Source: http://docplayer.es/490193-Manual-operativo-v-2-2-0.html
Timestamp: 2018-04-22 07:28:02+00:00

Document:
MANUAL OPERATIVO (v ) - PDF
MANUAL OPERATIVO (v )
Download "MANUAL OPERATIVO (v. 2.2.0)"
Amparo Carrizo Hernández
1 MANUAL OPERATIVO (v )
3 ATENCIÓN: PARA PREVENIR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, EVITE QUE ESTE EQUIPO ESTÉ EXPUESTO A LA LLUVIA O ENTRE EN CONTACTO CON AGUA. ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA. DENTRO NO HAY COMPONENTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. SOLICITE SIEMPRE LA INTERVENCIÓN DE PERSONAL CUALIFICADO. ESTE DISPOSITIVO SE DEBE UTILIZAR DENTRO DE UN CUADRO ELÉCTRICO EL SÍMBOLO DE UN RAYO EN EL INTERIOR DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE TENSIONES ELÉCTRICAS NO AISLADAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS. EL SÍMBOLO DE UN SIGNO DE EXCLAMACIÓN EN EL INTERIOR DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO SOBRE LA NECESIDAD DE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL TEMA TRATADO EN ESTE MANUAL. ATENCIÓN: Utilice sólo módems oficialmente soportados por esta unidad de monitoreo. Dixell S.r.l. declina toda responsabilidad por daños debidos a un uso de módems no soportados. ATENCIÓN: Dixell S.r.l. se reserva el derecho de modificar este manual sin necesidad de preaviso. La última versión disponible puede descargarse del sitio web. Este manual describe correctamente los sistemas XWEB y XWEB300 con versión 2.0 o anteriores. ATENCIÓN: Esta unidad de control y monitoreo cumple con la norma EN si se utiliza junto a sondas para la detección de las dimensiones necesarias, en conformidad con la ATENCIÓN: ATENCIÓN: ATENCIÓN: Este manual describe el funcionamiento de las unidades XWEB 300DIN. El funcionamiento descrito es el de XWEB500DIN y XWEB500COOLMATE, a menos que se especifique diversamente. Este es un producto de clase A. En un ambiente residencial puede provocar radiointerferencias. En ese caso, el usuario deberá tomar medidas al respecto. Las instrucciones de este manual son comunes para todos los modelos XWEB300D/XWEB500D/XWEB500. Las particularidades están especificadas expresamente. Las instrucciones que aquí se incluyen se refieren a las versiones con firmware 2.2 o anteriores XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 3/116
4 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 7 EMPAQUE... 8 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA PARA EL PC-CLIENT INFORMACIONES GENERALES INSTALACIÓN HARDWARE CONTROL DE LA LÍNEA SERIAL RS LA LÍNEA SERIAL RS LA CONEXIÓN TTL DIRECCIÓN SERIAL DE LOS EQUIPOS RESISTENCIA DE TERMINACIÓN Y POLARIZACIÓN EQUIPOS COMPATIBLES PARTICULARIDADES DE CONEXIÓN CONEXIÓN REMOTA DESDE UN CLIENT PC CONEXIÓN MÓDEM ( O CONEXIÓN PUNTO A PUNTO ) CONEXIÓN INTRANET / ETHERNET CONEXIÓN A INTERNET INTERFAZ LOCAL MENÚS DISPONIBLES MENÚ DE CONFIGURACIÓN MENÚ FECHA/HORA MENÚ DISPOSITIVO MENÚ DE ALARMAS MENÚ DE IMPRESIONES MENÚ DE IMPRESIONES AUTOMÁTICAS MENÚ IMPRESIONES MANUALES CÓDIGO DE SEGURIDAD MENÚ DE VISUALIZACIÓN CAMBIO DEL SETPOINT Y ENVÍO DE MANDOS DATOS DEL ARCHIVO STATO DEL SISTEMA MANDOS GLOBALES MENÚ ABOUT ACCESO Y CONFIGURACIÓN MICROSOFT WINDOWS: POP-UP BLOCKER Y COOKIES MICROSOFT WINDOWS: LA CACHÉ SOFTWARE DE TERCEROS Y XWEB CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA XWEB SETUP SISTEMA RED MÓDEM DIAL-UP CONFIGURACIÓN DE SMS IMPRESORA XCENTER MENSAJES DE SISTEMA PRUEBA MANUAL: ENVÍO DE , FAX O SMS ENVÍO AUTOMÁTICO DE LOS INFORMES USO DEL XWEB ACCESO AL SISTEMA PÁGINA INICIAL IDENTIFICACIÓN / FECHA Y HORA SERVIDOR XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 4/116
5 3.2.3 ALARMAS SHORTCUTS MENÚ DE CONFIGURACIÓN BÚSQUEDA DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA LÍNEA SERIAL RS CATEGORÍAS TIPO INTERVALO DE REGISTRO SINCRONIZACIÓN DE LOS RELOJES DE LOS EQUIPOS SCHEDULER (SOLO PARA XWEB 500DIN) IMPRESIONES TEMPORIZADAS EVENTOS DE SISTEMA USO DEL ORGANIZADOR ALARMAS TIPO Y NIVELES DE ALARMA GESTIÓN DE LA LISTA DE DESTINATARIOS GESTIÓN DE NIVELES DE ALARMA GESTIÓN DE LOS TIPOS DE ALARMA COLA DE MENSAJES FUNCIÓN DE CALENDARIO CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CÓMO SELECCIONAR UN NUEVO DISPOSITIVO CÓMO ASIGNAR UN NOMBRE AL DISPOSITIVO CÓMO ASIGNAR LAS CATEGORÍAS DE DISPOSITIVO CÓMO ASOCIAR LOS TIPOS DE ALARMA DEFINIR NOMBRES DE ENTRADAS, SALIDAS, ESTADOS Y UNIDADES DE MEDIDA FUNCIÓN CLON INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO MENÚ DE DISPOSITIVOS VISTA INDIVIDUAL RUN TIME PARÁMETROS FUNCIÓN LAYOUT (SOLO PARA XWEB 500DIN) LAYOUT EDITOR LAYOUT VIEW FUNCIÓN MANDOS GLOBALES (SOLO PARA XWEB 500DIN) GLOBAL EDIT ENVÍO DE MANDOS DESDE ENTRADA DIGITAL MEDIDOR DE RECURSOS (SOLO PARA XWEB 500DIN) INTERPRETACIÓN DEL VALOR %COOL MANDOS GLOBALES C.R.O. OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPRESORES (SOLO PARA XWE500D CON C.R.O.) GRÁFICOS CON XWEB VISUALIZAR LOS GRÁFICOS EXPORTAR DATOS A UN EQUIPO INDIVIDUAL EXPORTAR DATOS DESDE VARIOS EQUIPOS EXPORTACIÓN EN USB SUPRESIÓN DE LOS DATOS VISUALIZACIÓN DE LOS GRÁFICOS DESDE EL PC MENÚ DE ALARMAS HISTORIAL DE ALARMAS GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE ACCESO AL XWEB GESTIÓN DE LOS USUARIOS SECCIÓN TOOLS ESTADO DEL ARCHIVO RS 485 TEST ESTADO DEL SERVIDOR LOG MENSAJES MENÚ DE INFORMACIÓN ABOUT ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SEGURIDAD Y USO ADMITIDO ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 5/116
6 5 APÉNDICE Apéndice A: SECCIÓN AVANZADA Apéndice B: GLOSARIO Apéndice C: ACCESORIOS Apéndice D: CONECTIVIDAD GPRS (ÚNICAMENTE PARA DIN) Apéndice E: CONECTIVIDAD Y ENVÍO DE SMS XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 6/116
7 INTRODUCCIÓN Felicitaciones por haber comprado este producto. El XWEB representa uno de los sistemas de monitoreo y control más evolucionados, presentes actualmente en el mercado. El usuario encontrará en él un equipo potente, de fácil uso y que puede adaptarse perfectamente a todas sus exigencias. El XWEB usa la más moderna tecnología de aplicación en el mundo Internet para la visualización de las páginas WEB que este contiene, mientras que el sistema operativo Linux garantiza la máxima eficiencia y fiabilidad para este tipo de producto. El hardware se basa en tarjetas de alta fiabilidad, que prácticamente no requieren mantenimiento. Las diferentes formas de conectividad aseguran una extraordinaria flexibilidad de uso para permitir encontrar siempre la mejor solución en base a las disponibilidades reales de conexión XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 7/116
8 EMPAQUE Antes de abrir el empaque, asegúrese de que el embalaje esté en perfectas condiciones y no presente señales de choques o alteraciones. En el interior deberá encontrar: XWEB [1]. Un CD Rom con el manual y los programas software accesorios [2] Un cable de alimentación para la conexión eléctrica [3] Una guía rápida de instalación [4]. MÓDEM (no incluido) Al trabajar con la conexión vía módem, controle siempre que el tipo de módem que va a instalar sea un modelo aprobado por Dixell. Dixell declina toda responsabilidad por problemas de funcionamiento de dispositivos que la empresa misma no haya aprobado expresamente XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 8/116
9 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA PARA EL PC-CLIENT Al conectar el monitor local, el teclado y el ratón, el usuario estará listo para efectuar cualquier tipo de operación. Al conectarse mediante la red LAN, el ordenador desde el cual se efectúa la conexión (véase conexión remota desde un client pc), debe tener los siguientes requisitos mínimos: Windows 98 o superior Pentium II 300 MHz con 64 de Mb-ram o superior. Java Virtual Machine Explorer 5.5 o superior. De ser necesario, en el CDROM está presente la distribución Java Virtual Machine de Sun Microsystems. Dixell S.r.l. declina toda responsabilidad por daños o pérdidas de datos debidos a la instalación de Java Virtual Machine XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 9/116
10 1 INFORMACIONES GENERALES El XWEB es un sistema de control y monitoreo basado en la tecnología WEB server. El servidor tiene la capacidad de transmitir información a uno o varios clientes externos en el mismo modo en que funciona un servidor normal de web. El único requisito para el PC del usuario es contar con un navegador Internet como Microsoft Explorer o Netscape y con el software Java virtual machine. Las páginas web, con toda la información relativa, se encuentran en el servidor; el sistema operativo Linux garantiza la máxima eficiencia y seguridad. El servidor lee, archiva y controla toda la información proveniente de los equipos Dixell conectados a la línea serial RS485. El protocolo de comunicación es el Modbus-RTU. El XWEB tiene la capacidad de reconocer incluso la mayor parte de los dispositivos Modbus-RTU compatibles no Dixell. ATENCIÓN: Controle siempre que la conexión de la línea RS485 sea correcta (véase Control de la línea serial RS485) ATENCIÓN: Dixell S.r.l. se reserva el derecho de analizar la compatibilidad Modbus-RTU de los dispositivos de otros fabricantes antes de certificar la compatibilidad con XWEB. Posibilidades de conexión Clientes - Servidor: Módem: conexión punto a punto aprovechando el módem conectado al XWEB y aquel presente en el Client PC (véase conexión módem ( o conexión punto a punto )); Intranet / Internet: usando una dirección IP estática y el conector RJ45 para redes 10 Base-T. Conexión directa con cable de red: Es posible conectarse al servidor directamente desde el respectivo PC usando un cable de red cruzado. La interfaz del usuario es la misma para todas las conexiones. El PC-client requiere sólo un navegador estándar; no es necesario instalar ningún tipo de software. Algunas de las páginas web son creadas en modo dinámico por el servidor; por este motivo para visualizarlas correctamente se requiere la Java Virtual Machine, que normalmente está ya presente en el navegador. Controle las diferentes modalidades de conexión en los apartados ( 2.1.7conexión remota desde un client pc"). Características de funcionamiento del XWEB: Monitoreo, archivo, gestión y registro de las alarmas para todos los equipos conectados. Gestión de las alarmas definida por el usuario, máxima flexibilidad garantizada por el uso del o mediante envío de fax y SMS. Gestión interactiva de los mandos desde y para los equipos. Función Run Time para visualizar en tiempo real el estado de los equipos. Programación en formato de tabla. Gestión gráfica y en formato de tabla de la información memorizada durante el funcionamiento de los equipos. Función layout XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 10/116
11 2 INSTALACIÓN 2.1 HARDWARE ATENCIÓN: para proteger su seguridad y la del equipo XWEB, el encendido de la unidad debe efectuarse únicamente cuando todos los dispositivos eléctricos se hayan ya conectado. Para evitar un encendido accidental, enchufe el cable de alimentación sólo una vez terminada la conexión de las demás unidades externas. BORNERO (MODELO DIN) 3 4 : Relé alarma 1 (**) : 1-2 Alimentación XWEB 5 : Relé alarma 2 (**) 6 7 : Relé alarma de sistema 8 :7-8 Ninguna alarma :7-9 Alarma presente : entrada digital (**) 12 (-) : alimentación del módem GSM externo (*) : USB para dispositivos periféricos externos : COM para módem externo : Conector línea telefónica (sólo para unidades con módem interno) : RJ45 conector de red LAN 13 (+) 14 () : RS 485 (*) = 12 Vcc ma. Módem soportado TC-35 de Siemens (**)= Solo para XWEB 500DIN LED Led Color Descripción Alarm Rojo Alarma presente en la línea RS485 Rec Naranja Sistema de registro de datos Power Verde Sistema encendido Status Verde Cola de mensajes / eventos en envío System Rojo Alarma de sistema Alarm2 Rojo Estado de la salida relé 2 (**) Alarm1 Rojo Estado de la salida relé 1 (**) (**)= Solo para XWEB 500DIN ATENCIÓN: El estado del led System está relacionado al del respectivo relé System alarm ATENCIÓN: para XWEB300D, el relé de sistema como AUX asume la siguiente lógica: en reposo (XWEB apagado), se cierran los contactos 7 y 9 en caso de alarma, cierra en 7-8 en el momento del encendido durante unos segundos cierra en 7-8; después, si no hay alarmas, vuelve al estado de reposo y cierra en XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 11/116
12 BORNERO (MODELO COOLMATE) : Relé alarma 1 : Relé alarma 2 : Alimentación : USB para colegamento PC 5 : Relé alarma de sistema 6 :5-6 Ninguna alarma :5-7 Alarma presente 7 8 : Rele reset modem : entrada digital : USB para dispositivos periféricos externos : COM para módem externo : Conector línea telefónica (sólo para unidades con módem interno) : RJ45 conector de red LAN 12 (+) 13 (-) 14 () : RS 485 ATENCIÓN: para XWEB500, el relé reset modem es excitado mediante reset, cada dos minutos cuando no se utiliza y antes del uso (envío de fax, dialip, etc.) CONTROL DE LA LÍNEA SERIAL RS485 Todos los dispositivos Modbus compatibles cuentan con una salida del tipo RS 485. Algunos dispositivos compatibles pueden no tener dicha salida en forma directa, sino obtenida mediante un pequeño convertidor externo que transforma una salida tipo TTL con 5 cables, en RS 485 (XJRS485 o XJ485). Según el modelo del dispositivo, asegúrese de que exista esta característica. Consulte para ello el manual del dispositivo mismo. Al final, la salida RS 485 estará caracterizada por 2 terminales, con polaridad, y mediante estos se deberá formar la red de los equipos que se van a controlar. Siga atentamente dichas indicaciones para obtener los mejores resultados en cuanto a fiabilidad de la red. La línea serial debe alcanzar todas las estaciones en las que se van a controlar los equipos. Preste atención a la polaridad de la línea. Cada equipo se programa con una dirección unívoca mediante el parámetro Adr XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 12/116
13 2.1.2 LA LÍNEA SERIAL RS 485 El cable de la conexión serial puede ser del tipo de dos cables más el blindaje, con sección mínima de 0,5 mm 2 (ej. el BELDEN 8772). No efectúe ramificaciones en la línea: Conexión correcta Conexión incorrecta El cable serial debe mantenerse lejos de los cables de potencia. Mantenga el cable serial lejos de toda fuente de interferencia electromagnética. Es importante no conectar la pantalla del cable serial a la tierra del sistema eléctrico. No conecte el terminal Gnd. Trace siempre un mapa de la instalación que está efectuando; puede serle útil en caso de errores. Para mantener equilibrada la línea serial es necesario aplicar una resistencia de 100 Ohm al final de la línea en sí (en paralelo respecto a los terminales RS 485+ y RS 485- del último equipo de la línea) XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 13/116
14 2.1.3 LA CONEXIÓN TTL Los equipos con conexión serial RS 485 no requieren módulos externos ni cables de conexión. Mantenga el cable TTL lejos de toda fuente de interferencia electromagnética. Los módulos XJ 485 deben conectarse al equipo con el cable TTL suministrado con el módulo en sí DIRECCIÓN SERIAL DE LOS EQUIPOS Cada equipo requiere una dirección serial única. La dirección se programa mediante el parámetro Adr. Consulte el manual de instalación del equipo, para el procedimiento de acceso y modificación. Para obtener una descripción sencilla de las categorías de pertenencia, divida la programación de las direcciones en modo progresivo RESISTENCIA DE TERMINACIÓN Y POLARIZACIÓN Para mantener equilibrada la línea RS485, los extremos deben terminar en una resistencia de 120 Ω. Si el XWEB se encuentra en un extremo de la línea RS485 es oportuno introducir la resistencia de terminación de 120Ω en el último equipo y en el XWEB. Para activar la resistencia de fin de línea, ponga el puente en la posición 2 (leyenda JMP2 en la parte de atrás de la unidad). NO ponga el puente si el XWEB se encuentra en medio de la línea RS EQUIPOS COMPATIBLES Para la lista completa, consulte el Apéndice D PARTICULARIDADES DE CONEXIÓN. Todos los equipos que presentan dos direcciones seriales (serie XC400/600/800/900, XH200/300/400) deben configurarse con ambas direcciones iguales. Para introducir equipos no Dixell, que sean compatibles con modbus (por ejemplo el Energy Analyzer Carlo Gavazzi), lleve a cabo el siguiente procedimiento: a) Entre a Configuración -> Dispositivos. b) En el menú desplegable Acción seleccione la opción nuevo. c) Escriba el nombre del controlador y la dirección serial ADR. d) En el menú modelo, seleccione el correspondiente, por ejemplo ENERGY_ CONEXIÓN REMOTA DESDE UN CLIENT PC CONEXIÓN MÓDEM ( O CONEXIÓN PUNTO A PUNTO ) Representa el método más utilizado donde no se tiene a disposición una conexión en red LAN, (Intranet o Internet). En este caso se recomienda usar una línea telefónica específica XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 14/116
15 Utilice exclusivamente el módem que le ha suministrado o recomendado Dixell: El XWEB funciona en ambiente Linux y no todos los módems cuentan con los controladores necesarios para dicho sistema operativo. Se soportan únicamente el módem Dixell XWEB Modem y el módem externo GSM TC35 de Siemens. Dixell declina toda responsabilidad por daños debidos al uso de módems no oficiales CONEXIÓN INTRANET / ETHERNET La conexión a la red local debe ser manejada por personal cualificado y por el administrador de red, quien ante todo debe asignar a la unidad un número IP (un ejemplo puede ser ATENCIÓN: Un procedimiento automático lo guiará a través de la configuración del XWEB, asegúrese de tener a disposición un número IP antes de encender la unidad. Para conectar el servidor a la red, use un cable estándar RJ45. Este tipo de conexión le permitirá acceder al XWEB desde cualquier PC conectado a la red. Escriba la dirección del servidor en la barra del Navegador, memorice dicha dirección en favoritos CONEXIÓN A INTERNET Para la conexión directa a Internet se requiere una dirección IP estática que normalmente se asigna desde el ISP (Internet service provider) Este tipo de conexión le permitirá acceder al XWEB desde cualquier PC conectado a Internet. Escriba la dirección del servidor en la barra del Navegador, memorice dicha dirección en favoritos. Pida a su ISP todos los detalles relativos al contrato de suministro para el acceso a Internet con una dirección IP estática, los requisitos mínimos de sistema son los siguientes: Conexión a banda ancha (ADSL, etc.) Por lo menos una dirección IP estática disponible para XWEB. La conexión a Internet está garantizada por la presencia de un dispositivo llamado Router. Esta unidad analiza el tráfico de red generado por el servidor y en función de su destinación lo clasifica en la red de la empresa (Intranet) o bien lo canaliza directamente hacia el client remoto en Internet. Preste atención al hecho de que normalmente también el Router requiere una dirección IP. La dirección IP predefinida del XWEB es: En función del tipo de contrato, el proveedor puede suministrar el Router o bien el cliente puede adquirirlo aparte. ATENCIÓN: la instalación del Router debe ser llevada a cabo por personal cualificado, con la siguiente información como referencia: puertos que hay que remapear desde el router a la dirección IP del XWEB en el lado LAN: 80 (usado para los accesos HTTP) 22 (usado para las conexiones HTTP) En el lado Internet: HTTP (para el acceso a la web del servidor XWEB) XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 15/116
