Source: http://docplayer.es/1825258-Documento-de-preguntas-y-respuestas-sobre-la-aplicacion-del-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-r-d-1027-2007.html
Timestamp: 2017-01-24 21:56:34+00:00

Document:
⭐DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007)
Download "DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007)"
David Campos Alcaraz
1 DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007) Versión: 30 de Julio de /542 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO La publicación el 29 de Agosto de 2007, del Real decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ha supuesto la modificación y ampliación de la normativa que sobre instalaciones térmicas en los edificios existía hasta ese momento. Con el objetivo de dar a conocer el reglamento y de ayudar a resolver las dudas que el mismo pudiera dar lugar, se realizaron diferentes jornadas de presentación oficial del reglamento en todas las Comunidades Autónomas, organizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) en colaboración con los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda y el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente e impartidas por técnicos de ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración). Durante el transcurso de estas jornadas han sido muchas las preguntas formuladas a la Administración y a los ponentes sobre la interpretación y aplicación del nuevo reglamento. Una selección de estas preguntas se han recogido en este documento, preparado por los ponentes de ATECYR y el IDAE Dado que la Comisión Asesora del RITE tiene, según el articulo 44, entre sus funciones analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica del reglamento de instalaciones térmicas, proponiendo criterios para su correcta interpretación y aplicación, se considero necesario elevar este documento a la Comisión Asesora para que, si lo considera conveniente, lo adopte como documento reconocido para la interpretación y aplicación del reglamento. Para ello el documento fue analizado por el Grupo de trabajo del RITE y presentado a la Comisión Permanente del RITE, en su reunión del pasado 8 de Octubre de 2009, como paso previo para su presentación a la Comisión Asesora, estableciéndose que una vez aprobado por dicha Comisión Permanente el documento aparezca en la WEB del RITE del Ministerio de Industria, comercio y Turismo como documento de consulta, en tanto se procede a su aprobación por la Comisión Asesora, momento en que tendría la categoría de documento reconocido En la ultima reunión de la Comisión Permanente del RITE celebrada el pasado 26 de Mayo de 2010 se acordó incorporar al documento las preguntas y respuestas relacionadas con el Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE. 2/543 - ÍNDICE - REAL DECRETO 1027/2007 PARTE I. PARTE II. DISPOSICIONES GENERALES INSTRUCCIONES TÉCNICAS IT.1: DISEÑO Y DIMENSIONADO IT.1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE IT.1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IT1.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IT.2: MONTAJE IT.3: MANTENIMIENTO Y USO IT.4: INSPECCIÓN APÉNDICES REAL DECRETO 1826/2009 I.T I.T I.T I.T I.T /544 REAL DECRETO 1027/2007 4/545 Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento. En las instalaciones que ya están proyectadas con caldera estanca con evacuación a fachada, que están pendientes de poner en marcha. Hay que realizar algún trámite para mantener el reglamento actual (RITE 98)? Si el edificio ha solicitado la licencia de obras, se aplicarán las condiciones del RITE 1998; voluntariamente se pueden aplicar las del RITE 2007, lo que sería aconsejable. Ante la Administración habrá que justificar la fecha de la solicitud de la licencia de obras. Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. Qué carnés son necesarios para convalidar el carné de instalador según el nuevo RITE? Para poder convalidar el carné de instalador se debe estar en posesión de los cuatro carnés actuales CIA, CIB, CMA y CMB. Si solo se posee alguno de ellos, se deberá realizar un curso de formación complementario (Apéndice 3), impartido por una entidad reconocida, para lo que se dispone de tres años desde la entrada en vigor del RITE. Si no se convalida se mantendrán las condiciones de los carnés actuales. Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales. El procedimiento de convalidación de carnés existentes que se regula en esta Disposición transitoria tercera incluye únicamente la superación de un curso teórico práctico impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. No es necesario superar un examen ante el organismo una vez recibido el curso? Según la disposición transitoria tercera (carnés profesionales) aquellas personas que estén en posesión de algunos de los carnés profesionales a la entrada en vigor del nuevo reglamento podrán convalidarlo por el nuevo carné profesional, debiendo superar un curso de formación complementario teórico-práctico con la duración y el contenido indicados en al apéndice 3.3 impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la CCAA. Es decir, cuando estén en posesión de un carné profesional, no deberán superar el examen ante el órgano competente de la CCAA del artículo 42 apartado 1c), ya que éste examen ya lo han superado para obtener el carné profesional que poseen. Sin embargo, si deberán superar el curso de formación complementaria. Las exigencias que se establezcan para superar este curso deberán ser establecidas por el órgano competente de la CCAA correspondiente y aplicadas por la entidad reconocida que imparta el curso. 5/546 PARTE I DISPOSICIONES GENERALES 6/547 Artículo 2. En las instalaciones didácticas de los centros escolares se debe aplicar el nuevo RITE? El RITE es de aplicación a instalaciones fijas destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Una instalación para uso didáctico no tiene esta finalidad, por lo que no le sería de aplicación en el sentido del bienestar térmico, aunque lógicamente si debe cumplir con las condiciones de seguridad que deben ser rigurosamente respetadas: combustible, aparatos a presión, etc., de forma más exigente que en condiciones normales, por el uso que se le va a dar y las personas que las van a utilizar. Artículo 2. Sería de aplicación el RITE a una habitación, por ejemplo, de un local comercial en un bajo vivienda cuando el edificio ya es existente y el local no tenía uso previo? Si, cuando se realice la instalación térmica del mismo. Artículo 2. Sería de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de edificios históricos? En lo que respecta a las instalaciones térmicas fijas, si. Artículo 2. Cuándo se produce una reforma parcial de un edificio, se debe aplicar el RITE a todo el edificio Según se especifica en el apartado 3 del artículo 2 sobre ámbito de aplicación del RITE, se entenderá por reforma de una instalación térmica, todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. Lo anterior implica que en cada caso debe analizarse que normativas son de obligado cumplimiento, respecto a las cuales se dan las siguientes situaciones: Rehabilitación del edificio; entendiendo por rehabilitación lo indicado en el artículo 2 apartado 4 del Código Técnico de la Edificación, la rehabilitación implica una nueva instalación para la parte rehabilitada, por ello será de aplicación el RITE a la parte reformada de la instalación Edificación existente; existen dos posibilidades: Nueva instalación: en el edificio existente se realiza una instalación nueva, el RITE se aplica en su totalidad, con las limitaciones que imponga el edificio, evidentemente pueden existir obstáculos que impidan aplicar todos los requisitos, por ello se adoptaran las medidas posibles. Reforma de la instalación: El RITE se aplicara exclusivamente a la parte reformada Artículo 2. Qué se entiende por reforma de una instalación térmica según el apartado b) del artículo 2? Cuándo se consideran diferentes características en instalaciones existentes cuando se cambia una caldera? Se considera reforma de una instalación térmica, la sustitución parcial ó total de los equipos 7/548 generadores de calor ó frío o su ampliación por otro de diferentes características Se consideran diferentes características a efectos de la sustitución de un generador por otro, para generadores de potencia menor o igual a 70 kw, cuando se produzca una variación del 25 % de la potencia nominal o se cambie de sistema de evacuación o de sistema de combustión (cámara abierta o cerrada). Para generadores de potencia superior a 70 kw cualquier sustitución será considerada reforma No obstante lo anterior, los nuevos equipos que se instalen deberán cumplir los requisitos del RITE. En caso de calderas individuales a gas con potencia igual o inferior a 70 kw y con evacuación a fachada o patio, éstas deberán ser de emisiones de NOx de clase 5. Artículo 2. El cambio de una caldera atmosférica por una caldera estanca (sea de la misma marca o no) de potencia similar se debe considerar una reforma? De acuerdo con las consideraciones de la pregunta anterior es considerada una reforma y es necesaria la realización de una memoria técnica. Se trata de una instalación existente que se reforma y por lo tanto de acuerdo con la IT deberá justificarse la evacuación de los productos de la combustión, según los casos previstos. Artículo 2. Es reforma el cambio de gas propano a gas natural de una caldera estanca? Con independencia de la normativa vigente de gas que le sea de aplicación, a efectos del RITE es considerada una reforma solo cuando sea necesario sustituir la caldera existente y deba cumplir con la IT Artículo 2. En el caso de atemperamiento de estancias no destinadas a confort humano, por ejemplo, el caso de bajas temperaturas para pastelería industrial, es de aplicación el RITE? En los procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, se aplicarán las normas correspondientes a ese sector; y a las necesidades propias de cada proceso. En esos edificios el RITE se aplicará a las zonas de uso de personas (vestuarios, oficinas, etc.) y a las partes de la instalación destinadas al confort de las personas, por ejemplo a las medidas de seguridad de los equipos, no a las condiciones a mantener en los locales de proceso. Artículo 2. La calefacción en una industria en las partes destinadas, por ejemplo, a oficinas debe cumplir el RITE? Las zonas de oficinas, deben cumplir con el RITE. Pero la zona de trabajo de la nave donde se realiza el proceso industrial estará sujeta a la normativa de seguridad y salud laboral, y no se ajusta a las exigencias de la IT Artículo 2. En rehabilitaciones, el RITE obliga a considerar todo el sistema de climatización? Si, aunque el RITE solo se aplicará a la parte reformada. Artículo 2. Es obligatorio realizar una instalación solar térmica para ACS en edificios existentes en los que se reforme la instalación térmica? 8/549 La reforma debe adecuarse al RITE en la parte reformada, por lo que no es obligatorio realizar la instalación solar térmica para ACS. La misma es obligatoria en nueva edificación o en rehabilitación de edificios. Artículo 5. Una norma citada en el RITE y anulada por AENOR está derogada en el RITE? No, las normas citadas en los reglamentos con fecha, aunque queden derogadas por AENOR, no quedan derogadas para el reglamento, hasta que el mismo se modifique. Artículo 8 Un instalador autorizado por el RITE puede realizar las instalaciones frigoríficas asociadas a las instalaciones de climatización, cuando las mismas requieren líneas frigoríficas? Las instalaciones sujetas al RITE deben cumplir con los demás reglamentos que le sean de aplicación. Por lo tanto, lo podrá hacer si no se le exigen requisitos adicionales en otros reglamentos. Artículo 15. Se suman en un edificio las potencias de menos de 5 kw? En nueva construcción al objeto de determinar la documentación a registrar, en un mismo edificio se deben sumar las potencias de todos los equipos; sin embargo en las nuevas instalaciones de edificios existentes cada usuario puede acometerla cuando considere conveniente, por lo que se deberán considerar las potencias individualizadas. Artículo 16 Quién tiene que hacer el proyecto, la Ingeniería o el Instalador? El técnico titulado competente es una figura que interviene en instalaciones de más de 70 kw, el instalador es otra figura que interviene siempre; la realización del proyecto corresponde al titulado que lo redacte, el cual puede trabajar para una ingeniería o una empresa instaladora. El técnico titulado no tiene por que ser instalador autorizado. Artículo 16. Cuando se refiere a organismos que extienden los visados técnicos A cuáles se refiere cuando se dice PRECEPTIVAMENTE.? A aquellos que tienen esta competencia como son los Colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos. Artículo 16. Cuando coexisten calefacción y ACS con captadores solares cuántos proyectos deberán redactarse, uno conjunto o dos, siendo uno el de energía solar independiente? La instalación térmica del edificio es conjunta y como tal debe ser analizada, por lo que el proyecto puede ser único. Si bien se admiten soluciones con proyectos parciales, redactados por titulados diferentes, debidamente coordinados. Artículo 16. El proyecto debe contener el Manual de Uso y Mantenimiento o debe redactarse al finalizar la obra? En el artículo 16 se indica que en el proyecto se deben incluir las instrucciones de uso y mantenimiento. En el artículo 24 se dice que al Libro del Edificio se debe incorporar el 9/5410 Manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada; según lo cual se admite que haya habido modificaciones respecto al proyecto inicial, que habrán sido aprobadas por la Dirección de Obra. Por último en el artículo 26 se indica que será responsabilidad del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando este sea preceptivo, la actualización y adecuación permanente del Manual de uso y mantenimiento. El Manual se irá adaptando a las diferentes fases, es decir se incluirá un primer manual en el Proyecto, de manera que queden claros los objetivos del mismo; este Manual se modificará si en obra se han incluido variaciones, o si el Director de Obra lo considera necesario y por último el mantenedor lo adecuará a las circunstancias reales de funcionamiento de la instalación, para lo que puede seguir las instrucciones del Documento Reconocido de Mantenimiento. Artículo 17. La potencia que limita la necesidad de memoria técnica o proyecto (70 kw) Cómo se calcula? Sumando las potencias nominales en las condiciones del fabricante (valor en placa) o debe utilizarse la potencia nominal en las condiciones del proyecto? Potencia nominal solo hay una, la del fabricante. Artículo 17. Cuando la memoria técnica a que se refiere el apartado 2 del artículo 17 del RITE sea elaborada por un técnico titulado, se requiere visado en el colegio profesional correspondiente, tanto la memoria como el certificado de instalación? Cuando el que realiza la memoria técnica es un instalador autorizado, figurará registrado en el Registro específico de la CCAA y esta lo puede identificar. Sin embargo en el caso que quién suscriba la memoria sea un titulado competente, que no sea instalador autorizado, deberá demostrar su condición de técnico, bien mediante visado, bien mediante otro medio admitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Artículo 17. La memoria se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Dónde se facilitará este modelo? Cada CCAA establecerá el documento y los mecanismos para su divulgación que considere adecuados. Artículo 24. Cuál es el proceso de documentación para legalizar la instalación en los siguientes casos de cambio de generador: instalación en vivienda nueva con potencia superior a 70 kw, instalación nueva en vivienda habitada menor de 70 kw? En cualquier tipo de edificio con potencia desde 5 kw hasta 70 kw memoria técnica, más de 70 kw proyecto. Siempre es necesario el certificado de la instalación. El certificado de inspección inicial, solo para las instalaciones que así lo determine la correspondiente CCAA. Artículo 24. Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas se especifica que se entregará el proyecto de la instalación realmente ejecutada esto constituirá un nuevo proyecto de la instalación, en caso de que existiese alguna modificación en el proyecto primitivo? El proyecto de la instalación realmente ejecutada no es un nuevo proyecto, y en el mismo se deben recoger todas las modificaciones habidas durante la ejecución de la obra, con lo que 10/5411 puede llegar a ser un documento muy extenso. Artículo 24. Para el suministro regular de gas ya no es preceptivo que el órgano territorial competente emita la puesta en servicio de las instalaciones de calefacción? El suministro regular es el definitivo? Para la puesta en servicio conforme a lo indicado en el RITE solo se requiere el registro en el órgano territorial competente de la documentación (Proyecto o Memoria, Certificados de la Instalación y Certificado de Inspección inicial cuando así lo determine la Comunidad Autónoma). Exigencias adicionales deberán ser reglamentadas en cada comunidad. Para la emisión de los certificados es imprescindible realizar las pruebas, por lo que una vez certificadas las instalaciones de combustible se debiera disponer de suministro provisional para pruebas, bajo la responsabilidad del instalador y director de obra, cuando este ultimo sea necesario. El suministro debe ser definitivo desde que se registran los correspondientes documentos en el órgano territorial competente y se hace entrega de los mismos a la suministradora, una vez realizadas las pruebas preceptivas. Las suministradoras (autorizadas por la Administración), así como la Administración, podrán realizar las pruebas que consideren adecuadas. Artículo 25. El libro del edificio tiene que recoger todas las modificaciones, reparaciones, etc. notificadas por el usuario? Los libros de mantenimiento de las diferentes instalaciones serán capítulos del Libro del Edificio; por ello el Libro del Edificio debe recoger todas las incidencias que se produzcan en el mismo. Artículo 26. Es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento en las instalaciones térmicas con potencia superior a 70 kw, cuando son suma de instalaciones individuales en un mismo edificio? El apartado 2 del artículo 15 se indica que a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerida, la potencia se obtendrá como suma de potencias térmicas nominales; una vez en funcionamiento, cada usuario dispondrá de una instalación independiente; por lo que en caso que la misma no supere los 70 kw, no es exigible el contrato de mantenimiento. Artículo 26. En obra nueva, para instalaciones solares térmicas antes de la puesta en marcha se ha de pedir contrato de mantenimiento obligatorio? Y para el resto de instalaciones térmicas para P <70kW? Para determinar las exigencias en instalaciones solares térmicas se debe tener en cuenta la potencia nominal de la instalación térmica en la que se integran; en los casos excepcionales en los que la misma no exista se considerará una potencia de 700 W/m 2, para determinar los requisitos aplicables. En cuanto al contrato de mantenimiento aunque para potencias de más de 70 kw es obligatorio, el RITE no exige que el mismo se presente para la puesta en servicio de la instalación; este es un requisito que complementariamente puede ser requerido por la correspondiente CCAA. 11/5412 Artículo 26. En instalaciones entre 20 y 70 kw quién controlará que se efectúan las pruebas de mantenimiento? El responsable de que se haga el mantenimiento es el usuario. Además existirá una inspección periódica por parte de la CCAA, con las periodicidades indicadas en la IT.4. Artículo 26. Las instalaciones entre 5 y 70 kw se mantendrán por una empresa mantenedora de acuerdo con las instrucciones del manual de uso y mantenimiento. El usuario tiene obligación de suscribir contrato de mantenimiento? No; entre 5 y 70 no tiene que suscribir formalmente un contrato de mantenimiento. Lo que si tiene obligación es de solicitar los servicios de una empresa mantenedora autorizada para que realice todas las operaciones contenidas en la IT 3; que lo certificará. Artículo 26. Desde qué potencia es obligatorio el contrato de mantenimiento y desde qué potencia es necesario el certificado anual de mantenimiento? Desde 5 kw es obligatorio el certificado de mantenimiento. Para potencia superior a 70 kw es necesario contrato de mantenimiento. Artículo 28. El certificado de mantenimiento se realizará según modelo establecido. Donde se facilitará? En el RITE se establece el contenido mínimo de este certificado; sin embargo el modelo del mismo deberá desarrollarse por cada CCAA. Artículo 34. Diferencia entre empresa instaladora e instalador autorizado? El Instalador es el profesional que firma la instalación y tiene una responsabilidad penal y la empresa instaladora es la que avala y da una cobertura legal al instalador, y tiene responsabilidad jurídica y responsabilidad civil. Artículo 35. Empresas Instaladoras Autorizadas Puede una empresa instaladora del RITE realizar la puesta en marcha de la instalación térmica, incluido el generador de calor, sea cual sea su combustible o potencia? Si, la empresa instaladora del RITE esta habilitada para la puesta en marcha de la instalación térmica. En las instalaciones cuyo combustible sea gas, previamente debe estar puesta en servicio la instalación receptora de gas hasta la llave del aparato. Artículo 35 y 36 Es necesario registrarse en la Comunidad Autónoma como empresa instaladora mantenedora, previo a realizar estas actividades? Evidentemente, el Registro es obligatorio registrarse en el Registro de empresas instaladoras o mantenedoras. Artículo 36. Empresas Mantenedoras Autorizadas Puede una empresa mantenedora del RITE realizar la reparación de la instalación térmica, incluido el generador de calor, sea cual sea su combustible o potencia? 12/5413 Si, la empresa mantenedora del RITE esta habilitada para la reparación de la instalación térmica. Artículo 41. Requisitos para la obtención del carné profesional. Para acceder al carné, en el caso de que una persona no esté en posesión de un título de Formación que indica el RITE, tiene que acreditar una experiencia laboral de al menos 3 años en una empresa instaladora o mantenedora como técnico, por cuenta ajena. Qué ocurre con un autónomo que desea acceder al carné de instalaciones térmicas? En ningún punto del RITE se exige que deba ser trabajador por cuenta ajena. Un autónomo también puede ser empresa; evidentemente habrá tenido que trabajar durante tres años, durante los cuales habrá estado dado de alta, suscribiendo los correspondientes seguros de responsabilidad civil. Artículo 42. Requisitos para la obtención del carne profesional apartado b.2.2 La experiencia laboral en una empresa instaladora ó mantenedora de aparatos de gas es valida para acreditar una experiencia laboral de al menos tres años en una empresa instaladora o mantenedora como técnico? Si, se considera que la experiencia en una empresa instaladora ó mantenedora de aparatos de gas es valida para acreditar una experiencia laboral Artículo 42. Conocimientos y condiciones que se deben cumplir para la obtención del carné profesional de instalaciones térmicas para personas con experiencia profesional que no tengan estudios de formación profesional. Por qué se exigen tres años de experiencia?. El RITE-98 fijó un plazo máximo de 5 años para que los profesionales del sector que no poseyeran la titulación de FP adecuada pudieran obtener el carné mediante la superación de un curso teórico-práctico. Una vez superado ese plazo la vía para el acceso al carné profesional debe ser la FP. Sin embargo, intentando resolver el problema de los profesionales que llevan años en el sector correspondiente y que carecen de carnés, se ha dejado abierta la vía de demostrar la experiencia y realizar cursos complementarios; Esta vía es excepcional y será convocada por las CCAA cuando lo consideren oportuno y estará destinada solamente a las personas que acreditan experiencia profesional. Siguiendo con esta filosofía, es evidente que el diseño de un curso de formación, tanto desde el punto de vista del nivel teórico como práctico exigible, no es igual si va a ser impartido a alumnos que cuentan con experiencia profesional previa de al menos 3 años, que si no cuentan con ninguna experiencia. Se insiste en que al tratarse de una vía excepcional para aquellas personas que están en el sector trabajando y tienen dificultades para cursar la FP, la experiencia debería ser previa. En cuanto a los tres años de experiencia se han fijado para que ambos itinerarios (FP y experiencia profesional+ curso) tengan una duración aproximada. Artículo 42 De cara a la obtención del carné de instalaciones térmicas, las personas que decidan no ir por una formación reglada, es decir, acrediten 3 años de experiencia profesional y realicen un examen, esos 3 años de experiencia son antes o después del examen? 13/5414 El camino de la formación no reglada está pensado para aquellas personas que ya estén trabajando en el sector y que por circunstancias particulares no tienen formación profesional y no están en condiciones de obtenerla. Se trata de situaciones excepcionales, para evitar que la carrera profesional de estas personas se corte. Por esta razón el orden lógico es disponer de experiencia de 3 años y realizar el curso y el examen. Ya que el curso estará diseñado para personas que cuenten con experiencia profesional. Artículo 42. Qué se necesita para la obtención del carné cuando se esta en posesión del título de formación profesional (caso del apartado b.2 art.42)? Para aquellas personas que no tienen el título de formación profesional que señala el apartado b1) se requiere: experiencia mínima de 3 años + curso de conocimientos (básicos + específicos) + examen. Es decir, se exigen los tres requisitos. La razón es la siguiente: El RITE del año 98 (artículo 15º - 5) daba un periodo transitorio de 5 años para que aquellos que no poseían una titulación de formación profesional, haciendo un curso y superando un examen obtuvieran el carné. Este plazo finalizó el 31/10/2003, por lo que a partir de esa fecha sólo los que tuvieran título de formación profesional podían examinarse del carné. En el nuevo RITE la vía adecuada al carné es la Formación Profesional. Sin embargo, para aquellas personas que, por las razones que sea, no han podido completar estos estudios y que están trabajando en este sector, y con el fin de no perjudicarlas profesionalmente, se les permite acceder al carné por una vía alternativa. Pero esta vía tiene que tener una exigencia equivalente a la de la formación profesional. Si a un técnico de formación profesional de grado medio se le exigen horas de formación teórica con un periodo de prácticas incluido, a una persona que opte por la vía del apartado b2. del nuevo RITE se le exigen 180 horas de conocimientos básicos horas de conocimientos específicos. En total 450 horas de formación; muy por debajo de las horas de la vía de F.P... Por lo que se debe completar esta exigencia con la acreditación de 3 años de experiencia en el sector como técnico. Si para acceder al carné el candidato puede optar entre horas de formación profesional en un centro oficial, por un lado, o 450 horas, nadie realizaría los cursos de formación profesional. Por lo tanto, la vía natural de acceso al carné es la formación profesional. La vía extraordinaria, para ciertos casos y para evitar perjuicios en la carrera profesional es la b2. Un caso particular sería el de aquellas personas que tuvieran otros estudios diferentes a los que figuran en el apartado b1 (de formación profesional o de otro tipo) que pudieran considerarse equivalentes total o parcialmente a los conocimientos básicos y específicos requeridos en el apartado b.2.1 (desarrollados en el temario del apéndice 3). La convalidación de estos estudios, total o parcial, quedaría a criterio de la Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta que la persona con carné profesional tiene que ser capaz, por ejemplo, en instalaciones de hasta 70 kw de realizar una memoria técnica de la instalación, calcular la instalación, justificar la seguridad y la eficiencia energética de la instalación, realizar sus planos, etc. Está claro que tiene que tener una preparación mayor que la de un simple operario. Otro aspecto, a criterio de la CCAA, es la valoración de la experiencia laboral aportada (apartado b.2.2.) como técnico. 14/5415 PARTE II INSTRUCCIONES TÉCNICAS 15/5416 IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO 16/5417 IT 1.1. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE IT Cómo se puede considerar el bienestar o confort en un dormitorio de dimensiones reducidas teniendo en cuenta la zona ocupada de la misma? Cómo se calcula el confort de un pabellón industrial? En este tipo de estancias la zona ocupada reglamentaria es menor que la zona realmente ocupada; se debieran analizar los criterios de edificación; realmente en viviendas el concepto de zona ocupada no es el que corresponde a la definición. Para calcular las condiciones de confort en situaciones diferentes a las de la tabla (1,2 met, 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno) se puede aplicar la norma UNE EN ISO IT Qué Reglamento prevalece cuando hay discrepancias la HE-4 fija diferente temperatura que el RITE para las piscinas? Cuál se aplicará? En la Disposición Derogatoria del Real Decreto se indica que A partir de la entrada en vigor del RITE quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el mismo. Teniendo en cuenta que ambos documentos son de igual rango, prevalece el RITE. IT En una instalación solo de calefacción (radiadores) sin conductos de distribución, por ejemplo, una escuela y sus aulas, se puede entender la instalación de un ventilador de extracción que actúa por depresión? Como se disponen los ventiladores de introducción de aire? Se debe disponer un ventilador de entrada de aire en cada una de las aulas? No está condenado o desaparecer un sistema sin conductos? El RITE lo deja claro debe haber un sistema de conductos para ventilación y extracción de aire en los locales; sin los cuales no se podría cumplir los requisitos de recuperación de calor de la IT IT Cual es el método de cálculo de caudal de aire a renovar en una nave industrial con máquinas que emiten olores y partículas en suspensión en el proceso productivo. Tratándose de una nave de proceso, la ventilación de la misma no sería de aplicación el RITE, si no las correspondientes reglamentaciones industriales y de protección del medio ambiente. IT Puede percibirse mejor calidad del aire interior que del exterior? Sí, si se ha filtrado tendrá menos partículas, por ejemplo. IT El aire exterior de una instalación que no sea aire/aire, una instalación mixta, debe tratarse térmicamente? Lo que debe lograrse es que cuando el aire llegue a la zona ocupada lo haga en las condiciones 17/5418 de calidad del ambiente térmico adecuadas. El proyectista deberá determinar si lo logra sin al menos un pretratamiento. IT La ventilación de las viviendas debe ser hibrida o mecánica. Es obligado por el RITE la recuperación de energía cuando los caudales de ventilación sean superiores a 0,5 m 3 /s (1.800 m 3 /h)? La ventilación de viviendas se regula en el documento HS-3 del CTE y a él remite el RITE. El HS-3 no contempla la recuperación de energía como obligación; por tanto las viviendas se podrán hacer con los conductos colectivos o individuales que se están ofreciendo en el mercado. La recuperación es voluntaria y, por supuesto, aconsejable. IT Existen datos oficiales de las condiciones exteriores de las diferentes ciudades españolas, temperatura, humedad, ODA, concentración de CO 2, etc.? Está en preparación una guía de eficiencia energética dentro de la colección de Ahorro y Eficiencia Energética que edita el IDAE que contendrá muchas de éstas condiciones para localidades de España. Evidentemente tendrán que surgir publicaciones de cuales son las calidades de aire exterior de las localidades de nuestro país; si bien con la corrección de la tabla , los datos de ODAs tienen menor relevancia, ya que los niveles de filtración dependen casi exclusivamente del IDA que deba proporcionarse. IT Si el sistema de aporte de aire se divide en subsistemas de pequeño caudal (por ejemplo con zonas de uso independiente con necesidades de menos de 500 m 3 /h) también debemos filtrar este aire con filtros de eficacia F6 y F8? Que equipos existen en el mercado que cumplan estas exigencias? En sistemas pequeños también se debe filtrar el aire. Si bien es cierto que actualmente los equipos de pequeña potencia que hay en el mercado no son capaces de vencer las pérdidas de carga que generarían estos filtros, pero ineludiblemente tendrán que adaptarse a estas necesidades. También serían aconsejables los variadores de frecuencia en el diseño de los ventiladores. IT El aire se debe introducir debidamente filtrado. Es posible un hueco para la entrada de aire con filtro y un sistema de extracción? El aire deberá ser introducido en los locales debidamente filtrado, lo cual solo se logrará mediante los correspondientes ventiladores de aportación; solo por depresión no se pueden vencer las pérdidas de carga de los niveles de filtración requeridos. IT Cuál es el motivo por el cual los filtros se deben colocar en las descargas de los ventiladores que llevan poleas y en las aspiraciones en los directamente acoplados? Las correas de los ventiladores desprenden grandes cantidades de partículas que deben ser filtradas antes de ser introducido el aire en los locales. Los ventiladores con acoplamiento directo no tienen este inconveniente. Sin embargo la exigencia de colocar los filtros detrás de los ventiladores es aplicable a los locales especialmente sensibles a la suciedad, si bien es aconsejable respetar estos criterios en todos lo locales. 18/5419 IT Solo el aire de categoría AE-1 exento de humo puede ser retornado en los locales. a) En un local con fumadores, es posible un sistema con unidades de expansión directa (split) y un sistema de ventilación independiente (UTA)? En el caso que sea posible cual es el aire de extracción? b) En un hotel donde hay un fancoil en el falso techo para cada habitación y que retorna por debajo Es posible esta configuración para habitaciones donde normalmente esta permitido fumar? Cual es el aire de extracción? El aire de extracción es el que sale del local. En ambos casos hay aire que es tratado en el propio local pero que puede no extraerse, por lo que ambos sistemas pueden emplearse siempre que se garantice que además del aire tratado se garantiza una aportación de aire exterior y una expulsión de aire al exterior del caudal correspondiente a la ocupación de los locales. IT Por qué no se han tratado los métodos físicos / químicos tipo Cu/Ag en el RITE o CTE por el tratamiento antilegionela si suponen un método continuo que asegura la no proliferación de legionela y no solo entre tratamientos puntuales, así como el continuo ahorro que supondría rebajar la temperatura de preparación de lo depósitos? El RD 865/2003 lo permite y en el RITE no se hace mención, por lo que existirán dificultades para legalizar un sistema a baja temperatura Se pueden resolver mediante el procedimiento de demostrar el ahorro frente a un sistema tradicional y evitar así los choques térmicos? Para la preparación del ACS el RD 865/2003 y la norma UNE prescriben que el agua se debe almacenar a una temperatura igual o mayor que 60 C y distribuir a una temperatura tal que en el retorno al sistema de acumulación el agua esté a 50 C o más. El artículo 13 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, establece los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Una vez cumplido este requisito y aprobados los métodos de aplicación, dichos sistemas permitirían disminuir la temperaturas de funcionamiento del sistema y, por tanto, el consumo de energía, además de eliminar el riego de quemaduras. IT Es obligatorio el tratamiento antilegionela en instalaciones de ACS en edificios de viviendas? EL RITE remite a la reglamentación vigente (RD 865/2003) en la cual se indica que no se aplica al interior de viviendas, excepto en aquellos aspectos que puedan afectar al exterior de las mismas, como las torres de refrigeración. Sin embargo, parece lógico pensar que lo que es bueno para un hotel, residencia etc., debe serlo también para una vivienda, por lo que las instalaciones se debieran diseñar con criterios similares. IT El tratamiento antilegionela en instalaciones de energía solar térmica, hay que hacerlo en acumulación solar o llega en acumulación del sistema convencional? Respecto a la obligatoriedad del tratamiento antilegionela en primer lugar hay que identificar de que tipo de edificio se trata; si son viviendas se tienen dos situaciones: que la instalación sea centralizada o que se haya resuelto con calderas individuales. 19/5420 Si la instalación es central no hay ningún problema para realizar el tratamiento en continuo sobre el deposito convencional y periódicamente sobre los solares; esta seria también la solución para cualquier otro edificio que no sea de viviendas. Si las instalaciones son individuales, por tratarse de viviendas, no es estrictamente obligatorio realizar el tratamiento; si bien si las calderas disponen de acumulación el tratamiento puede realizarse sobre el depósito de la caldera, si la producción es instantánea se puede regular la caldera a 60 C y que el usuario mezcle en griferías, y también se puede realizar el tratamiento periódico incluso aprovechando directamente la radiación solar. Funcionamiento habitual: El agua precalentada en los depósitos solares, alcanza la temperatura de acumulación mínima de 60 C en el depósito de calderas. Choque Térmico: El choque térmico de los depósitos solares puede realizarse directamente con las calderas, abriendo y cerrando las llaves adecuadas para ello. 20/54 Mostrar más
DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (R.D.1027/2007) Versión: 10 de septiembre de 2008 1/41 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO La publicación Más detalles Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles WWW.INSTALPEDIA.ORG EXAMEN 1 DISPOSICIONES GENERALES CAP1...5
WWW.INSTALPEDIA.ORG EXAMEN 1 DISPOSICIONES GENERALES CAP1...5 1)En el 5º A de un edificio de viviendas vamos a sustituir una caldera a GLP de 69 kw para calefacción, con evacuación de los productos de Más detalles Modificación del RITE, RD 238/2013 Instalador, respondemos tus preguntas 19.4.2013
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores C/ Príncipe De Vergara, 74 Madrid 28006 t. +34 914 112 410 f. +34 915 648 660 cni@cni-instaladores.com www.cni-instaladores.com Modificación del RITE, Más detalles RITE Modificaciones 2013
Condensación RITE Modificaciones 2013 Comentarios de la marca Saunier Duval Reforma Salida a fachada Bajo NOx Introducción El pasado 13/04/13 se publicaron en el BOE una serie de modificaciones en el Reglamento Más detalles COMENTARIOS AL RITE. Modificaciones 2013
COMENTARIOS AL RITE Modificaciones 2013 BOE: 13 de abril 2013 Entrada en vigor: 14 de abril 2013 Obra nueva Restricciones para calderas estancas RITE «IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos Más detalles RITE Modificaciones 2013 BOE: 13 de abril 2013 Entrada en vigor: 14 de abril 2013
Modificaciones 2013 BOE: 13 de abril 2013 Entrada en vigor: 14 de abril 2013 Obra nueva Restricciones para calderas estancas «IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (Actualizado a abril de 2013) ÍNDICE REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles Comentarios de Vaillant RITE (modificaciones 2013) Publicado en el B.O.E: 13/04/2013 Entrada en vigor: 14/04/2013
Comentarios de Vaillant RITE (modificaciones 2013) Publicado en el B.O.E: 13/04/2013 Entrada en vigor: 14/04/2013 Qué calderas individuales permite instalar el RITE? Concepto de reforma RITE Artículo 2. Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 13 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía y Hacienda 1 DECRETO 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar Más detalles RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN MEDIANTE CIRCUITO FRIGORÍFICO.
RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN MEDIANTE CIRCUITO FRIGORÍFICO. Autores: Ponente: Empresa: Eva Mª Albarracín / Javier Sanabria / Agustín Maillo Agustín Maillo Pérez CIATESA 1. INTRODUCCIÓN Más detalles Opinión de Digasib: RITE:
Concepto de reforma Artículo 2. Ámbito de aplicación... 4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la Sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares Más detalles Instalaciones Térmicas en los Edificios
Principales aspectos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios respecto a la prevención de la Legionelosis Beatriz Agudo García 23ª Jornada Técnica de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental Más detalles CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1
COACYLE / SEGOVIA CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 VISADO NUEVO DB-HE Se adjunta un extracto del nuevo DB-HE referido a los diferentes ámbitos de aplicación de cada sección y al contenido mínimo que se ha de Más detalles Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE, nº 207, de 29 de agosto de 2007. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, Más detalles Calderas a Gas de Alta Eficiencia. Contribución a la Eficiencia y Ahorro Energético
Asociación Española del Gas Comité de Utilización Calderas a Gas de Alta Eficiencia. Contribución a la Eficiencia y Ahorro Energético II Mañana de la Edificación de 2009 CAAT Madrid 23 de Abril de 2009 Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S.
Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S. Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 23 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 23 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles Si consideramos la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) podemos observar que ambos representan el 66% del consumo total.
Guía de Calderas El consumo de energía en nuestra vivienda depende de varios factores como son, la zona climática donde se encuentra la vivienda, su orientación, el nivel de aislamiento, el grado de equipamiento Más detalles Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Logroño 26 de marzo de 2009
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios Logroño 26 de marzo de 2009 1 2 El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe: 3 Consumo de energía que se estima Más detalles (Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de octubre de 2009)
ORDEN FORAL 425/2009, DE 1 DE OCTUBRE, DEL CONSEJERO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Más detalles COMENTARIOS A LA JUSTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
COMENTARIOS A LA JUSTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN La Certificación de Eficiencia Energética de los edificios es una exigencia derivada de la Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN EDIFICIOS DE ALCOBENDAS DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Septiembre 2006 I N D I C E Exposición de motivos... 3 Art. 1. Objeto... Más detalles EL AHORRO ENERGETICO EN LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
SOLUCIONES TECNICAS PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EL AHORRO ENERGETICO EL AHORRO ENERGETICO EN LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES Bilbao 29 de octubre de 2008 RICARDO GARCIA SAN JOSE INGENIERO INDUSTRIAL Más detalles Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos)
Instrucción para cumplimentar el Anexo IV: Certificado de eficiencia energética de edificios (otros usos) Este documento es un manual de ayuda para cumplimentar el anexo IV: Certificado de Eficiencia Energética Más detalles INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO TEST
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO TEST 1. Material que se permite utilizar para la realización del ejercicio: lápiz del nº 2, sacapuntas, goma de borrar y bolígrafo color negro o azul. No Más detalles CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS QUE OBLIGAN A PRESENTAR EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TODAS Más detalles Fernando del Valle. Madrid, febrero de 2014
MARCO REGULATORIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BIOMASA Y GEOTERMIA EN LA EDIFICACIÓN: ACTUALIZACIÓN DEL RITE, DEL CTE Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Fernando del Valle Madrid, febrero de 2014 ÍNDICE Más detalles Artículo único. Aprobación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instal... Page 1 of 111 Noticias Jurídicas Base de Datos de Legislación Vigente Sumario: Real Decreto 1027/2007, de 20 de Más detalles EXTRACTO DE NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS: EXTRACTO DEL RITE.
EXTRACTO DE NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA CON LA PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS: EXTRACTO DEL RITE EXTRACTO DE LAS ITCs DEL RITE EXTRACTO DEL RITE. ARTÍCULO 14º - INSTALADORES Y MANTENEDORES. 1. El montaje Más detalles I. Disposiciones Generales
I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ORDEN de 27 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación Más detalles INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTECEDENTES
1 INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTECEDENTES Con el objeto de promover la eficiencia energética de los edificios, la Directiva 2002/91/CE y posteriormente la Directiva 2010/31/UE, exigía a Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS Artículo 1. Objeto. 1.1 El objeto de la presente Ordenanza es declarar y regular la obligada incorporación de Más detalles ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO
Exposición de motivos. ORDENANZA SOBRE INSTALACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO EI importante crecimiento del consumo energético Más detalles LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DETERMINADAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 13 de octubre de 2014
LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DETERMINADAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 13 de octubre de 2014 1. REGULACIÓN EUROPEA Y ESTATAL Regulación europea. Más detalles ... ... Título de la publicación Opción simplificada. Viviendas. Procedimiento
Título de la publicación Opción simplificada. Viviendas. Procedimiento Contenido Esta publicación ha sido redactada por AICIA Grupo de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Ciclo Formativo de Grado Medio en Montaje y Mantenimiento de instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor Instituto de Educación Secundaria Más detalles XXI CONGRESO CONAIF INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS
XXI CONGRESO CONAIF INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS Tarragona - Noviembre 2010 EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICOS Nuevo marco normativo Requisitos mínimos : demanda energética en innataciones térmicas Más detalles Requisitos Básicos de Habitabilidad
Requisitos Básicos de Habitabilidad Rafael Salgado de la Torre Jefe del Servicio de Normativa de Habitabilidad HABITABILIDAD (Diccionario de la RAE) Cualidad de habitable y en particular la que, con arreglo Más detalles Instalaciones hidráulicas
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales AGUA CALIENTE SANITARIA Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR
ORDENANZA MUNICIPAL DE CAPTACIÓN SOLAR CAPITULO I: Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización Más detalles INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
TÜV Rheinland Group. Precisely Right. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 1 2007 TÜV Rheinland Group. Eficiencia energética. Marco Normativo. IT 4 del REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS ÍNDICE Exposición de motivos Artículo 1. Objeto Artículo 2. Ámbito de aplicación Artículo 3. Usos incluidos Artículo Más detalles GP1 GUÍA PRÁCTICA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Esta guía ha sido realizada por: C/ Verónica, 16, planta 2 oficina 3 03201 Elche (Alicante) Tel. 902.929.483 info@renovarte.es www.renovarte.es www.etresconsultores.es Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
42174 Martes 3 diciembre 2002 BOE núm. 289 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 23469 REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se Más detalles D I S P 0 N G 0. Artículo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998.
Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Más detalles Hermann, de Saunier Duval: soluciones eficientes
Hermann, de Saunier Duval: soluciones eficientes Hermann posee una gama de calderas murales mixtas compuesta por modelos de circuito estanco, bajo NOx y condensación con elementos de alto componente tecnológico Más detalles CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE AUDITOR ENERGÉTICO
SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE AUDITOR ENERGÉTICO Auditoría y certificación energética de edificios. PARTE PRIMERA Normativa Más detalles Las Palmas de Gran Canaria, 26 de Noviembre de 2014 Santa Cruz de Tenerife, 27 de Noviembre de 2014
Jornada de Eficiencia Energética asociada al confort térmico en establecimientos hoteleros Las Palmas de Gran Canaria, 26 de Noviembre de 2014 Santa Cruz de Tenerife, 27 de Noviembre de 2014 Ahorro energético Más detalles Claves para obtener una vivienda energéticamente eficiente
REFORMAEFICIENTE Una reforma energéticamente eficiente le supondrá un importante ahorro en suministros Claves para obtener una vivienda energéticamente eficiente La eficiencia energética en las viviendas Más detalles Nº Expediente: DOMICILIO... Nº... PISO/LETRA...CP... MUNICIPIO...PROVINCIA...TFNO... MUNICIPIO...PROVINCIA...TFNO... DIRECCIÓN...
FECHAS Y SELLO EICI Nº Expediente: SOLICITUD DE REGISTRO Y MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS QUE NO REQUIEREN PROYECTO (CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN - ACS) PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL Más detalles SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN.
SOLUCIONES DE ALTA EFICIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN. Aurelio Lanchas (Jefe de Producto Calefacción/Solar, GRUPO FERROLI) Manuel Herrero (Jefe de Producto Aire Acondicionado, FERROLI) TENDENCIAS Y REQUERIMIENTOS Más detalles Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693
Nº 53 Jueves, 18 de marzo de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.693 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E Orden de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la Comunidad Autónoma de Galicia, del Reglamento Más detalles Opción Simplificada para la Calificación de. Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas
Simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas Índice. Objeto.... Ámbito de aplicación...4. Tablas de soluciones técnicas...6 . Objeto. El Procedimiento Básico para Más detalles Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía. Sevilla, 23 de abril de 2014
Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía Sevilla, 23 de abril de 2014 Los incentivos del Programa se enmarcan dentro del impulso que se busca dar a la rehabilitación energética, y Más detalles Instalaciones de biomasa Tipos y características
Febrero 2015 Instalaciones de biomasa III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 Comisión mixta de la biomasa forestal de Navarra Instalaciones de biomasa III Plan Energético de Navarra horizonte 2020 Más detalles RITE 07 RITE 07 NUEVOS RETOS NUEVAS SOLUCIONES A LA REPOSICIÓN DE CALDERAS MURALES
RITE 07 RITE 07 NUEVOS RETOS NUEVAS SOLUCIONES A LA REPOSICIÓN DE CALDERAS MURALES El 29 de agosto del 2007 se publicó en el BOE el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprobaba el nuevo Reglamento de Más detalles ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y ACTIVIDADES
ORNANZA MUNICIPAL REGULADORA LA VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN HUMOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y ACTIVIDAS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto. La presente normativa tiene por objeto regular Más detalles de la Edificación DB-HE Ahorro de Energía HE.4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Germán López Lara
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de CádizC Curso Código C Técnico T de la Edificación DB-HE Ahorro de Energía Departamento de Ingeniería a Energética Grupos de Termotecnia y Termodinámica Más detalles EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07
EXTRACTO NORMATIVO REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS ITC-ICG 07 INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Página 1 DE 8 Extracto normativo ITC IGC 07 Más detalles Unidades de tratamiento de aire. I J. Aramburu Calvo I
climatización Unidades de tratamiento de aire Critérios de diseño I J. Aramburu Calvo I director técnico de Trox España Las unidades de tratamiento de aire, conocidas habitualmente como climatizadores, Más detalles Guía técnica. Instalaciones de calefacción individual
Guía técnica Instalaciones de calefacción individual Guía técnica Instalaciones de calefacción individual TÍTULO Guía técnica de instalaciones de calefacción individual AUTOR La presente guía ha sido Más detalles GUlA COMPLETA DE LA. ENERGIA SOLAR TERMICA y
~ GUlA COMPLETA DE LA ~ ~ ENERGIA SOLAR TERMICA y ~ TERMOELECTRICA (Adaptada al Código Técnico de la Edificación y al nuevo RITE) José Ma Fernández Salgado...... ~ --".. "'",.po ;"'", qr A. MADRID VICENTE, Más detalles Eficiencia Energética Doméstica en la Comunidad de Madrid
JORNADAS IDEANDO UN MADRID SOSTENIBLE Observatorio Crítico de la Energía www.observatoriocriticodelaenergia.org Acción en Red www.accionenredmadrid.org Eficiencia Energética Doméstica en la Comunidad de Más detalles INSTALACIONES TÉRMICAS EFICIENTES de Equipos a Sistemas Integrales. Madrid 2 de julio de 2008
INSTALACIONES TÉRMICAS EFICIENTES de Equipos a Sistemas Integrales Madrid 2 de julio de 2008 Saunier Duval en España Empresa líder de climatización en España. Con un 28% de cuota de mercado en calefacción Más detalles C O N S E J O G E N E R A L D E LA A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A
Rgtº. Sª. Nº.: 640 C O N S E J O G E N E R A L D E LA A R Q U I T E C T U R A T É C N I C A D E E S P A Ñ A Observaciones a los documentos de preguntas y respuestas sobre el Real Decreto 235/2013, por Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89 Sábado 13 de abril de 2013 Sec. I. Pág. 27563 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3905 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e Más detalles EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MAXIMO CONFORT CON RADIADORES POR AGUA A BAJA TEMPERATURA. AUTOR: FEGECA. Asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente. En estos últimos años, Más detalles Jornada técnica CTE_ Orígenes. PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 )
Jornada técnica CTE Jornada técnica CTE_ Orígenes PROTOCOLO DE KIOTO Reducir emisiones en un 5% (2008-2012) Calentamiento global Efecto invernadero (CO 2 ) MEDIDAS ADOPTADAS Establecer políticas nacionales Más detalles Aplicación de sistemas VRF descentralizados
26 INGENIERÍA HOY Aplicación de sistemas VRF descentralizados Joaquín Orejón Ingeniero industrial Un sistema de climatización o HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) es aquel que permite controlar Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles TÉRMICA EN EL CTE. CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08
LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL CTE CONFERENCIAS ENERGÍAS RENOVABLES. AVADET. Universidad Politécnica de Valencia, 29 de enero de 08 Joaquín L. Rodríguez Gascó - Insertec Iberia S.L. Francisco Galvany Castillo Más detalles CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009
NORMATIVA FONTANERIA: COMPARATIVA NIA CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Alacant, 1 de diciembre de 2009 PUNTOS A TRATAR Introducción El CTE Régimen de aplicación Novedades Acometidas Nuevos elementos Más detalles CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y BOMBA DE CALOR
ARTÍCULO Solución altamente eficiente con CALDERAS DE CONDENSACIÓN Y BOMBA DE CALOR a gas por absorción Albert Blanco. Commercial Applications & Brötje Product Manager. BAXI En el contexto económico y Más detalles CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES PREGUNTAS FRECUENTES Definiciones. Edificio: una construcción techada, con paredes, en la que se emplea energía para acondicionar el clima interior; puede Más detalles ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.
ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Aprobación del Pleno: 15-03-2007 Publicación BOP: 13-08-2007 Aprobación definitiva: 31-08-2007 Más detalles Energías Renovables ÁVILA 2008
Energías Renovables ÁVILA 2008 Normativa DIRECTIVA EUROPEA 2002/91/CE 1 Código Técnico de la Edificación 2 Documento Básico de Ahorro de Energía 3 Documento Básico de Ahorro de Energía 4 Documento Básico Más detalles Cómo mejorar los resultados de la certificación energética.
Cómo mejorar los resultados de la certificación energética. Las instalaciones energéticas Ramón Silva Innovación y Desarrollo de Servicios Energéticos La nueva regulación de la eficiencia energética en Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles Factor de eficiencia energética en los edificios
El Binomio Solar-Gas Natural Factor de eficiencia energética en los edificios José M.Dominguez Cerdeira Asistencia y Promoción Técnica Nueva Construcción GN Comercial SDG, S.L. Cada día más, las energías Más detalles 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2012) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía Más detalles * Sobre bloque de viviendas, sujeto a las climatologías
Estudio comparativo de sistemas Climatización Invisible Uponor Sistema Convencional * Sobre bloque de viviendas, sujeto a las climatologías de Madrid y Barcelona y realizado por Simulaciones y Proyectos Más detalles RITE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
RITE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 1. Introducción Con este curso hemos pretendido dar respuesta a las necesidades que durante muchos años nos han ido cuestionando prestigiosas Ingenierías, Empresas Más detalles MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Proyecto de Real Decreto, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de Más detalles Programa Climatización Eficiente de Andalucía. Resumen para empresas autorizadas
Programa Climatización Eficiente de Andalucía Resumen para empresas autorizadas PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE DE ANDALUCÍA 1 Entre las NOVEDADES incorporadas por la Orden de 7 de diciembre de 2010, Más detalles Realizada por AEFYT. En el texto siguiente se ha pretendido hacer un resumen con los puntos de mas interés para los usuarios.
"RESUMEN -GUÍA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS TITULARES". Realizada por AEFYT El 8 de Septiembre Más detalles Nuevo Reglamento Técnico de Gas.
Nuevo Reglamento Técnico de Gas. Aspectos de mayor relevancia PROSENER Contenido 1. Nuevo Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ITC IGC de 01 a 11 2. Nueva Terminología. Más detalles LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS
LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS TARRAGONA 19 de noviembre de 2010 RICARDO GARCIA SAN JOSE Ingeniero Industrial Director Técnico AFONVI Vicepresidente Comité Técnico Más detalles TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Modalidad: Distancia TÉCNICO PROFESIONAL EN Duración: 100 Horas Objetivos: Adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer las características del sol y las variables geográficas para orientar Más detalles Creamos confort para ti CALDERAS MURALES A GAS DE CONDENSACIÓN CON MICROACUMULACIÓN. Superlative
Creamos confort para ti CALDERAS MURALES A GAS DE CONDENSACIÓN CON MICROACUMULACIÓN Calderas Murales a Gas Introducción Las grandes ventajas funcionales (alto rendimiento energético) como medioambientales Más detalles Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas
Á R E A E F I C I E N C I A Y A H O R R O E N E R G É T I C O Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas Información y consejos Más detalles Lo que realmente importa Su guía para la Directiva ErP sobre ecodiseño. Sistemas para el ahorro de energía
Lo que realmente importa Su guía para la Directiva ErP sobre ecodiseño Sistemas para el ahorro de energía 02 03 Bien informado y equipado con Wolf Directiva de Ecodiseño (ErP) - una visión general de los Más detalles REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. Certificación Energética de Edificios Existentes Edificios Más detalles Calidad y eficiencia en instalaciones deportivas y piscinas. Valencia - 19/05/2011
Calidad y eficiencia en instalaciones deportivas y piscinas Valencia 19/05/2011 Andreu Corominas Renter Diputación de Barcelona Calidad y eficiencia en instalaciones deportivas y piscinas Calidad Normativa Más detalles ESTOS CURSOS SE IMPARTIRAN EN LA SEDE DEL CENIFER, C. Aduana s/n 31119 IMARCOAIN (NAVARRA)
Adjuntamos el programa de los cursos del 3 er cuatrimestre, organizados por el Gobierno de Navarra con la colaboración del IDAE. Nos corresponden cinco plazas por curso, que se adjudicarán por orden de Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 artículo 42
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 2
 artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 16
 Artículo 16
 Artículo 16
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 26
 Artículo 17
 Artículo 17
 artículo 17
 Artículo 17
 Artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 artículo 15
 Artículo 26
 Artículo 26
 Artículo 26
 Artículo 26
 Artículo 28
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Artículo 2
 Artículo 2
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 ARTÍCULO 14
 Artículo 1
 Artículo 1
 REAL DECRETO 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO