Source: https://www.slideshare.net/SantiagoBazalarArana/norma-final-21970998
Timestamp: 2017-10-21 00:13:09+00:00

Document:
Reglamento diseno construccion by Osvaldo Martinez 1691 views
, Dueño at Electronica Professional Huacho
1. TITULO III.1ARQUITECTURANORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑOCAPITULO ICARACTERÍSTICAS DE DISEÑOArtículo 1.- La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseñoarquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipuladoen el Art. 5º de la norma G.010 del TITULO I del presente reglamento.Artículo 2.- Excepcionalmente los proyectistas, podrán proponer soluciones alternativas y/oinnovadoras que satisfagan los criterios establecidos en el artículo tercero de la presenteNorma, para lo cual la alternativa propuesta debe ser suficiente para alcanzar los objetivos deforma equivalente o superior a lo establecido en el presente reglamento.En este caso el proyectista deberá fundamentar su propuesta mediante normativa NFPA 101 uotras normas equivalentes reconocidas por la Autoridad Competente.Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que sealcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con ellogro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia delproceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente.Las edificaciones responderán a los requisitos funcionales de las actividades que se realicenen ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones ycondiciones de uso.Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen seguridad,durabilidad y estabilidad.En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las edificacionescolindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, integrándose a lascaracterísticas de la zona de manera armónica.En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características delclima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general.En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en cuanto a víaspúblicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y zonificación.Artículo 4.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben estardefinidos en el Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar la siguienteinformación:a) Zonificación.b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano de lalocalidad.c) Usos del suelo permitidos.d) Coeficiente de edificación.e) porcentaje mínimo de área libre.f) Altura de edificación expresada en metros.g) Retiros.h) Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes.i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las unidadesque conformarán la edificación.j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo.l) calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso.m) Condiciones particulares.
2. Artículo 5.- En las localidades en que no existan normas establecidas en los planes deacondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano provinciales, planes urbanosdistritales o planes específicos, el propietario deberá efectuar una propuesta, que seráevaluada y aprobada por la Municipalidad Distrital, en base a los principios y criterios queestablece el presente Reglamento.Artículo 6.- Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con las normascorrespondientes a cada uno de los usos propuestos.Artículo 7.- Las normas técnicas que deben cumplir las edificaciones son las establecidas enel presente Reglamento Nacional de Edificaciones. No es obligatorio el cumplimiento denormas internacionales que no hayan sido expresamente homologadas en el Perú. Seránaplicables normas, estándares y códigos de otros países o instituciones, en caso que estas seencuentren expresamente indicadas en este Reglamento o en reglamentos sectoriales.CAPITULO IIRELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICAArticulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. Elnúmero de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. Losaccesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los elementos móviles de losaccesos al accionarse, no podrán invadir las vías y áreas de uso públicoPara el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la vía pública en más de 20 m, lasolución arquitectónica, debe incluir al menos una vía que permita la accesibilidad de vehículosde emergencia, con una altura mínima y radios de giro según la tabla adjunta y a una distanciamáxima de 20 m de la edificación más alejada:Artículo 9.- Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros entre el límite depropiedad y el límite de la edificación.Los retiros tienen por finalidad permitir la privacidad y seguridad de los ocupantes de laedificación y pueden ser:a) Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero colindante con unavía pública.b) Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a ambos linderoslaterales colindantes con otros predios.c) Posteriores: Cuando la distancia se establece con relación al lindero posterior.Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los retiros. El proyecto a edificarsepuede proponer retiros de mayores dimensiones.EDIFICACIÓNALTURA DEVEHICULOANCHO DEACCESORADIO DEGIROEdificios hasta 5 pisos3.00 m 2.70 m 7.80 mEdificios de 6 ó más pisos4.00 m 2.70 m 7.80 mCentros comerciales,Plantas industriales de bajo riesgo,Plantas industriales de mediano y altoriesgo,Edificios en general4.50 m 3.00 m 12.00 m
3. Artículo 10.- El Plan de Desarrollo Urbano puede establecer retiros para ensanche de la(s)vía(s) en que se ubica el predio materia del proyecto de la edificación, en cuyo caso estasituación deberá estar indicada en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios oen el Certificado de Alineamiento.Artículo 11.- Los retiros frontales pueden ser empleados para:a) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1.50 m del nivel de vereda.b) La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas.c) La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño.d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar.e) Estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1.50 mpor encima del nivel de la vereda frente al lote.f) Cercos delanteros opacos.g) Muretes para medidores de energía eléctricah) Reguladores y medidores de gas natural y GLP.i) Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustiblesj) Techos de protección para el acceso de personas.k) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, cuando estos constituyanampliaciones de la edificación original.l) Piscinasm) Sub-estaciones eléctricasn) Instalaciones de equipos y accesorios contra incendio.o) Y otros debidamente sustentados por el proyectista.Artículo 12.- Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva y dar seguridada los ocupantes de la edificación; debiendo tener las siguientes características:a) Podrán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos otransparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retirosexigibles.b) La altura dependerá del entorno.c) Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan.d) Se podrán instalar conexiones para uso de bomberos.e) Cuando se instalen dispositivos de seguridad que puedan poner en riesgo a laspersonas, estos deberán estar debidamente señalizados.Artículo 13.- En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con el finde evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá unretiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3.00 m,medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedadcorrespondientes a las vías que forman la esquina. El ochavo debe estar libre de todoelemento que obstaculice la visibilidad.Artículo 14.- Los voladizos tendrán las siguientes características:a) En las edificaciones que no tengan retiro no se permitirá voladizos sobre la vereda,salvo que por razones vinculadas al perfil urbano preexistente, el Plan Urbano distritalestablezca la posibilidad de ejecutar balcones, voladizos de protección para lluvias,cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya proyección caiga sobre la vía pública.b) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m dealtura. Voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en unalongitud equivalente.c) No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios,ni sobre retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía.Artículo 15.- El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patiosdescubiertos, deberá contar con un sistema de recolección canalizado en todo su recorridohasta el sistema de drenaje público o hasta el nivel del terreno.
4. El agua de lluvias no podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones depropiedad de terceros, ni sobre espacios o vías de uso público.CAPITULO IIISEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONESArtículo 16.- Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las edificacionesvecinas, por razones de seguridad sísmica, contra incendios o por condiciones de iluminación yventilación naturales de los ambientes que la conforman.Artículo 17.- La separación entre edificaciones por seguridad sísmica se establece en elcálculo estructural correspondiente, de acuerdo con las normas sismorresistentes. Laseparación necesaria por requerimientos de protección contra incendio, esta en función alriesgo de la edificación, y será explicita en cada caso según se establezca en la Norma A.130Artículo 18.- En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios multifamiliares, laseparación entre ellos, por razones de privacidad e iluminación natural, se determinará enfunción al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente, según lo siguiente:a) Para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, comedores y salas de estar, laseparación deberá ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja,con una distancia mínima de 5.00 m. Cuando los vanos se encuentren frente a loslímites de propiedad laterales o posterior, la distancia será igual o mayor a un tercio dela altura de la propia edificación.b) Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas, pasajes y patios techados, ladistancia de separación deberá ser mayor a un cuarto de la altura de la edificación másalta, con una distancia mínima de 4.00 m.Artículo 19.- Los pozos para iluminación y ventilación natural deberán cumplir con lassiguientes características:Para viviendas unifamiliares, tendrán una dimensión mínima de 2.00 m por lado medido entrelas caras de los paramentos que definen el pozoPara viviendas en edificaciones multifamiliares:a) Tendrán dimensiones mínimas de 2.20 m por lado, medido entre las caras de losparamentos que definen el pozo.b) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios, estudios,salas de estar y comedores, que se sirven del pozo medida en el punto central o eje delvano y el muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de laaltura del paramento mas bajo del pozo, medido a partir de 1,00 m sobre el piso másbajo.c) La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de servicio, cocinas,pasajes y patios de servicio techados que se sirven del pozo, medida en el puntocentral o eje del vano, y el muro opuesto que conforma el pozo, no debe ser menor aun cuarto de la altura total del paramento mas bajo del pozo, medido a partir de 1,00 msobre el piso más bajo..Cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sirve, es mayor en mas de10% al mínimo establecido en los incisos b) y c) anteriores, la dimensión perpendicular delpozo se podrá reducir en un porcentaje proporcional hasta un mínimo de 1.80 mEn edificaciones de 5 pisos o mas, cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos alos que sirve, es menor hasta en 20% al mínimo establecido en los incisos b) y c) anteriores, ladimensión mínima perpendicular del pozo deberá aumentar en un porcentaje proporcional.Artículo 20.- Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta transparente y dejandoun área abierta para ventilación, a los lados, superior al 50% del área del pozo. Esta cubiertano reduce el área libre.
5. CAPITULO IVDIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTESArtículo 21.- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones debenser las necesarias para:a) Realizar las funciones para las que son destinados.b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones.c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural oartificial.d) Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos deemergencia.e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.f) Contar con iluminación suficiente.Artículo 22- Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura mínima de pisoterminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes mas bajas de los techos inclinados podrán teneruna altura menor. En climas calurosos la altura deberá ser mayor.Artículo 23.- Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones mecánicas, podrántener una altura menor, siempre que permitan el ingreso y permanencia de personas de pie(parados) para la instalación, reparación o mantenimiento.Artículo 24.- Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m sobre el pisoterminado.CAPITULO VACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓNArtículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientescaracterísticas:a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a losque sirven.b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en elancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso deinstalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m elancho requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la Norma A-130.c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida demanera horizontal y vertical) desde el punto mas alejado hasta el lugar seguro (salidade escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sinrociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia podrá aumentar o disminuir, según eltipo y riesgo de cada edificación, según se establece en la siguiente tabla:TIPOS DE RIESGOSCONROCIADORESSINROCIADORESEdificación de Riesgo ligero (bajo) 60 m 45 mEdificación de Riesgo moderado(ordinario)60 m 45 mIndustria de Alto riesgo 23 m.Obligatorio usode rociadoresc.1) En industrias se utilizará la clasificación de riesgo del Decreto Supremo 42-FReglamento de Seguridad Industrial y para otros riesgos, la descrita en la Norma A.130.c.2) Para edificaciones en general la clasificación de riesgo está en función del uso ycarga térmica, de la siguiente manera:
6.  Riesgo Ligero (bajo) menor a 35 Kg. de madera/m2equivalente (160,000 Kcal/m2)Los contenidos de riesgo ligero (bajo), deberán ser clasificados como aquellos quetienen tan baja combustibilidad, que debido a ello no puede ocurrir laautopropagación del fuego. Riesgo Moderado (ordinario) mayor de 35 Kg. de madera/m2equivalente (160,000Kcal/m2) y menor de 70 Kg. de madera equivalente (340,000 Kcal/m2). Loscontenidos de riesgo moderado (ordinario) se deberán clasificar como aquéllos quetienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de generar un volumen dehumo considerable. Riesgo alto mayor a 70 Kg. de madera/m2equivalente (340,000 Kcal/m2) Loscontenidos de riesgo alto se deberán clasificar como aquéllos que tienenposibilidad de arder con extrema rapidez o de los cuales se pueden esperarexplosiones.CASOS PARTICULARESEDIFICACIÓNCONROCIADORESSINROCIADORESOficinas con dos o más rutas alternas deevacuación hasta la salida.Oficinas con una sola salida hacia el vestíbuloo hall90 m.30 m. (*)60 m23 m. (*)Salud – hospitales 60 m.Obligatorio usode rociadoresEstacionamientos techados abiertos en elperímetro, ventilados por mínimo 3 lados125 m. 90 m.Estacionamientos techados cerrados 60 m. 45 m.ALMACENESAlmacenes de riesgo ligero (bajo)Sin limite dedistanciaSin limite dedistanciaAlmacenes riesgo moderado (ordinario) 125 m 90 mAlmacenes alto riesgo 30 m 23 mAlmacenes de líquidos inflamables 45 mObligatorios usode rociadores(*) NOTA: Para el caso de oficinas donde la distancia de recorrido interno másdesfavorable supere lo indicado se deberá considerar una ruta alterna.d) En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11.0 m adicionales, medidosdesde la puerta del departamento hasta la puerta de ingreso a la ruta de evacuación.e) Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del ancho delos pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que loconforman será las siguientes:Interior de las viviendas 0.90 m.Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas 1.00 m.Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas 1.20 m.Áreas de trabajo interiores en oficinas 0,90 mLocales comerciales 1.20 m.
7. Locales de salud 1.80 mLocales educativos 1.20 mCAPITULO VICIRCULACIÓN VERTICAL, ABERTURAS AL EXTERIOR, VANOS Y PUERTAS DEEVACUACIÓNArtículo 26.- Las escaleras pueden ser:a) IntegradasSon aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo essatisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de manera fluida yvisible. Estas escaleras pueden ser consideradas para el cálculo de evacuación, si ladistancia de recorrido lo permite. No son de construcción obligatoria, ya que dependen dela solución arquitectónica y características de la edificación.b) De EvacuaciónSon aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para la evacuación de las personas yacceso del personal de respuesta a emergencias. Estas escaleras deberán cumplir lossiguientes requisitos:1. Toda escalera de evacuación, deberá ser ubicada de manera tal que permita a losusuarios en caso de emergencia, salir del edificio en forma rápida y segura.2. Deben ser continuas del primer al último piso incluyendo el acceso a la azotea. Aexcepción de edificios residenciales, donde el acceso a la azotea podrá ser medianteuna escalera del tipo gato.3. Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o en vía pública amplia ysegura al exterior, o en su defecto a un espacio compartimentado cortafuego queconduzca hacia la vía pública.4. No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté equipada conuna barrera de contención y direccionamiento en el primer piso, que imposibilite a laspersonas que evacuan el edificio continuar bajando accidentalmente al sótano, o a unnivel inferior al de la salida de evacuación5. El vestíbulo previo ventilado deberá contar con un área minima que permita el accesoy maniobra de una camilla de evacuación o un área mínima de 1/3 del área queocupa el cajón de la escalera.6. El ancho útil de las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escalerasdeberán ser calculadas de acuerdo con lo especificado en la Norma A.130, artículo22º. En ningún caso tendrán un ancho de vano menor a 1.00 m.7. Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección del flujode evacuación de las personas y su radio de apertura no deberá invadir el áreaformada por el círculo que tiene como radio el ancho de la escalera.8. Tener un ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1,20 m. podrán incluirpasamanos9. Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. Elancho del pasamanos no será mayor a 5 cm. pasamanos con separaciones deanchos mayores requieren aumentar el ancho de la escalera.10. Deberán ser construidas de material incombustible y mantener la resistenciaestructural al fuego que se solicita para cada caso.11. En el interior de la caja de escalera no deberán existir obstáculos, materialescombustibles, ductos o aperturas.12. Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con proteccióncortafuego (sellador) no menor a la resistencia cortafuego de la caja.13. Al interior de las escaleras de evacuación, son permitidas únicamente lasinstalaciones de los sistemas de protección contra incendios.
8. 14. Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 horaen caso que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles; y de3 horas en caso que tengan 25 niveles o mas.15. Contar con marcos, puertas y accesorios corta fuego con una resistencia no menor a75 % de la resistencia de la caja de escalera a la que sirven y deberán ser a pruebade humo de acuerdo con la Norma A.130.16. El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno.17. No se permiten accesos a ductos y/o montantes a través de la escalera deevacuación, salvo de los sistemas de seguridad contra incendios.18. Deberán contar con un pase para manguera contra incendio, de tipo cuadrado de0,20 m de lado, a no mas de 0,30 m de altura medido a la parte superior del pase,debidamente señalizado al interior de la escalera, manteniendo el cerramientocortafuego con material fácilmente frangible desde el interior de la escalera.19. La escalera de evacuación no deberá tener otras aberturas que las puertas deacceso.Las escaleras de evacuación no podrán ser de tipo caracol, salvo que comunique máximo dosniveles continuos, que sirva a no más de 5 personas, con pasamano a ambos lados y con unaclasificación de riesgo ligeroLas escaleras de evacuación pueden ser:b.1) Con Vestíbulo Previo Ventilado (para evacuación de humos): en cualquiera delas siguientes configuraciones y características:a) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente alexteriorEl vestíbulo previo podrá ventilar hacia el exterior de la edificación (hacia unlugar abierto) siempre y cuando no exista algún vano cercano en un radio de6.00 m medidos desde los extremos del vano por donde ventila. Asimismo,deberá tener un vano abierto al exterior de un mínimo de 1,50 m2.b) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo, que ventila a través de unsistema de extracción mecánicaEl vestíbulo previo, podrá ventilar por medio de un sistema de extracciónmecánica, hacia el exterior de la edificación, siempre y cuando, se establezcaun cerramiento contra humos en dicho vestíbulo. El sistema de extracciónmecánica deberá ser instalado en cada vestíbulo previo del nivel al queentrega.Asimismo, el sistema de extracción mecánica puede ventilar al exterior de laedificación por medio de un ducto de ventilación propio, es decir, de usoMuro Cortafuego
9. exclusivo para dichos extractores. No se aceptarán soluciones en las que elducto cuente con vanos provenientes de otros ambientes de la edificación.Solución A: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracciónmecánica al exterior de la edificaciónSolución B: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracciónmecánica al exterior de la edificación. Este cerramiento podrá ser de vidriohacia el exterior de la edificación (hacia un lugar abierto) siempre y cuando noexista alguna ventana o vano en 3.00 m mínimos medidos desde el extremo delvidrio en forma horizontal y/o perpendicular.Solución C: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracciónmecánica a un ducto de ventilación ubicado al exterior del vestíbuloSolución D: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracciónmecánica a un ducto de ventilación ubicado dentro del vestíbulo.Muro CortafuegoExtracciónMecánicaMuro CortafuegoExtracción MecánicaMuro CortafuegoExtracción Mecánica
10. El diseño deberá garantizar que el sistema de extracción mecánica se active de formaautomática, cuando se genere un evento de incendio en la edificación. El suministro deenergía necesario para el funcionamiento de los sistemas de extracción mecánicadeberá ser protegido contra incendios con una resistencia no menor a 2 horas. Losextractores mecánicos deberán ser abastecidos por una fuente secundaria.El diseño, cálculo y dimensionamiento del sistema de extracción mecánica y suscomponentes deberán ser efectuados de acuerdo a los requerimientos establecidos enel estándar ASHRAE 62, 62.1 y 62.2.Características generales paras las escaleras con vestíbulo previo ventilado1. La puerta de acceso al vestíbulo previo ventilado desde el área del piso deberá serresistente al fuego con un mínimo de ¾ del tiempo de resistencia del cerramiento ycon cierre automático.2. La puerta que comunica el vestíbulo previo ventilado con la escalera, deberá teneruna resistencia al fuego mínima de 20 minutos, deberán contar con cierreautomático.3. El acceso será únicamente a través de un vestíbulo previo ventilado que separe lacaja de la escalera del resto de la edificación.4. En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, se podráutilizar un vano cerrado con material translucido y accesorios corta fuego, el cualno excederá de 1.50 m25. La profundidad del vestíbulo previamente ventilado medido entre ejes centrales delos vanos de las puertas en el sentido de la evacuación, deberá ser de 1.80 m.como mínimo. En caso que exista un segundo ingreso al vestíbulo previoventilado, no se requerirá ampliar la profundidad del vestíbulo.b.2) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo no ventiladoÚnicamente permitidas para ocupaciones de riesgo ligero y moderado (ordinario),cuando el área en donde se encuentra la puerta de ingreso desde la edificación alinterior del vestíbulo previo no ventilado a la escalera, no cuente con materialcombustible, y con un área no menor de 4 m2.Muro CortafuegoExtracción MecánicaAMBIENTE SINMATERIALCOMBUSTIBLEMuro Cortafuego
11. b.3) Presurizadas: Sus características son las siguientes:a) Contarán con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro de la caja dela escalera siguiendo los parámetros establecidos en la Norma A.130b) Deben estar cerradas al exterior.c) Este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones residenciales.b.4) Abiertas: Sus características son las siguientes:a) Están abiertas al exterior por lo menos en uno de sus lados con una superficie deal menos 1 m2en cada piso.b) El vano abierto al exterior estará a una distancia de 6.00 m o más de un vano de laedificación a la que sirve.c) Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1 hora.La separación de 6.00 m. deberá ser medida horizontal y perpendicular al vano.d) Esta escalera es solo aceptada para edificaciones residenciales no mayor a 5niveles medidos sobre el nivel de la calle.b.5) Cerradas: Sus características son las siguientes:a) Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento con una resistencia no menora 1 hora, incluyendo la puerta.b) Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas100 % por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13.Artículo 27.- El número y ancho de las escaleras se define según la distancia de viaje delevacuante medido desde el ambiente más alejado de la escalera y el número máximo deocupantes por piso.La cantidad de escaleras de evacuación se calcula en función al cumplimiento de los siguientescriterios:a) Independientemente de la capacidad de carga de las escaleras y la relación con elnúmero de ocupantes, en toda edificación se requiere como mínimo dos escaleras deevacuación, con la excepción señalada en el Art. 28b) Ancho útil requerido para evacuar, medido en función a la máxima carga de ocupantespor piso o nivel, establecido en la Norma A.130 art. 22.c) Distancia de recorrido del evacuante. (ver Artículo 25 inciso C).d) Concepto de ruta alterna de escapee) Concepto de pasadizo ciegof) Según requerimientos específicos que establezca el presente Reglamento: RNE NormaA.130, Artículo 22º (Para resultados de cálculos superiores a 1.20 m de ancho no esaplicable el redondeo en módulos de 0.60 m) y Artículo 23º.g) Cuando se requieran dos o más escaleras, y la edificación cuente con un sistema derociadores, estas deberán ubicarse en rutas opuestas con una distancia mínima entrepuertas de escape equivalente a 1/3 de la diagonal mayor de la planta del edificio alque sirven.
12. 1. En caso la edificación no cuente con un sistema de rociadores, las escaleras deberánubicarse en rutas opuestas con una distancia mínima entre puertas de escape equivalentea 1/2 de la diagonal mayor de la planta del edificio al que sirven.Artículo 28.-, En edificaciones residenciales, por cada edificación:1. De hasta 5 pisos, medidos desde el nivel de la vereda, podrán contar con una solaescalera, la que podrá ser integrada y deberá cumplir con las características del Art. 26incisos b).1, 2, 7, 8 y 20.2. De más de 5 pisos se requieren como mínimo dos escaleras de evacuación, salvo que secumplan todos los siguientes requisitos para que se pueda contar con una sola escalera deevacuación:a) No mayor de 20 niveles medidos desde el nivel de la calle.b) El acceso a la escalera de evacuación sea a través de un vestíbulo previo, sin cargacombustible, de acuerdo a cualquiera de las alternativas planteadas en la presenteNorma.c) Cuente, cada uno de los departamentos, con detección de humos, por lo menos en elhall que une los dormitorios y alarma de incendios en el interior del departamento,ambos conectados a un sistema centralizado.Artículo 29.- Las escaleras en general, integradas o de evacuación, están conformadas portramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas estánconformadas por pasos y contrapasos.Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes:a) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre descansos.b) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90 m de longitud paraescaleras lineales; para otro tipo de escaleras se considerará que el ancho deldescanso no será menor al del tramo de la escalera.c) En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendocumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso, debe tener entre 0.60 m. y 0.64 m., conun mínimo de 0.25 m para los pasos en viviendas, 0.28 m en comercios y 0.30 m enlocales de afluencia masiva de publico, de salud y educación y un máximo de 0.18 mpara los contrapasos, medido entre las proyecciones verticales de dos bordescontiguos.d) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramientoque la conforman, o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. Lapresencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera.e) Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,20 mf) Las escaleras de mas de 1.20 m hasta 2.40 m tendrán pasamanos a ambos lados. Lasque tengan más de 2,40 m, deberán contar además con unos pasamanos centrales.g) Únicamente en las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal siempre quea 0.30 m del inicio del paso, este tenga cuando menos 0.28 m.Artículo 30.- Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientescondiciones:
13. a) Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 12.00 m. sobre elnivel del ingreso a la edificación desde la vereda.b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a losque sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos.c) Todos los ascensores, sin importar el tipo de edificación a la que sirven, deben estarinterconectados con el sistema de detección y alarma de incendios de la edificación,que no permita el uso de los mismos en caso de incendio, enviándolosautomáticamente al nivel de salida, según Código NFPA 72.d) Todos los ascensores que comuniquen mas de 7 niveles, medidos a partir del nivel delacceso desde la vía publica, deberán cumplir con un sistema de llave exclusiva parauso de bomberos bajo la Norma ANSI/ASME A17.1, que permita a los bomberos elcontrol del ascensor desde la cabina.Artículo 31.- Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y velocidad,se deberá considerar lo siguiente:a) Destino del edificio.b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total.c) Área útil de cada piso.d) Número de ocupantes por piso.e) Número de personas visitantes.f) Tecnología a emplear.El cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional responsable y delfabricante de los equipos. Este cálculo forma parte de los documentos del proyecto.Artículo 32.- Las rampas para personas deberán tener las siguientes características:a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. En ausenciade paramento, se considera la sección.b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa.c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para unaescalera.Artículo 33.- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras,descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que seencuentren a una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistasde barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas.Debiendo tener las siguientes características:a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior terminado.En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o más, la alturaserá de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada encualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el casode áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podráser inferior a 100 kilos por metro lineal.b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 mmedida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte uornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0.13m de diámetro entre ellos.d) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría conla instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.Artículo 34.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso,comunicación y salida, deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que sirven y altipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos:a) La altura mínima será de 2.10 m.b) Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán:
14. Vivienda ingreso principal 0.90 m.Vivienda habitaciones 0.80 m.Vivienda baños 0.70 m.c) El ancho de un vano se mide entre muros terminados.Artículo 35.- Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la ruta deevacuación. Las puertas de uso general podrán ser usadas como puertas de evacuaciónsiempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma A.130. Las puertas de evacuacióndeberán cumplir con los siguientes requisitos:a) La sumatoria del ancho de los vanos de las puertas de evacuación, mas los de usogeneral que se adecuen como puertas de evacuación, deberán permitir la evacuacióndel local al exterior o a una escalera o pasaje de evacuación, según lo establecido en lanorma A-130b) Deberán ser fácilmente reconocibles como tales, y señalizadas de acuerdo con la NTP399.010-1c) No podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que disimulen suubicación.d) Deberán abrir en el sentido de la evacuación cuando por esa puerta pasen más de 50personas.e) Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación deben abrir 180grados y no invadir más del 50% del ancho calculado como vía de evacuación.f) Las puertas giratorias o corredizas no se consideran puertas de evacuación, aexcepción de aquellas que cuenten con un dispositivo para convertirlas en puertasbatientes.g) No pueden ser de vidrio crudo. Pueden emplearse puertas de cristal templado,laminado o con película protectora.CAPITULO VISERVICIOS SANITARIOSArtículo 36.- Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias independientesdeberán contar con medidores de agua por cada unidad.Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que sedeba ingresar al interior de la unidad a la que se mide.Artículo 37.- El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones, estánestablecidos en las normas específicas según cada uso.Artículo 38.- El número y características de los servicios sanitarios para discapacitados estánestablecidos en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.Artículo 39.- Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientesrequisitos:a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 m.b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios seránantideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable.c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar consumideros, para evacuar el agua de una posible inundación.d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua.e) Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público,deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica.f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios deuso público.g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán contarcon un sistema de cierre automático.
15. CAPITULO VIIDUCTOSArtículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse medianteductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán cumplir los siguientes requisitos:a) Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0.036 m2 por inodoro de cadaservicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 m2.b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o electricidad,deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de las montantes.c) Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 o másdeberán contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de unapersona.d) Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán contar con unsistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o un sistemade extracción eólica en el último nivel.e) Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación, los cualesdeben diseñarse con soluciones de tipo horizontal o vertical con dispositivos internosque eviten el ingreso de los humos en pisos superiores al del incendioArtículo 41.- Las edificaciones deberán contar con un sistema de recolección yalmacenamiento de basura o material residual, para lo cual deberán tener ambientes para ladisposición de los desperdicios.El sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente conectados a un cuarto debasura, o mediante el empleo de bolsas que se dispondrán directamente en contenedores, quepodrán estar dentro o fuera de la edificación, pero dentro del lote.Artículo 42.-. En caso de existir, las características que deberán tener los ductos de basurason las siguientes:a) Sus dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0.50 m largo 0.50 m, ydeberán estar revestidos interiormente con material liso y de fácil limpieza.b) La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta metálicacontra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de la descarga de lospisos superiores. No podrán ubicarse en las cajas de escaleras de evacuación.c) La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio propio conpuerta de cierre, al cual se accederá desde el vestíbulo de distribución La parte inferiorde la boca de recepción de basura deberá estar ubicada a 0.80 m del nivel de cadapiso y tendrá un dimensión mínima de 0.40 m por 0.40 m.d) El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del nivel delúltimo techo y deberá estar protegido del ingreso de roedores y de la lluvia, peropermitiendo su fácil ventilación.e) Los ductos deberán construirse con materiales resistentes al fuego por 1 hora comomínimo.Artículo 43.- Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener como mínimodimensiones para almacenar lo siguiente:a) Uso residencial, a razón de 30 lt./vivienda (0.03 m3) por día.b) Usos no residenciales donde no se haya establecido norma específica, a razón de0,004 m3/m2techado, sin incluir los estacionamientos.Artículo 44.- Las características de los cuartos de basura serán las siguientes:a) Las dimensiones serán las necesarias para colocar el número de recipientesnecesarios para contener la basura que será colectada diariamente y permitir lamanipulación de los recipientes llenos. Deberá preverse un espacio para la colocaciónde carretillas o herramientas para su manipulación.b) Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza.c) El sistema de ventilación será natural o forzado, protegido contra el ingreso deroedores.
16. d) La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que permita suvertido directamente sobre el recipientee) Los cuartos que reciban basura a través de ductos, deberán ser resistentes al fuegopor 1 hora y disponer de protección por rociadores, bajo el estándar NFPA13.Artículo 45.- En las edificaciones donde no se exige ducto de basura, deberán existir espaciosexteriores para la colocación de los contenedores de basura, pudiendo ser cuartos de basuracerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir el número de contenedores de basuranecesarios para la cantidad generada en un día por la población que atiende.Artículo 46.- Los ductos verticales en donde se alojen montantes de agua, desagüe yelectricidad, deberán tener un lado abierto hacia un ambiente de uso común.Los ductos que contengan montantes de agua deberán contar en la parte más baja con unsumidero conectado a la red pública del diámetro de la montante más grande.Artículo 47.- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que aseguren lailuminación natural y artificial necesaria para el uso por sus ocupantes.Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces.Artículo 48.- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus vanostendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de iluminación de acuerdo con el usoal que está destinado.Los ambientes destinados a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos yalmacenamiento, podrán iluminar a través de otros ambientes.Artículo 49.- El coeficiente de transmisión lumínica del material transparente o translúcido, quesirva de cierre de los vanos, no será inferior a 0,90 m. En caso de ser inferior deberánincrementarse las dimensiones del vano.Artículo 50.- Todos los ambientes contarán, además, con medios artificiales de iluminación enlos que las luminarias factibles de ser instaladas deberán proporcionar los niveles deiluminación para la función que se desarrolla en ellos, según lo establecido en la NormaEM.010CAPITULO IXREQUISITOS DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTALArtículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada deaire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, pasajes de circulación,depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades en los que ingresen personas demanera eventual, podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductosexclusivos u otros ambientes.Artículo 52.- Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientesrequisitos:a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la superficie dela habitación que se ventila.b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por mediosmecánicos o mediante ductos de ventilación.Artículo 53.- Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tenganventilación directa hacia el exterior, deberán contar con un sistema mecánico de renovación deaire.Artículo 54.- Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24° C ±2° C, medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50% ± 5%. Los sistemas tendrán filtrosmecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire.
17. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado, que requiera condicionesherméticas, se instalarán rejillas de ventilación de emergencia hacia áreas exteriores con unárea cuando menos del 2% del área del ambiente, o bien contar con un sistema de generaciónde energía eléctrica de emergencia suficiente para mantener el sistema de aire acondicionadofuncionando en condiciones normales o hasta permitir la evacuación de la edificación.Artículo 55.- Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y acústico,del exterior, considerando la localización de la edificación, que le permita el uso óptimo, deacuerdo con la función que se desarrollará en el.Artículo 56.- Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico, en zonas donde latemperatura descienda por debajo de los 12 grados Celsius, serán los siguientes:a) Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes que permitanmantener el nivel de confort al interior de los ambientes, bien sea por mediosmecánicos o naturales.b) Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético.Artículo 57.- Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras de ruido, debenser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se desarrollen en lasedificaciones vecinas.Artículo 58.- Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda producir ruidos ovibraciones molestas a los ocupantes de una edificación, deberán estar dotados de losdispositivos que aíslen las vibraciones de la estructura, y contar con el aislamiento acústico queevite la transmisión de ruidos molestos hacia el exterior.CAPITULO XCALCULO DE OCUPANTES DE UNA EDIFICACIÓNArtículo 59.- El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido en laNorma A 130 y de acuerdo a los índices de ocupación para cada tipo, según las Normas A.020,A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110.El número de ocupantes es de aplicación exclusiva para el cálculo de las salidas deemergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores, dotación de servicios sanitarios,ancho y número de escaleras.En caso de edificaciones con dos o más usos se calculará el número de ocupantescorrespondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usosdiferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente.Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima deestacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo establecidoen el Plan Urbano.Artículo 61.- Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación a la quesirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se ubicarán en prediosdistintos. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto yconstituyen un uso complementario al uso principal de la edificación.Articulo 62.- En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento, los espacios deestacionamientos requeridos, deberán ser adquiridos en predios que se encuentren a unadistancia de recorrido peatonal cercana a la Edificación que origina el déficit, mediante lamodalidad que establezca la Municipalidad correspondiente, o resolverse de acuerdo a loestablecido en el Plan Urbano.
18. Articulo 63.- Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos solamente se darán,cuando no es posible el acceso de los vehículos requeridos al inmueble que origina el déficit,por alguno de los siguientes motivos:a) Por estar el inmueble frente a una vía peatonal,b) Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, que nopermitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida.c) Proyectos o Programas de Densificación Urbana.d) Intervenciones en Monumentos históricos o inmuebles de valor monumental.e) Otros, que estén contemplados en el Plan Urbano.Artículo 64.- Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles ycamionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos.Para el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los cálculos deespacios de estacionamiento y maniobras según sus características.Artículo 65.- Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientosde uso privado serán las siguientes:a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán:Cuando se coloquen:Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2.40 m cada unoDos estacionamientos continuos Ancho: 2.50 m cada unoEstacionamientos individuales Ancho: 2.70 m cada unoEn todos los casos Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m.b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento,cuando este tenga las dimensiones mínimas.c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parteposterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6.00m.d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a las rutas deingreso o evacuación de las personas.e) Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan para alcanzar elnúmero de estacionamientos exigido en el plan urbano, pero constituyen una solaunidad inmobiliaria. En este caso, su longitud puede ser 9.50 mf) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. de un hidranteni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).Artículo 66.- Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientosde uso público serán las siguientes:a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán:Cuando se coloquen:Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2.50 m cada unoDos estacionamientos continuos Ancho: 2.60 m cada unoEstacionamientos individuales Ancho: 3.00 m cada unoEn todos los casos Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m.b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento,cuando este tenga las dimensiones mínimas.c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parteposterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de6.50m.d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las rutas deingreso o evacuación de las personas.
19. e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. de un hidranteni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).f) Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de giro de lasunidades del Cuerpo de Bomberos.Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir lossiguientes requisitos:a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de maneraconjunta o separada.b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos:Para 1 vehículo: 2.70 m.Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m.Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m.Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3.00 m.Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300vehículos: 6.00 m o un ingreso y salida independientes de 3.00 m. cada una.Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más 12.00 m. o uningreso doble de 6.00 m. y salida doble de 6.00 mc) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite depropiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrariodeberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puertasin interferir con el tránsito de personas por la vereda.d) Las rampas de acceso a sótanos, semi-sótanos o pisos superiores, deberán tener unapendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberánresolverse mediante curvas de transicióne) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del límite depropiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. En elcaso de estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase1.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote la rampa de acceso alestacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad.f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en losretiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde laque se accede.g) El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de circulaciónvehicular.Artículo 68.- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá cortar la vereda,para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados.Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento individualeso con menos de 150 vehículos mantendrán su nivel en cuyo caso se deberá proveer de rampaspara los vehículos en la berma, y donde no exista berma, fuera de los límites de la vereda.Artículo 69.- la ventilación de las zonas de estacionamiento de vehículos, cualquiera sea sudimensión debe estar garantizada, de manera natural o mecánica.Las zonas de estacionamiento en sótanos de un solo nivel, a nivel o en pisos superiores, quetengan o no encima una edificación de uso comercial o residencial, requerirán de ventilaciónnatural suficiente para permitir la eliminación del monóxido de carbono emitido por losvehículos.Las zonas de estacionamiento en sótanos a partir del segundo sótano, requieren de un sistemamecánico de extracción de monóxido de carbono, a menos que se pueda demostrar unaeficiente ventilación natural.El sistema de extracción deberá contar con ductos de salida de gases que no afecten lasedificaciones colindantes.

References: Artículo 5
 Artículo 10
 artículo22
 Artículo 25
 Artículo 22
 Artículo 23