16 2.2 INTERFAZ LOCAL La interfaz local consiste en 8 teclas: TECLA FUNCIÓN VIEW Acceso directo al archivo o a los datos en tiempo real MENU Acceso a los menús de configuración CLEAR Salida del menú actual; borrar caracteres ENTER Entrada al menú; apertura de la lista de las alarmas actuales <- Desplazamiento a la izquierda /\ Desplazamiento hacia arriba \/ Desplazamiento hacia abajo -> Desplazamiento a la derecha Cuando el sistema no ha detectado alarmas, la pantalla LCD muestra: D I X E L L X W E B X W E B S Y S T E M O K 1 0 : / 0 3 / Cuando el sistema ha detectado alarmas, la pantalla LCD muestra: D I X E L L X W E B X W E B N O L I N K 1 0 : / 0 3 / El tercer renglón muestra el tipo de alarma y la dirección del dispositivo. Para silenciar el zumbador, presione la tecla ENTER, automáticamente se carga la lista de las alarmas en curso. Para poder restablecer una alarma es necesario emplear un nombre de usuario que esté autorizado MENÚS DISPONIBLES Desde el aviso de servicio, presione la tecla ENTER: -> Setup View System status Global command About MENÚ DE CONFIGURACIÓN Desde el menú, al presionar ENTER, aparece la siguiente lista de funciones -> XWEB 500 unit Date / time Device(s) Alarmi Printout Password XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 16/116
17 Desde la opción XWEB500 es posible configurar -> Language Identification Delete archive Network Modem Dial up SMS FAX Printer La opción DADEFINIRE permite borrar el log de datos y el archivo de las alarmas. La opción red permite configurar la red. Es necesario poner nuevamente en marcha el equipo para que las modificaciones se apliquen efectivamente. La opción módem configura el módem. La opción Dial up configura la conexión dial up a internet. La opción configura el envío de los correos electrónicos. Con la opción envío de prueba es posible efectuar una prueba de instalación. La opción impresora configura la impresora conectada mediante el puerto USB. Se recomienda efectuar la configuración mediante la interfaz WEB ya que es más rápido y sencillo MENÚ FECHA/HORA Mediante este menú se configuran la fecha, la hora y la zona horaria MENÚ DISPOSITIVO -> Add Delete Setup Recording interval Para introducir un nuevo dispositivo es necesario interrumpir la adquisición de los datos. La opción agregar permite introducir direcciones nuevamente. El sistema tiene la capacidad de controlar máximo 100 ADR. La opción cancelar permite eliminar los instrumentos de la configuración. La opción configuración permite configurar cada uno de los dispositivos, según los siguientes parámetros: Dirección: ADR del dispositivo NOMBRE: nombre del dispositivo Intervalo: Intervalo de registro Leer: habilita el equipo para la lectura Registrar: registra los datos del equipo RTC: habilita la sincronía del reloj Impresora: habilita la impresión La opción intervalo de registro permite programar el intervalo de registro. Una sola categoría está disponible. Las demás pueden definirse en la interfaz WEB XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 17/116
18 MENÚ DE ALARMAS La gestión de las alarmas mediante la interfaz LCD permite configurar un solo destinatario para todos los mensajes de alarma. A este destinatario particular se le asignará el nombre predeterminado. Para poder agregar otros destinatarios es necesario utilizar la interfaz WEB. -> Delay Accumulation Send FAX: Si/No Send . Sì/No Send SMS: Sì/No Receiver(s) Relay La opción retardo permite filtrar el envío de una alarma según la duración de la misma. Si la alarma se restablece antes del tiempo de retardo XWEB500 no envía este mensaje, sólo lo memoriza en el log de alarmas. La opción acumulación permite agrupar en un único envío (por ejemplo FAX), varios mensajes que pertenezcan al mismo nivel. La opción envío FAX habilita o no el envío de los mensajes por FAX. La opción envío habilita o no el envío de los mensajes por correo electrónico. La opción envío SMS habilita o no el envío de los mensajes por SMS. La opción destinatario permite configurar los datos del destinatario de los valores predeterminados: o El valor predeterminado puede modificarse según las exigencias, sólo desde la interfaz LCD. o FAX 1: rellenar según las exigencias o FAX 2: rellenar según las exigencias o rellenar según las exigencias o SMS: rellenar según las exigencias La opción relé permite configurar el comportamiento de los 2 relés ALARM1 y ALARM2: o ALARM1: habilitado/no habilitado o ALARM2: habilitado/no habilitado o ZUMBADOR: habilita el zumbador en caso de alarma MENÚ DE IMPRESIONES Hay 2 tipos de impresiones a disposición: Las automáticas, que son manejadas por el sistema según intervalos automáticos, y las manuales que pueden ser pedidas por el usuario. -> Automatic printing Manual printing Menú de IMPRESIONES AUTOMÁTICAS -> time Print Data. Yes/No Print alarms. Yes/No La opción hora permite configurar el horario de impresión. La opción impresión archivo datos permite configurar la impresión del archivo de datos. La opción impresión alarmas permite configurar la impresión del archivo de alarmas XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 18/116
19 Menú IMPRESIONES MANUALES -> Alarm Data XWEB500 Setup Device(s) Setup La opción alarmas permite seleccionar si se desea imprimir los datos actuales o datos del archivo. La opción datos permite seleccionar los datos actuales que se desea imprimir. La opción setup XWEB500 permite imprimir la configuración de XWEB500. La opción setup equipos permite imprimir la configuración entera de los equipos CÓDIGO DE SEGURIDAD La gestión de usuarios mediante LCD no está vinculada a la efectuada mediante la interfaz WEB. El sistema por defecto no habilita la gestión de usuarios. Esto quiere decir que la interfaz LCD puede ser usada por cualquier persona. Si se habilita la gestión de usuarios, el sistema pone a disposición un administrador y cuatro usuarios estándar. -> Users permissions: Yes/No Al habilitar la gestión de usuarios, es necesario configurar los códigos de seguridad de todos los usuarios: -> Users permissions: Yes/No Administrator User 1 User 2 User 3 User 4 Seleccione el administrador y configure el código de seguridad. Automáticamente aparece el mensaje Código de seguridad:*. Presione ENTER para modificarlo. Seleccione usuario 1 y configure el código de seguridad. Se podrá así intervenir en todas las opciones: -> Send command Global command Modify setpoint Modify unit Modify time Modify devices Modify alarm Alarm reset La opción enviar mandos permite enviar un mando al usuario. La opción mandos globales habilita los mandos globales. La opción modificar set permite modificar el setpoint del equipo. La opción reset alarma permite restablecer una alarma. Cuando un usuario proporciona el código de seguridad, recibe la habilitación para el tipo de acción pedida. Después de 1 minuto de inactividad, el sistema excluye al usuario actual y será necesario volver a introducir el código de seguridad XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 19/116
20 MENÚ DE VISUALIZACIÓN A las opciones de este menú puede accederse también directamente desde la tecla VIEW. -> Data Alarm Tools La opción datos permite visualizar los datos actuales o los del archivo. La opción alarmas permite visualizar los datos actuales o los del archivo. La opción utilidad permite acceder a la prueba de la línea RS CAMBIO DEL SETPOINT Y ENVÍO DE MANDOS En el menú de datos actuales se puede seleccionar un equipo y cambiar el setpoint. La vista actual será: -> Name of the controller >---A-INPUT < Air Temperature: 4.20 C >---SETPOINT < Set point: 4 C >---D-INPUT < Open door: OFF Generic alarm: OFF >---STATUS < ON/OFF: ON Defrost: OFF >---OUTPUT < Defrost: OFF Fan: OFF Compressor: ON >---ALARM < High Temperature: OFF Low Temperature: OFF Generic alarm: ON >---COMMANDS < OFF ON DEFROST La opción >---A-INPUT < abre la sección de las entradas analógicas (sondas). La opción >---SETPOINT < abre la sección dedicada al setpoint. La opción >---D-INPUT < abre la sección de las entradas digitales. La opción >---STATUS < abre la sección dedicada al estado del controlador. La opción >---OUTPUT < abre la sección dedicada al estado de las salidas. La opción >---ALARM < abre la sección dedicada a las alarmas actuales. La opción >---COMMAND < abre la sección dedicada a los mandos que se pueden enviar al dispositivo. Para modificar el setpoint actual, ubíquese en el setpoint y pulse ENTER, modifique el setpoint con las teclas flecha arriba, flecha abajo y pulse ENTER. Para enviar un mando, desplácese por la lista hasta llegar a la sección >---COMMANDS <, seleccione el mando y pulse ENTER. Confirme el envío pulsando nuevamente ENTER XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 20/116
21 DATOS DEL ARCHIVO -> View From: 10:30 10/01/2007 Interval: 01:00 Configure el intervalo teniendo presente que el archivo puede consultarse desde la fecha actual regresando hasta la fecha presente en la pantalla (en el ejemplo de arriba, desde la fecha actual hasta las 10:30 a.m. del 10 de enero de 2007). La opción intervalo permite establecer la distancia temporal entre las dos muestras. Coloque el marcador -> en visualizar y pulse ENTER. Para pasar de una muestra a otra, pulse la tecla VIEW STATO DEL SISTEMA -> Data reading: Yes/No Data recording: Yes/No Alarm sending: Yes/No La opción Lectura datos permite habilitar o no la lectura de los datos. La opción Registro datos permite habilitar o no el registro de los datos. La opción envío alarmas permite habilitar el envío de alarmas MANDOS GLOBALES Esta función puede activarse sólo desde la interfaz WEB. Cuando un mando global se define a nivel de applet WEB, el nombre correspondiente aparece en la lista de los mandos globales en el LCD MENÚ ABOUT Mediante este menú es posible acceder a la versión del sistema y a su identificación unívoca llamada MAC XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 21/116
22 2.3 ACCESO Y CONFIGURACIÓN Antes de encender la unidad, lea las siguientes notas: La interfaz de usuario para la conexión es la misma independientemente del tipo de acceso efectuado: local PC, Intranet o Internet. El acceso local desde el PC es el modo más veloz para efectuar la gestión de la configuración. Asegúrese de que el PC cuente con Java Virtual Machine. Ejecute el Navegador e introduzca en la barra de direcciones MICROSOFT WINDOWS: POP-UP BLOCKER Y COOKIES El XWEB usa algunas ventanas pop-up para mostrar al usuario el estado de avance de una petición de datos; desafortunadamente estas ventanas son bloqueadas por Windows y su pop-up blocker. Habitualmente Windows muestra una barra de color amarillo claro para comunicar al usuario que la ventana pop-up ha sido bloqueada (véase la imagen a continuación). Para resolver el problema, siga estas instrucciones: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 22/116
23 1. En el menú Instrumentos seleccione Opciones internet : 2. En la ficha Privacy aplique las configuraciones predeterminadas, con un clic en Predeterminadas XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 23/116
24 3. Agregue a la lista de los sitios autorizados la dirección del XWEB, por ejemplo: Haga clic en opciones e introduzca la dirección XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 24/116
25 Agregue las direcciones IP de los demás XWEB gestionados por el usuario MICROSOFT WINDOWS: LA CACHÉ Los archivos temporales de Internet Explorer, conocidos también como cache files contienen una especie de trazado de los sitios que el usuario ha visitado e incluyen imágenes, audio, aplicaciones, etc. Normalmente estos archivos se guardan en un directorio temporal. Estos archivos permiten navegar más rápidamente ya que el PC emplea menos tiempo para encontrar la información en la caché, pero al mismo tiempo este método de visualización puede impedir una visualización correcta de las páginas web proporcionadas por el XWEB. La caché ocupa espacio en el disco duro y por tanto es conveniente eliminar periódicamente los archivos obsoletos; este procedimiento se denomina vaciar la caché. Para vaciar la caché: 1. En el menú instrumentos de Internet Explorer, haga clic en opciones Internet. Desde aquí, abra la ficha General. 2. En la sección Archivos temporales Internet, haga clic en Eliminar archivo y sucesivamente seleccione la opción Eliminar todo el contenido sin conexión XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 25/116
26 2.3.3 SOFTWARE DE TERCEROS Y XWEB Como regla general tenga presente que softwares como antivirus, firewalls, toolbars (Yahoo y Google) podrían impedir una visualización correcta de las páginas web cargadas mediante el XWEB. Se recomienda comprobar la configuración de este tipo de software y agregar a la lista de sitios seguros la dirección IP de XWEB. En cuanto a los firewalls, asegúrese de que el puerto 80 y el 22 estén remapeados hacia XWEB y que este último pueda alcanzarse desde fuera XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 26/116
27 2.3.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA En cuanto se conecta el cable de alimentación el sistema inicia a cargar el sistema operativo. La pantalla muestra una barra con el progreso de la fase de carga; espere a que se complete el 100%. En el primer encendido, el usuario debe configurar el XWEB Efectúe el log-in (la dirección predeterminada es ) usando Admin como usuario y el código de seguridad XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 27/116
28 2.3.5 XWEB SETUP Haga clic en Configuración -> Sistema, aparecerá esta ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 28/116
29 2.3.6 SISTEMA Haga clic en System setup para configurar descripción, idioma, fecha/hora y zona horaria. Solo para XWEB300: es posible gestionar el relé de alarma como AUX. En la sección XJR40D configuration se configura la extensión de los relés de alarma con el módulo XJR40D: el módulo ya debe estar presente en la configuración de los dispositivos Modbus (eventualmente, acceda a la página Devices o Device Find ). Cuando haya seleccionado el módulo XJR40D que debe usarse para la extensión de las alarmas, podrá configurarlas en la página Alarms (entre los parámetros de nivel). Atención: la polaridad de los relés del módulo XJR40D es gestionada por los parámetros del propio módulo; consulte la documentación del módulo para comprobar y/o programar sus parámetros. La activación y la desactivación de esta función se incluyen en el log de sistema XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 29/116
30 2.3.7 RED Configure la red. Es posible seleccionar Ninguna red presente ; de esta manera no será posible acceder al servidor mediante la red local o internet; esta es una situación poco común. Al seleccionar la opción Dirección de red fija, se activan los parámetros de configuración. Se recomienda altamente pedir ayuda al administrador de red antes de proceder. Dirección IP: es la dirección unívoca usada para acceder al XWEB. Existen dos tipos de direcciones IP: las privadas y las públicas. Las primeras se usan cuando los clientes conectados a la red no deben ser alcanzados desde fuera; se realiza un ambiente cerrado en el que la comunicación se admite únicamente entre los PCs de la red. Un ejemplo de direcciones privadas es xyz.xyz. Las direcciones IP públicas se usan cuando se requiere visibilidad en Internet. Dirección IP externa: Es la dirección IP pública asignada al XWEB en caso de conexión a Internet. Póngase en contacto con el administrador de red para obtener este parámetro. Máscara de red: es un filtro que permite clasificar los paquetes directamente en los clientes que pertenecen a la subnet mask. Por ejemplo una subnetmask permite a XWEB acceder directamente solo a los PCs con direcciones IP compatibles con la máscara, con excepción del último octeto. Las demás peticiones se dirigen al gateway (si está presente). Dirección del GATEWAY: Los gateways son dispositivos que se encargan de dirigir el tráfico de red que no logra alcanzar directamente la dirección IP de destino. DNS primario y secundario: En Internet para alcanzar un servidor de web hay que teclear su nombre, por ejemplo, en la barra de direcciones del navegador. En realidad tras el uso de protocolos de comunicación particulares, necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad en la red, el nombre se convierte en un número (que consiste en la dirección IP). Esa operación es llevada a cabo por un servidor DNS. Normalmente el ISP o el administrador de red pueden proporcionarle un servidor DNS. Puerto webserver: si es necesario, el servidor de web puede usar un puerto diferente del predeterminado (puerto 80). En el ejemplo de arriba, la nueva dirección para acceder al XWEB es DHCP Server: habilita el envío, por parte de XWEB, de las configuraciones de red a los dispositivos conectados en la red local. Normalmente, esta opción está deshabilitada. Habilite esta función sólo después de consultoría por el administrador de la red XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 30/116
31 2.3.8 MÓDEM El XWEB utiliza el módem para el envío de fax o . En el primer caso, la unidad tiene la capacidad para enviar autónomamente el fax; en el segundo, se requiere una conexión dial-up (véase explicación más adelante). Cuando se usa el XWEB modem, es importante seleccionar el país en el que está efectivamente instalado el XWEB. El sistema puede manejar dos módems a la vez: habilitar/inhabilitar los módems según las exigencias de uso. Seleccione en cuál módem aceptar la llamada en entrada. Si se deseara utilizar un modelo XWEB con módem integrado (GPRS), deberá seleccionar internalgsm en la sección módem interno y, en la sección llamadas en entrada, habilite las llamadas desde el módem interno DIAL-UP La conexión Dial-up se usa para enviar e- mails cuando no hay una conexión de red fija a disposición hacia un servidor SMTP. Teclee los datos de conexión que le ha proporcionado su ISP. Si utiliza el módem GPRS integrado en XWEB, no podrá utilizar la dial-up. Debe configurar, en cambio, la sección Configuración GPRS que le sigue en la misma página. Si dese ver un ejemplo de configuración que incluya una configuración para GPRS, consulte el apéndice D XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 31/116
32 El XWEB puede enviar s vía red o vía módem mediante la dialup. En ambos casos se requiere un servidor SMTP, al que pueda accederse mediante su conexión (red o módem). Un parámetro de suma importancia para la configuración de los e- mails es el DNS que el usuario debe introducir en la fase de configuración de la red (véase RED) Normalmente el administrador de red suministra el servidor SMTP. En el campo Dirección se recomienda usar una dirección creada específicamente para el XWEB, esto permitirá sucesivamente por ejemplo, efectuar el filtro del correo en entrada. De todos modos, algunos ISP no permiten enviar correo electrónico si no se tiene una cuenta válida. Para mayor información, póngase en contacto con el administrador de red. Si el servidor SMTP requiere la autenticación, marque la opción Autenticación requerida: y teclee el nombre del usuario y el código de seguridad. No se requieren otros tipos de autenticación XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 32/116
33 CONFIGURACIÓN DE SMS XWEB puede enviar SMS a través de diferentes tipos de servicio para notificar a los usuarios acerca de las alarmas detectadas en la red de equipos. Para utilizar el servicio vía Internet con Netech, visite el siguiente enlace: antes de configurar los SMS. Después de haber rellenado el módulo de registro en línea, recibirá por correo electrónico un código de activación. Rellene los campos con el código que ha recibido y el nombre para la instalación. El servicio permite consultar las estadísticas de envío, se recomienda por tanto utilizar un nombre significativo para la máquina. Adquiera entonces los SMS usando el respectivo enlace de las páginas web de Netech. Para utilizar el servicio Netech mediante SOpen Corea, seleccione network y SOpen Korea. Realice la configuración utilizando los códigos que ha recibido del proveedor coreano [código de activación, smsgcd y ssendno] y el nombre de la instalación. Para usar el servicio mediante GSM (utilizando la SIM card del módem GSM/GPRS) habilite la configuración de módem-interno, o bien de módem-externo Siemens gsm con parámetro GSM. Para utilizar el servicio mediante el módem RavenXE, seleccione network y Raven XE. Configure la dirección IP del puerto, en línea con los parámetros de configuración del módem. Para la configuración del módem Raven XE, consulte el manual suministrado con dicho módem IMPRESORA La unidad soporta únicamente impresoras USB. Para conocer la lista de las impresoras testeadas visite el sitio en la sección de soporte correspondiente a los sistemas XWEB o haga clic en Para habilitar la impresora seleccione de la lista el modelo de impresora comprado y el respectivo driver (o el que dixell aconseja): XCENTER El software centralizado de gestión de alarmas XCenter habilita automáticamente el XWEB. El usuario más adelante podrá inhabilitar el envío de la información al XCenter. El envío de los mensajes al XCenter sigue las reglas de envío de la alarma en cuestión (el retardo y el tiempo de acumulación se cuentan en el modo habitual) XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 33/116
34 MENSAJES DE SISTEMA El XWEB tiene la capacidad de enviar un informe de buen funcionamiento. El usuario recibirá un mensaje que puede enviarse de manera tanto automática como manual según un calendario definido previamente (véase XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 34/116
35 Eventos de sistema). Además si el sistema funciona fuera de los límites operativos (por ejemplo la temperatura de la cpu), automáticamente se enviará un informe. Este instrumento de software puede usarse además cuando se desea comprobar la configuración correcta de la gestión de alarmas; de hecho es posible simular el envío de un fax o a uno de los destinatarios. Habilita eventos de sistema: habilita/inhabilita el envío de los informes. Habilita la gestión del relé Alarm: habilita/inhabilita la activación del relé alarm cuando se presenta un evento (alta temperatura de la CPU, problema hardware en la RS485, corte de energía) PRUEBA MANUAL: ENVÍO DE , FAX O SMS Seleccione un usuario de la lista de los Destinatarios por lista seleccionada, elija el tipo de mensaje y haga clic en enviar. La opción calendario funciona como un filtro en el envío de los mensajes (véase FUNCIÓN DE CALENDARIO). Al pulsar Enviar el XWEB intenta enviar el mensaje al destinatario seleccionado ENVÍO AUTOMÁTICO DE LOS INFORMES Para recibir un informe automático, habilite la opción Habilitar eventos de sistema. Abra el Scheduler (organizador). ( Configuration y luego Scheduler ). Seleccione Event y luego Add system event. Aparece la siguiente pantalla: En el ejemplo de arriba el sistema enviará un informe diario a las 09: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 35/116
36 3 USO DEL XWEB 3.1 ACCESO AL SISTEMA Para acceder al sistema, teclee en la barra del Navegador el número IP del servidor XWEB. Teclee en la ventana de bienvenida el Nombre de usuario y el Código de seguridad. Si los datos introducidos son correctos se abrirá la página inicial; si no lo son, hay que repetir la operación de log-in, sin teclear caracteres alfanuméricos o letras mayúsculas en el código de seguridad. El administrador puede conectarse con el servidor si cuenta con los siguientes datos: Nombre de usuario: Admin Código de seguridad: Admin Tenga en cuenta que hay que cambiar el código de seguridad predeterminado del administrador, ya que de no hacerlo cualquier persona que lea este manual podría apropiarse de las claves de acceso. ATENCIÓN: Tras la fase inicial de configuración, sólo el administrador puede conectarse con el servidor. Entre el menú Configuración -> Permisos y asigne a los usuarios los derechos de acceso. 3.2 PÁGINA INICIAL Según el tipo de privilegios, cada usuario puede operar con o sin determinadas restricciones de acceso. Los usuarios administrador son los únicos que podrán operar sin ningún tipo de restricción. Los demás usuarios operarán según los privilegios que se les haya otorgado XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 36/116
37 ACCESO AL SISTEMA El administrador puede conectarse con el servidor si cuenta con los siguientes datos: Nombre de usuario: Admin Código de seguridad: Admin Tenga en cuenta que hay que cambiar el código de seguridad predeterminado del administrador, ya que de no hacerlo cualquier persona que lea este manual podría apropiarse de las claves de acceso. ATENCIÓN: Tras la fase inicial de configuración, sólo el administrador puede conectarse con el servidor. Entre el menú Configuración -> Permisos y asigne a los usuarios los derechos de acceso IDENTIFICACIÓN / FECHA Y HORA Nombre Descripción Representan el nombre y la descripción del servidor SERVIDOR Data reag actividad de lectura de la RS 485 Recorg actividad de registro de la RS 485. Alarm transmission envío de alarmas Estado del sistema OK, o advertencia mediante icono triangular sobre fondo rojo. Hora Reloj interno del sistema XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 37/116
38 3.2.3 ALARMAS Esta área muestra las alarmas actualmente presentes en el servidor. La lista de las alarmas se actualiza continuamente; para forzar una actualización manual, haga clic en la opción Alarmas SHORTCUTS Esta sección indica una serie de iconos para el acceso rápido a los menúes utilizados con mayor frecuencia. 3.3 MENÚ DE CONFIGURACIÓN En esta sección se recoge toda la información necesaria para efectuar la configuración correcta del XWEB y de los equipos conectados XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 38/116
39 3.3.1 BÚSQUEDA DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA LÍNEA SERIAL RS485 La unidad tiene la capacidad de localizar los equipos conectados a la línea RS485. Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados correctamente a la línea serial RS485. Preste atención especial a las direcciones seriales para evitar duplicaciones no admitidas. Asegúrese de que todos los equipos reciban alimentación correctamente. Cree además una lista de todos los equipos que se van a conectar al XWEB; más adelante se podrá comparar esta lista con el número de equipos efectivamente detectados por el procedimiento automático. Para iniciar el procedimiento, detenga el sistema y desde el menú de configuración, seleccione la opción Buscar dispositivos : Configure el intervalo de búsqueda y pulse Start. Durante la búsqueda el led TX/RX parpadea y aparece una barra de progreso: Una vez terminada esta fase, seleccione los equipos que se van a introducir y pulse Agregar CATEGORÍAS La función permite gestionar los dispositivos mediante la asociación de atributos y características definidos en la base de datos de las Categorías. Más adelante en la fase Configuración de dispositivos, cada dispositivo podrá asociarse a una opción particular de las categorías específicas del mismo. Muchas categorías permiten definir una opción como Default (predefinida), para que se proponga automáticamente para cada dispositivo en el momento de la respectiva asociación TIPO Establece una serie de opciones que definen el tipo de terminal en el que está instalado el dispositivo. por ejemplo: Mostradores de productos congelados, Cámaras para carnes, Climatización, etc. Para introducir una nueva opción Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee; Para definir la opción como predefinida al asignar la categoría, haga clic en Configurar como predefinida. Se recomienda configurar como predefinida la opción más común. Sólo una categoría puede configurarse como predefinida. Para introducir una nueva opción Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee; XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 39/116
40 Para definir la opción como predefinida al asignar la categoría, haga clic en Configurar como predefinida. Para eliminar una opción del listado Presione Eliminar. Confirme en el cuadro de confirmación de la eliminación INTERVALO DE REGISTRO Define una serie de opciones a las cuales corresponde el intervalo de registro que se asociará a un dispositivo. Para los que se llaman Archivos principales ; por ejemplo: Estándar=15 min, Veloz= 3 min. Para introducir una nueva opción Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee; Para definir la opción como predefinida al asignar la categoría, haga clic en Configurar como predefinida. Para introducir una nueva opción Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee; Para definir la opción como predefinida al asignar la categoría, haga clic en Configurar como predefinida. Para eliminar una opción del listado Presione Eliminar. Confirme en el cuadro de confirmación de la eliminación SINCRONIZACIÓN DE LOS RELOJES DE LOS EQUIPOS En esta categoría el usuario puede decidir cada cuanto tiempo sincronizar el reloj interno de los equipos. El intervalo se expresa en hh:mm. El máximo valor admitido es 12:00 horas. Esto significa que máximo cada 12 horas se envía un mando de sincronización a los equipos compatibles. Para habilitar la gestión de la sincronización, seleccione la casilla Habilitado. Para habilitar un equipo para la sincronización, el usuario debe seleccionarlo en la página Dispositivos, y desde allí es preciso habilitar el valor Habilitado XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 40/116
41 3.3.3 SCHEDULER (SOLO PARA XWEB 500DIN) Con este potente instrumento es posible manejar rápida y eficazmente el envío de mandos repetitivos a los equipos. La visualización gráfica agiliza de hecho la gestión de cada uno de los mandos. Por ejemplo las posibles superposiciones en el envío de los mandos pueden controlarse de manera inmediata. Para ejecutar el Scheduler utilice el menú Configuración y luego Scheduler. Aparecerá la siguiente ventana (se requiere la JVM): En la parte baja de la ventana está presente el intervalo diario completo (de las 00:00 a las 24:00), cada hora aparece marcada con un separador vertical. File Submenú: SAVE Guarda la memorización. Atención: una vez efectuada una memorización, dejará de ser posible recuperar una anterior. PRINT Imprime la configuración desde el PC. EXPORT TO FILE Permite guardar la memorización en el disco del PC. SCHEDULER ENABLED Si el sheduler está seleccionado, significa que está habilitado y activo. SCHEDULER ENABLED ON OPENED DIGITAL INPUT Si el sheduler está seleccionado, significa que está habilitado y activo cuando la entrada digital resulta abierta. SCHEDULER ENABLED ON CLOSED DIGITAL INPUT Si el sheduler está seleccionado, significa que está habilitado y activo cuando la entrada digital resulta cerrado. EXIT Cierra la aplicación. SAVE XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 41/116
42 Guarda la memorización. Atención: una vez efectuada una memorización, dejará de ser posible recuperar una anterior. EXIT Cierra la aplicación. Class Submenú: CREATE CLASS Este menú permite crear una nueva clase. Rellene el campo Class Name, y seleccione entonces un tipo de dispositivos. Seleccione todos los equipos a los cuales desea enviar un mando o un evento. Seleccione en el menú desplegable la acción que se desea realizar, y haga clic en Add. La opción Command Event permite enviar mandos, mientras que la opción Printing Event permite crear impresiones temporizadas. Seleccione un mando de los del listado a disposición (el sistema propone únicamente los mandos comunes a todos los equipos seleccionados). Rellene el valor Activation Time con la hora de envío deseada, seleccione un marcador y su color. Presione Confirm para agregar este evento al organizador XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 42/116
43 IMPRESIONES TEMPORIZADAS Haciendo clic en Añadir Impresión HACCP aparece la siguiente ventana: Seleccione la clase de dispositivos desde los que se quiere imprimir o enviar los datos. Es posible utilizar el mando de selección rápida para seleccionar la primera analógica disponible para cada dispositivo de la clase. (de esta manera es muy rápida la selección de los recursos para la impresión HACCP). En la misma ventana es necesario introducir el horario de activación del evento de impresión / envío de / FAX y de ser necesario agregarlo a cada día definido punteando el recuadro "Añadir a todos los días". Introduzca un nombre de identificación para la impresión y sucesivamente defina el tipo de impresión que se piensa realizar entre: instantánea o de archivo. En el caso de impresión de archivo hay que indicar el tiempo de análisis hacia atrás (máximo 48 horas). Si no está punteada "Ampliada", el intervalo de muestreo se calcula automáticamente dividiendo en 6 partes iguales el intervalo de retro-análisis, si por el contrario está punteada "Ampliada", es posible configurar manualmente el intervalo de muestreo en minutos. Seleccione el recuadro número de copias si se desea imprimir el informe en una o más copias, de no ser así seleccione el envío de / FAX, el formato del posible adjunto y los destinatarios que deben estar en la sección alarmas. Cuando se termine la operación de configuración seleccione Confirmar para confirmar el evento XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 43/116
44 EVENTOS DE SISTEMA Existe una clase que no puede eliminarse: XWEB System Events. El usuario puede agregar a esta clase únicamente eventos de sistema para recibir informes periódicos. Para agregar un nuevo evento, en el menú Add event seleccione Add system event. Aparece la siguiente ventana: Rellene según las exigencias Activation Time y seleccione el color del marcador. Haga clic en Confirm. EDIT CLASS Utilice este menú para modificar una clase ya existente. Seleccione las clases con el menú desplegable y presione Edit. Si desea eliminar una clase, selecciónela y presione Delete. Event submenú: ADD EVENT Utilice este menú para agregar un evento (envío de mandos). Seleccione una clase y un mando de los del listado a disposición (el sistema propone únicamente los mandos comunes a todos los equipos seleccionados). Rellene el valor Activation Time con la hora de envío deseada, seleccione un marcador y su color. Presione Confirm para agregar este evento al organizador XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 44/116
45 ADD PRINTING EVENT Se carga el mismo menú explicado en el punto D). Sin embargo ahora es posible asociar un evento de impresión a una clase ya existente. Edit days submenú: NUEVO DAY DEFINITION Utilice este menú para crear un nuevo día. Seleccione un nombre y un color. Seleccione Yearly si se desea aplicar este día a todos los años disponibles. Cuando se define un nuevo día, el sistema utiliza el día presente en ese momento en el organizador como punto de partida. Esto quiere decir que la primera vez que se utiliza el organizador se trabaja en el día Default Day. Seleccione un día y haga clic con el botón izquierdo del ratón. Aparece un menú con los días a disposición, seleccione el que desea. DELETE DAY Elimina el día actual XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 45/116
46 Windows submenú: SHOW LEYENDA Muestra todos los marcadores asociados a los mandos en uso. SHOW CALENDAR Muestra los días asociados al calendario. SHOW LOGS Muestra una breve lista de los mandos enviados. Filtre los datos utilizando los campos From (de), To (a) y Class. SHOW COMMANDS Al activarlo o desactivarlo, permite ver únicamente los mandos. SHOW PRINTINGS Al activarlo o desactivarlo, permite ver únicamente los eventos de impresión. Days submenú: DAYS Permite pasar de la visualización del día actual a otro USO DEL ORGANIZADOR Una vez creada la lista de los eventos, es posible modificarla rápida y fácilmente. Con el botón izquierdo del ratón, haga clic en el evento que desea modificar. Si hay dos o más eventos superpuestos, el sistema presenta una lista de todos los eventos que pueden gestionarse en esa franja de tiempo. Seleccione el evento de su interés con el botón izquierdo del ratón XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 46/116
47 XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 47/116
48 3.3.4 ALARMAS TIPO Y NIVELES DE ALARMA Los tipos de alarma son una lista de tipos de alarma creadas por el usuario para poder agrupar las alarmas que pueden generar los dispositivos y el sistema en sí, en opciones seleccionadas libremente. Por ejemplo, será posible agrupar todas las alarmas de alta y baja temperatura en un único tipo llamado Alarmas temperatura, así como todas las alarmas de alta y baja presión en un tipo llamado Alarmas de presión, etc. Los niveles de alarma son a su vez una lista creada por el usuario en número deseado, a cuyos niveles se asociará sucesivamente uno o más tipos de alarma. A cada nivel, el usuario puede atribuir acciones específicas por parte del sistema, como por ejemplo envíos de mensajes de alarma GESTIÓN DE LA LISTA DE DESTINATARIOS La lista de los destinatarios es un conjunto de usuarios a los que se va a enviar los posibles avisos de alarma que generan los diferentes equipos. Hay tres modalidades para avisar al usuario que se ha generado una alarma: FAX, mensaje vocal y correo electrónico. Para introducir una nueva opción Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee. Haga clic en Crear XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 48/116
49 Para modificar las configuraciones Seleccione el usuario cuya configuración se debe modificar. Teclee en los respectivos campos los nuevos valores o estados. Presione Modificar. Para eliminar un usuario Seleccione el usuario que se va a eliminar. Presione Eliminar. Para eliminar todos los usuarios de la lista Presione Eliminar. Para poner a cero todas las opciones Presione nuevo. También se puede asociar a cada usuario un calendario según las exigencias GESTIÓN DE NIVELES DE ALARMA Los niveles de alarma son una lista de tipos de opciones creadas por el usuario, necesarias para definir el comportamiento del sistema según el tipo de alarma interceptada. Por ejemplo, una alarma que pertenece al tipo definido por el usuario como Alarma de temperatura (véase sucesivamente en la opción Tipos) puede tratarse de manera diferente respecto a una alarma de tipo Nolink si se desea, por ejemplo, que los dos eventos de alarma se envíen a dos destinatarios diferentes o con modalidades diferentes. En concreto, para cada nivel de alarma puede decidirse a cuáles destinatarios reenviar el mensaje de alarma y cómo (fax, y sms). Además es posible activar las salidas de relé AUX1 y/o AUX2 seleccionando las opciones correspondientes. Solo para XWEB 500DIN. ATENCIÓN: El bornero para la conexión de los relés 1 y 2 no puede utilizarse para controlar directamente cargas en alta tensión (24 V o superiores). Utilice un circuito intermedio en baja tensión y/o un telerruptor adecuado. Un modo sencillo para definir los niveles de alarma podría ser el de crear sólo 3 niveles correspondientes a Grave, Medio, Bajo y hacer coincidir entonces todos los tipos posibles de alarma en estos niveles según la gravedad atribuida a cada una de las alarmas. O bien se pueden crear tantos tipos como opciones deseadas por el usuario para explicitar mejor el origen de la alarma en sí. En la fase sucesiva de Configuración de dispositivos será entonces posible, entre otras cosas, asociar a cada alarma característica del dispositivo, el tipo de alarma arriba definida. De esta manera el sistema asume una flexibilidad apreciable, dejando al usuario la posibilidad de decidir cuánto bajar en las particularidades de la gestión de las alarmas. El usuario solo puede ver XJR40D Configurations si se ha configurado en el sistema un módulo XJR40D para la extensión de las notificaciones de alarma con los relés de dicho módulo (Menú de Configuraciónde SistemaSistema). Por ejemplo, se podrán configurar en cuatro niveles diferentes las señalizaciones locales de alta temperatura TN, de alta temperatura BT, de avería central TN y de avería BT. Para introducir una nueva opción de Nivel de alarmas y sus atributos Ubíquese en el campo Nombre y teclee la opción que desee, por ejemplo Alarma grave XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 49/116
50 Para introducir los Destinatarios del mensaje Seleccione el primer destinatario del mensaje de la lista correspondiente. Seleccione las modalidades de transporte del mensaje seleccionando una o varias casillas de opción (Fax, ). Presione Introducir. Para modificar una opción ya existente Seleccione una opción de la lista de los Niveles ( Selección ). Teclee en los respectivos campos los nuevos valores. Presione Modificar. Para eliminar una opción Seleccione el valor que se va a eliminar. Presione Eliminar. Para eliminar todas las opciones de la lista Presione Eliminar. Para poner a cero todas las opciones Presione nuevo GESTIÓN DE LOS TIPOS DE ALARMA Los tipos de alarma consisten en una lista de opciones que elige libremente el usuario, con las cuales deben hacerse corresponder los diferentes casos de alarma para poder así agrupar entre sí las alarmas que presenten características similares. Los tipos de alarma pueden ser útiles por ejemplo para indicar alarmas de: Temperatura, Presión, No-Link, etc. O bien se puede aumentar el número de tipos indicados arriba diferenciando entre: Alta temperatura, Baja temperatura, Alta presión, Baja presión, etc. El usuario puede así adaptar a sus necesidades el grado de precisión para distinguir las diferentes situaciones de posible alarma. Para cada tipo se puede definir: El nivel de alarma, con el que el sistema gestionará el envío de las alarmas relativas. El tiempo de acumulación; es decir, el período de recogida de posibles alarmas tras el que estas serán enviadas efectivamente. Así se evita el envío de varios s o faxes para alarmas que pueden entrar y salir a menudo. El tiempo de retardo, entendido como el intervalo temporal por debajo del cual una alarma sólo se registra en el historial sin ser enviada. Esta función es útil para filtrar todas las alarmas breves que entran y salen automáticamente del sistema. Mensajes de texto, entendidos como encabezamiento para las diferentes formas de mensaje. Para introducir un nuevo tipo de alarma ubíquese en el campo Nombre del tipo y teclee el nombre que desea XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 50/116
51 Asocie el nivel de alarma que debe asociarse a dicho tipo seleccionándolo en la casilla de selección Nivel. Introduzca los tiempos de acumulación ( Accumulation ) y retardo ( Delay ), con las definiciones arriba indicadas. Introduzca los textos de los encabezamientos para las diferentes formas de envío de alarma utilizadas. Para eliminar un tipo de alarma ya existente Seleccione la opción en la casilla Selección. Presione "Eliminar". Para eliminar todas las opciones de la lista Presione Eliminar. Para poner a cero todas las opciones Presione nuevo COLA DE MENSAJES Los mensajes de fax pueden enviarse a un número de fax de reserva. Si el número principal está ocupado o no disponible, el sistema reenvía el fax al segundo número FUNCIÓN DE CALENDARIO La función de calendario sirve para configurar períodos específicos de actividad o inactividad de un determinado recurso o evento. Prácticamente, es posible crear calendarios personalizados tanto para las personas como para funciones particulares del sistema. El recurso vinculado al calendario estará a disposición únicamente durante los días y los períodos horarios de cada uno de los días, considerados habilitados, mientras que para los días inhabilitados el recurso jamás se activará o se llamará. En práctica, cuando el sistema debe activar un recurso al cual está conectado un calendario, comprueba primero que este esté disponible; es decir, que el instante de llamada esté dentro del período definido habilitado. Si es así, entonces se llama el recurso; de no ser así este no se tiene en cuenta. Esto vale por ejemplo para una llamada en caso de alarma hacia un Centro de asistencia, al cual estará asociado un calendario específico, así como para la llamada para la función de encendido de las luces, a la cual estará asociado otro calendario. Pueden crearse los calendarios que se consideren necesarios. A cada calendario pueden asociarse uno o más recursos. Cada calendario consiste en una hoja con base semanal para cada mes, y en el que a cada casilla del día corresponde un color particular en función del atributo asignado a dicho día. Los días pueden dividirse en: días habilitados casilla de color verde; días semihabilitados casilla de color amarillo; días no habilitados casilla de color gris. En los días inhabilitados, el recurso no estará a disposición durante las 24 horas del día. En los días habilitados y semihabilitados es posible configurar los horarios de disponibilidad del recurso XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 51/116
52 Configuración del tipo de día repetitivo semanal (Ejemplo: definir sábado y domingo siempre no habillitados; miércoles semihabilitado). Seleccione un mes cualquiera. Ubique el indicador en la casilla rosa Saturday del primer renglón arriba. Haga clic con el botón izquierdo del ratón y seleccione Configurar como no habilitado semanal. Repita la operación para el día Sunday. Repita la operación para el día Wednesday, pero esta vez seleccione Configurar como Set As Weekly Not Enabled. Las casillas de todos estos días se volverán respectivamente grises y amarillas, en todos los meses y para todos los años XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 52/116
53 Configuración del período de habilitación para los días habilitados y semihabilitados (Ejemplo: defina la habilitación de las 08:00 a las 20:00 para los días habilitados y de las 08:00 a las 13:00 para los semihabilitados). En el recuadro arriba a la derecha Individual Day Time Band configure la casilla From a las 08:00 y la casilla To a las 20:00. Haga clic en Set for All Enabled. De esta manera todos los días definidos como laborables asumirán este período como tal. Repita las mismas operaciones para los días semihabilitados con las relativas configuraciones, haciendo clic al final en Set for All Partly Enabled Visualización de los atributos del día Para visualizar los atributos de cada uno de los días, ubique el indicador del ratón en la respectiva casilla y presione el botón derecho XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 53/116
54 Configuración / variación para cada uno de los días Es posible en todo momento cambiar las propiedades de un día individual: Ubique el indicador del ratón en la casilla del día que se desea variar. Haga clic con el botón izquierdo y seleccione entre los atributos propuestos: Set As Enabled Configura únicamente este día como habilitado. Set As Not Enabled Configura únicamente este día como no habilitado. Set As Yearly Not Enabled Configura este día siempre no habilitado para todos los años. Set As Partly Enabled Configura únicamente este día como semihabilitado. Set As Yearly Partly Enabled Configura este día siempre como semihabilitado para todos los años. Configuraciones para período de días Es posible seleccionar un conjunto de días consecutivos al cual aplicar el mismo atributo. Por ejemplo, es posible definir un período de fiestas para cualquier mes del año: Ubique el indicador del ratón en el primer día del período y mantenga presionado el botón izquierdo. Con el botón izquierdo presionado, desplácese hacia el día del final del período y suelte el botón. Seleccione el atributo para el período seleccionado. Todas las casillas del período aparecerán con el color respectivo. Gestión del calendario En el recuadro relativo en la parte inferior derecha están los botones para la gestión del calendario XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 54/116
55 Abre un nuevo calendario. Todos los sábados y los domingos están configurados por Open Nuevo: defecto como días de fiesta. Save Actual: Guarda el calendario actualmente visualizado con las modificaciones que se hayan efectuado. Delete Actual: Elimina el calendario visualizado de la lista de los calendarios presentes en el sistema. Save As: Permite guardar el calendario visualizado con un nombre elegido por el usuario CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS La fase de configuración de los dispositivos permite asociar a cada dispositivo presente en el sistema, atributos y funciones particulares. La fase requiere la presencia de todos los dispositivos en el sistema, mediante reconocimiento automático o mediante introducción manual. Según el dispositivo seleccionado, el sistema se encargará de mostrar sólo y exclusivamente los atributos (categorías, alarmas, entradas, etc.) típicos de dicho dispositivo. En concreto, en este cuadro se efectúan también las asociaciones con las categorías de dispositivos y los tipos de alarma, creados anteriormente. Se ponen también a disposición los atributos que se van a asignar a las entradas analógicas y digitales. En todo caso, si una determinada opción de categoría no está a disposición, o se desea asignar una nueva para un dispositivo particular, se puede reactivar la ventana respectiva y proceder con la nueva introducción CÓMO SELECCIONAR UN NUEVO DISPOSITIVO Al seleccionar el menú Configuración -> Dispositivos, aparece la siguiente ventana: En el menú Dispositivo seleccione uno de los propuestos: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 55/116
56 Si el dispositivo nunca ha sido configurado, aparecerá con una descripción del tipo: xxx xxx_new_model donde: xxx representa la dirección con la que se ha detectado el dispositivo en la fase de reconocimiento. Nuevo significa que el dispositivo no tiene aún un nombre asignado. Model es el modelo del dispositivo reconocido. En el lugar de la cadena xxx_new_model se podrá entonces asignar un nombre que podrá elegir el usuario CÓMO ASIGNAR UN NOMBRE AL DISPOSITIVO Una vez seleccionado un nuevo dispositivo, teclee el nombre que se desea en el campo Name. Por ejemplo Mostrador de productos congelados N.1. Haga clic en Confirmar, ahora o al final de las diferentes asociaciones. El dispositivo asumirá el nuevo nombre y lo conservará hasta una nueva asignación o modificación. La opción Data Buffer permite registrar los datos de funcionamiento de los equipos, mientras se presenta la alarma, con una velocidad superior. Por último, la opción RTC permite sincronizar el reloj interno del equipo (si está disponible) con el del XWEB. Haga clic en Modificar para aplicar las modificaciones XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 56/116
57 CÓMO ASIGNAR LAS CATEGORÍAS DE DISPOSITIVO Si no se ha efectuado antes, seleccione el dispositivo deseado de la lista. Solo los campos de las categorías disponibles para dicho dispositivo, aparecen automáticamente en las ventanas de asignación de categorías. Si el dispositivo se llama por primera vez, en los campos a la derecha aparece la respectiva categoría predefinida, si se ha asignado. Para modificar la categoría o asignar una nueva selecciónela de la lista. Haga clic en Confirmar, ahora o al final de las demás asociaciones CÓMO ASOCIAR LOS TIPOS DE ALARMA Nombre original: según el modelo del equipo, es posible gestionar varias alarmas; si no está presente la alarma deseada querrá decir que no está disponible para ese tipo de equipo en particular. Nombre: a cada alarma puede asociarse una leyenda personalizada por el usuario. Este valor será propuesto de nuevo sucesivamente por el sistema al generarse la alarma. Tipo de alarma: vínculo entre Origen de las alarmas y la opción correspondiente Tipo de alarma. Si no está presente el vínculo correcto entre las dos dimensiones, regrese a la opción Tipo de alarma y defina una nueva. Enviar: si está habilitado, las alarmas se envían. Habilitar Buffer: si está habilitado, correspondiendo con una alarma, los datos se memorizan a la máxima velocidad posible. Cuando la alarma se restablece, la velocidad de muestreo regresa a la configurada en la categoría de referencia. Haga clic en Modificar para aplicar las modificaciones DEFINIR NOMBRES DE ENTRADAS, SALIDAS, ESTADOS Y UNIDADES DE MEDIDA Los nombres propuestos se toman de la base de datos interna del XWEB que corresponde a cada dispositivo, pero es posible modificarlos en cualquier momento escribiendo el nuevo nombre en la respectiva casilla de texto. Para cada entrada analógica se propone la unidad de medida típica del dispositivo XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 57/116
58 Se puede cambiar escribiendo en el campo la nueva unidad. Haga clic en Modificar arriba a la derecha, ahora o al final de las diferentes asociaciones. Registre únicamente las opciones que puedan presentar un interés real, para reducir la dimensión de los archivos y agilizar el intervalo de registro, especialmente para los archivos circulares. Cómo eliminar un dispositivo del listado Seleccione el dispositivo que desea eliminar del listado. Haga clic en Cancelar arriba a la derecha. NOMBRE: La primera vez que se visualiza un equipo, a él se asocian los valores estándar memorizados en la base de datos del XWEB. Todas las leyendas pueden modificarse según las exigencias del usuario para poder asociarlas a un nombre más significativo. Preste atención especial a la diferencia entre valores enteros y decimales. Todos los equipos se configuran en la fábrica con resolución decimal; si se cambia el valor a entero en el equipo, recuerde efectuar la misma modificación en el XWEB. Todas las leyendas son para la representación decimal; cuando se modifica el valor, para la representación de los enteros aparece un sufijo -I. Podría darse que se decida pasar, mediante el botón Avanzadas, a la visualización en enteros. El paso sucesivo podría requerir la modificación de la leyenda con un valor de identificación más significativo para el usuario. Justo durante este último paso hay que prestar atención especial a no omitir accidentalmente el sufijo -I. En este caso, más adelante sería particularmente difícil lograr discriminar el tipo de visualización configurado. Unidad: La entrada analógica se representa con una unidad de medida adecuada; para cambiar el valor, haga clic y modifíquela. Preste atención al hecho de que en esta ventana se cambia sólo la referencia visual a la unidad de medida y no su valor real. En la sección Avanzadas es posible modificar el comportamiento del equipo (por ejemplo Celsius o Fahrenheit). Leer: Si está habilitado, el valor se computa y aparece en la pantalla. Guardar: Si está habilitado, se memoriza el valor en el servidor. Eliminar un dispositivo del listado En el menú desplegable Acción, seleccione el equipo que desea eliminar Haga clic en Cancelar en la sección Configuración. Sección Avanzadas La opción Avanzadas permite abrir la sección Avanzadas relativa al dispositivo actual. Esta sección es muy importante ya que permite alterar las características de funcionamiento que pueden comprometer el funcionamiento correcto del equipo; para mayores detalles, véase el Apéndice A FUNCIÓN CLON Esta función permite ahorrar mucho tiempo en la fase preliminar de instalación del sistema. El sistema tiene la capacidad de transmitir la configuración de uno de los dispositivos a todos los dispositivos compatibles. La fase de selección se basa en el concepto de modelo. Los equipos del mismo modelo son considerados compatibles entre sí por el sistema. En este caso el usuario deberá únicamente configurar el primero de estos equipos y con el botón Clon podrá en solo unos segundos configurar de igual manera todos los demás: El primer paso prevé, como se ha mencionado antes, la configuración del equipo en cuestión; una vez completada (tanto en la parte estándar como en la parte Avanzadas), el usuario debe pulsar el botón Clon XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 58/116
59 El sistema abre la ventana que se encuentra abajo. En la parte superior se encuentran los datos relativos al equipo en cuestión que se usará como modelo base. Estos datos no pueden ser modificados por el usuario. En la parte central, el sistema propone todos los equipos del mismo modelo presentes en la configuración. El usuario puede decidir si aplicar a dichos equipos únicamente las opciones de configuración estándar o también las Avanzadas. Desde esta ventana también se puede modificar el nombre de los equipos interesados, haciendo clic en la zona del nombre. Se recomienda asociar los nombres correctos desde este punto para evitar tener que modificarlos más adelante. 3.4 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Una vez terminada la fase de configuración se puede activar el proceso de monitoreo. Haga clic en Lectura de datos ; aparecerá la siguiente ventana: Seleccione las opciones que le interesan y haga clic en Aplicar.. Lectura de El XWEB activa sólo la lectura desde la RS 485. datos: Registrar datos: El XWEB activa la lectura y el registro de datos de la RS 485. Envío de El XWEB envía las alarmas que llegan desde la RS 485. alarmas: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 59/116
60 3.5 MENÚ DE DISPOSITIVOS En esta sección se encuentran todas las referencias que permiten al usuario final interactuar con los equipos conectados a la RS VISTA INDIVIDUAL La opción vista individual ofrece la visualización, en forma estática, de todas las dimensiones características del dispositivo seleccionado, incluyendo las alarmas presentes en el momento de la selección. Cómo seleccionar un dispositivo y visualizar los datos Los dispositivos pueden seleccionarse usando el Filtro de dispositivos de manera que la lista contenga únicamente los dispositivos correspondientes asociados. En la casilla Tipo de dispositivos, seleccione el tipo de pertenencia del dispositivo que se desea visualizar. Seleccione entonces el dispositivo que desea en el menú Seleccionar un dispositivo. Aparece la página de los datos que corresponden al dispositivo seleccionado, con la primera parte arriba dividida por franjas según las dimensiones típicas del dispositivo en sí. Las dimensiones disponibles, pero no activas, aparecen sobre un fondo gris; las activas, sobre un fondo verde XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 60/116
61 La página es de tipo estático ; es decir, muestra los valores en el momento de su activación. La actualización puede obtenerse automáticamente, seleccionando la casilla Auto, para obtener la actualización de la página con el valor configurado en la casilla del lado, o bien con el botón Actualizar en cualquier momento. Modificación del SETPOINT Es posible cambiar de manera rápida el valor del setpoint del equipo actualmente en pantalla. Haga clic en el valor: Se abre la siguiente ventana; teclee el nuevo valor para el setpoint y confirme con OK XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 61/116
62 Mandos En la parte inferior de la página aparecen los mandos del dispositivo elegido, y que pueden seleccionarse para ser activados en el dispositivo mismo. Las casillas de la página se actualizan automáticamente mostrando la nueva situación del dispositivo. Preste atención al significado del mando Stand by que hace que el equipo se apague (mensaje Off en la pantalla) RUN TIME Con la función Run Time se pueden ver varios dispositivos en una única ventana. La página es de tipo dinámico y la información se actualiza en tiempo real (el intervalo temporal efectivo depende del número de equipos). Esta ventana usa para su funcionamiento la Java Virtual Machine. La JVM está presente en los PCs modernos, (si no lo está, véase la sección Requisitos mínimos de sistema para el PC-client), acepte la ejecución del programa, Dixell garantiza que no tiene virus. Inicialización de la función Run Time En el menú Devices seleccione la opción Run time. Mediante el filtro Device Typology limite el número de equipos cargados. Acepte la ejecución del applet Java. Si uno o más equipos se encuentran en alarma, el nombre parpadea resaltado en rojo. Al hacer clic sobre el nombre del equipo, se abre una ventana que facilita información sobre la alarma en curso. Si ningún equipo se encuentra en alarma, en la parte de arriba de la pantalla aparece resaltado en verde el mensaje Device(s) OK! XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 62/116
63 A cada equipo se asocia una sección horizontal de la ventana, que recapitula todas las características del mismo. En el lado derecho se encuentra la casilla Sel., selecciónela para escoger el equipo en cuestión. La segunda sección horizontal de la pantalla contiene el set-point y las entradas analógicas. La tercera sección horizontal de la pantalla se divide en dos áreas distintas: los estados del equipo, las salidas (representación mediante iconos) y las entradas digitales. Esta zona de la pantalla es sensible al paso del ratón, si por ejemplo se detiene sobre un icono, en la esquina de la parte baja izquierda de la ventana aparece una breve descripción del significado del mismo. Los iconos, salvo algunos casos particulares, están activos cuando aparecen de color azul, e inactivos cuando aparecen de color gris claro. En el Apéndice C hay una tabla de recapitulación sobre el significado de los iconos. Equipos en alarma Si un equipo presenta una alarma, este aparecerá resaltado por una franja roja parpadeante. En la parte alta de la ventana aparece el mensaje de color rojo Device(s) Alarm!. Para obtener la lista completa de las alarmas relativas a un equipo, haga clic sobre el nombre del mismo. Se abre una ventana pop-up con un breve resumen de la situación de las alarmas. Envío de mandos a los equipos Es posible enviar algunos mandos a los equipos desde la página de Run time. Seleccione los equipos XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 63/116
64 mediante la casilla Sel. Se abre una ventana con 3 botones distintos: Commands (mandos), Select All (seleccionar todo) y Deselect All (deseleccionar todo). Al pulsar Commands aparece una lista de mandos compatibles para el equipo. Si la lista incluye diferentes tipos de equipo, aparecerán únicamente los mandos comunes a todos los equipos. Pulse send para enviar el mando al instrumento. Antes de proceder el sistema presentará una ventana para advertir sobre el número de dispositivos involucrados en la operación. Al final de la operación, si el resultado de esta es positivo, aparecerá el mensaje command successfully send. De no ser así, aparecerá un mensaje para informar al usuario sobre el problema detectado XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 64/116
65 3.5.3 PARÁMETROS La función Parámetros permite gestionar los parámetros asociados al funcionamiento de los equipos. Desde la página inicial seleccione en el menú Dispositivos la opción Parámetros : En el menú Acciones seleccione una de las siguientes acciones: Cargar desde el Carga de los parámetros desde un equipo. dispositivo: Cargar desde el archivo: carga de los parámetros desde un archivo en el disco duro del PC del usuario. Escribir datos en un escritura de los nuevos parámetros en el equipo. dispositivo: Escribir datos en escritura de los nuevos parámetros en los equipos compatibles. varios dispositivos: Guardar en el archivo: memorización de los parámetros en un archivo en el disco duro del Pc del usuario. Para visualizar los parámetros de un equipo, seleccione Abrir desde el dispositivo : Use la máscara para filtrar los parámetros: Tipo: para filtrar entre las categorías ( All incluye todos los equipos). Dispositivo: Para seleccionar el equipo deseado. Grupo: Para abrir sólo un grupo específico de parámetros. Menú: todos: Para abrir un nivel específico de programación (Pr1, Pr2, All). Haga clic en Leer para abrir la página de los parámetros. El tiempo de carga depende del número de parámetros y de las velocidades de conexión XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 65/116
66 La ventana de los parámetros está definida por las siguientes columnas: Label: Descripción: Valor actual: Nuevo: Mín /Máx: UM: Pr: Guardar: descripción del parámetro Descripción de la función del parámetro Valor actual del parámetro Nuevo valor que puede configurar el usuario Intervalo admitido del parámetro Unidad de medida Nivel de programación del parámetro Selección del parámetro por guardar Modificar un parámetro Introduzca el valor deseado en la columna nuevo. Según el tipo de parámetro es posible seleccionar el valor de un menú desplegable. Confirme el nuevo valor haciendo clic por fuera de la zona nuevo. No se admite introducir un valor que exceda los límites estándar del parámetro; de cualquier manera se genera un mensaje de error y el valor aparece resaltado en rojo. Se puede modificar más de un parámetro a la vez. Modificar el nivel de programación Modificar el valor en la columna Pr. Memorización de los nuevos parámetros para un equipo Seleccione del menú Acción" la opción Escribir en el dispositivo. Confirme la operación con Ok. Memorización de los nuevos parámetros para varios equipos El mapa de parámetros actual puede enviarse a todos los equipos compatibles con una única operación. Seleccione en el menú Acción la opción Escribir en varios dispositivos. Se abre una ventana que muestra todos los equipos compatibles. Seleccione los que le interesan para efectos de programación (para seleccionarlos todos, pulse All ). Haga clic en Escribir. Se abre una ventana de advertencia; confirme con Ok. Para cada escritura de parámetros aparece otra ventana de recapitulación, y al final aparece una ventana global más con la recapitulación de todas las operaciones. Memorización de los parámetros Los parámetros pueden guardarse en el disco duro del PC del usuario para poder volver a utilizarlos en otra instalación. Con una ventana de parámetros activa, seleccione en el menú Acción la opción Guardar en archivo. En la columna Guardar, seleccione los campos que desea guardar. Haga clic en Guardar en la esquina superior izquierda. Haga clic en Seleccionar todos los parámetros para guardar todos los parámetros XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 66/116
67 El procedimiento es el habitual para abrir archivos en ambiente Windows. Carga de un mapa de parámetros desde el PC del usuario En el menú Acción seleccione la opción Abrir desde archivo. Al hacer clic en Examinar... se abre la gestión de archivos de Windows; seleccione el archivo que le interesa y haga clic en upload. Impresión del mapa de parámetros En una ventana de parámetros activa, seleccione en el menú Acción la opción Imprimir. La impresión ocurre mediante el PC del usuario; la impresora puede ser una impresora cualquiera a la que se pueda acceder desde este ordenador. Siga el procedimiento de impresión de Windows FUNCIÓN LAYOUT (SOLO PARA XWEB 500DIN) Esta función permite crear un panorama general del funcionamiento de la instalación a la cual se está realizando el monitoreo. El usuario puede crear todos los niveles necesarios y conectar a estos la información que proviene directamente de los equipos. El XWEB pone dos menús a disposición: un Editor y un visualizador (Layout View). Toda la función de Layout opera a través de la web, y por consiguiente se requiere la Java virtual Machine para el uso de estas características avanzadas. Los datos que el servidor XWEB intercambia con el cliente (PC del usuario) aprovechan la velocidad de conexión de este último. Esto quiere decir que debido al uso de imágenes de dimensiones diferentes, la velocidad de la conexión depende de cada caso. Se recomienda configurar la resolución de vídeo del PC cliente a 1024 x 768 píxeles, y utilizar la misma resolución para las imágenes que desean usarse como fondo LAYOUT EDITOR Para utilizar el Layout Editor Para iniciar a usar el Layout Editor, vaya al menú Devices y seleccione Layout Editor. Si esta es la primera vez que se ejecuta el editor, aparecerá una página blanca. Los menús disponibles son: File Submenú: NUEVO LAYOUT Esta función sirve para crear un nuevo layout. Atención: el sistema puede gestionar un único layout a la vez. No se puede guardar con un nombre determinado un layout pre-existente para crear luego uno nuevo. SAVE XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 67/116
68 Esta función permite guardar las modificaciones efectuadas hasta este momento. Atención: el sistema no puede utilizar una vieja copia; sólo la última está a disposición. LOAD Carga del último layout. EXIT Cierre del programa. Layers Submenú: ADD LAYER Adición de un nuevo nivel (layer) al layout actual. Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana: El usuario debe rellenar el campo Name, sucesivamente se puede seleccionar el color de fondo y si se desea, una imagen. Seleccione una imagen y haga clic en Ok. Cuando se usan las imágenes, el cliente debe enviarlas al servidor. Según la velocidad de conexión, el procedimiento puede requerir algunos minutos. El sistema abre una nueva página con las mismas dimensiones en píxeles del monitor del cliente. Sucesivamente la ventana adopta las nuevas dimensiones dinámicamente según las nuevas resoluciones de vídeo configuradas en el PC. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de efectuar un layout completo. La resolución de vídeo del monitor conectado al XWEB está configurada en 1024 x 768 píxeles y no puede ser modificada por el usuario. Esto podría crear problemas de visualización al consultar el layout incluso desde una estación local. Por este motivo por lo menos durante la fase de realización del layout, la resolución del monitor del PC debe estar configurada en 1024 x 768 píxeles XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 68/116
69 Si las imágenes han sido tomadas con una cámara digital, no confunda el concepto de megapíxel (de la cámara) con el de la resolución de vídeo del monitor del PC. A continuación encontrará algunos ejemplos de imágenes y dimensiones en megabytes de las fotos. Tabla 1 Digital Picture resolution File size RAW File size JPG highest resolution 2048 x 1536 (3-megapíxeles) 9 MB ~1,10 MB 2272 x 1712 (4-megapíxeles) 12 Mb ~1,47 MB 2592 x 1944 (5-megapíxeles) 15 MB ~1,82 MB Con softwares adecuados se pueden cambiar las dimensiones de las imágenes y darles formatos y dimensiones más aptos para el uso con tecnología web. De todos modos recomendamos usar imágenes de no más de 40~50 Kb y con resolución máxima de 1024 x 768 píxeles. Naturalmente si la conexión es de tipo de banda ancha, este valor puede ser superado. Los formatos de archivos soportados son: JPG y GIF. Se recomienda el formato JPG ya que sus características de compresión son mejores. NAME Utilícelo para cambiar el nombre del nivel: Introduzca el nuevo valor y haga clic en Ok. BACKGROUND COLOUR Se usa para seleccionar el color del fondo; selecciónelo en el menú desplegable. BACKGROUND IMAGE Se puede usar una imagen como fondo de la página. Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 69/116
70 Seleccione una imagen y haga clic en Ok. Cada vez que se selecciona una imagen, el servidor debe cargarla en el cliente. En función de la velocidad de conexión, esta operación puede requerir algunos minutos. REMOVE IMAGE Permite eliminar una imagen de fondo. SET AS MAIN Permite asignarle la prioridad a un nivel respecto a todos los demás. Cada vez que un usuario abre el layout viewer (visualizador de layout), esta será la página inicial. DELETE Elimina el nivel actual del layout. Introducir Submenú: DISPOSITIVO Permite introducir en un nivel un equipo conectado a la línea serial RS485. Aparece la siguiente ventana: Mediante el primer menú drop-down es posible filtrar los equipos disponibles; con el segundo, se selecciona efectivamente el equipo: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 70/116
71 Tabla 2 Nombre del equipo Valores analógicos Entradas digitales Para visualizar o no el nombre del equipo, seleccione o no la casilla a la izquierda. Se puede modificar: BG= color de fondo TX= color del texto SZ= dimensión del texto Para habilitar o inhabilitar el valor correspondiente seleccione o no la casilla a la izquierda. Se puede modificar: BG= color de fondo TX= color del texto SZ= dimensión del texto Para habilitar o inhabilitar la entrada respectiva seleccione o no la casilla. Se puede asignar el parpadeo, seleccionando blink; o bien modificar: BG= color de fondo SZ= dimensión del texto Salidas Para habilitar o inhabilitar la salida respectiva, seleccione o no la casilla. Se pueden utilizar iconos o áreas de demarcación (motion), o bien: BG= color de fondo SZ= dimensión del texto Si en la sección salidas se ha seleccionado la opción Icon, el XWEB usará los iconos correspondientes con el siguiente significado: Tabla 3 Icono Descripción Valor asumido icono azul o de color dentro de un rectángulo azul On icono gris Off Si en la sección salidas se ha seleccionado Motion, aparece la siguiente ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 71/116
72 el usuario debe seleccionar las propiedades que desea asignar al área rectangular de resalto: Valor BG FG PX Significado color de la línea del rectángulo de fondo color de la línea del rectángulo en primer plano espesor de la línea expresado en píxeles Haga un primer clic con el botón izquierdo del ratón para poner el control en el nivel. Ubíquese con el ratón en la esquina superior derecha y manteniendo apretado el botón izquierdo arrástrelo hasta la esquina inferior derecha. Suelte el botón del ratón, mueva el control para una ubicación precisa y apriete el botón izquierdo del ratón. En el ejemplo de abajo encontrará un compresor rodeado por un rectángulo motion azul y rojo. Nótese también el icono correspondiente load 1 : Botón izquierdo del ratón aquí. Mantenga apretado el botón izquierdo del ratón y arrastre el indicador hasta la flecha azul. Una vez llegado a la flecha azul, suelte el botón izquierdo del ratón. Haga un último clic con el botón izquierdo para confirmar la posición del objeto. ÁREA SENSIBLE Este mando permite definir zonas sensibles para conectar los niveles entre sí. Cuando el indicador pasa sobre una de estas áreas se transforma en una mano. Al activar el mando aparece la siguiente ventana: Es posible seleccionar el color del área sensible. Se siguen las mismas reglas descritas con anterioridad para la introducción del área motion. TEXTO Permite introducir un área de texto dentro del nivel. Recomendamos usar esta función cada vez que se presente la necesidad de escribir dentro de un nivel. Evite por tanto usar textos en las imágenes de fondo XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 72/116
73 introduzca el texto aquí: Los cuatro menús desplegables permiten seleccionar: tipo de letra, estilo, dimensiones y color. IMAGEN Introduce una imagen que puede usarse como logotipo o efecto gráfico en el nivel actual. RECTÁNGULO esta función permite resaltar algunas zonas dentro del nivel. El usuario puede seleccionar el color y el efecto sombra del área rectangular. El uso sigue las mismas reglas descritas con anterioridad para la introducción del área motion. Efecto sombra Sin efecto sombra Naturalmente el usuario puede combinar esta función con la de introducción de texto. Además, al usar la función de área sensible se puede crear un botón de conexión a otro nivel. Por ejemplo: EVENTO DE IMPRESIÓN HACCP Introduce un botón para efectuar una impresión HACCP directamente desde el Layout. Para que pueda funcionar es necesario definir antes un evento de impresión HACCP desde el organizador (véase XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 73/116
74 Impresiones temporizadas). Se abre la siguiente ventana de diálogo: Seleccione el nombre del evento de impresión presente en el Scheduler, que aquí se llama IMPRESIONES. Defina un título para la impresión; aquí impresión HACCP. Defina las características del botón y de ser necesario, la presencia de un código de seguridad. Presione Introducir. Preste atención al hecho de que en el Scheduler es posible definir impresiones en , fax y papel. Si las impresiones en papel del Scheduler no están habilitadas, no es posible obtener la impresión desde el layout. Imágenes Submenú: ENVIAR AL SERVIDOR Permite memorizar dentro del XWEB todas las imágenes o los diseños que se quieren usar para la construcción del layout. El servidor XWEB recibe las imágenes directamente desde el PC cliente del usuario mediante tecnología web. La ventana izquierda permite buscar en el disco duro del PC las imágenes que se desean abrir en el XWEB. Una vez localizada la imagen, haga clic en >. Repita esta operación para todas las imágenes que desea enviar. Una vez completa la lista, haga clic en Send. BORRAR DEL SERVIDOR Permite eliminar imágenes que ya no se necesitan. Seleccione la imagen de la lista y haga clic en Ok. DESCARGAR DESDE EL SERVIDOR Permite copiar una imagen presente en el XWEB, en el ordenador local. Una vez seleccionada la imagen, haga clic en OK. Se abre la ventana estándar de Windows para guardar los archivos. Layout Submenú: START XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 74/116
75 Permite efectuar una prueba de funcionamiento del layout. STOP Interrumpe la función de start. Windows submenú: WINDOW NAME Permite abrir un nivel LAYOUT VIEW Esta función permite visualizar el layout que acaba de crearse con Layout Editor FUNCIÓN MANDOS GLOBALES (SOLO PARA XWEB 500DIN) Al seleccionar esta opción, se abre una nueva ventana para la creación de mandos globales. El usuario puede definir una ventana dentro de la cual puede colocar los mandos que va a enviar a los equipos. No se describen aquí todas las funciones comunes ya estudiadas en el layout GLOBAL EDIT En la página inicial, seleccione el menú Devices y allí, la opción Global Edit. Se abre una nueva ventana. En el menú Insertar, seleccione la opción Global Commands. Seleccione la categoría. Una vez efectuada la selección, el sistema abre una nueva ventana con todos los equipos que pertenecen a esta categoría. Seleccione uno o más equipos y haga clic en continue XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 75/116
76 El XWEB efectúa un control para proponer únicamente los mandos comunes a todos los equipos seleccionados. Seleccione el mando o los mandos que desea utilizar. Mediante el campo vacío se puede asociar un nombre al mando creado. Defina los siguientes controles: BG: color de fondo del botón TXT: color del texto del botón SZ: dimensión del texto Dim: dimensión del botón Code: código alfanumérico para proteger con un código de seguridad el envío del mando A continuación encontrará algunos ejemplos de botones en diferentes dimensiones. Las imágenes se han tomado a una resolución de 1280 x 1024 píxeles, estándar para un monitor LCD de XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 76/116
77 Si un botón está protegido con código de seguridad, cada vez que se aprieta, aparece la petición del código de seguridad: Si se teclea un código incorrecto, el campo se pone en cero. Se puede intentar teclear varios códigos hasta que se presiona el botón Exit. GRID Permite insertar temporalmente un cuadrícula para agilizar la ubicación en pantalla de los mandos ENVÍO DE MANDOS DESDE ENTRADA DIGITAL Mediante el contacto de entrada digital, se puede enviar una serie de mandos a un conjunto de equipos. El usuario debe configurar la polaridad del contacto mediante la opción Close contact setup (activación al cierre del contacto) o Open contact setup (activación a la apertura del contacto). El estado del contacto puede estar habilitado o inhabilitado XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 77/116
78 Utilice el filtro de dispositivos para agregar un equipo a la lista. Seleccione el tipo de mando que se va a enviar XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 78/116
79 3.5.6 MEDIDOR DE RECURSOS (SOLO PARA XWEB 500DIN) El valor añadido que garantiza esta herramienta es realmente apreciable: comprueba el correcto dimensionamiento de la central, el control de los dispositivos terminales, las estadísticas de funcionamiento. En el menú Dispositivos seleccione Prestaciones de la instalación. En el menú Class seleccione Create class. Rellene los diferentes campos: Class Name: nombre de la clase; normalmente corresponde al nombre del tipo ya creado anteriormente. Typology Filter: permite filtrar los tipos. Set point: permite elegir el setpoint que se desea visualizar (si está disponible). Probe: permite elegir la sonda en la que se desean calcular los valores promedio. Sampling (min.): período de muestreo. Avg. Factor: este valor se multiplica por el valor de Sampling para obtener un intervalo temporal para el cálculo de los valores promedio. Normal Range (min. and max.): el usuario puede especificar un intervalo de temperatura considerado normal para la aplicación en cuestión. En este intervalo las temperaturas aparecen de color verde. Defrost offset (min.): intervalo de tiempo el cual al agotarse el sistema reanuda el cálculo para la temperatura máxima después del descongelamiento. El siguiente gráfico muestra cómo el sistema calcula el valor máximo de temperatura (Max) y el valor máximo de temperatura después del descongelamiento (Tdef). El primero se calcula saltando el intervalo [A,B] y generalmente el máximo coincide justo con el valor asumido inmediatamente después del punto B. El segundo valor Tdef se calcula según un offset que puede configurar el usuario: el intervalo [B,C] de hecho, se determina a partir del valor del parámetro Defrost Offset. El sistema descarta por tanto el intervalo [A,C] en la cuenta de Tdef XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 79/116
80 Una vez rellenado el módulo, seleccione los dispositivos interesados y haga clic en Crear. Para visualizar una clase, abra el menú Performance y luego View Class : Class: permite seleccionar una clase. Circular Data Interval: los datos seleccionados como muestra son cargados por el historial circular (véase Error! Reference source not found.error! Reference source not found.) Main data interval: los datos seleccionados como muestra son cargados por el historial principal (véase Error! Reference source not found.error! Reference source not found.) Show: al presionar este botón, el sistema inicia a calcular los valores. Tras algunos instantes, aparece la siguiente ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 80/116
81 Los datos pueden interpretarse así: en los dos últimos días (del 02/07 al 04/07, véase period ), el sistema ha calculado el setpoint SP1 y la respectiva temperatura promedio Avg. Además aparecen los valores mínimo, máximo y temperatura máxima tras el descongelamiento (Tdef). Por último, el valor %Cool representa el período de tiempo (expresado en porcentaje) durante el cual el dispositivo terminal ha estado en llamada frío. La fórmula matemática usada para el cálculo es la COOL siguiente: % Cool 100 T T T DEFROST T COOL = tiempo total de llamada frío T = período de observación (en el ejemplo del 02/07/2006 al 04/07/2006) = tiempo total de descongelamiento en el período de observación T DEFROST Una vez completados los valores numéricos, esta herramienta de software presenta también una barra horizontal con la respectiva leyenda. Esto para proporcionar al usuario un panorama general del funcionamiento de la instalación. De hecho, al mover el indicador sobre esta área, aparecen los valores de temperatura que corresponden a la fecha en cuestión XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 81/116
82 INTERPRETACIÓN DEL VALOR %COOL Desde un punto de vista que tenga en cuenta la situación ideal, mientras mayor es el porcentaje de %COOL, mejor estará dimensionada la central de compresores. Desde luego si muchos dispositivos terminales funcionan con valores cercanos al 100%, es muy probable que al presentarse el peor caso de funcionamiento, no todos los dispositivos reciban la cantidad correcta de frío. Utilice los datos proporcionados por el medidor de recursos conforme a su familiaridad con la aplicación. Además si un solo dispositivo terminal que pertenezca a un conjunto homogéneo, presenta valores más altos que los de los demás, es muy probable que este dispositivo tenga efectivamente problemas de funcionamiento MANDOS GLOBALES Permite abrir la ventana que contiene los mandos globales definidos mediante la opción Global Edit arriba descrita. En la página inicial, seleccione el menú Devices y allí, la opción Global Commands. 3.6 C.R.O. OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPRESORES (SOLO PARA XWE500D CON C.R.O.) Dixell ha desarrollado el C.R.O gracias a su experiencia decenal en el sector de la refrigeración industrial y sobre todo gracias a la estrecha colaboración con sus clientes. Este algoritmo trabaja con dos parámetros fundamentales para garantizar la mejor regulación posible de la instalación frigorífica: la presión de aspiración de la central de compresores (detectada por un controlador de la serie XC1000D ver.1.1 o superior) y el dispositivo terminal más crítico desde el punto de vista del "consumo del frío". El algoritmo propietario desarrollado por Dixell une la complejidad del sistema de refrigeración a la simplicidad de los parámetros que el usuario debe configurar a nivel de programa. Para utilizar el módulo C.R.O. vaya al menú "Supervisión" y cargue el C.R.O. Aparece la siguiente imagen: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 82/116
83 Para poder utilizar el C.R.O. es necesario crear una nueva clase de dispositivos terminales. De estos controles se extraerán los datos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Abra el menú "Clase" y cree una clase con los dispositivos terminales en cuestión. Abra el menú "Operaciones", aparece la siguiente ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 83/116
84 El módulo C.R.O. para controlar mejor la disponibilidad de potencia del refrigerante, modifica el setpoint de la central de compresores para los dispositivos terminales con temperatura normal. El intervalo de ejecución indica cada cuánto tiempo se envía un nuevo set-point a la central. El intervalo de análisis indica durante cuántos minutos (conteo regresivo) se deben analizar los datos de funcionamiento del dispositivo terminal independiente. El parámetro "Control de descongelamiento" se usa para controlar los descongelamientos, si un dispositivo terminal no se descongela durante un período superior a este parámetro, el sistema señala la situación como anómala. La "clase de referencia" es el conjunto de los controladores que realizan el cálculo del caso peor. El dispositivo es el controlador de central que realiza la modificación del set-point. El "Set point" permite seleccionar el set-point que se va a usar: generalmente es el de la sección de aspiración de la central. El parámetro para la gestión del caso peor, representado en porcentaje, permite definir un umbral de intervención para el algoritmo del C.R.O.: debajo no hay intervención, arriba sí. El parámetro de zona neutra especifica una banda de oscilación (centrada en el porcentaje del caso peor) dentro de la cual no interviene el algoritmo. Para que el sistema pueda intervenir en la gestión de la presión necesita conocer el valor inicial aproximativo de la misma. El parámetro de presión inicial sirve para especificar este valor. Los valores de presión de aspiración mínima y máxima son límites de seguridad que es oportuno introducir para impedir que el C.R.O alce o baje demasiado la presión (se evita así que se disparen los dispositivos de seguridad mecánicos). El beneficio de llamada y liberación son dos parámetros que deciden en cuánto se debe incrementar el set-point actual. Si el porcentaje real del caso peor está por debajo del configurado (con excepción de la zona neutra), la fórmula utilizada para el nuevo set-point es: RLS gain Set % new Set old 1000 % (valor de porcentaje calculado) - (porcentaje configurado para el caso peor) RLS valor del parámetro de ganancia de liberación gain XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 84/116
85 Por el contrario, si se encuentra sobre el porcentaje configurado (con excepción de la zona neutra), la fórmula utilizada para el nuevo set-point es: CALL gain Set % new Set old 1000 % (valor de porcentaje calculado) - (porcentaje configurado para el caso peor) CALL valor del parámetro de ganancia de llamada gain El valor de porcentaje calculado se refiere al intervalo de análisis, y cambia cada vez en función de las condiciones reales de la instalación. Al final es posible simular solo la evolución del set-point: seleccione la opción de solo adquisición de datos. El sistema se activa presionando "habilitar el sistema". Para desactivarlo presione "deshabilitar el sistema". Abra el menú "visualiza" para visualizar el estado de los peores dispositivos terminales desde el punto de vista de la llamada de frío. ERRORES DE LA VENTANA DE PARÁMETROS. Si se presentase un error en el momento de la confirmación de los parámetros de XWEB, le aconsejamos controlar que: a) Se haya seleccionado un dispositivo y un ajuste para manipular b) El Dispositivo/Ajuste elegido no esté siendo usado por otro motor activo c) Se haya seleccionado una clase d) La clase usada no puede ser usada por otro motor activo al mismo tiempo e) Worst Case Set debe ser >= 0 f) Dead band debe ser >= 0 g) Dead band debe ser >= 0 h) Back analysis interval debe ser > 0 i) Defrost check interval debe ser >=0 j) Cycle time debe ser > 0 si está activado el cycling k) MAX debe ser >= MÍN l) Initial Set Value debe ser <= MÁX m) Release gain debe ser!= 0 n) Call Gain debe ser!= GRÁFICOS CON XWEB Acceda al área mediante el menú Datos -> Gráficos. Según el valor configurado en la categoría intervalo, el sistema memoriza los valores provenientes de la RS 485. Preste atención al hecho de que estos archivos gráficos están destinados a crecer y ocuparán cada vez más memoria del sistema VISUALIZAR LOS GRÁFICOS En el menú Datos, seleccione Gráficos. Seleccione el equipo que le interesa primero mediante la lista Filtro de dispositivos y sucesivamente seleccionando el equipo específico de la lista adyacente. La ventana se actualiza automáticamente mostrando las dimensiones típicas del equipo en cuestión. El primer campo de interés es Intervalo disponible que representa el historial disponible entero; el segundo es Intervalo seleccionado que permite limitar el gráfico únicamente al intervalo de interés del usuario. Entre más amplio sea el intervalo que se desea visualizar, mayor será el tiempo necesario para la creación del gráfico. Para un primer análisis general, seleccione un intervalo centrado en el período de interés; de esta manera se estará seguros de obtener una buena precisión al visualizar las muestras. En caso de necesidad, el parámetro Densidad del gráfico, permite recortar las muestras usadas para la construcción del gráfico. De esta manera se reduce el tiempo requerido para la construcción del gráfico (útil por ejemplo en la conexión vía módem), pero empeora la precisión XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 85/116
86 Hay 3 zonas separadas disponibles para la gestión de las dimensiones que se van a visualizar: Analog (entradas de sonda analógicas) Dispositivos Status (Estados del equipo) Dispositivos Output (salidas del equipo). El sistema puede gestionar hasta 3 dimensiones de carácter analógico (AG1 AG2 AG3) y dos digitales (DG1 DG2). Para cada valor es posible elegir el color de la línea que se usará en el gráfico; además se pueden ver varias dimensiones compatibles en el mismo gráfico o bien separarlas entre sí. Es suficiente intervenir en el menú desplegable que reúne los valores AG1, AG2, AG3, DG1 y DG2. El número máximo de gráficos es por tanto 5; no hay límite para el número de dimensiones que pueden representarse en un único gráfico. El parámetro Densidad del gráfico permite decidir la precisión con la que se construirá el gráfico; entre más densidad, mayor precisión del gráfico pero también mayor tiempo para descargarlo. Al hacer clic en View se da inicio al procedimiento de visualización del gráfico. Toda la parte gráfica se basa en un Applet Java, que para funcionar como se debe requiere la Java Virtual Machine instalada correctamente en el PC del usuario. Según la versión del software, aparecerá un mensaje para confirmar la aceptación de las condiciones de uso del software. Dixell S.r.l. garantiza que el software en cuestión está libre de virus; haga clic en OK para continuar. Durante la fase de descarga de los datos es posible controlar el estado de avance consultando la ventana al lado. Al terminar el procedimiento, aparecerá el gráfico XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 86/116
87 Zoom in/out Antes de efectuar el zoom, si hay más de un gráfico presente, seleccione el que le interesa. Haga clic con el botón izquierdo en la barra del gráfico. Para efectuar un zoom-in, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón. Para efectuar un zoom-out, mantenga presionado el botón derecho del ratón. Zoom de un área Asegúrese de haber seleccionado el gráfico haciendo clic en la barra de encabezamiento. Ubique el indicador del ratón en el gráfico, y manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón, forme un rectángulo alrededor del área de interés. Si el área seleccionada no tiene las dimensiones requeridas, haga clic por fuera de la misma y repita la operación. Para activar el zoom haga clic con el botón izquierdo del ratón dentro del rectángulo de selección. Restablecimiento de la escala original En el menú Scale, seleccione la opción Reset Size. Escala manual Los ejes se reducen automáticamente para representar todo el intervalo temporal seleccionado y los XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 87/116
88 valores máximos y mínimos de la dimensión seleccionada. Para definir una escala personalizada en el menú Scale seleccione Manual Size. La ventana que se abre permite configurar los valores de X y de Y como se desea. Sincronía entre los gráficos Cuando la información inherente a un equipo aparece en dos gráficos, los ejes se sincronizan automáticamente. Si el usuario efectúa un zoom, el sistema adapta la escala a las nuevas dimensiones, perdiendo así uniformidad con los demás gráficos. Para utilizar siempre una única escala para todas las visualizaciones activas, seleccione en el menú Tools la opción Sync. Repita esta operación para cada gráfico que se desea mantener sincronizado. Ahora, cada vez que se efectúa un zoom, los gráficos estarán sincronizados entre sí. Leyenda La leyenda del gráfico se coloca automáticamente en la esquina superior izquierda. Si cubre una zona sensible, es posible desplazarla o cerrarla como una ventana normal de Windows. Para reactivarla, selecciónela en el menú Tools. Memorización de un gráfico Esta función permite guardar el gráfico actual en el disco duro del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Save. El procedimiento es el habitual para guardar archivos en ambiente Windows. Apertura de un gráfico guardado Esta función permite abrir un gráfico previamente guardado en el disco duro del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Load. El procedimiento es el habitual para abrir archivos en ambiente Windows. Memorización de un gráfico Permite imprimir un gráfico en la impresora local del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Print. El procedimiento es el habitual para imprimir archivos en ambiente Windows. Colores de fondo Los colores de fondo de un gráfico dependen del estado del sistema. El color blanco define un estado de funcionamiento normal. El verde significa que el equipo está en Off. El gris significa que el equipo está en no-link. El rosa significa que las adquisiciones están paradas. En el menú Help seleccione la opción Help XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 88/116
89 Memorización de un gráfico Esta función permite guardar el gráfico actual en el disco duro del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Save. El procedimiento es el habitual para guardar archivos en ambiente Windows. En la parte inferior izquierda de la ventana hay una casilla de diálogo en la que se puede elegir el formato de memorización del archivo: texto (TXT) o página web (HTML). Apertura de un gráfico guardado Esta función permite abrir un gráfico previamente guardado en el disco duro del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Load. El procedimiento es el habitual para abrir archivos en ambiente Windows. Memorización de un gráfico Permite imprimir un gráfico en la impresora local del PC del usuario. Seleccione en el menú Tools la opción Print. El procedimiento es el habitual para imprimir archivos en ambiente Windows. Supresión de los gráficos del archivo En el menú Acción seleccione la opción Borrar Arch. Datos. Atención: la supresión de los datos del archivo libera espacio en la memoria de sistema pero es una acción no reversible EXPORTAR DATOS A UN EQUIPO INDIVIDUAL Como se ha mencionado en el apartado anterior, es posible exportar los datos del XWEB hacia un PC. El formato de los datos puede ser el texto simple (TXT) o el formato de página web (HTML). Seleccione la opción de memorización correspondiente en el menú Acción XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 89/116
90 Seleccione primero el intervalo de exportación y sucesivamente las dimensiones de interés. Haga clic en Guardar EXPORTAR DATOS DESDE VARIOS EQUIPOS Atención: El siguiente procedimiento no está habilitado cuando la conexión a la unidad se realiza mediante módem. Para exportar los datos de varios dispositivos a la vez, abra el menú Datos, Exportación de datos. Seleccione entonces el tipo de equipos que se quiere exportar; aparecerá la siguiente ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 90/116
91 La función clonar permite aplicar la misma selección hecha para un equipo a todos los demás compatibles. La exportación se realiza en formato Microsoft Excel con las siguientes restricciones: Número máximo de renglones El procedimiento requiere la descarga de un contenido Java en el PC del usuario; si la conexión se ha hecho mediante el módem, el procedimiento puede durar unos minutos. Al terminar la descarga, aparece la siguiente ventana: El sistema propone automáticamente un nombre de archivo con el siguiente formato: exportar_descripción-sistema_fecha-inicio_fecha-fin.xls Al hacer clic en guardar se da inicio a la transferencia de datos en sí. El tiempo necesario para completar XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 91/116
92 el procedimiento depende de la cantidad de datos que se van a exportar EXPORTACIÓN EN USB Desde la misma página de la exportación de datos, es posible seleccionar la opción "Exportación en USB. Aparece la siguiente pantalla: Para activar la función actúe de la siguiente manera: Seleccione el intervalo de registro en el formato (dd:hh). De esta manera la exportación se realiza hacia atrás considerando hh:oo; Seleccione el intervalo de muestreo para cada tamaño de los dispositivos seleccionados (naturalmente, es posible utilizar el botón All device para obtener la selección rápida de todos los dispositivos); Seleccione los dispositivos para los cuales se quiere hacer la exportación; Controle que la memoria USB esté introducida correctamente en el puerto USB de XWEB; Presione el botón Guardar para activar la función y dejar la memoria USB introducida; Esta función exporta siempre todos los datos de cada dispositivo. La salida es un archivo.txt con un formato que se puede importar fácilmente en Excel u Open office calc. En caso de error, XWEB escribe un archivo de texto con una breve descripción del error. Si no se ha realizado ninguna configuración mediante el menú descrito, XWEB es capaz de exportar los datos utilizando la configuración escrita en un simple archivo de texto dentro de la memoria USB. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente: Escribir en el directorio raíz de la memoria USB el archivo export.txt siguiendo la sintaxis descrita a continuación: El archivo se debe escribir usando dos grupos de informaciones escritos en dos líneas diferentes y consecutivas. El INTERVALO y la LISTA DE DISPOSITIVOS, como se describe a continuación: INTERVALO: puede tener dos formatos. #[horas/días] donde # es un número y [horas/días] es la unidad de medida, el otro formato posible está compuesto por dos fechas con el formato dd/mm/aaaa -- dd/mm/aaaa que indican el instante de inicio y final de la exportación. Después del XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 92/116
93 intervalo de exportación, es posible especificar el intervalo de muestreo expresado en segundos (si este campo se deja en blanco, el intervalo utilizado por defecto es de 60 segundos); LISTA DE DISPOSITIVOS Es una simple lista de direcciones seriales de los dispositivos para los que se quiere exportar los valores, cada dirección serial se debe separar de aquella que la precede con una coma. Si se utiliza el asterisco * en lugar de la lista de direcciones, se realizará la exportación de todos los dispositivos habituales. EJEMPLO 1: 3d 3600 * Exporta los datos registrados en las últimas 3 muestras de todos los dispositivos con un tiempo de muestreo de 1 hora EJEMPLO 2: 1d 120 1,3,5 Exporta los datos registrados en el último día respectivo a las direcciones 1, 3 y 5, con tiempo de muestreo de 2 minutos Introduzca la memoria USB en el puerto USB de XWEB y espere hasta que se terminen de escribir los datos. Si la memoria USB tiene un LED, probablemente parpadeará durante la operación de escritura; por lo tanto hay que esperar hasta que el mismo se quede encendido fijo para poder quitar la memoria USB; Extraiga la memoria USB e introdúzcala en el PC para visualizar los datos extraídos. 1. Para cada dispositivo habilitado se exportarán todos los valores registrados; 2. Los datos exportados se memorizan en el mismo número de archivos que de dispositivos. Un archivo para cada dispositivo. El nombre del archivo está relacionado al nombre del dispositivo; 3. los archivos se memorizan en un directorio llamado export_aaaammgg-hhmmss construido teniendo en cuenta la fecha y la hora actuales; 4. Los datos del archivo están separados por el carácter, para que se puedan exportar fácilmente en Excel o Open office calc; 5. La primera línea de cada archivo contiene la lista de los nombres de los valores exportados separados por el carácter ; El siguiente es un ejemplo de archivo: Date/Time Status Room (Pb1) Evaporator (Pb2) Set Point On / Off Defrost Keyboard Energy Saving Low Value Pb1 High Value Pb1 Error Pb1 Error Pb2 Open Door External Alarm EEPROM Failure Defrost Light Fan Cooling Door Switch Generic Alarm 21/01/ :32: /01/ :47: /01/ :02: /01/ :18: /01/ :33: /01/ :48: /01/ :03: /01/ :18: /01/ :33: /01/ :48: /01/ :04: /01/ :19: /01/ :34: /01/ :49: /01/ :04: /01/ :19: /01/ :34: /01/ :50: /01/ :05: /01/ :20: /01/ :35: /01/ :50: /01/ :05: /01/ :20: /01/ :36: Después de la exportación, para poder exportar nuevamente es necesario quitar la memoria USB y volverla a introducir XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 93/116
94 3.7.5 SUPRESIÓN DE LOS DATOS Para eliminar todos los datos memorizados, abra el menú Datos -> Gráficos. Aquí, en la opción Acción seleccione la opción Borrar datos del dispositivo o bien Borrar todos los datos. Atención: la supresión es definitiva VISUALIZACIÓN DE LOS GRÁFICOS DESDE EL PC Es posible ver los gráficos aun sin conectarse a un sistema XWEB. Para hacerlo es necesario guardar previamente un gráfico en el respectivo PC. Si es la primera vez que se intenta visualizar el gráfico en la estación local, es necesario instalar un software presente en el cd-rom entregado junto a la unidad. Introduzca dicho cd-rom y en la sección Programas accesorios, haga clic en Graph viewer. Confirme el recorrido de instalación del software haciendo clic en Start. Una vez terminado el procedimiento, aparece la siguiente ventana: De aquí en adelante, en la barra Inicio del PC, mediante el grupo Dixell s graphs viewer, se podrá ejecutar el programa: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 94/116
95 Según las configuraciones de seguridad del PC usado (el ejemplo a continuación se refiere a un sistema Windows XP con service pack 2 instalado), podría ser necesario autorizar la ejecución del software XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 95/116
96 Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de encabezamiento y autorice la ejecución del software. Responda Sí a la siguiente pregunta: Al final aparece esta ventana: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 96/116
97 Haga clic en Open a graph, confirme la ejecución de la Java Virtual Machine, y busque en el PC el gráfico previamente guardado. Use la ventana estándar de Windows para abrir los archivos XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 97/116
98 3.8 MENÚ DE ALARMAS En esta sección se recoge toda la información necesaria para la gestión de las alarmas del historial HISTORIAL DE ALARMAS Esta función permite ver el historial de alarmas guardado en el XWEB. Visualización y búsqueda de las alarmas En la página inicial seleccione la opción Alarmas y sucesivamente Archivo. La página está dividida en 3 secciones principales: El Filtro de dispositivos define el nivel de alarma y dispositivo en los cuales efectuar la búsqueda. El Filtro de alarmas define el tipo de alarma en el cual efectuar la búsqueda. El menú Acción permite elegir la acción por emprender: Memorización en el disco duro en formato HTML, visualización en la ventana actual o impresión de las alarmas. El XWEB 300 carga automáticamente todas las alarmas; el usuario puede sucesivamente ejecutar los filtros XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 98/116
99 Valores asumidos por la columna Fin : Activo: Auto: Stop Lect.: Reinic. Sist.: Alarma aún activa Alarma restablecida automáticamente y que ya no está activa Actividad de monitoreo interrumpida por parte de un usuario. Reinicio del sistema Situación del equipo desde la página del historial de alarmas Si se desea obtener información más detallada sobre el equipo que ha generado la alarma, se puede hacer clic en el nombre del equipo; se abre la ventana Ver con los valores detectados en el momento en el que se generó la última alarma. Para un panorama del estado actual del sistema, abra la ventana Ver mediante el menú presente en la página inicial. Impresión de la lista de las alarmas Seleccione en el menú Acción la opción Imprimir. La impresión se hace mediante el PC del usuario, con cualquier impresora a la cual tenga acceso dicho PC. Siga el procedimiento de impresión de Windows. 3.9 GESTIÓN DE LOS PERMISOS DE ACCESO AL XWEB En la página inicial seleccione Configuración y luego Permisos. Esta sección es una de las más importantes para conservar el funcionamiento correcto del XWEB. Es posible crear hasta 3 diferentes usuarios y concederles o negarles la interacción con el sistema de monitoreo. Recomendamos crear un usuario con derechos únicamente de lectura de los datos de sistema y otro también con la capacidad de modificar el comportamiento del sistema. Un tercer usuario podría ser el administrador, que debería ser el único con la posibilidad de interactuar con las partes críticas del sistema, como la gestión de las alarmas o de los dispositivos, etc. El XWEB está configurado para aceptar en el primer encendido un usuario administrador y dos usuarios estándar. Para modificar estas configuraciones, haga clic en el campo Nombre de usuario y código de seguridad y modifíquelos según las exigencias. Haga clic en aplicar. Para conceder o negar el acceso a áreas específicas del sistema, seleccione o deseleccione las opciones de la ventana Permisos. Haga clic en aplicar XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/300 99/116
100 3.9.1 GESTIÓN DE LOS USUARIOS Es posible interactuar con un usuario en 3 modos diferentes: Conceder/negar privilegios de acceso Inhabilitar un usuario (casilla de control Habilitación ) Modificar el nombre del usuario y el código de seguridad 3.10 SECCIÓN TOOLS EL XWEB 300 cuenta con una serie completa de programas que ayudan al usuario durante el mantenimiento del servidor y la búsqueda de posibles problemas de conexión en la línea RS ESTADO DEL ARCHIVO Esta ventana permite obtener información importante sobre la duración de los archivos dentro de la memoria de sistema. La arquitectura usada es la cola FIFO (primer dato memorizado, primer dato eliminado), que aplicada al espacio de memoria disponible hace que cuando este se agote, los datos más recientes sobrescriban dinámicamente los más viejos. Valor Significado Unidad de medida Archivo Ocupación de la memoria de sistema Porcentaje XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
101 Primer dato Primer dato disponible Fecha y hora Último dato Último dato memorizado Fecha y hora Cálculo de la duración del Indicación de cuántos días anteriores al último Fecha y hora archivo dato memorizado pueden ser gestionados en el Intervalo mínimo de registro archivo. Tiempo mínimo necesario para que el sistema interrogue todos los equipos conectados a la RS 485 Minutos / segundos Duración Buffer Dimensión del buffer de alarmas Minutos / segundos Para modificar la duración del archivo se puede modificar el número de dimensiones o la velocidad con la que este memoriza las mismas. Intuitivamente entre mayor es el número de dimensiones y más rápido es el intervalo de adquisición de las mismas, menor es la duración del archivo. Tenga presente que el sistema no se bloquea al llenarse el archivo; simplemente este se sobrescribe. El usuario puede descargar los datos en cualquier momento mediante el menú Datos -> Gráficos RS 485 TEST Es posible realizar una prueba diagnóstica para determinar si la conexión serial RS 485 se ha efectuado correctamente. Seleccione RS 485, aparecerá la siguiente ventana: Al hacer clic en Test, el XWEB 300 efectúa un breve control de la RS 485 intercambiando paquetes de datos con el equipo que se está examinando ESTADO DEL SERVIDOR XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
102 Haga clic en Estado del sistema. En caso de errores de sistema, estos se indican a continuación LOG MENSAJES Haga clic en Utilidad -> Log mensajes. Esta ventana proporciona información importante sobre el estado de los mensajes de alarma. Es posible filtrar por tipo, controlador, pero sobre todo por resultado de envío: en cola, enviado, envío no efectuado, etc. Mensajes de error en el envío de SMS a) SMS not accepted : orden AT+CMGF=1 fallida. Esta orden es una de las configuraciones que se realizan en el módem antes de enviar un sms. b) sending not correct : el módem no ha respondido correctamente al envío (desde XWEB a módem) del número de móvil del destinatario, o bien la alarma que debe enviar ya no está presente en la lista de las alarmas de XWEB. c) command not supported : el módem no ha respondido correctamente durante el envío (desde XWEB a módem) del cuerpo del mensaje MENÚ DE INFORMACIÓN ABOUT En el submenú About aparece la versión comercial del XWEB: En la imagen arriba se indica un sistema en versión ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Una característica importante del XWEB es que puede actualizarse. El procedimiento completo puede ser activado únicamente por el administrador. Seleccione en la página inicial el menú Información y luego la opción Actualización del sistema. Para completar la actualización, el PC desde el cual esta se realiza debe contar con la Java Virtual Machine. Durante el procedimiento de actualización, que puede durar unos minutos, el sistema interrumpe su actividad de monitoreo de la RS SEGURIDAD Y USO ADMITIDO Lea atentamente la siguiente información. Su seguridad puede depender del respeto de estas sencillas reglas. Protéjase y proteja la unidad contra potenciales descargas eléctricas. El XWEB no debe encenderse por ningún motivo antes de que todos los dispositivos periféricos y la RS 485 estén conectados. Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegúrese de que esta sea compatible con las XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
103 especificaciones del sistema. Al preparar la conducción del cable eléctrico, evite que este se tuerza o que pueda ser pisado. La temperatura ideal de funcionamiento de la unidad va de +5 C a +60 C. Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor. Evite que dentro de las ranuras laterales caiga líquido u objetos metálicos pequeños. No abra por ningún motivo la unidad, dentro de ella no hay componentes que requieran mantenimiento. 4.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA Generales Dimensiones Alimentación Consumo Condiciones de trabajo (SOLO PARA MODELO COOLMATE) 230 (l) x 210 (a) x 87 (p) (mm) 230 VAC 50~60Hz. 20 W Temperatura entre e+0 C e 60 C Humedad entre e20% e 85% AUX 3A máx. (estado inicial de arranque 8 A) Generales Dimensiones Alimentación Consumo Condiciones de trabajo (SOLO PARA MODELO DIN) 175 (l) x 110 (a) x 60 (p) (mm) VAC 50~60 Hz. 15 W Temperatura entre el +0 C y el 60 C Humedad entre el 20% y el 85% AUX 5A máx. (estado inicial de arranque 8 A) XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
104 5 APÉNDICE Apéndice A: Apéndice B: Apéndice C: Apéndice D: SECCIÓN AVANZADA GLOSARIO ACCESORIOS CONECTIVIDAD GPRS (únicamente para DIN) XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
105 Apéndice A: SECCIÓN AVANZADA En esta sección se describe cómo personalizar el funcionamiento del equipo modificando las configuraciones estándar. Se hace referencia únicamente a las secciones principales sin entrar en detalles sobre cada una de las configuraciones. La ventana se divide en secciones horizontales diferentes; cada una de estas define un aspecto particular del funcionamiento del equipo. Para acceder a esta sección, interrumpa las adquisiciones de los datos, entre al menú Configuración y seleccione la opción Dispositivos. En el menú desplegable Dispositivo seleccione uno y espere a que se abra la página. En el menú Acción seleccione la opción Avanzadas y espere a que se abra la página. La sección Analógicas muestra todas las opciones asociadas a las entradas analógicas. Estos valores pueden verse en el formato decimal o con números enteros; de cualquier manera debe haber uniformidad entre el formato configurado en el XWEB 300 y la configuración efectiva del equipo. El sufijo -I después del nombre de una dimensión, representa su visualización en números enteros. Asimismo para la distinción entre grados Celsius y Fahrenheit, el sufijo -F representa los grados Fahrenheit. Atención: las configuraciones del formato de visualización enteros/decimales y del formato C/ F deben elegirse de acuerdo con el estado real del equipo. La sección Entradas digitales permite configurar el comportamiento del XWEB 300 según el funcionamiento real del equipo. Los valores predeterminados son los que cada uno de los equipos presenta en la configuración de fábrica. Un error típico consiste en modificar la sección Generic Alarm en el equipo a cualquier otro valor; si la misma modificación no se hace a la configuración del XWEB 300, cada vez que este recurso se active, aparecerá una alarma genérica, aun si el equipo no se ha configurado efectivamente para gestionar una alarma. Para la sección Estados de los dispositivos, es válida la misma información del apartado anterior. Mantener la correspondencia entre la configuración del servidor y la del equipo es fundamental para asegurar un funcionamiento correcto. La sección Mandos permite habilitar o inhabilitar mandos específicos para el equipo. Preste atención a las XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
106 posibles repercusiones que las modificaciones a las secciones anteriores pueden tener en cuanto a la disponibilidad de los mandos para los equipos. Una situación típica es la siguiente: si en la sección Digital Resources, la opción Generic Alarm cambia a Ausiliary, es necesario activar por consiguiente las opciones Aux on y Aux off" en la sección Commands XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
107 Apéndice B: GLOSARIO A ACCOUNT - Cuenta. Para utilizar los servicios que ofrece el proveedor es necesario tener un account. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) tecnología que permite transformar la línea telefónica analógica (el par de cobre habitual) en una línea digital de alta velocidad para un acceso a internet ultrarrápido que garantiza una banda de transmisión más amplia en cuanto a download, respecto a la de upload. B BAUD - Es la unidad de medida para medir la velocidad a la que los ordenadores comunican entre sí al intercambiar información. En otras palabras, puede compararse al número de bits transmitidos en un segundo. BPS - Bits por segundo. Unidad de medida de la velocidad de transmisión de los datos. BUFFER - Segmento de memoria reservado al registro de datos que sucesivamente se transmitirán, elaborarán o guardarán. BROWSER - El programa que permite utilizar los recursos que ofrece Internet, como Netscape Navigator o Microsoft Internet Explorer. C CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol. Sistema de cifrado de los códigos de seguridad que se usa para comprobar la identidad del cliente que requiere el acceso. El control se realiza en el momento de la conexión y puede repetirse en cualquier momento. CLIENT - Sistema que interpreta los datos que provienen de otro sistema llamado server (servidor). CONEXIÓN REMOTA - Conexión a un ordenador geográficamente lejano, efectuada para el intercambio de datos. D DAEMON - Demonio. En Unix es un programa que funciona constantemente en segundo plano y se activa tras la petición por parte de otros programas. Es el homólogo del TSR del Dos. Un programa típico Unix Daemon es el que se encarga de gestionar el tráfico de correo electrónico. DOMINIO - Es el nombre del host con el que este se identifica unívocamente en la red. El nombre del dominio, junto al del usuario constituido por el nombre de usuario separado por el constituye la dirección del usuario. DORSAL - Líneas por las que viaja la información entre los diferentes routers. Las dorsales han sido ideadas para conducir enormes cantidades de datos a alta velocidad. DOWNLOAD - Descargar. Operación que permite transferir archivos desde un host remoto al ordenador personal local. DNS - Domain Name System. Nombre con el que se identifica un sistema en Internet. Permite utilizar direcciones alfanuméricas en lugar de direcciones numéricas formadas por cuatro grupos de cifras. DRAG AND DROP - Técnica de arrastre de carpetas u otros objetos de la interfaz con el ratón. H HOME PAGE - Página inicial de un sitio. HOST - Ordenador conectado a la red que alberga servicios o recursos y da acceso a un espacio virtual propio a quien navegue en Internet. Los nombres de los hosts constan de diferentes partes vinculadas entre sí mediante puntos; por ejemplo nombre.clip.com. El nombre del host se descodifica de derecha a izquierda. El primer segmento a la derecha se llama zona (com), a su izquierda, el nombre de la empresa, escuela u organización (en el ejemplo clip ). La parte a la izquierda representa el ordenador específico dentro de dicha organización. Vale la pena recordar que en las organizaciones más grandes los nombres de los hosts pueden tener aún más divisiones. Si la zona consta de tres caracteres, se trata de una organización y su código de tres letras indica el tipo: XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
108 HTML - Hyper Text Markup Language. Lenguaje para la codificación de documentos hipertextuales. Es el lenguaje de programación que se usa para realizar las páginas de Internet. HTTP - Hypertext Transfer Protocol. Protocolo que representa el modo en el que el navegador y el servidor intercambian la información en las páginas que se van a visualizar. IP Number - Es una dirección de 32 bits escrita en una secuencia de cuatro grupos de números (de 0 a 255) separados por puntos. El número IP entero (p. ej ) identifica una máquina particular en el ámbito de la red. Las direcciones posibles en la red son (o sea 2 32 ). I ISDN - Integrated Service Digital Network. Red pública digital que ofrece canales digitales con altísima velocidad de transmisión. ISP - Internet Service Provider. Sociedad que provee bajo pago el acceso a Internet. J JAVA - Lenguaje de programación inventado por Sun, para crear aplicaciones interactivas en Internet. L LINK - Enlace a una página Internet que puede encontrarse en el mismo ordenador o en otra parte del mundo. M MAILBOX - Casilla postal para la recepción y envío del correo electrónico. MODEM - MODulator - DEModulator, modulador y demodulador. Aparato utilizado para conectar un dispositivo (ordenador) a una línea telefónica para hacer posible la transmisión de los datos a otro dispositivo. P PAP - Password Authentication Protocol. Protocolo de autenticación del código de seguridad. Protocolo que forma parte del PPP y prevé un cifrado del código de seguridad introducido por el usuario que realiza una conexión. PASSWORD - Código de seguridad. Serie de caracteres que un usuario debe proporcionar al sistema para poder acceder a determinados recursos. PPP - Point to Point Protocol. Protocolo para efectuar una conexión TCP/IP mediante la línea telefónica. PROTOCOLO - Serie de reglas establecidas entre dos partes para lograr comunicar de manera compatible. R ROUTER - Máquina que cumple la función de recoger los paquetes enviados por los servidores e instalarlos en las destinaciones. S SCRIPT - Conjunto de instrucciones, integradas en un archivo normal de texto, que permite automatizar algunas operaciones. SERVIDOR - Dispositivo de una red que pone a disposición sus propios recursos. SITIO - Término con el cual se indica un conjunto de páginas presentes en la Web. T TCP/IP - Transfer (o Transmission) Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de transmisión de datos que usan los ordenadores conectados a Internet. El TCP/IP subdivide la información en paquetes de datos XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
109 de pequeñas dimensiones, para que cada uno pueda encontrar automáticamente la vía más breve disponible para llegar a su destino. U UPLOAD - Operación mediante la cual se transfieren datos desde el ordenador a otro sistema remoto presente en la red. NOMBRE DE USUARIO - Nombre con el que se identifica un usuario en un host. La combinación del nombre de usuario y el código de seguridad es la clave para acceder a un sistema en red. W WWW - World Wide Web. "Telaraña de amplitud mundial". Identifica los recursos que pueden utilizarse en Internet mediante el protocolo HTTP usando un navegador de Web. Apéndice C: ACCESORIOS TYPE DESCRIPTION COMMERCIAL NAME HOW-TO ORDER MODEM Analog SERIAL modem, PDA compatible, 56kbps XWEB MODEM XWEBMODEM-200 (24 Vac) XWEBMODEM-400 (110 Vac) XWEBMODEM-500 (230 Vac) MODEM GSM GSM modem KIT TC35-KIT TC35-KIT Ethernet patch cable CABLE compatible with XWEB, ### CAB/WEB/NET 3m Ethernet patch crossover CABLE cable compatible with XWEB, 1m ### CAB/WEB/PC XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
110 Apéndice D: CONECTIVIDAD GPRS (ÚNICAMENTE PARA DIN) La conectividad GPRS y todos los servicios asociados son prerrogativa del operador móvil. En el momento de elegir el operador y la tarifa, tenga en cuenta lo siguiente: La dirección IP asignada de la red móvil a XWEB debe ser pública; sólo de esta manera, XWEB será visible para Internet y el servicio DDNS Elija una tarifa plana, según el volumen, no por el tiempo: los datos intercambiados para consultar los parámetros y gráfico son de pocos MB y es preferible la conexión tanto en "always" o de modo tal que XWEB esté siempre disponible. Verifique de antemano que la cobertura y la calidad de la señal del operador elegido en el área de instalación de XWEB. Planifique el uso de XWEB: si bien se trata de una conexión GPRS más eficaz que la conexión de módem GSM (9,6 kb/s), la velocidad llega como máximo a 40 kb/s (carga de XWEB hacia un browser web) Por lo tanto, debe limitarse tanto como sea posible el uso del layout que prevé el envío de imágenes, el acceso simultáneo de varios usuarios al mismo XWEB y la descarga de grandes porciones de datos. La red móvil asigna a XWEB direcciones IP dinámicas (a menos que se elija una tarifa con IP estático) que cambian con el tiempo. XWEB gestiona el DDNS, un servicio ofrecido por algunos operadores, aún de forma gratuita, que permite actualizar y mantener siempre alineado el IP asignado a la red con un nombre específico (hostname). Cree una cuenta XWEB en uno de estos administradores de DNS dinámicos (DynDns, ChangeIP, NoIP) y asigne un hostname al XWEB (por ej. myxweb01.homeip.net). De esta manera, el XWEB myxweb.homeip.net estará siempre accesible aun si cambia su IP XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
111 Ejemplo 1) Conecte la antena e introduzca la SIM de su operador 2) Desde el menú principal de XWEB, seleccione ConfigurationSystem. Se abrirá una ventana desde donde deberá seleccionar la opción Modem Setup. Le seguirá una ventana como la de la figura a continuación. Configure el módem como interno ( internalgsm ). Habilite las llamadas de módem interno. La sección de módem externo no debe ser configurada. 3) Haga clic en la opción Dialup Setup. En la sección Dial-up seleccione No dial-up. Configure la sección GPRS configuration sobre la base de los datos del operador y de la conexión a la red de Internet que posea. Aconsejamos estipular un contrato tipo "plano" con su operador móvil para que la conexión esté disponible cuando se acceda desde una ubicación remota. Solicite a su operador un IP público. Para el acceso a XWEB con IP público pero dinámico, se pueden usar los servicios de DNS como changeip, dyndns o bien noip XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
112 XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
113 4) Para la configuración del DNS con IP dinámico, por ejemplo, conéctese al sitio 5) y complete los campos con borde rojo. Haga clic en Add To Cart. Siga realizando el procedimiento guiado hasta finalizarlo, con el checkout del nombre DNS que se ha elegido y la activación del mismo. Transfiera el nombre y los demás parámetros a la ventana de configuración GPRS de xweb indicada anteriormente en el punto XWEB300D_500_500D opr SP r XWEB500/ /116
Guía para el usuario Soporte técnico e informaciones sobre los productos http://www.lae-electronic.com/ info@lae-electronic.com Página 2 LAE electronic TAB4.2 Guía para el usuario TAB 4.2 - Guía para el

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución