por el que se establece la tarifa eléctrica para el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 (BOE 224 de 18 de septiembre de 2002). Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo sobre condiciones del Régimen Especial de Producción Eléctrica. Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Real Decreto-ley 14/2010 de 23 de diciembre por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre sobre conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Ley 31/1995 de 8 de diciembre de Prevención de Riesgos Laborales. Demás condiciones impuestas por los Organismos públicos afectados y ordenanzas municipales. Para el caso de integración en edificios se tendrá en cuenta la Norma Básica de la Edificación (NBE). Página 8
9 1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA Descripción general del sistema La superficie del planeta Tierra está expuesta a una radiación solar procedente del Sol. La energía contenida en esta radiación es lo que llamamos energía solar y es la que vamos a aprovechar en este caso para generar electricidad. El elemento fundamental de una planta fotovoltaica es el módulo solar. Se trata de un conjunto de células fotovoltaicas que transforman la radiación solar directamente en electricidad. La cantidad de electricidad producida va a depender de la irradiación solar recibida, de la latitud, de la temperatura ambiente, etc. Una gran ventaja de la tecnología fotovoltaica es que es modular, es decir, que podemos acoplar tantos módulos como queramos para alcanzar la potencia deseada. La única limitación va a ser la superficie de la que se disponga. Por eso, se hace necesario instalar una estructura de aluminio o acero galvanizado que soporte los módulos. La electricidad producida por un generador fotovoltaico es en corriente continua. Para verterla a la Red Eléctrica es necesario transformarla previamente en una corriente alterna. Para ello, se utiliza un aparato llamado inversor. Según el diseño de la instalación, unas veces se utilizará un único inversor para toda la planta fotovoltaica y otras veces se utilizarán varios conectados en cadena. Por último, hay que contabilizar la energía vertida a la Red, a fin de poder facturarla. Ello es posible con la instalación de un contador de salida que contabiliza la energía que se vierte a la Red. Todos estos elementos están conectados mediante el correspondiente cableado y protegidos de fallos con una serie de protecciones ubicadas en diferentes cajas. Fig. 1 Esquema de plantas fotovoltaicas conectadas a Red. Página 9
10 1.4.2 Descripción de la cubierta La instalación objeto de este proyecto ocupará la cubierta de una nave restaurante. La cubierta es a dos aguas de estructura metálica de chapa grecada y panel sandwich, con una inclinación de 5 o. La instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta supondrá una carga añadida a la estructura de la nave. De acuerdo al proyecto arquitectónico de la nave se considera que el comportamiento de la estructura en esta nueva situación es adecuado puesto que: 1. Las solicitaciones se resisten con los coeficientes de seguridad prescritos por el actual marco normativo: CTE (Código Técnico de la Edificación). 2. Las deformaciones están limitadas según prescribe el mismo marco normativo: CTE. Por tanto, la estructura de la nave puede soportar con la seguridad requerida los paneles fotovoltaicos. Fig. 2 Fachada de la nave industrial. Página 10
11 1.4.3 Módulos fotovoltaicos El módulo a utilizar en la presente instalación será el módulo policristalino de marca IBC y modelo Polysol 240TX de 240W. La tecnología de fabricación de estos módulos ha superado unas pruebas de homologación muy estrictas que permiten garantizar, por un lado, una gran resistencia a la intemperie y por otro, un elevado aislamiento entre sus partes eléctricamente activas y accesibles externamente. Cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN para módulos de silicio cristalino. A continuación, se resumen las características generales de los módulos propuestos: Inversores Modelo IBC POLYSOL 240TX Potencia de salida [Wp] 240 Tolerancia en la potencia de salida 0+5% Eficiencia del módulo 14,4% Tensión máx. 29,6V Tensión de circuito abierto 37,4V Corriente de cortocircuito 8,76A Máximo voltaje del sistema 1.000Vdc NOCT 47ºC Coeficiente de Tª beta de Isc +0,04%/ºC Coeficiente de Tª alfa de Voc -120 mv/ºc Coeficiente de Tª gamma de P -0,45 %/ºC Dimensiones 1.670/1000/50mm Peso 19,8kg Cubierta frontal Vidrio templado Un inversor trifásico es un equipo diseñado para suministrar a la red eléctrica de distribución la energía producida por un generador fotovoltaico. Se ha elegido una configuración en string de 2 inversores trifásicos de la marca IBC SOLAR modelo SERVEMASTER 10000TL de 10kW cada uno que irán ubicados en el interior de la nave industrial. Los inversores Servemaster están diseñados para alcanzar un rendimiento máximo en todas las condiciones. Con una eficiencia pico del 98%, el inversor Servemaster logra un rendimiento líder en su clase, con apenas pérdidas de energía. La eficiencia UE alcanzada es 97 %, resultado de una estructura de componentes diseñada para una salida de potencia óptima. Los algoritmos digitales avanzados aseguran una eficiencia de rastreo de MPP alta en un área amplia de voltaje: un 99,9% en condiciones estables y un 99,8% en condiciones dinámicas. Página 11
12 Los inversores Servemaster incorporan tecnología de semiconductores de grado alto, como CooIMOS y carburo de silicio, que se integran en el módulo de potencia. El diseño sin transformador, sus componentes avanzados y las conexiones internas optimizadas reducen las pérdidas innecesarias dentro del inversor. Los inversores sin transformador de IBC SOLAR cumplen con todos los requisitos de seguridad escritos en el RD1699/2011 y cumple con todas las normativas europeas aplicables y posee la marca CE. En los anexos se pueden encontrar las especificaciones técnicas del inversor elegido Sistema de montaje Uno de los elementos importantes en una instalación fotovoltaica, para asegurar un perfecto aprovechamiento de la radiación solar es la estructura soporte, encargada de sustentar los módulos solares y formar el propio panel, dándole la inclinación más adecuada, en este caso 20 0 respecto al plano horizontal. La estructura metálica está realizada a base de largueros metálicos paralelos a las correas de la nave, sujetos sobre salvagrecas cogidas a su vez sobre las correas. Los perfiles están realizados en aluminio o en acero galvanizado. La elección de uno u otro material se determinará de tal forma que cumpla con el Código Técnico de la Edificación, concretamente con el Documento Básico Seguridad Estructural (DB-SE), Documento Básico Acciones de la Edificación (DB-SE-AE) y Documento Básico Acero (DB-SE-A), por lo que la estructura será capaz de soportar los módulos y las sobrecargas de nieve y viento Contadores, protecciones y cableado La instalación cumple con todas las consideraciones técnicas expuestas en el Real Decreto 1699/2011, sobre conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia: 1. Contador de entrada al sistema fotovoltaico. Este contador es una exigencia del Real Decreto y su objetivo es contabilizar el posible consumo de energía del generador fotovoltaico, que, en principio, debe ser prácticamente nulo. 2. Contador de salida del sistema fotovoltaico. La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. Nota: Integrando ambas funciones se utilizará un contador electrónico Bidireccional. Página 12
13 3. Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual. 4. Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación. Además, se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales con objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal: 1. Todos los equipos situados a la intemperie tendrán un grado de protección mínimo IP65 y los de interior IP Todos los conductores serán de cobre, y su sección será la suficiente para asegurar que las pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1% de la tensión de trabajo del sistema en cualquier condición de operación. 3. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE Los marcos de los módulos y las estructuras soporte se conectarán a la tierra siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora. Página 13
14 2. ANEXOS Página 14
15 EQUIPAMIENTO Módulos Fotovoltaicos Inversores BALANCE ENERGÉTICO Página 15
16 2.1. EQUIPAMIENTO Módulos fotovoltaicos Página 16
18 2.1.2 Inversor Página 18
20 2.2. BALANCE ENERGÉTICO Página 20
21 3. PLANOS Página 21
22 PLANO 1. SITUACIÓN PLANO 2. EMPLAZAMIENTO PLANO 3. DISTRIBUCIÓN MÓDULOS PLANO 4. ESQUEMA UNIFILAR Página 22
PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 20 KWN SOBRE CUBIERTA CONECTADA A RED
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 20 KWN SOBRE CUBIERTA CONECTADA A RED SITUACIÓN C/ MAR MENOR, 2 (CENTRO INTEGRAL SAN JOSÉ OBRERO) LOCALIDAD ALCANTARILLA
Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red PCT-C-REV - julio 2011 IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía C/ Madera,
Electrificación de un polideportivo con instalación fotovoltaica en su tejado conectada a la red eléctrica
Electrificación de un polideportivo con instalación fotovoltaica en su tejado conectada a la red eléctrica TITULACIÓ: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL - ELECTRICITAT - AUTOR: Carlos Vives Antolí DIRECTOR:
Urba. El Limonar, s/n. Isla Plana, 30868, Cartagena. AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.
proyecto de INSTALACIONES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOVOTOLTAICA EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS DE PLANTA DESALINIZADORA, 730 Kw, ACOMETIDA DE LA/SAT (E+S) Y CT 800 kva. emplazamiento Desalinizadora

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto