Source: http://docplayer.it/2466818-La-nuova-normativa-seu-e-le-opportunita-di-business-speciale-tecnico.html
Timestamp: 2017-04-30 21:15:33+00:00

Document:
La nuova normativa SEU e le opportunità di business SPECIALE TECNICO - PDF
Download "La nuova normativa SEU e le opportunità di business SPECIALE TECNICO"
Agnello Cavallaro
1 SPECIALE TECNICO La nuova normativa SEU e le opportunità di business A cura di Emilio Sani (Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi) e Fabio Zanellini (ANIE Energia) MARZO 20142 La rivoluzione energetica inizia dalla tua impresa! Scopri come ridurre i costi dell energia elettrica! Produci, autoconsuma o vendi la tua energia con le soluzioni IBC SOLAR. Scopri con noi come! Smart Systems for Solar Power 3 Questo Speciale è stato realizzato grazie al contributo di:4 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 ABSTRACT La nuova normativa SEU e le opportunità di business La regolamentazione da parte dell Autorità per l Energia dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) fa finalmente chiarezza sui requisiti per poter godere dell esenzione dagli oneri parafiscali sull energia elettrica auto consumata. Si tratta ora di creare nuovi modelli di business. I ricavi saranno assicurati dai clienti finali che comprano l energia auto consumata e la loro entità varierà in base agli aspetti di mercato e regolatori (prezzo al cliente finale dell energia elettrica), agli aspetti tecnici (la capacità di modulare il sistema in modo da massimizzare l autoconsumo) e alla solvibilità del cliente finale. Lo Speciale nella prima parte affronta gli aspetti normativi e contrattuali, le differenti strutture di rapporto fra consumatore e produttore e alcuni fattori da considerare per la finanziabilità delle iniziative. Nella seconda parte sono descritti alcuni aspetti economici sulle agevolazioni tariffarie conseguibili attraverso i SEU e alcune soluzioni tecnologiche per ridurre il prelievo dalla rete. 45 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS INDICE Parte 1 Normativa e altri aspetti giuridici A cura di Emilio Sani 1. Cosa sono i Sistemi Efficienti di Utenza? 7 2. Quali vantaggi offrono i SEU? 8 3. Diverse strutture di rapporto fra consumatore e produttore nei SEU e conseguenze sugli incentivi 9 4. Quali procedure per realizzare e operare un Sistema Efficiente di Utenza? Come strutturare i rapporti giuridici fra il produttore e il cliente finale? Spunti per consentire la finanziabilità e l effettiva realizzazione delle iniziative Brevi cenni alla disciplina stabilita dalla Delibera 578/2013 per i sistemi preesistenti Sintesi finale sulla disciplina degli aspetti normativi 16 Parte 2 Aspetti economici e soluzioni tecnologiche A cura di Fabio Zanellini 1. Dimensioni economiche delle agevolazioni tariffarie conseguibili attraverso i SEU 2. Soluzioni tecnologiche per minimizzare il prelievo dalla rete 3. Un esempio di microgrid: la Smart Polygeneration Grid di Savona6 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Parte 1 Normativa e altri aspetti giuridici L AUTORE Emilio Sani (Studio legale Macchi di Cellere Gangemi) Ammesso all esercizio della professione forense nel Collabora con lo Studio Macchi di Cellere Cangemi dal 2001, svolgendo la propria attività nel settore dell energia e in particolare delle fonti rinnovabili. Ha da allora seguito moltissime operazioni di sviluppo finanziamento e acquisizione di impianti da fonti rinnovabili e negli ultimi tre anni ha orientato in modo prevalente la propria attività alla consulenza per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di impianti fotovoltaici. Svolge anche attività di approfondimento e negli ultimi due anni ha tenuto moltissime conferenze, lezioni e corsi in relazione principalmente agli aspetti tariffari e alla contrattualistica per la costruzione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile. È iscritto all Albo degli Avvocati di Milano e è abilitato all esercizio avanti alla Corte di Cassazione. 67 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 1. Cosa sono i Sistemi Efficienti di Utenza? L Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 ha previsto un regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per un particolare regime di autoconsumo denominato Sistema Efficiente di Utenza (di seguito definito anche SEU ), delegando l attuazione di tale disciplina all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Con la deliberazione 12 Dicembre 2013 n. 578 del 2013 (di seguito la Delibera ), l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito l Autorità) ha finalmente dato attuazione a tale disciplina. Ai sensi dell Articolo 1.1 della Delibera (definizioni di sistema efficiente di utenza, piena disponibilità di un area e unità di consumo ) perché si configuri un sistema efficiente di utenza devono realizzarsi tutte le seguenti condizioni: 1. Ci devono essere uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o cogenerativi ad alto rendimento di potenza complessiva non superiore a 20 MW e tutti gestiti da un solo soggetto. 2. Tali impianti di produzione devono essere collegati (oltre che alla rete elettrica) a un unica unità di consumo di un solo cliente finale. Unità di consumo significa l insieme dei punti di consumo fra loro connessi, che sono tutti utilizzati per uno specifico impiego o finalità produttiva e che sono tutti sulla medesima unità immobiliare ovvero su unità immobiliari contigue, tutte nella disponibilità della medesima persona. Sostanzialmente per unità di consumo si intende l insieme dei punti di utilizzo di energia di titolarità di un solo soggetto che possano essere considerati unitariamente in funzione del loro utilizzo. 3. Il collegamento fra l impianto/o gli impianti di produzione deve avvenire attraverso una linea senza obbligo di connessione di terzi. Sostanzialmente una linea privata creata ad hoc, tutta all interno del medesimo sito e che non collega altri impianti di produzione o unità di consumo. 4. Il titolare del punto di consumo deve avere anche la piena disponibilità dell area dove sono situati gli impianti di produzione. Per piena disponibilità si intende il diritto di proprietà, il diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale come la locazione o il comodato. 5. L area dove sono situati gli impianti di produzione e l area ove è collocata l unità di consumo devono essere senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, nella piena disponibilità del medesimo cliente finale. Tali limitazioni restringono in modo significativo l ambito di applicabilità dei SEU. Infatti, ad esempio: f. all interno di un condominio l impianto sull area condominiale potrà servire solo le utenze condominiali g. in un centro commerciale l impianto fotovoltaico eventualmente posto sul tetto del centro commerciale potrà essere al servizio di un solo cliente finale insediato nel centro commerciale e tale 78 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 cliente finale dovrà anche avere la piena disponibilità del tetto dell immobile, ove è collocato l impianto di produzione h. ll interno di un sito industriale o di un area artigianale l impianto di produzione non potrà essere al servizio dell intera area, ma potrà essere al servizio di un solo cliente finale, che dovrà essere insediato nella stessa area ove è collocato l impianto i. una amministrazione pubblica non potrà sfruttare tutte le aree libere nella sua disponibilità per strutturare il sistema efficiente di utenza, ma dovrà installare l impianto di produzione solo dove ha l unità di consumo. Tale tipo di limitazione incide in modo significativo sulla possibilità di utilizzare i SEU per quelle fonti come il mini eolico e l idroelettrico, per le quali, per ragioni tecniche, è molto difficile avere nello stesso luogo unità di produzione e consumo. La ricomprensione delle servitù nel concetto di piena disponibilità avrebbe agevolato l applicazione della normativa dei SEU ai sistemi mini eolici e idroelettrici, ma tale possibilità è stata respinta espressamente dall Autorità (Cfr. Art. 1.1 della Delibera definizione di piena disponibilità di un area ). 2. Quali vantaggi offrono i SEU? I SEU godono di un regime di particolare favore. A tale categoria di sistemi di autoconsumo è infatti attribuita dall Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 l esenzione dalle componenti variabili degli oneri generali di sistema e delle tariffe di trasmissione e distribuzione, che assumono un peso molto rilevante nella bolletta elettrica. Ne consegue che l installazione di un impianto di autoconsumo configurato come sistema efficiente di utenza: a. se produttore e cliente finale coincidono, permetterà al cliente finale di non pagare (per l energia istantaneamente auto-consumata) il costo dell energia e la gran parte degli oneri di carattere tariffario e parafiscale che nella bolletta elettrica si aggiungono al costo dell energia; b. se il produttore e il cliente finale non coincidono permetterà al cliente finale di pagare per l energia auto-consumata un importo stabilito d accordo con il produttore, che sarà presumibilmente di poco inferiore a quello pagato con la bolletta elettrica. Infatti: (i) l energia auto-consumata è esente dagli oneri parafiscali e tariffari sopra menzionati, che sarebbero altrimenti applicabili all energia prelevata dalla rete; (ii) verosimilmente il consumatore ha consentito al produttore di installare nel proprio sito un impianto di energia per l autoconsumo, perché ha pattuito in anticipo condizioni favorevoli per la propria fornitura di energia. In entrambi i casi l energia prodotta in eccedenza sarà ceduta alla rete elettrica al prezzo di mercato (e quindi verosimilmente con un ricavo di gran lunga minore rispetto a quello assicurato dai SEU) e il fabbisogno di energia che non viene soddisfatto dall autoconsumo verrà prelevato dalla rete elettrica (e quindi verosimilmente con un costo significativamente superiore a quello dell energia auto-consumata). Nell ipotesi in cui produttore e cliente finale coincidano vi sarà un vantaggio economico più marcato per il cliente finale, perché non dovrà condividere con un altro soggetto i profitti dell operazione, però vi sarà il problema per il cliente finale di trovare la provvista per l investimento sull impianto e di pagare i relativi oneri finanziari. Nel caso in cui produttore e cliente finale siano invece due soggetti diversi, la provvista finanziaria e i relativi oneri saranno a carico del produttore, e il cliente finale dovrà condividere con il produttore 89 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS i vantaggi del sistema. I ricavi e i guadagni originati da un sistema efficiente di utenza non sono dunque quantificabili in misura fissa, ma dipenderanno da un insieme di variabili fra le quali: se nel sistema produttore e cliente finale coincidono o meno; quanta parte dell energia prodotta viene auto-consumata immediatamente (e quindi valorizzata in modo adeguato) e quanta parte viene invece venduta come eccedenza (e quindi valorizzata in modo verosimilmente inadeguato rispetto ai costi di investimento); se nella specie vi siano o meno i requisiti per cumulare ai benefici dei SEU quelli dello scambio sul posto fino a 200 kw (vedi successivo paragrafo specifico), che consente in alcuni casi per gli impianti da fonte rinnovabile di ottenere (per impianti non incentivati o per impianti di potenza inferiore a 20 kw) il rimborso del valore dell energia acquistata e della componente variabile degli oneri di sistema e delle tariffe di distribuzione e trasmissione per un numero di kwh pari al numero di kwh immessi in rete dagli impianti di produzione in sito (Cfr. la recente Deliberazione 19 Dicembre 2013, n. 614). se nella specie siano cumulabili ai benefici dei SEU altri incentivi (es. certificati bianchi per impianti fotovoltaici < 20 kw o impianti cogenerativi, detrazioni fiscali, certificati verdi, tariffe omnicomprensive e incentivi di conto energia); Il costo di mercato dell energia elettrica: tanto più questo è elevato tanto maggiore sarà il vantaggio per il consumatore di potersi rifornire in autoconsumo e tanto maggiore sarà il ricavo del produttore per la vendita delle eventuali eccedenze. La dimensione dell impianto e la sua valorizzazione a fini fiscali come bene mobile o bene immobile, perché da questo dipende l impatto sulla rendita catastale (e quindi sulle tasse immobiliari) e sulla percentuale di ammortamento (e quindi sulla deducibilità per le imprese commerciali). 3. Diverse strutture di rapporto fra consumatore e produttore nei SEU e conseguenze sugli incentivi I rapporti fra il produttore e il consumatore possono configurarsi secondo varie strutture. A seconda della struttura selezionata sarà possibile accedere o meno a specifiche strutture incentivanti: 1. Nel caso che il produttore e il cliente finale coincidano sarà possibile accedere allo scambio sul posto ed è possibile avere accesso ai vari sistemi incentivanti, fermi restando i limiti propri degli stessi. 2. Nel caso che: (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il cliente finale acquisti direttamente il fabbisogno di energia non soddisfatto dall autoconsumo e il produttore venda direttamente l eccedenza di produzione: non sarà possibile il ricorso allo scambio sul posto, ma sarà possibile avere accesso sia ai sistemi incentivanti che incentivano l energia prodotta (sistemi premio), sia a quelli che incentivano l energia immessa in rete (tariffe omnicomprensive); 3. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il cliente finale provveda sia all acquisto del fabbisogno energetico non soddisfatto dall autoconsumo, sia alla vendita delle eccedenze del produttore (dietro mandato del produttore), sarà possibile il ricorso allo scambio sul posto e l ottenimento degli incentivi calcolati sull energia prodotta, ma non l acces- 910 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 so agli incentivi a tariffa fissa omnicomprensiva riferiti all energia immessa in rete (es. quinto conto energia). 4. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il produttore provveda non solo alla vendita delle eccedenze di produzione, ma anche all approvvigionamento per conto del cliente finale del fabbisogno non soddisfatto dall autoconsumo: non sarà possibile il ricorso allo scambio sul posto, ma il sistema sarà compatibile sia con gli incentivi calcolati sull energia prodotta che con quelli calcolati sull energia immessa in rete. In questo caso il produttore sarà però assoggettato a tutti gli obblighi regolatori a cui è assoggettato chi esercita l attività di vendita di energia al dettaglio, il che pare implicare l assoggettamento a procedure e limitazioni anche in relazione alla durata dei contratti, che possono rendere difficilmente utilizzabile questa configurazione. 5. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; e (ii) il produttore e il cliente finale diano mandato a un soggetto terzo di provvedere sia alla vendita delle eccedenze che all approvvigionamento del fabbisogno non soddisfatto dall autoconsumo: non sarà possibile lo scambio sul posto, né sarà possibile godere degli incentivi calcolati sull energia immessa in rete (tariffe fisse omnicomprensive, ivi compreso il quinto conto energia), ma sarà possibile al produttore godere degli incentivi che sono calcolati sull energia prodotta. Gli operatori, nei limiti sopra stabiliti, ove vi siano i presupposti per configurare un SEU con modalità compatibili con il mantenimento degli incentivi, potranno dunque cumulare i vantaggi degli incentivi già ottenuti con quelli dei SEU. Il che potrebbe in alcune situazioni mitigare i minori redditi derivanti dalla riforma della disciplina in materia di prezzi minimi garantiti. Si evidenzia comunque l opportunità che il GSE chiarisca in modo inequivoco nelle regole applicative per i SEU, quali delle modifiche di impianto che saranno necessarie per poter qualificare gli impianti come SEU siano compatibili con il mantenimento degli incentivi e quali no. Riguardo allo scambio sul posto va rilevato che, mentre esso può essere realizzato senza problemi nella configurazione in cui il produttore e il cliente finale sono la stessa entità, più complicata sembra invece la sua configurazione nel caso in cui il produttore e il cliente finale siano due soggetti distinti. In quest ultimo caso, infatti, lo scambio sul posto sarà possibile solo nel caso in cui il cliente finale sia il solo titolare del contratto di scambio sul posto. Il che sembra creare qualche problema pratico, in quanto in questo modo i redditi derivanti dalle eccedenze di produzione verrebbero attribuiti non a chi ha fatto l investimento per l impianto di produzione, ma al cliente finale, che dovrà poi trasferirli al produttore Sicché, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, il produttore non potrà neanche attingere ai ricavi della vendita dell energia. 4. Quali procedure per realizzare e operare un SEU? La regolamentazione vigente prevede una serie di adempimenti di carattere autorizzativo, fiscale e regolatorio preliminari rispetto alla costruzione e all esercizio di un sistema efficiente di utenza. A) Anzitutto dovrà essere richiesta la connessione del sistema alla rete elettrica. La connessione è regolata dalle disposizioni ordinarie (in parte modificate dalla Delibera). La richiesta di connessione dell impianto di produzione sarà fatta dal cliente finale, ovvero dal produttore previo mandato del cliente finale. Il contratto di connessione sarà poi sottoscritto da chi ha richiesto la connessione Va considerato che se il cliente finale non pagherà le forniture in prelievo dalla rete pubblica, il terzo 1011 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS fornitore potrà sospendere la fornitura con la conseguenza di danneggiare non solo il cliente finale, ma anche il produttore, che a causa di questo non può più immettere in rete le proprie eccedenze di produzione. Prima di effettuare la sospensione della fornitura l impresa distributrice dovrà inoltrare una comunicazione al produttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà più immettere energia (Articolo 18.2 della Delibera). Al fine di tutelare il produttore, la Delibera consente al produttore di richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità del cliente finale. Se la potenza in immissione richiesta per la connessione di emergenza è uguale o minore a quella richiesta sul punto di connessione principale, la richiesta di connessione va gestita come se la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all atto della richiesta di connessione e quindi già disponibile. Il corrispettivo per la connessione sarà comunque in ogni caso dovuto. (Art della Delibera). In tutti i casi in cui è realizzato un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui vi sia già connessione alla rete è comunque necessario inviare una richiesta di adeguamento della connessione esistente, anche se il sistema è già connesso. In tale richiesta di connessione dovrà essere indicato il punto di connessione che si intende utilizzare, mentre per gli altri punti di connessione può essere richiesta la soppressione o l utilizzo come punti di emergenza, salvo che vi siano particolari esigenze di esercizio che richiedano la connessione del SEU alla rete tramite più punti di connessione (Articolo 9 della Delibera). Quando si è in presenza di un SEU nel quale il soggetto produttore e il cliente finale sono diversi, la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale (Articolo 8.2 della Delibera). Nella dichiarazione di fine lavori da inviarsi al gestore di rete ai fini dell allaccio dovrà essere indicata la volontà di richiedere la qualificazione come SEU (Articoli 23.3 e 10.9 TICA, come modificati dalla Delibera). Il regolamento di esercizio sarà poi sottoscritto congiuntamente dal produttore e dal cliente finale (Articolo 23.5 TICA). Tutte le modifiche che interessino la connessione di un SEU dovranno poi essere obbligatoriamente comunicate entro 60 giorni dalla data di conclusione dell adeguamento della connessione al GSE, perché questo possa valutare se sussistono ancora i requisiti per la qualificazione come Sistema Efficiente di Utenza (Articoli 8.3 e 8.4 della Delibera). B) Dovranno essere esperite le procedure per l ottenimento dell autorizzazione alla realizzazione dell impianto di produzione ed eventualmente dell impianto di rete per la connessione, ove richiesto. Tali autorizzazioni saranno richieste con la procedura stabilita per la comunicazione inizio lavori, con la procedura abilitativa semplificata o con la autorizzazione unica a seconda della tipologia di impianto interessato, previo ottenimento, ove necessario, dei consensi preliminari stabiliti dalla normativa (es. valutazione di impatto ambientale, autorizzazione paesaggistica, nulla osta idrogeologico, ecc.). L autorizzazione per la realizzazione dell impianto di rete per la connessione (cioè per la realizzazione di quegli adeguamenti della rete pubblica che si rendano necessari per la connessione) ove non è inclusa nelle procedure sopra menzionate dovrà essere richiesta dal produttore, ovvero dal gestore della rete locale di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo Unico Impianti Elettrici R.D. 1775/1933, ovvero dalle leggi regionali applicabili. Seguirà poi la realizzazione dell impianto. Dopo avere realizzato l impianto e avere esperito tutte le necessarie procedure per l allaccio dell impianto alla rete pubblica e la firma del regolamento di esercizio dovrà procedersi ai necessari adempimenti post-costruzione di carattere fiscale e regolatorio. C) Dal punto di vista catastale si dovrà procedere come segue. Sulla base di quanto stabilito dalla Circolare 36/E del 19 Dicembre 2013 dell Agenzia delle Entrate (che si riferisce al fotovoltaico ma le cui soluzioni sono applicabili per quanto compatibili anche all eolico, ) occorre procedere all accatastamento (o a dichiarazione di variazione per la rideterminazione delle rendita dell unità immobiliare) se l impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. 1112 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Non sarà, però, necessario l accatastamento né la dichiarazione di variazione quando almeno uno dei seguenti requisiti è soddisfatto: la potenza nominale dell impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall impianto stesso; la potenza nominale complessiva espressa in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall impianto, sia che l impianto sia al suolo, sia che l impianto sia su edificio accatastato; per le installazioni al suolo, non sia superato un volume di 150 metri cubi. D) Occorre poi esperire tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sulle accise. Per quanto riguardo l imposta di produzione si dovrà procedere all ottenimento delle necessarie autorizzazioni di carattere fiscale da parte dell Agenzia delle Dogane, secondo le istruzioni che saranno fornite dall Agenzia delle Dogane. Il titolare dell officina elettrica sarà comunque sempre il produttore (Cfr. Art. 11 uu del TICA come modificato dalla Delibera e Articolo 1.1 ee della Delibera). Nel passato la mancanza di istruzioni specifiche dell Agenzia delle Dogane ha creato problemi di coordinamento fra la normativa regolatoria e quella fiscale, che hanno ostacolato lo sviluppo dei sistemi di autoconsumo. Nelle premesse della Delibera l Autorità ha scritto che L Autorità ha presentato gli elementi essenziali... all Agenzia delle Dogane ciò con l obiettivo di evitare che le configurazioni possibili dal punto di vista regolatorio incontrino criticità applicative o incompatibilità dal punto di vista fiscale, come segnalato da alcuni soggetti nel corso della consultazione. È quindi auspicabile che l Agenzia delle Dogane faccia sollecitamente un documento per regolamentare le procedure che il produttore dovrà seguire ai fini delle imposte e dell ottenimento della licenza di officina. E) Infine, occorre ottenere dal GSE la qualificazione come sistema efficiente di utenza. Gli impianti che non siano ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera potranno godere dei benefici dei SEU solo se otterranno il riconoscimento della qualifica di SEU dal GSE (Articolo 7.3 della Delibera). La qualifica dovrà essere richiesta congiuntamente dal produttore e dal consumatore al GSE entro 60 giorni dall entrata in esercizio dell impianto (Articolo 7.3 della Delibera.). Il GSE dovrà predisporre un portale informatico e dovrà definire le modalità e informazioni per il riconoscimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (Art della Delibera). Ai sensi dell Articolo 24.5 della Delibera, il GSE deve definire entro il 31 marzo 2014 modalità transitorie per i SEU che entrino in esercizio dopo l 1 gennaio 2014, ma prima dell operatività del portale informatico del GSE. È urgentissimo che tali regole siano definite al più presto altrimenti si rischia di creare per gli impianti in via di ultimazione un regime di incertezza maggiore di quello preesistente all adozione della Delibera. 1213 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 5. Come strutturare i rapporti giuridici fra il produttore e il cliente finale? Il solare termico può coprire parzialmente anche il fabbisogno energetico per il raffrescamento estivo Il produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapporti che hanno ad oggetto l energia elettrica auto-consumata direttamente in sito. Tali contratti non saranno soggetti quindi alla disciplina della vendita al dettaglio di energia elettrica. Il prezzo le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di un insieme di rapporti contrattuali che comprenderà anche la messa a disposizione da parte del cliente finale al produttore dell area dove il produttore andrà a installare l impianto. La redazione di tali tipi di contratti incontra alcune difficoltà tipiche fra le quali: Il fatto che tipicamente sugli immobili insistono garanzie ipotecarie degli istituti di credito che impediscono al produttore di acquisire un sicuro titolo sull impianto incorporato nell edificio del cliente finale. In proposito è molto difficile trovare soluzioni valide sempre. In alcuni casi sarà possibile chiedere alla banca di restringere l ipoteca. In altre si potranno verificare modalità di sostituzione del produttore al cliente finale nell adempimento del debito garantito da ipoteca, con previsioni di forti penalità in capo al cliente finale. In altri casi ancora si potrà verificare la possibilità di finanziare l installazione attraverso lo stesso istituto di credito titolare dell ipoteca in modo da potere stabilire specifiche previsioni a tutela in caso di utilizzo della garanzia. La circostanza che in caso di inadempimento del cliente finale non sembra prevista per il produttore la possibilità di disconnettere il cliente finale dalla rete pubblica. Dovranno quindi essere trovate altre forme di tutela, quali il deposito di una cauzione che abbia effetto dissuasivo sull inadempimento, combinata eventualmente con la possibilità di rimuovere i moduli e le parti impiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo. La durata del contratto. Da un punto di vista economica in queste tipologie di contratto sembra difficile poter prevedere una lunga durata. Infatti, la controparte è un soggetto privato per il quale la convenienza di pagare un certo prezzo annuale per l energia dipende dalla continuità dei suoi consumi e dal regime regolatorio e di mercato dell elettricità. Si tratta di elementi che non sono prevedibili su un medio lungo periodo. Un aiuto in proposito potrebbe venire dalla tecnologia. Nel momento in cui l impianto potesse diventare effettivamente amovibile con costi contenuti si potrebbe più facilmente prevedere contratti di breve termine, avendo la possibilità di rilocalizzazione. Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare più stabilità ai ricavi del produttore è stabilire un minimo quantitativo di energia che deve essere comunque pagato dal cliente finale al fine di consentire l ammortamento dell impianto, indipendentemente che tale quantitativo di energia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questo sostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importo annuo minimo per l energia e può avere, come effetto collaterale, la richiesta del cliente di durate contrattuali brevi (salvo casi particolari). Il prezzo dell energia può essere determinato in valori assoluti fissi o come sconto rispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica. Come allocare il rischio che intervenga una modifica legislativa che faccia venire meno in tutto o in parte i benefici dei SEU. Dall Articolo 12 della Delibera (che si riferisce a sistemi di autoconsumo diversi dai SEU) sembra potersi evincere che quando nei sistemi di autoconsumo viene imposto il pagamento degli oneri generali di sistema, questi sono versati dal produttore e non dal cliente finale alla Cassa. Il produttore dovrà riscuotere tali importi dal cliente finale. Nel caso vi fosse una modifica normativa che impone il pagamento degli oneri di sistema si avrebbero, dunque, due ordine di problemi: (i) la necessità di riequilibrare i rapporti contrattuali 1314 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 tenuto conto dei minori benefici complessivi; (ii) l aumento dei rischi per il produttore in caso di insolvenza del cliente finale, considerato che il produttore anticipa anche gli oneri di sistema. Mitigazioni potrebbero venire da previsioni come il prolungamento della durata contrattuale o l attribuzione di un opzione di vendita al produttore a un prezzo pari agli ammortamenti residui, ma certamente la problematica è di non facile soluzione e come spiegato nel successivo paragrafo meriterebbe una soluzione di carattere regolatorio. Va poi ricordato che, sia l area dove è situato l impianto di produzione, sia l area ove è situata l unità di consumo devono rimanere per tutta la durata del rapporto contrattuale nella piena disponibilità del cliente finale. Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e vincolo in tal senso del cliente finale. 6. Spunti per consentire la finanziabilità e l effettiva realizzazione delle iniziative La finanziabilità e l effettiva realizzazione di un numero significativo di impianti dipenderanno da un insieme di fattori, ma due elementi sono sicuramente da tenere in considerazione prioritariamente Anzitutto va considerato che nelle premesse della Delibera 578/2014 l Autorità ha evidenziato che la presenza di esoneri tariffari comporta l aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati e che ritiene necessario che il Governo e il Parlamento valutino l opportunità di introdurre modifiche normative che consentano di superare le criticità sopradescritte. A ciò si accompagna il fatto che (benché nella configurazione attuale non siano previsti per i SEU oneri da pagarsi sulla base dell energia consumata), l Articolo 10.1 lettera B) della Delibera per tutti i nuovi sistemi ha richiesto la rilevazione dei dati relativi all energia elettrica prodotta dalle singole unità di produzione. Il che sembra in qualche modo preparare un futuro assetto in cui invece i dati dell energia consumata in sito siano rilevanti ai fini del calcolo degli oneri. In questo contesto ovviamente gli operatori prima di effettuare gli investimenti si pongono il problema se abbiano o meno un affidamento nel mantenimento degli attuali benefici, dopo avere acquisito la qualifica di SEU. Qualsiasi sia la risposta che si intende dare al quesito è di tutta evidenza che la soluzione migliore è sottrarre questo quesito all alea dell interpretazione giuridica. Sarebbe dunque opportuno che, con gli idonei strumenti normativi e regolatori, venisse definita non solo l acquisizione di una qualifica, ma anche la firma di una convenzione con il GSE che per gli investimenti effettuati garantisca un periodo minimo di durata dei benefici, anche in caso di modifica della disciplina. Una previsione di tale fatta non precluderebbe al legislatore di modificare l attuale sistema dei benefici quando ritenuto opportuno, né avrebbe lo scopo di dare vantaggi di durata ingiustificata a chi ha fatto gli investimenti, ma altresì consentirebbe: (i) di prevenire possibili contenziosi; (ii) di determinare condizioni ragionevoli e non ingiustificate di salvaguardia dei diritti quesiti e (iii) darebbe agli investitori internazionali e agli istituti finanziari quel minimo di chiarezza normativa che è necessaria per valutare gli investimenti senza dover aggiungere anche il rischio paese. Altro aspetto molto importante è necessità di strutturare originali fonti di finanziamento. Come si è in precedenza rilevato la presenza di una controparte contrattuale privata anziché pubblica e il legame stretto fra i benefici del contratto e le necessità di consumo del cliente potrebbero imporre 1415 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS per queste tipologie di investimento accordi di durata molto più breve di quanto era usuale per i contratti incentivati. L insieme delle circostanze sopra menzionate può portare a considerare a fianco alle tradizionali fonti di finanziamento, forme nuove e alternative come il noleggio temporaneo degli impianti, che vengono messi a disposizione in via temporanea sino a che ve ne è l esigenza e che (non essendovi nella normativa regolatoria alcun vincolo di utilizzare componenti nuovi) possono essere successivamente trasferiti in altre localizzazioni. 7. Brevi cenni alla disciplina stabilita dalla Delibera 578/2013 per i sistemi preesistenti La Delibera in relazione ai sistemi preesistenti alla sua entrata in vigore ha operato una sostanziale tripartizione: 1. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1 gennaio 2014 che hanno avviato l iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008 e che: (i) o rispettano i requisiti per i SEU o (ii) connettono unità di produzione e di consumo dello stesso soggetto giuridico attraverso reti non pubbliche (i cosiddetti SESEU A e SESEU B). Tali sistemi hanno un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei SEU. 2. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1 gennaio 2014 che: (i) hanno avviato l iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008, (ii) non rientrano nelle categorie di cui al punto 1) sopra e (iii) sono in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Tali sistemi hanno un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei SEU (salvo che per l aliquota di cui all articolo 4 comma 1 bis l. 368/2003), ma solo fino al 31 dicembre Le altre configurazioni ritenute ammissibili (chiamate ASAP e ASE) per le quali gli oneri di sistema si calcolano sull energia consumata, mentre le tariffe di distribuzione e trasmissione si applicano sull energia prelevata. In via generale, comunque, per tutti gli impianti che alla data del 1 gennaio 2014 abbiano ottenuto il riconoscimento dello scambio sul posto, il GSE procederà in automatico al riconoscimento di apposita qualifica che consente un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei SEU. Quei SEU, invece, che siano in esercizio alla data del 1 gennaio 2014, ma non usufruiscano dello scambio sul posto, dovranno presentare una auto-dichiarazione di conformità al GSE entro i termini che saranno stabiliti dallo stesso GSE. In caso di ritardo nell invio di tale dichiarazione i benefici dei SEU non verranno riconosciuti per il periodo fra l 1 gennaio 2014 e l ultimo giorno del mese in cui viene inviata la documentazione. 1516 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR Sintesi finale sulla disciplina degli aspetti normativi Sostanzialmente oggi si ha certamente un quadro più chiaro e definito di quello precedente. I SEU sono comunque strutture che dal punto di vista contrattuale ed economico sono molto diverse da quelle finora utilizzate nel settore delle fonti rinnovabili. Al centro del rapporto economico contrattuale vi sono: Le esigenze di consumo del cliente finale; Il costo dell energia del cliente finale; I benefici che la normativa regolatoria attualmente attribuisce ai SEU. Tutti e tre questi elementi sono di carattere aleatorio e insuscettibili di previsione preventiva nel medio-lungo periodo. I rapporti presumibilmente dovranno quindi strutturarsi su basi di temporaneità e prevedendo fungibilità dei materiali per l utilizzo in più installazioni, con una svolta significativa rispetto alle strutture precedenti. Estremamente utile sarebbe comunque un immediato chiarimento da parte degli organi legislativi e/o regolatori competenti sul periodo minimo nel quale, dopo avere effettuato l investimento, si possa fare affidamento sui benefici previsti. Al fine di evitare una sostanziale sospensione di operatività della disciplina normativa è poi necessario che il GSE, l Autorità per l Energia Elettrica e l Agenzia delle Dogane provvedano tempestivamente alle regole applicative di loro competenza. 1617 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS Parte 2 Aspetti economici e soluzioni tecnologiche L AUTORE Fabio Zanellini (ANIE Energia) Laureato in Ingegneria Elettrica nel 2000 presso l Università di Pavia, Dottore di Ricerca nel 2004, è stato titolare di assegno di ricerca fino al 2009, occupandosi di analisi e controllo dei sistemi elettrici di potenza. Parallelamente ha svolto attività di consulenza nel campo della progettazione di impianti elettrici e della pianificazione e controllo dei sistemi elettrici di potenza. Nel 2009 è entrato in Siemens SpA, dove dal 2013 è Technical and Regulatory Affair Advisor. Autore di più di cinquanta pubblicazioni, è membro del Comitato di Redazione delle riviste L Energia Elettrica e AEIT, del consiglio CEI e dei comitati tecnici CEI 8/28, 313, 314 e 316 e del comitato direttivo di ANIE. 1718 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR Dimensioni economiche delle agevolazioni tariffarie conseguibili attraverso i SEU È opportuno richiamare ancora brevemente le caratteristiche di quelli che la normativa definisce Altri SSPC (ASSPC), ossia gli SSPC escluse le cooperative storiche dotate di rete propria e i consorzi storici dotati di rete propria, così come riassunto in figura 1. COOP STORICHE TICOOP SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC) CONSORZI STORICI SISTEMA EFFICIENTE D UTENZA (SEU - DL 115/08) SEESEU A ALTRI SPPC SISTEMA ESISTENTE EQUIVALENTE AI SEU (SEESEU - DL 115/08) ALTRI SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE (ASAP) SEESEU B SEESEU C ALTRI SISTEMI ESISTENTI (ASE) Figura 1 - Sintesi del quadro definitorio relativo ai SSPC (fonte: AEEG) In tabella 1 sono riassunti gli elementi che caratterizzano e differenziano gli ASSPC. Mentre in tabella 2 sono mostrati i relativi profili tariffari. Come si vede, l agevolazione tariffaria riguarda l applicazione delle componenti di trasporto (trasmissione e distribuzione) e della componente variabile degli oneri generali di sistema (incluse le componenti MCT) all energia elettrica prelevata dalla rete anziché all energia elettrica consumata. 1819 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS tipologia potenza max obbligo di FER o CAR * vincoli di data SEESEU -A nessun limite non necessario autorizzazione chiesta entro il e ottenuta entro il SEESEU-B 20 MW si autorizzazione chiesta entro il e ottenuta entro il SEESEU-C tipologia a termine, valida fino al nessun limite non necessario autorizzazione chiesta entro il entrata in esercizio entro il vincoli di assetto Produttore = cliente 1 cliente 1 produttore (anche diverso) 1 unità di consumo realizzati all interno di un area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente 1 o più clienti nello stesso gruppo societario 1 o più produttori (anche diversi) SEU 20 MW si nessun limite 1 cliente 1 produttore (anche diverso) 1 unità di consumo realizzati all interno di un area di proprietà o nella piena disponibilità del cliente ASAP nessun limite non necessario nessun limite consumo annuale almeno pari al 70% della propria produzione ASE nessun limite non necessario entrata in esercizio entro il nessuno * FER: fonti da energia rinnovabile; CAR: cogenerazione ad alto rendimento per almeno la metà dell energia prodotta Tabella 1 - Sintesi delle definizioni degli ASSPC (fonte: AEEG) tipologia SEESEU-A SEESEU-B SEU SEESEU-C ASAP ASE componenti fisse trasporto punto di connessione con la rete pubblica punto di connessione con la rete pubblica punto di connessione con la rete pubblica componenti variabili trasporto energia elettrica prelevata da rete pubblica energia elettrica prelevata da rete pubblica energia elettrica prelevata da rete pubblica componenti fisse oneri generali punto di connessione con la rete pubblica punto di connessione con la rete pubblica punto di connessione con la rete pubblica componenti variabili oneri generali energia elettrica prelevata da rete pubblica energia elettrica prelevata da rete pubblica energia elettrica consumata componente MCT energia elettrica prelevata da rete pubblica energia elettrica consumata energia elettrica consumata Tabella 2 - Sintesi del quadro tariffario degli ASSPC (fonte: AEEG) Ecco quindi spiegata la necessità di sincronizzare il più possibile la produzione con il carico locale, agendo sulla parte programmabile della prima e flessibile della seconda. Tuttavia spesso la generazione proviene da impianti non programmabili (ad esempio fotovoltaico, eolico e idroelettrico ad acqua fluente) o programmabili ma la cui produzione elettrica dipende da vincoli di esercizio (ad esempio il carico termico negli impianti cogenerativi), mentre il carico elettrico è normalmente modulabile in piccola parte. 1920 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Per questo motivo quindi che i sistemi di accumulo elettrochimico acquistano in quest ottica una notevole importanza come elemento di flessibilizzazione per un aumento della quota di autoconsumo senza incidere sui profili di produzione e carico. Gli oneri generali del sistema elettrico sono costi sostenuti per alcune attività o servizi effettuati a beneficio della collettività e che trovano la loro copertura nelle tariffe elettriche. Possono essere istituiti solo da atti aventi forza di legge o da atti delegati dalla legge e sono in generale individuati dalla lettera A seguita da un numero progressivo. Tuttavia tra gli oneri generali si includono anche le componenti tariffarie introdotte da AEEG con le medesime finalità e il medesimo sistema di esazione: le cosiddette Ulteriori Componenti, UC. In tabella 3 è riportato l elenco delle componenti tariffarie ricadenti sotto la classificazione di oneri generali di sistema con qualche informazione di dettaglio per ciascuna componente. Componente Natura Utenti assoggettati Struttura A2 Oneri per la messa in sicurezza del nucleare A3 Incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate A4 Regimi tariffari speciali per le Ferrovie dello Stato A5 Sostegno alla ricerca di sistema As Copertura del bonus elettrico Ae Agevolazione alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia UC3 Perequazione UC4 Compensazioni per le imprese minori UC 6 Qualità UC7 Promozione dell efficienza energetica MCT Compensazioni territoriali Onere generale Onere generale Onere generale Onere generale Onere generale Onere generale Ulteriore componente Onere generale Ulteriore componente Onere generale Onere generale Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati, tranne i bonus Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti BT e MT, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Tutti, domestici e non, liberi e tutelati Binomia: quota fissa (c per punto di prelievo all anno) e quota energia (c per kwh) Binomia: quota fissa (c per punto di prelievo all anno) e quota energia (c per kwh) Quota energia (c /kwh) Binomia: quota fissa (c per punto di prelievo all anno) e quota energia (c per kwh) Quota energia (c /kwh) Quota energia (c /kwh) Quota energia (c /kwh) Quota energia (c /kwh) Trinomia: quota fissa (c per punto di prelievo all anno), quota potenza (c per kw all anno) e quota energia (c /kwh) Quota energia (c /kwh) Quota energia (c /kwh) Tabella 3 - Componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e ulteriori componenti Gli aspetti di interesse riguardano la configurazione con cui si esercisce il SEU, ricordando che l AEEG non regola i rapporti che intercorrono tra il produttore e il cliente finale presenti all interno del ASSPC e aventi per oggetto l energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica. 20 21 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS Nella configurazione in cui cliente finale e produttore non coincidono è opportuno comprendere l impatto sulla bolletta elettrica dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali di sistema: gli accordi commerciali tra le due parti possono, infatti, prescindere dall onere relativo a questi componenti e quindi questa soluzione può essere commercialmente interessante per il cliente e economicamente profittevole per il produttore. A titolo di esempio utilizziamo il caso più semplice che è quello dell utente domestico tipo (consumi annui pari a kwh e potenza impegnata pari a 3 kw) per il quale la bolletta elettrica può essere suddivisa in tre componenti: Servizi di vendita (composti da tre principali voci di spesa: prezzo dell energia, della commercializzazione e vendita e del dispacciamento). Servizi di rete (all interno dei quali sono contenuti gli oneri generali di sistema e le tariffe di trasporto e misura dell energia elettrica). Imposte: consistono nell imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e nell imposta sul valore aggiunto (IVA). L accisa si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a kwh godono di una agevolazione per la fornitura nell abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa imposta. L IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita + servizi di rete + accise). Attualmente l IVA per i clienti domestici è pari al 10%; per i clienti con usi diversi è pari al 21%. L andamento di queste componenti per il periodo (primi due trimestri) è mostrato in figura 3. Con riferimento alle condizioni tariffarie in vigore dal 1 gennaio 2014, la stima della bolletta elettrica per l utente tipo in esame, al netto delle imposte, è mostrata in tabella 4. Figura 3 - Condizioni economiche di maggior tutela per il consumatore domestico tipo con consumi annui pari a kwh e potenza pari a 3 kw, in c /kwh per il periodo (fonte: AEEG) 2122 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Tabella 4 - Spesa elettrica annua per l utente tipo domestico residente in maggior tutela (3 kw e kwh) al netto delle imposte con le componenti tariffarie al 1 gennaio 2014 (fonte: elaborazione su dati AEEG) Pertanto, su una spesa complessiva, al netto delle imposte, di circa 449 /anno, la componente vendita pesa per il 59%, quella relativa per i servizi di rete per il 16% e gli oneri generali di sistema per il restante 25%. Nell ultima colonna a destra sono invece riportate le componenti tariffarie per le quali la recente disciplina sui SSPC prevede l applicazione all energia elettrica prelevata dalla rete: si tratta di circa 159 /anno, il 36% della spesa complessiva. Ciò significa che un eventuale proposta commerciale che si volesse rivolgere ad un utente di questo tipo, prevedendo di installare un impianto di produzione in grado di soddisfare, per ipotesi, completamente il carico (ad esempio un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo), annullando il prelievo dalla rete, deve essere costruita sulla base di questo risparmio. Il caso più semplice è infine quello in cui il cliente finale è anche produttore e titolare dell officina elettrica (non necessariamente anche il titolare degli impianti) e stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell energia elettrica immessa o prelevata direttamente o tramite un grossista. Lo stesso cliente finale può accedere, se in possesso dei requisiti necessari, al Ritiro Dedicato (RID), allo scambio sul posto (SSP) e agli incentivi vigenti. Inoltre il cliente finale può accedere, qualora possieda i requisiti necessari, al servizio di maggior tutela o di salvaguardia e usufruire del bonus sociale. Gli impianti di produzione possono essere forniti da un soggetto terzo che opera solo come 2223 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS SEU: vuol dire sempre meno vendere un impianto e sempre di più fornire un servizio Ecco alcuni punti chiave per ricapitolare gli aspetti che caratterizzano uno sviluppo dei SEU e poterne sfruttare le opportunità di business. Si deve partire dall idea che stiamo parlando di un servizio e al centro al centro del business plan ora c è il cliente: il consumatore deve essere uno solo (restano esclusi ad esempio i centri commerciali) e la produzione energetica deve avvenire in loco, quindi è indispensabile che presso l utente si possa installare un impianto; il profilo dei consumi del cliente deve coincidere il più possibile con quello della produzione dell impianto fotovoltaico o CAR in modo di avere un sufficiente vantaggio dell utente e un margine per il produttore; è necessario dimensionare l impianto sulla base dei consumi al fine di massimizzare l autoconsumo; sul profilo dei consumi si può anche intervenire attivamente: aumentare la parte elettrica, spostando i consumi da gas ad elettricità (installazione di pompe di calore), prevedere soluzioni di domotica e sistemi di accumulo; l impianto fotovoltaico o un CAR va integrato in un intervento su misura per il cliente; meglio installare impianti di maggiori dimensioni come un FV con qualche centinaio di kw di potenza; va valutato che l attività dell impresa alla quale si vende l energia garantisca una certa stabilità finanziaria e abbia il merito creditizio per accedere ad eventuali finanziamenti. Insomma, siamo di fronte un modello di business molto più complesso rispetto a quanto finora il settore era stato abituato. Ad esempio chi fa fotovoltaico, se vuole continuare a farlo in ambito SEU, oggi dovrà essere quasi un energy manager, gestire bolletta e profili di consumo, operare su tutte le tecnologie e avere anche competenze economiche. fornitore di apparecchiature o impiantista e la sua presenza non rileva ai fini regolatori. Questa configurazione trova larga diffusione negli impianti fotovoltaici residenziali, per i quali, vista la rigidità del carico e la non programmabilità della produzione, è interessante valutare l applicazione di un sistema di accumulo. Per tutti questi casi sono già disponibili alcune valutazioni economiche riguardo al ritorno dell investimento (vedi QualEnergia.it: Nota per i lettori: entro la fine di aprile seguirà un addendum allo Speciale con alcune simulazioni economiche per casi studio di impianti fotovoltaici in regime SEU. 2. Soluzioni tecnologiche per minimizzare il prelievo dalla rete La recente definizione da parte dell AEEG della disciplina che regola i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di cui fanno parte i SEU, come abbiamo visto, completa un procedimento avviato dalla normativa comunitaria e recepito dalla legge n. 115 del 2008, che individua nella gestione efficiente di impianti di produzione, in particolare da fonte rinnovabile e utenze elettriche coesistenti nello stesso sito e accomunati dallo stesso punto di connessione con la rete, una forma di efficienza energetica. Quale che sia lo schema regolatorio a supporto della diffusione di questo tipo di configurazione impiantistica, l obiettivo da conseguire è quindi rappresentato dalla sincronizzazione dei prelievi e della produzione di energia elettrica, minimizzandone così il prelievo dalla rete. Si pone quindi l esigenza tecnologica di adeguare le realtà esistenti e progettare le nuove installazioni in modo da poter conseguire tutti i benefici, oggi legati ad agevolazioni tariffarie, derivanti dalle configurazioni citate in precedenza. Un assetto impiantistico, molto avanzato 2324 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 tecnologicamente, a cui ci si riferisce viene spesso definito con il termine di microgrid, ossia una molteplicità di utenze elettriche attive e passive, riunite sotto un unico punto di connessione (Point of Common Coupling o PCC) con la rete elettrica di distribuzione (figura 4): come si vede, le varie unità di produzione e consumo devono essere collegate non solo dal punto di vista elettrico, ma anche attraverso un sistema di comunicazione su cui opera il Microgrid Energy Manager. Figura 4 - Rappresentazione grafica di una microgrid (fonte: Siemens) La microgrid è un esempio di coesistenza intelligente di generazione e carico termico ed elettrico, pronta ad essere gestita secondo i criteri di efficienza energetica che la normativa via via stabilirà. Un tale esempio è proprio costituito dalla recente definizione della regolazione relativa ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di cui i SEU sono un sottoinsieme. Nei SEU la sincronizzazione tra carico e generazione elettrica locale è certamente una forma di efficienza energetica. La microgrid che descriveremo brevemente presenta una delle dotazioni tecnologiche più avanzate in cui non sono solo presenti elementi di flessibilità nel carico elettrico controllabile e nella generazione programmabile, ma con la presenza dell accumulo elettrochimico si consente di esplorare le prestazioni di un componente così innovativo e che tanto interesse sta riscuotendo nel mondo industriale elettrico. La massimizzazione dell autoconsumo è spinta ai massimi livelli grazie ad un software che consente non solo la programmazione a breve medio termine (da domani alla settimana prossima), ma anche l ottimizzazione della gestione in tempo reale attraverso la minimizzazione dello scostamento tra scambio energetico attuale e ottimo con la rete esterna. Ovviamente deve essere sempre considerato il tema della sostenibilità economica che potrà portare, a seconda dei casi esaminati, ad una riduzione della complessità tecnologica di uno o più dei ambiti tecnologici che vedremo di seguito. 2425 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 3. Un esempio di microgrid: la Smart Polygeneration Grid di Savona Per meglio comprendere le caratteristiche tecnologiche proprie di una microgrid è opportuno ricorrere ad un esperienza concreta, realizzata presso il Campus di Savona dell Università degli Studi di Genova. Si tratta di una realizzazione innovativa che ospita anche la funzionalità di microgrid manager, implementata dal software DEMS di Siemens (Decentralized Energy Management System), funzionale alla previsione della produzione elettrica da fonte tradizionale e rinnovabile e del carico, alla programmazione ottima dell esercizio e al controllo ottimo in tempo reale del sistema, con l obiettivo di: ridurre i costi di approvvigionamento energetico del campus ridurre l impatto ambientale dell esercizio del campus, aumentando la quota di fornitura da fonti rinnovabili e conseguendo un uso più efficiente delle risorse sviluppare strategie innovative di controllo e gestione delle unità di produzione, accumulo e consumo per scopi di ricerca, da estendere successivamente a installazioni di maggiori dimensione sviluppare applicazioni ICT innovative. Il campus comprende alcuni edifici con diverse destinazioni d uso (laboratori e aule, uffici amministrativi, biblioteca e residenza per studenti) che rappresentano utenze passive sia elettriche che termiche. Il campus è alimentato dalla rete di distribuzione elettrica attraverso una cabina di trasformazione MT/bt e allacciato alla rete di distribuzione del gas. Originariamente la rete non prevedeva alcun impianto di produzione, al di fuori di una microturbina a gas in assetto cogenerativo da 30 kw elettrici e 57 kw termici. Il carico elettrico, dell ordine dei kw era quindi prevalentemente alimentato dalla rete elettrica mentre quello termico era soddisfatto in prevalenza da due caldaie a gas naturale da 500 kw termici ciascuna. La gestione di queste apparecchiature e delle utenze elettriche e termiche era sostanzialmente manuale e senza particolare attenzione al tema dell efficienza. Il raffrescamento estivo era interamente fornito da unità di condizionamento elettriche, la più grande delle quali asservita alla biblioteca. L acquisto dell energia elettrica e del gas è demandato ad una società pubblica che poi rivende all interno delle varie utenze presenti nel campus. La creazione della Smart Poligeneration Microgrid (SPM) Da questa situazione si è partiti per costruire la SPM afferente ad un nuovo anello elettrico interno in bassa tensione, derivato dalla cabina MT/bt tramite trasformatore dedicato, e a cui sono state collegate nuove unità di produzione e di consumo, a loro volta connesse da una rete di comunicazione al controllore della microgrid. Obiettivo: il coordinamento tra produzione e consumo locali. Lo schema topografico della SPM, riportato in figura 5, rappresenta una traduzione pratica dell immagine indicativa mostrata in figura 4. 2526 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Figura 5 - Schema topografico della SPM di Savona La rete elettrica del SPM di Savona La realizzazione della rete interna di distribuzione elettrica è il primo passo verso la SPM: la microgrid è collegata alla rete pubblica tramite un trasformatore dedicato, mentre un altro trasformatore esistente alimenta la rimanente parte delle utenze del campus universitario. Dalla sbarra bt del trasformatore dedicato alla SPM si dipartono due dorsali che costituiscono l anello interno, esercito di norma aperto, cui afferiscono le utenze attive e passive della microgrid, a loro volta connesse tramite quattro quadri elettrici. Le unità di generazione, i sistemi di accumulo e i carichi Le unità di generazione sono le seguenti: 3 microturbine a gas naturale in assetto cogenerativo. All unità esistente da 30 kw elettrici sono state aggiunte due macchine da 65 kw elettrici e 120 kw termici ciascuna. Il calore recuperato dai gas di scarico delle microturbine viene utilizzato per scaldare l acqua, impiegata per il riscaldamento in inverno e per il raffrescamento estivo attraverso il chiller ad absorbimento. È così possibile servire i carichi termici durante i periodi più caldi, consentendo al contempo alle microturbine di continuare a lavorare in assetto cogenerativo, ad alti livelli di efficienza. 2627 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 3 impianti solari a concentrazione (CSP) da 1 kw elettrico e 3 kw termici ciascuno. La radiazione solare viene concentrata nel fuoco della parabola riflettente e il calore così ottenuto viene impiegato per produrre energia elettrica e termica grazie a un motore Stirling collegato ad un generatore elettrico a magneti permanenti. 1 impianto fotovoltaico con pannelli al silicio cristallino da 80 kwp, installato sul tetto di uno degli edifici del campus. 2 caldaie a gas naturale esistenti da 500 kw termici ciascuna, con quattro punti di funzionamento possibili (0, 166, 333, 500 kw). 1 chiller ad absorbimento da 100 kw termici che utilizza il calore prodotto dalle microturbine (o dalle caldaie in caso le microturbine non siano in servizio) per produrre potenza frigorifera attraverso un ciclo che impiega una soluzione al bromuro di litio. I sistemi di accumulo di energia elettrica e termica sono: un sistema di accumulo elettrochimico, basato sulla tecnologia al sodio-cloruro di nichel, della capacità di 140 kwh e con una potenza in carica/scarica di 65 kw; i moduli di accumulo, il sistema di conversione AC/DC, il Battery Management System (BMS) e i dispositivi di protezione, sezionamento e interruzione sono contenuti all interno di un container; due accumuli termici: uno che accumula acqua fredda prodotta dal chiller ad absorbimento e uno che immagazzina acqua calda prodotta dai CSP. I carichi sono rappresentati da: due stazioni di ricarica per veicoli elettrici, considerati come carichi flessibili; in futuro i veicoli elettrici potranno essere considerati a loro volta dei sistemi di accumulo, quando sarà implementata la cosiddetta tecnologia vehicle to grid; le colonnine di ricarica sono controllate dall Ecar operation Center di Siemens e integrati nel sistema di controllo della microgrid; carichi elettrici collegati ai quattro quadri; carichi termici residenziali legati sia al riscaldamento che al raffrescamento. L infrastruttura di comunicazione La rete di comunicazione è fondamentale per lo scambio di informazioni tra i componenti della microgrid e il sistema di controllo centrale che può essere composto da uno SCADA tradizionale e da procedure di programmazione dell esercizio più evolute (definite in precedenza microgrid manager) in grado di ottimizzare il funzionamento della SPM secondo gli obiettivi ritenuti più adatti e coincidenti, nel caso dei SEU, con la minimizzazione del prelievo di energia elettrica dalla rete. Nel caso in esame il software DEMS agisce come Energy manager del sito inviando automaticamente i comandi al campo, mentre un database Sicam SCC funziona da collettore dei dati e da gateway tra lo SCADA (che scambia informazioni con DEMS) e l infrastruttura di comunicazione. L architettura del sistema è mostrata in figura 6: nella sala controllo sono installati, oltre a due server PC di controllo in configurazione ridondata, due switch ridondati connessi alle unità periferiche (Remote Terminal Unit o RTU), tramite un anello in fibra ottica, in cui le informazioni sono inviate da entrambi i lati in direzione opposta. Si tratta di una configurazione estremamente flessibile e affidabile, essendo di fatto un anello fisico ridondato, in cui, in caso di guasto su un singolo nodo o collegamento, la trasmissione dei dati in senso opposto assicura comunque la comunicazione tra i nodi rimanenti. 2728 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Figura 6 - Architettura della rete di comunicazione della SPM di Savona Gli switch distribuiti in campo raccolgono informazioni quali segnali, stati, allarmi da vari dispositivi (protezioni elettriche, contatori e RTU) trasmettendoli verso il centro attraverso l anello di comunicazione in fibra ottica in protocollo IEC e, viceversa, ricevono informazioni e parametri dal centro di controllo e/o dalle altre unità periferiche, da veicolare verso i dispositivi connessi. Un ruolo di particolare importanza è svolto dalle cosiddette Remote Terminal Unit (RTU) che equipaggiano ciascuno dei quattro quadri elettrici di campo. Le RTU (si tratta di apparecchiature Siemens TM 1703 ACP) sono fondamentali per l interfacciamento di quei componenti che non colloquiano già in protocollo IEC61850, ma che si possono integrare nel sistema attraverso moduli di Input/Output (I/O) analogici o digitali oppure attraverso protocolli come il Modbus o Profibus: in questo caso la RTU opera, oltre che come gateway tra lo SCADA (e il DEMS) e il campo, anche come convertitore di protocollo. Il sistema di controllo centrale deve poi comunicare anche con l esterno, in particolare per ricevere le previsioni metereologiche, necessarie alla programmazione dell esercizio e con l Operation Center dell E-car (E-car OC), al fine di controllare le unità di carica della mobilità elettrica (figura 7). L E-car OC è un software dedicato al controllo delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Figura 7 - Architettura del sistema di controllo della SPM di Savona 2829 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS L energy manager della microgrid: il Decentralized Energy Management System (DEMS) All apice della catena di controllo della microgrid opera il DEMS che scambia segnali misure e comandi con il campo ed è in grado di ottimizzare la gestione del sistema controllato. Come visto in precedenza, DEMS è in grado di comunicare con altri sistemi, ad esempio l E-car OC o i fornitori di previsioni metereologiche. Il DEMS interagisce poi con lo SCADA, che si occupa della gestione degli allarmi e della diagnostica dell intera microgrid. La gestione della microgrid può essere effettuata automaticamente dal DEMS che si occupa della pianificazione, supervisione e controllo in tempo reale dell esercizio, con l obiettivo di ridurne i costi operativi. DEMS non sostituisce le apparecchiature di automazione necessarie per il funzionamento in tempo reale dei componenti di un VPP/Microgrid, ma ne determina il programma ottimo di esercizio secondo diversi obiettivi. Come si è visto, infatti, devono essere disponibili dispositivi di gestione e automazione locali che consentano il funzionamento di base delle unità di potenza decentralizzate e che garantiscano la sicurezza delle persone e dei componenti. Le applicazioni di pianificazione modellano tutti i costi e ricavi e considerano i vincoli operativi per i vari flussi energetici e i relativi vettori, indipendentemente dal fatto che si tratti di energia elettrica, acqua calda, vapore, fluidi di raffreddamento o emissioni. DEMS è poi in grado di controllare e supervisionare tutte le unità di generazione, di stoccaggio e i carichi flessibili e dispone inoltre di funzionalità di controllo volte a mantenere un profilo concordato di produzione/consumo di energia elettrica sul punto di scambio con la rete elettrica o di distribuzione di fluidi primari, ad esempio il gas. Come si evince dalla figura 6, sono presenti tutti i moduli tipici dei sistemi di controllo di potenza, il front-end di comunicazione, l interfaccia utente e gli strumenti di archiviazione e di reporting. Inoltre sono presenti applicazioni avanzate quali le previsioni di carico, quelle di generazione da fonti rinnovabili, oltre a quelle di programmazione e di controllo della generazione. L architettura della microgrid è modulare, pertanto è per natura flessibile e in grado di ospitare future ampliamenti, alcuni dei quali sono già in programma. La realizzazione di una microgrid e l uso di un microgrid Energy manager automatico come il DEMS, consentono di conseguire, oltre agli obiettivi di ricerca connaturati al campus, anche benefici in termini di risparmio energetico e di massimizzazione dell utilizzo di energie rinnovabili. Ad esempio l installazione dell impianto fotovoltaico e dei CSP ha consentito di ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete, facendo in modo che circa il 12% del consumo complessivo della microrete sia soddisfatto da fonti rinnovabili. L assetto cogenerativo delle turbine riduce poi ulteriormente il prelievo di energia elettrica e di gas metano dalla rete, riducendo l utilizzo delle caldaie tradizionali nel periodo invernale e il consumo elettrico per raffrescamento nel periodo estivo, attraverso il chiller ad absorbimento. Lo storage elettrochimico permette poi di disaccoppiare il funzionamento della microrete dalle dinamiche del sistema elettrico esterno, riducendo il picco di consumo e consentendo l arbitraggio dei prezzi dell energia. Infine, l installazione di punti di ricarica di mezzi elettrici e la loro connessione all Ecar OC costituisce un notevole strumento di promozione della mobilità sostenibile e in futuro anche uno storage elettrico aggiuntivo quando sarà abilità la tecnologia vehicle to grid. 2930 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Servizi innovativi e soluzioni integrate per l efficienza dei consumi energetici Oltre 9000 siti produttivi e del terziario equipaggiati con i nostri sistemi di monitoraggio Hardware e Software Oltre 600 MWp di impianti fotovoltaici monitorati dalle nostre soluzioni Inoltre: monitoraggio gas, acqua, calore, aria compressa,... Per maggiori informazioni 30 Energy Team S.p.A. Via della Repubblica 9, Trezzano sul Naviglio, Milano Tel Fax Cap. Sociale i.v. C. F. e P. IVA31 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS Schede sponsor 3132 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 IBC SOLAR srl L Italia è un buon esempio dell aumento dei costi dell energia: dal 2006 il prezzo dell energia è cresciuto di una media del 4.9% per anno. Per le imprese la soluzione migliore è diminuire in modo sensibile il prelievo di energia dalla rete e focalizzarsi sull autoproduzione di energia finalizzata all autoconsumo. Un kilowattora di energia solare autoprodotta costa attualmente una media di 10c. Il costo attuale dell approvvigionamento energetico conferma che conviene produrre e consumare la propria energia con un impianto fotovoltaico. Per la maggior parte delle imprese commerciali e industriali, l autoconsumo di energia fotovoltaica è l ideale perché l impianto produce la maggior parte dell energia durante le ore in cui si verificano i picchi di consumo. Oltre allo Scambio sul Posto ancora in vigore per gli impianti fino a 200kW, la Delibera dell AEEG 578/2013/R/eel, ha regolamentato l autoconsumo per impianti oltre i 200kW indicando le possibili configurazioni con cui un produttore di energia rinnovabile (quindi anche fv) potrà vendere direttamente ad un cliente finale l energia del suo impianto, evitando di passare dalla rete, e rimanendo cosi esente dal pagamento di oneri di rete e di sistema. IBC SOLAR, distributore fotovoltaico tedesco attivo dal 1982, a fronte dell evoluzione che ci si aspetta dal mercato nei prossimi mesi, offre ad installatori, impiantisti e progettisti un servizio che comprende: soluzioni adatte a qualsiasi tipo di tetto piano o a shed, con sistemi di montaggio come IBC AeroFix che permettono un installazione rapida, senza la perforazione del tetto con due orientamenti possibili (Sud e Est-Ovest) configurazioni progettuali elaborate dal nostro ufficio tecnico, con la possibilità ad effettuare sopralluoghi in sito per valutare la migliore soluzione tecnica applicabile consulenza per l elaborazione di business plan partendo dal profilo di consumi del cliente finale che beneficierà della fornitura e dalle possibili configurazioni contrattuali, supporto fiscale e legale per l implementazione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione del SEU. Sito ufficiale: Approfondimenti su QualEnergia.it Scheda prodotto AERO FIX: 3233 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS SMA Italia srl I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) permettono di realizzare impianti fotovoltaici secondo un nuovo modello di business, completamente slegato dagli incentivi statali. SMA spiega come mettere in pratica questo nuovo modello di business. Secondo Attilio Bragheri, direttore Power Plant Solutions di SMA Italia: I SEU sono una grande opportunità in particolare per impianti di media e grande taglia, da qualche centinaio di kw fino a qualche MW, e per quei soggetti che hanno un alto livello di autoconsumo. I clienti ideali per questo tipo di applicazione sono centri commerciali e supermercati che durante il giorno consumano grandi quantità di energia. Questo nuovo modello di business è un sistema complesso che va studiato attentamente. L intero progetto richiede maggiori competenze e professionalità rispetto al passato, soprattutto volte, tramite un audit energetico, a verificare il reale fabbisogno del cliente. SMA Italia mette a disposizione un team di tecnici specializzati che curano tutto l iter del progetto, dalla prima consulenza fino alla messa in servizio dell impianto. Grazie al know-how dei dipendenti e a 20 anni di esperienza a livello mondiale nella progettazione, SMA garantisce la massima efficienza e produttività per tutto il ciclo di vita dell impianto. Per realizzare un impianto in regime di SEU è fondamentale che ci sia una consulenza progettuale ed economico-finanziaria: per rendere il progetto finanziabile è necessario impostare un modello di business studiato sul singolo caso e verificarne la fattibilità. Grazie al network di investitori e di EPC Contractor sviluppato negli anni, SMA Italia è in grado di affiancare il cliente, coinvolgendo anche stakeholder e decision maker della filiera fotovoltaica. A ciò si aggiunge la parte di engeneering e di supporto progettuale: il team di SMA Italia segue, step by step, sia la progettazione lato CA del collegamento di rete e dei dispositivi di comunicazione necessari, sia il coordinamento per la fornitura di tutti i componenti, nonché l assistenza da parte di tecnici specializzati in ogni fase del progetto e per il dimensionamento. Infine, il servizio di assistenza tecnica, che garantisce sempre la massima produttività e il perfetto funzionamento dell impianto. I professionisti di SMA Italia possiedono un know-how specializzato e conoscono tutte le ultime novità tecnologiche del settore. Inoltre, grazie alla presenza internazionale, con 90 Service Hubs dislocate in tutto il mondo, SMA può offrire un supporto professionale immediato, dovunque si trovi l impianto. SMA offre contratti di assistenza anche per impianti FV di grandi dimensioni, personalizzabili e adattabili alle singole esigenze dei clienti. In base alle necessità, si può scegliere l assistenza con formula piena, ossia manutenzione ordinaria e straordinaria degli inverter, o un assistenza parziale con soluzioni specifiche. Con la realizzazione di impianti FV in regime di SEU, il cliente non installa semplicemente l impianto, ma deve essere supportato da un partner affidabile per costruire insieme un intervento su misura, studiato in base ai consumi e alle abitudini energetiche, abbinando il fotovoltaico, se necessario, ad altre soluzioni in grado di ottimizzare la produzione proveniente da fonte solare. Ricordiamo che solo con la certificazione del GSE l impianto è convalidato come SEU: per non rischiare, è importante affidarsi a un partner affidabile e soprattutto strategico. Sito ufficiale: Approfondimenti su QualEnergia.it Scheda prodotto SUNNY CENTRAL CP XT : Scheda prodotto SUNNY TRIPOWER PROJECT : 3334 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Enersystems srl ENERSYSTEMS con una capacità di offerta unica per il mercato di riferimento, opera con modalità system integrator del chiavi in mano per il raggiungimento dei più elevati standard di qualità, accompagnando il cliente in tutte le fasi di realizzazione: audit energetici e dimensionamento studi di fattibilità e preventivi progettazione autorizzazioni amministrative ricerca del partner finanziario costruzione, direzione lavori, collaudo assicurazione pratiche per incentivazione servizi post vendita, manutenzione e monitoraggio (O&M) Enersystems è pronta a partecipare attivamente alla rivoluzione in atto nel settore della White Energy e dell efficienza energetica anche operando come diretto partner finanziario del cliente finale attraverso il nuovo modello dei SEU. (Sistemi Efficienti di Utenza) con contratti di noleggio operativo. In particolare i SEU Sistemi efficienti di utenza, disciplinati dalla delibera AEEG 578/2013, sono sistemi che consentono ad un produttore di installare un impianto fotovoltaico sul tetto del cliente finale (privati o aziende) che ha così la possibilità di acquistare direttamente l energia prodotta senza farla passare dalla rete elettrica nazionale, godendo in tal modo delle esenzioni dei corrispettivi tariffari previsti in bolletta, quali gli oneri parafiscali sull energia elettrica autoconsumata, creando quindi una duplice opportunità di risparmio-profitto sia per il cliente che per il produttore. La delibera ha inoltre chiarito aspetti molto importanti come la riconoscibilità di un sistema SEU, l interazione con lo scambio sul posto, la titolarità del punto di connessione e le protezioni per il produttore in caso di morosità del cliente finale che realizza un impianto in modalità SEU, che potrà godere dei seguenti vantaggi: risparmio sulla bolletta per tutta l energia prelevata in autoconsumo dall impianto fotovoltaico in quanto esentata dagli oneri generali di sistema; nessun indebitamento finanziario in quanto i costi per la realizzazione dell impianto sono tutti a carico di Enersystems; nessun costo di gestione e manutenzione che restano a carico di Enersystems. Sito ufficiale: 34 35 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS Energy Team SpA Energy Team è azienda leader nella fornitura di sistemi e soluzioni per l efficientamento dei consumi energetici. Nata nel 1996, conta ad oggi oltre 9000 siti sottoposti a monitoraggio energetico tramite i suoi sistemi hardware e software, in tutti i settori civile e industriali. Energy Team offre sistemi integrati per l acquisizione, la trasmissione, l analisi, l allarmistica e la reportistica dei consumi e degli usi energetici. È certificata ISO 9001, ISO per la gestione dell energia, OHSAS per la sicurezza. L azienda è partner tecnologico di ENEA, socia Kyoto Club e FIRE, ha ottenuto nel 2009 il premio Innovazione amica dell ambiente di Legambiente. Energy Team è il partner ideale, quale terza parte, nel tracciamento dei flussi energetici di un SEU. Con oltre 600 MW di impianti fotovoltaici monitorati con i suoi strumenti, oltre 9000 siti sottoposti a monitoraggio elettrico, integra la possibilità di monitorare le prestazioni dei sistemi di produzione (es. sistemi FV, cogenerazione) e conversione elettrica (es. cabine MT) con piattaforme di gestione e pubblicazione dati secondo le esigenze dei clienti (es. reportistica customizzata). Energy Team progetta, sviluppa, brevetta, produce e commercializza strumenti innovativi per la misura di: energia elettrica (MT/BT, power quality, pratiche UTF, UPDC, ecc.), con strumenti fissi e portatili impianti fotovoltaici (produzione elettrica, monitoraggio prestazioni, controllo di stringa, ecc.), cogenerazione (misura metano, misura produzione termica e vapore, produzione elettrica, calcolo PES). Grazie alla versatilità dei suoi sistemi, ogni misura di consumo o di uso energetico può essere integrata nell architettura di monitoraggio (aria compressa, acqua, temperatura, ecc.). Energy Team fornisce le più evolute soluzioni software per la telelettura dei dati di monitoraggio (Modbus, segnali digitali e analogici, GSM/GPRS, Ethernet, WI-FI) e la loro pubblicazione (in locale, via web). Sito ufficiale: Approfondimenti su QualEnergia.it Scheda prodotto EASY 4 ALL : Scheda prodotto X-METER: 3536 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Hanergy Solar Power Italy srl Hanergy Holding Group Ltd. è una multinazionale operante nel settore delle rinnovabili dal Nel settore fotovoltaico punta alla realizzazione di impianti con l impiego di moduli a film sottile. Hanergy Solar Power Italy S.r.l., holding italiana della casa madre, è attiva nella realizzazione di progetti fotovoltaici su larga scala, in Italia e all estero. L esaurimento degli incentivi, che avevano creato una vera a propria bolla speculativa nel mercato del fotovoltaico, ha lasciato spazio alla possibilità di uno sviluppo industriale che oggi si chiama grid parity. È proprio in questa nuova prospettiva di fare fotovoltaico che il team Hanergy si sta strutturando come player leader sul mercato. Nell ottica grid parity, i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) costituiscono una soluzione competitiva ed efficace per realizzare impianti FV, in quanto garantiscono efficienza e convenienza sia per il produttore che per il consumatore, creando la giusta sinergia per il successo del progetto. La nuova delibera sui SEU permette, infatti, al produttore di realizzare un impianto fotovoltaico nella proprietà di un cliente energivoro, che viene connesso alla rete delle utenze. L energia prodotta sarà così esente dagli oneri di trasmissione e distribuzione che pesano sulle bollette tradizionali. Diventa, così, concreta la possibilità di contenere il consumo energetico di realtà ad elevato fabbisogno elettrico giornaliero. Il consumatore godrà direttamente del vantaggio di utilizzare la totalità dell energia generata dall impianto fotovoltaico ad un costo inferiore di quello della fornitura di rete. Gli energivori, quali capannoni industriali, attività commerciali, uffici, mercati ecc., sono quindi le controparti più adatte a questo tipo di operazione. Hanergy sta già analizzando questa strategia di business per realizzare impianti FV, resi competitivi non solo dal know how tecnologico e finanziario aziendale, ma anche dall impiego di moduli in film sottile che, secondo le normative vigenti, consentono una convenienza ancora maggiore perché non soggetti ad antidumping. Sito ufficiale: 3637 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS Solar Frontier GmbH La disciplina dei Sistemi Efficenti di Utenza (SEU) permetterà al fotovoltaico di proporsi nuovamente come tecnologia competitiva per contribuire alla riduzione dei costi energetici dei privati e delle imprese. La realizzazione degli impianti fotovoltaici nell ambito delle SEU vedrà molto probabilmente il suo sviluppo prevalentemente su tetti e coperture, in quanto questo garantisce sia la riduzione dei costi di installazione che la diminuzione dell impatto ambientale degli impianti. I tetti sono caratterizzati dal fatto di non avere quasi mai inclinazioni e orientamento ottimali e spesso sono presenti ostacoli che ombreggiano la zona di installazione. La realizzazione di impianti su tetto con elevata efficienza deve tenere conto di questi vincoli, per cui molti progettisti e clienti prediligono l utilizzo di moduli che lavorino bene in condizioni non ideali. Solar Frontier, leader mondiale nella produzione di moduli fotovoltaici con tecnologia CIS (Rame, Indio, Selenio), ha maturato una lunga esperienza con risultati di successo nel campo delle realizzazioni su tetto. I suoi moduli FV funzionano anche in presenza di ombreggiature parziali, offrono una resa elevata in condizioni di luce diffusa e lavorano bene anche in condizioni di elevata temperatura (situazioni molto frequenti nelle installazioni su tetto). Solar Frontier propone da quest anno una pacchetto di prodotti denominato CRT (Commercial Rooftop), composto da moduli con elevata efficienza (14% per i moduli SF 170 S), inverter in grado di funzionare anche a bassi valori di tensione/corrente, tutta la componentistica e i cablaggi della zona in corrente continua, e una struttura di montaggio per tetti piani di facile installazione. Questo pacchetto, disegnato dal Gruppo Progetti di Monaco, è stato validato nel Centro R&D Solar Frontier di Atsugi, in modo da garantire la combinazione ottimale di tutte le componenti. Il pacchetto CRT viene offerto insieme al planning del progetto (layout CAD e schema elettrico di base) in modo da offrire a tutti gli installatori che non dispongono di una ingegneria interna una soluzione tecnica ottimizzata nelle componenti e adattata al meglio per ogni caso reale. L assistenza in fase di planning del progetto e nella fase post vendita è garantita dall ufficio Solar Frontier Italia, che si interfaccia a sua volta con la sede centrale di Monaco. L auspicio è che SEU e CRT crescano insieme e contribuiscano entrambe al rilancio e a un nuovo sviluppo del fotovoltaico in Italia. Sito ufficiale: Approfondimenti su QualEnergia.it Scheda prodotto SOLARSET: Scheda prodotto MODULI-CIS: 3738 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Unendo Energia Italiana srl ll sistema CUQ nasce per rendere le abitazioni domestiche il più possibile indipendenti dai prelievi di energia elettrica dalla rete. A questo scopo è stato ideato il sistema di gestione dell energia più evoluto al mondo, in grado di soddisfare le esigenze energetiche della casa attraverso un apparato ad alta innovazione tecnologia. Il CUQ ha la capacità di selezionare, prevedere e soddisfare tutte le richieste di energia elettrica delle famiglie. Il sistema è un invertitore bidirezionale isolato con logica di funzionamento adattabile alle esigenze del carico dell utenza. Il sistema CUQ è strutturato secondo questa logica di funzionamento: quando l impianto FV è attivo, l energia elettrica prodotta alimenta direttamente le richieste energetiche della casa e/o ricarica le batterie interne se la casa ha bisogno di maggiore energia, l apparato CUQ da priorità di richiesta di energia a quella prodotta da fonte solare, poi a quella accumulata nelle batterie quando le batterie sono scariche, il CUQ bypassa direttamente la richiesta di energia della casa sulla rete elettrica nazionale se l impianto produce energia, le batterie sono cariche e la casa ha bassi assorbimenti di energia elettrica, le eccedenze vengono immesse in rete se le batterie sono scariche, esse non prelevano energia elettrica dalla rete per la ricarica, ma attendono il sorgere del sole per ricaricarsi di energia dai moduli fotovoltaici. In questa configurazione, dopo più di un anno di test effettuati, siamo riusciti a raggiungere il risultato massimo del 94% di energia elettrica prodotta da FV, accumulata e consumata dall abitazione con solo il 6% di energia elettrica immessa in rete. Unendo Energia italiana offre a tutte le famiglie, nell ambito delle SEU e delle piccole reti di utenza, innovative proposte commerciali. Offerta in comodato d uso gratuito di un impianto fotovoltaico e Sistema di Accumulo CUQ con l offerta di uno sconto sulla bolletta elettrica del 30%. Unendo Energia Italiana intende fornire un sistema FV abbinato ad un sistema di accumulo che permette l utilizzo di elettricità prodotta di giorno nelle ore serali di massima richiesta delle famiglie. Ecco i benefici ottenibili: un impianto fotovoltaico sul tetto, a costo zero un importante sconto sul prezzo della bolletta elettrica grazie all uso dell energia prodotta dall impianto FV installato in caso di black out la casa continua ad avere energia grazie agli accumulatori e al sistema di gestione dell energia integrato l immobile su cui viene installato l impianto aumenta il suo valore grazie all incremento della classe energetica si contribuisce a diminuire l emissione di CO2, Nox e Sox si dà inizio all era delle SEU in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale. Per chi intende raggiungere la totale indipendenza dalla fornitura di energia elettrica dalla rete di distribuzione, l acquisto del sistema di accumulo CUQ, garantisce le seguenti prestazioni: inverter bidirezionale isolato con potenza in uscita: 3 kw capacità energetica di accumulo nominale/ giorno: 9,6 kwh efficienza sistema: 93% batterie PB ermetiche/agm tensione di batteria: 24 V sistema di back-up in caso di black out elettrico protezione di sovraccarico e corto circuito sistema di gestione dei flussi di energia visualizzabile su tablet tablet Unendo Energia Italiana offre l opportunità di entrare a far parte della prima rete di energia rinnovabile al 100%. Sito ufficiale: 3839 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS ConPER Energia (Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili) ConPER Energia è la divisione del Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili che si occupa di vendita di energia elettrica sul mercato libero direttamente ai clienti finali. Il Consorzio ConPER opera da diversi anni nel mercato delle fonti rinnovabili e dell efficienza energetica, collaborando con una rete di investitori e partner finanziari per lo sviluppo e la realizzazione di importanti progetti nel settore energetico a livello internazionale. È una realtà giovane, ma già ricca di esperienza che si pone come partner di riferimento per tutti coloro che cercano un servizio più conveniente rispetto al mercato tradizionale, ma allo stesso tempo affidabile, efficiente, e basato sulla massima trasparenza. Con l obiettivo di soddisfare esigenze di energia elettrica di utenti domestici, aziendali e di enti sia pubblici che privati, ConPER Energia, è in grado di offrire un servizio personalizzato in base alla tipologia di consumo. Oltre agli imperdibili vantaggi delle sue tariffe di fornitura, offre l opportunità di bloccare il prezzo della Componente Energia per un anno a prescindere dalle oscillazioni del mercato. Per le grandi aziende è in grado di proporre un offerta Ad Hoc personalizzata sulla base delle esigenze di consumo e alle caratteristiche del processo produttivo di ciascun cliente.i vantaggi di ConperEnergia: un contatto personale e diretto a garanzia dell impegno e della trasparenza un consulente che propone la migliore tariffa per i consumi e che sarà sempre il punto di riferimento per individuare la migliore soluzione gli sportelli territoriali e un team di esperti per rispondere ad ogni altra esigenza nell esecuzione del contratto possibilità di avere l energia al miglior prezzo di mercato il rispetto dei principi della green economy e la limitazione di immissione di CO2 in atmosfera grazie all impegno costante nella realizzazione di impianti alimentati da rinnovabili. ConPER Energia propone a tutti i suoi clienti di approfittare dell agevolazione SEU (Sistemi Efficienti di Utenza): sistemi di autoconsumo per i quali nello stesso sito c è un produttore e un consumatore. Il vantaggio di questi sistemi è che l energia autoprodotta in situ non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione né gli oneri generali di sistema, con un risparmio per il consumatore di elettricità di quasi la metà del costo rispetto a quella prelevata dalla rete pubblica. Pertanto con l eliminazione di un intermediario si ha un significativo risparmio in bolletta soprattutto delle attività più energivore (imprese, aziende, siti produttivi in genere). ConPER Energia permetterà ai propri clienti, tramite i SEU, di creare un circuito energetico indipendente semplice ed efficiente: sottoscrivendo un contratto di fornitura per un numero predefinito di anni, avranno la possibilità di installare un impianto fotovoltaico realizzato a spese di ConPER sul proprio edificio che permetterà al cliente finale di bypassare, per la quota di autoconsumo, i rilevanti costi tariffari della bolletta elettrica: costi di trasmissione, di distribuzione e altri oneri generali. ConPer Energia crede al risparmio e lo promuove. Sito ufficiale: 3940 QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO / MAR 2014 Studio Energy srl L energia riveste un importanza fondamentale in tutti i settori economici. I crescenti consumi, legati allo sviluppo socio-economico, sollevano problemi di eco-sostenibilità che impongono soluzioni articolate e tecnologie innovative. La sempre maggiore scarsità di risorse richiede investimenti tesi allo sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Con la fine degli incentivi per il fotovoltaico si punta ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), che hanno il vantaggio, grazie al sistema dell autoconsumo, di produrre e consumare l energia direttamente nel sito, implicando una riduzione degli oneri di trasmissione e distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema. Studio Energy, giovane e intraprendente società leader nel settore delle energie rinnovabili, è costituita da uno staff altamente qualificato e di lunga esperienza in diverse realtà operanti nel settore delle energie rinnovabili e in particolare del fotovoltaico, che dal 2007 ad oggi hanno sviluppato e realizzato numerosi impianti fotovoltaici in Italia e all estero. Una società attenta all evoluzione sia normativa che tecnologica in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, orientata a progettare e realizzare sistemi altamente tecnologici, a massimo rendimento e performanti nel tempo, in grado di produrre energia pulita, competitiva nei costi e soprattutto inesauribile, nel rispetto della nuova disciplina dei SEU. Studio Energy svolge attività di consulenza per definire le caratteristiche necessarie a configurare un sistema efficiente di utenza e segue il cliente nella procedura per l ottenimento della qualifica SEU, riconosciuta dal GSE. Trasformare i consumi dell utente finale orientandoli all efficienza energetica e all uso delle fonti rinnovabili, riducendo così l inquinamento connesso al consumo energetico e valorizzando economicamente il risparmio energetico potenziale: questo consente di unire efficienza economica e attenzione alle problematiche ambientali. Sito ufficiale: 4041 42 Clean Energy for A Better World 43 IL PORTALE WEB CHE ANALIZZA MERCATI E SCENARI ENERGETICI Powered by Qualenergia srl Direttore scientifico - Gianni Silvestrini Responsabile e coordinamento della redazione Leonardo Berlen Marketing e relazioni con gli sponsor - Maristella D Amico, Dario Abballe Progetto grafico e impaginazione - Valentina Barsotti, Matteo Stefanelli Redazione Via Genova, Roma tel Fax: QualEnergia.it. Tutti i diritti riservati. E vietato riprodurre il contenuto di questo Speciale. OGNI GIORNO NEWS, ANALISI, COMMENTI SUL MONDO DELL ENERGIA Giornalisti ed esperti del settore curano ed elaborano l informazione Un archivio di migliaia di news e documenti Una fonte di informazione per operatori, progettisti, installatori, enti locali, decisori politici e industriali, giornalisti, ricercatori, consumatori e cittadini è anche per smartphone e tablet Vedere altro
DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013 578/2013/R/EEL REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO Dettagli Detrazione Fiscale e Scambio sul Posto
Gentile Cliente, il momento storico della fine del Conto Energia in Italia è arrivato lo scorso 6 luglio ed ha rappresentato un punto di svolta per tutti gli operatori del solare. La tanto discussa grid Dettagli RELAZIONE TECNICA MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
RELAZIONE TECNICA MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO Relazione tecnica alla deliberazione 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr Mercato di incidenza: Dettagli LO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA
LO SCAMBIO SUL POSTO E IL RITIRO DEDICATO DELL ENERGIA ENERGIA ELETTRICA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI GSE SPA Direzione Operativa www.gse.it www.gsel.it 2 Commercializzazione dell energia energia elettrica Dettagli RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 20 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 20 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore dei Servizi Elettrici, SPA Dpr 26 ottobre Dettagli Scaglioni di potenza (kw) 11.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1
Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari Dettagli La bolletta dimagrisce
La bolletta dimagrisce Bolletta più leggera e più equa per le Pmi La spesa energetica delle imprese Il costo dell energia è un importante fattore di competitività per le imprese; La spesa per l energia Dettagli TARIFFE DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI NON DOMESTICI IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA
y e Lo scambio sul posto Guida per capire ire co cos è, come funziona e come viene calcolato. 1 Lo scambio sul posto fotovoltaico. Per capire cosa è e come funziona, lo scambio sul posto è necessario capire Dettagli Allegato A TESTO INTEGRATO
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2008-2011 Dettagli Impianti fotovoltaici
saeg Impianti fotovoltaici che manda calore e luce che giungono ai nostri sensi e ne risplendono le terre - Inno al SOLE FONTE DI TUTTA L ENERGIA SULLA TERRA calor lumenque profusum perveniunt nostros Dettagli Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile
POR FESR LAZIO 2007-2013 Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile FAQ Quesito n. 1 Il Bando PSOR al punto n delle premesse definisce impianti Dettagli Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico
Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico COMUNICATO Energia: da aprile ancora in calo la bolletta elettricità, -1,1%, e forte riduzione per il gas -4,0% sull anno risparmi per 75 euro Dettagli LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA
LE IMPOSTE SULL ENERGIA ELETTRICA Guida pratica agli adempimenti fiscali degli impianti di produzione A cura di Marco Dal Prà www.marcodalpra.it Premessa Questo documento si occupa delle normative fiscali Dettagli L efficienza energetica fra legislazione europea, nazionale e regionale
L efficienza energetica fra legislazione europea, nazionale e regionale Prof. Gianni Comini Direttore del Dipartimento di Energia e Ambiente CISM - UDINE AMGA - Iniziative per la Sostenibilità EOS 2013 Dettagli Documento per la consultazione. (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015)
CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento Documento per la consultazione (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015) Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA Un impianto solare fotovoltaico consente di trasformare l energia solare in energia elettrica. Non va confuso con un impianto solare termico, che è sostanzialmente Dettagli Sintesi del Rapporto delle attività 2011 Principali risultati
Incentivazione dell energia elettrica da altre fonti rinnovabili Beneficiari Riferimenti normativi Finalità dello strumento Regime transitorio Impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL Roma, Dettagli www.energystrategy.it 1
www.energystrategy.it 1 C è ancora un mercato italiano del fotovoltaico? Quanto è importante la gestione degli asset? Cosa vuol dire fare gestione degli asset e chi la fa oggi in Italia? www.energystrategy.it Dettagli IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
Pagamenti basati su azioni International Financial Reporting Standard 2 Pagamenti basati su azioni FINALITÀ 1 Il presente IRFS ha lo scopo di definire la rappresentazione in bilancio di una entità che Dettagli L impianto di trigenerazione del Policlinico di Modena: le motivazioni delle scelte progettuali dal punto di vista dell Energy Manager
Workshop Tecnico Efficientamento energetico nelle strutture ospedaliere e residenziali sanitarie Area Science Park Padriciano, Trieste 29 aprile 2015 L impianto di trigenerazione del Policlinico di Modena: Dettagli SOMMARIO TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI...
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI Dettagli Scambio sul posto. www.gse.it. www.gsel.it
Scambio sul posto www.gse.it www.gsel.it 2 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n. 74/08 (TISP) prevede che lo scambio sul posto sia erogato dal GSE su istanza degli Dettagli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell art. 40 del D.Lgs. 49/2014) Premessa Dettagli Il principio del corrispettivo pattuito ha alcune eccezioni come ad esempio:
FATTURAZIONE In linea generale l Iva deve essere applicata sull ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore, quale controprestazione della cessione del bene o della prestazione Dettagli Condizioni generali di fornitura
Condizioni generali di fornitura 1) Responsabilità di trasporto Resa e imballo a ns. carico. 2) Custodia dopo consegna in cantiere Dopo la posa da parte ns. del materiale / macchine in cantiere la responsabilità Dettagli Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR
Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR Edizione n.1 Marzo 2012 - 1 - INDICE GENERALE 1 Premessa... - 7-2 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)... - 8-2.1 Principi generali della... - 8 - Box: Dettagli Principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito
Principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito Finalità La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L aspetto principale della Dettagli PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ai sensi della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010
PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ai sensi della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 approvate dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. l 11 novembre 2010 e in Dettagli < 3-4 metri/secondo. 3-4 metri/secondo. 4-5 metri/secondo. 5-6 metri/secondo. 6-7 metri/secondo. 7-8 metri/secondo.
Chi abita in una zona ventosa può decidere di sfruttare il vento per produrre energia elettrica per gli usi domestici. In modo simile al fotovoltaico godrà di incentivi per la realizzazione, ma prima è Dettagli I testi sono così divisi: HOME. PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE o Energia eolica o Energia fotovoltaica o Energia a biomassa
Per accedere al IV Conto Energia è necessario superare 4 step per i grandi impianti. Questo documento ha lo scopo di analizzare in dettaglio ognuna delle fasi, presentandovi il quadro generale e offrendovi Dettagli Consigli per la compilazione del questionario
Istruzioni per l accesso al SIAD e la compilazione della scheda Normativa Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2012 ha definito che il GSE si occupi della rilevazione degli impianti con potenza fino Dettagli L esenzione da accisa per l auto-produzione di energia elettrica pulita del Dott. Antonio Sgroi e dell Avv. Alessandro Galante
L esenzione da accisa per l auto-produzione di energia elettrica pulita del Dott. Antonio Sgroi e dell Avv. Alessandro Galante Abstract L energia elettrica derivante da fonti rinnovabili è esente da accisa Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA Dettagli OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI. Conti d ordine. Agosto 2014. Copyright OIC
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Conti d ordine Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, Dettagli ITALIA: PRESENTAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STIMATO E DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I COMBUSTIBILI FOSSILI
ITALIA: PRESENTAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STIMATO E DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I COMBUSTIBILI FOSSILI Risorse energetiche e struttura del mercato L Italia produce piccoli volumi di gas naturale Dettagli Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche
Condizioni economiche e modalità di erogazione del servizio di connessione ed altre prestazioni specifiche Distribuzione Energia Elettrica Sommario 1. Ambito di applicazione... 4 2. Nuove connessioni e Dettagli Impianti Solari Fotovoltaici
Impianti Solari Fotovoltaici Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala Dettagli LA TERRITORALITÀ IVA DEI SERVIZI RIFERITI AGLI IMMOBILI
INFORMATIVA N. 204 14 SETTEMBRE 2011 IVA LA TERRITORALITÀ IVA DEI SERVIZI RIFERITI AGLI IMMOBILI Artt. 7-ter, 7-quater e 7-sexies, DPR n. 633/72 Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 Circolare Agenzia Entrate Dettagli ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER
Milano, 31 Gennaio 2014 Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico Direzione Mercati Unità Mercati Elettrici all'ingrosso Piazza Cavour 5 20121 Milano Osservazioni al DCO 587/2013/R/eel Dettagli MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015
MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015 Il Master MEA Management dell Energia e dell Ambiente è organizzato dall Università degli Studi Guglielmo Marconi Dettagli News per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Il nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità per il 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la Dettagli CIRCOLARE N. 21/E. Roma, 10 luglio 2014
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 luglio 2014 OGGETTO: Fondi di investimento alternativi. Articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 emanato in attuazione della Dettagli La composizione e gli schemi del bilancio d esercizio (OIC 12), le imposte sul reddito (OIC 25) e i crediti (OIC 15)
La redazione del bilancio civilistico 2014 : le principali novità. La composizione e gli schemi del bilancio d esercizio (OIC 12), le imposte sul reddito (OIC 25) e i crediti (OIC 15) dott. Paolo Farinella Dettagli CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10 versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/com Dettagli Rifasamento industriale e penali in bolletta. www.icar.com- sales@icar.com
Rifasamento industriale e penali in bolletta www.icar.com- sales@icar.com Le penali per basso cosfi Le Aziende Distributrici applicano le penali per basso cosfi perché : devono predisporre impianti di Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 21 febbraio 2008 - ARG/elt 18/08 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell energia elettrica per il servizio di maggior tutela e definizione dei meccanismi di conguaglio tra l Acquirente Dettagli Bologna, 29 maggio 2013 Lucio Agrimano (*) Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi
Le principali novità in materia di tassazione dei redditi fondiari Bologna, 29 maggio 2013 Lucio Agrimano (*) Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Dettagli European Energy Manager
Diventare Energy Manager in Europa oggi EUREM NET V: programma di formazione e specializzazione per European Energy Manager Durata del corso: 110 ore in 14 giorni, di cui 38 ore di workshop ed esame di Dettagli MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ
MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ Novembre 2014 INDICE Sezione 1: Documentazione e Classificazione dei Cambi di Titolarità... 4 1. TIPOLOGIE DI CAMBI DI TITOLARITÀ... 8 1.1. Dettagli Allegato A. Valido dall 1 gennaio 2015
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA DELL ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico monofase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che vive con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli Guida all utilizzo del Portaltermico per i privati che installano un sistema di riscaldamento a biomassa
Guida all utilizzo del Portaltermico per i privati che installano un sistema di riscaldamento a biomassa (intervento 2.B - art. 4, comma 2, lettera b) D.M. 28 dicembre 2012 Agosto 2013 AIEL Annalisa Paniz Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2013 6/2013/R/COM DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 Dettagli Energia Elettrica e Gas Prontuario 2015
Energia Elettrica e Gas Prontuario 2015 BARI ENERGIA Srl Via Junipero Serra, 19 - CAP 70125 Bari (BA) C.F./P.I. 07383800724 2 PRONTUARIO ENERGIA ELETTRICA & GAS 2015 PRONTUARIO ENERGIA ELETTRICA & GAS Dettagli RISORSE ENERGETICHE DISTRIBUITE e SMART GRID problematiche e opportunità
25 Gennaio 2012, Roncegno Terme Workshop: la micro-cogenerazione con celle a combustibile SOF e i progetti in corso in Italia RISORSE ENERGETIHE DISTRIBUITE e SMART GRID problematiche e opportunità Omar Dettagli Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro Dettagli L evoluzione delle energie rinnovabili in Italia
L evoluzione delle energie rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa ALTHESYS Presentazione IREX Annual Report 2013 GSE Roma, 18 aprile 2013 Non solo energia elettrica INDICE Dettagli OGGETTO: Dichiarazione 730 precompilata Risposte a quesiti
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti CIRCOLARE 11/E Roma, 23 marzo 2015 OGGETTO: Dichiarazione 730 precompilata Risposte a quesiti 2 INDICE 1 DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA... 5 Dettagli EFFICIENZA E AUTOGESTIONE ENERGETICA A SCALA DI EDIFICIO
Forum Internazionale Green City Energy MED LO SVILUPPO DELLE SMART CITIES E DEI GREEN PORTS NELL AREA MEDITERANEA Convegno La produzione di energia rinnovabile nella Smart City Sessione Integrazione dei Dettagli TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI «IERI, OGGI E DOMANI»
TRASFERIMENTI FINANZIARI AI COMUNI «IERI, OGGI E DOMANI» Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino a cura del dr. Pasquale Trocchia Dirigente del Ministero dell Interno Responsabile delle Dettagli Le fonti rinnovabili in Italia
Le fonti rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa LEGAMBIENTE - Comuni rinnovabili 2010 Roma, 23 marzo 2010 www.gse.it 2 Indice Le attività del Gestore dei Servizi Energetici Dettagli L applicazione dell IVA agevolata del 10% per le opere di MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Studio Tecnico Geometri SAPINO Giuseppe e PEDERZANI Fabio Via Pollano, 26 12033 MORETTA (CN) - tel. 0172.94169 fax 172.917563 mail: gsapino@geosaped.com fpederzani@geosaped.com P.E.C.: giuseppe.sapino@geopec.it Dettagli Guida alle offerte di finanziamento per le medie imprese
IBM Global Financing Guida alle offerte di finanziamento per le medie imprese Realizzata da IBM Global Financing ibm.com/financing/it Guida alle offerte di finanziamento per le medie imprese La gestione Dettagli (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
24.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 352/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli Dettagli LA NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE OPERAZIONI CON ORGANISMI COMUNITARI
LA NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE OPERAZIONI CON ORGANISMI COMUNITARI Tratto dalla rivista IPSOA Pratica Fiscale e Professionale n. 8 del 25 febbraio 2008 A cura di Marco Peirolo Gruppo di studio Eutekne L Dettagli Energia Italia 2012. Roberto Meregalli (meregalli.roberto@gmail.com) 10 aprile 2013
Energia Italia 2012 Roberto Meregalli (meregalli.roberto@gmail.com) 10 aprile 2013 Anche il 2012 è stato un anno in caduta verticale per i consumi di prodotti energetici, abbiamo consumato: 3 miliardi Dettagli REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento INDICE PREMESSA 4 1 INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA 6 1.1 SPOSTAMENTO DELL IMPIANTO 7 1.2 Dettagli IMPORT EXPORT CAPIRE L IVA dall ABC alle operazioni complesse
CICLO DI SEMINARI febbraio/maggio 2008 IMPORT EXPORT CAPIRE L IVA dall ABC alle operazioni complesse CICLO DI SEMINARI IMPORT EXPORT CAPIRE L IVA dall ABC alle operazioni complesse 26 febbraio PRESUPPOSTI Dettagli ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI. Consigli
ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI In collaborazione con Assessorato Aree Cittadine e Consigli di Zona Consigli Quanto costa comprar casa CASA: LE TASSE DA Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
C Caldaia L'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione. v. Camera di combustione, Centrali termiche, Efficienza di un impianto Dettagli DALLE FOSSILI ALLE RINNOVABILI
MANIFESTO PER L ENERGIA SOSTENIBILE DALLE FOSSILI ALLE RINNOVABILI COSTRUISCI CON NOI UN SISTEMA ENERGETICO SOSTENIBILE PER L ITALIA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. FINALITà Favorire la Dettagli Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER
Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER 15 giugno 2015 Il Decreto di incentivazione delle FER non fotovoltaiche in via di emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe Dettagli OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, coordinatore scientifico MAP) OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione 1 OIC 23 - Principali novità Non ci sono più i paragrafi relativi alle commesse in valuta Dettagli Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi.
Come utilizzare il contatore elettronico trifase. E scoprirne tutti i vantaggi. Indice Il contatore elettronico. Un sistema intelligente che lavora con te 2 Un contatore che fa anche bella figura 3 Oltre Dettagli LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ITALIA
LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ITALIA Prof. Federico Rossi UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Polo Scientifico Didattico di Terni PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DLgs 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani): Dettagli Guida. alla detrazione fiscale del. 65% per la. riqualificazione energetica e l adeguamento antisismico degli edifici
Guida alla detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica e l adeguamento antisismico degli edifici Aggiornata al 20 dicembre 2013 Sommario 1. IL QUADRO NORMATIVO.... pag. 3 2. EDIFICI INTERESSATI..... Dettagli DATI DI SINTESI DELL EVOLUZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE: REGIMI DI TUTELA E MERCATO LIBERO
DATI DI SINTESI DELL EVOLUZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE: REGIMI DI TUTELA E MERCATO LIBERO (Deliberazione ARG/com 202/08 - Primo report) Dal 1 luglio 2007 tutti i clienti Dettagli Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011
Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011 Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] CONTRATTO per il riconoscimento degli incentivi per Dettagli PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ai sensi dell art. 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato) INDICE 1. OBIETTIVI Dettagli Redditi diversi Prof. Maurizio Sebastiano Messina. Redditi diversi
Redditi diversi Redditi diversi - art. 67 Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, o da Dettagli Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI Operazioni, attività e passività in valuta estera Agosto 2014 Copyright OIC PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, Dettagli PROCEDURALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO * * * * *
PROCEDURALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO * * * * * Al fine di fornire un pratico vademecum sugli adempimenti necessari Dettagli TRASFERIMENTI IMMOBILIARI: LA NUOVA TASSAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2014
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI: LA NUOVA TASSAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2014 Sommario 1. Inquadramento normativo generale 2. Trasferimenti di fabbricati 3. terreni edificabili 4. terreni agricoli 5. Successioni Dettagli CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Prima lezione di Alberto Bertoni 1 IMMOBILIZZAZIONI Definizione Cod. Civ. art. 2424-bis, 1 c. Le immobilizzazioni sono Dettagli Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali
Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Art. 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: Dettagli Risorse energetiche, consumi globali e l ambiente: la produzione di energia elettrica. Alessandro Clerici
Risorse energetiche, consumi globali e l ambiente: la produzione di energia elettrica Alessandro Clerici Presidente FAST e Presidente Onorario WEC Italia Premessa La popolazione mondiale è ora di 6,7 miliardi Dettagli TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
TABELLA DELLE NUOVE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI AVVERTENZA Nella tabella viene usato il termine per fare riferimento ai partecipanti al condominio, mentre viene usato il termine per far riferimento ai partecipanti Dettagli Una posta di bilancio che necessita particolare
Costi di ricerca e sviluppo: aspetti contabili e fiscali I principi contabili possono aiutare a interpretare correttamente le scarne istruzioni del legislatore in tema di deducibilità dei costi sostenuti Dettagli I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REVERSE CHARGE
I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REVERSE CHARGE Circolare del 31 Marzo 2015 ABSTRACT Si fa seguito alla circolare FNC del 31 gennaio 2015 con la quale si sono offerte delle prime indicazioni Dettagli ASPETTI CIVILISTICI DEL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA DI PERSONE.
Trattamento delle somme corrisposte da una società di persone al socio nel caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale, e liquidazione, ed aspetti fiscali per la società. Questo convegno ci offre Dettagli IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone:
Prot. n. 2013/87896 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di Dettagli Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 luglio 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE Dettagli ntrate genzia Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 Finalità del
genzia ntrate BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA (ai sensi dell articolo, Dettagli Il Consiglio di Istituto
Prot. n. 442/C10a del 03/02/2015 Regolamento per la Disciplina degli incarichi agli Esperti Esterni approvato con delibera n.7 del 9 ottobre 2013- verbale n.2 Visti gli artt.8 e 9 del DPR n275 del 8/3/99 Dettagli SOCIETA COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI: ASPETTI FISCALI. Bologna, 22 luglio 2014

References: Articolo 10
 Articolo 1
 Art. 1
 Articolo 10
 Art. 11
 Articolo 1
 Articolo 24
 Articolo 12
 Articolo 10
 articolo 4
 Art. 11
 art. 40
 art. 4
 articolo 28
 articolo 28
 art. 4
 art. 67
 art. 2424
 Art. 1
 articolo 1
 art. 13