Source: http://docplayer.pl/7435423-Dziennik-ustaw-nr-12-687-poz-114-rozporzndzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-15-stycznia-2002-r.html
Timestamp: 2018-09-18 14:16:03+00:00

Document:
Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. - PDF
Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.
Download "Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r."
1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi wzi ç termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si, co nast puje: Rozdzia 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzàdzenie okreêla szczegó owy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny op acalnoêci przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, a tak e wzory kart audytu energetycznego. 2. U yte w rozporzàdzeniu okreêlenia oznaczajà: 1) ustawa ustaw z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsi wzi ç termomodernizacyjnych, 2) usprawnienie termomodernizacyjne dzia anie techniczne sk adajàce si na przedsi wzi cie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciep owniczej i lokalnym êródle ciep a, majàce na celu oszcz dnoêç energii, 3) wariant przedsi wzi cia termomodernizacyjnego zestaw usprawnieƒ termomodernizacyjnych, utworzony przez wykonawc audytu energetycznego, zwanego dalej audytorem, 4) optymalny wariant przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wariant przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wybrany zgodnie z algorytmem oceny op acalnoêci, który spe nia wszystkie warunki i kryteria okreêlone w ustawie, przeznaczony do realizacji. Rozdzia 2 Forma audytu energetycznego Audyt energetyczny opracowuje si w j zyku polskim w formie pisemnej, stosujàc oznaczenia graficzne i literowe okreêlone w Polskich Normach. 2. Wszystkie strony (arkusze) poszczególnych cz - Êci audytu energetycznego oraz za àczniki oznacza si kolejnà numeracjà. 3. Audyt energetyczny oprawia si w ok adk formatu A-4, w sposób uniemo liwiajàcy jego zdekompletowanie.
2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 Rozdzia 3 Szczegó owy zakres audytu energetycznego budynku 4. Audyt energetyczny budynku sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia i zawierajàcej: a) szczegó owe dane identyfikacyjne dotyczàce budynku oraz jego w aêciciela lub zarzàdcy, b) podstawowe dane dotyczàce audytora koordynujàcego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem, c) podstawowe dane dotyczàce wspó autorów audytu energetycznego, d) spis treêci, 2) karty audytu energetycznego, obejmujàcej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporzàdzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 cz Êci 1 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych usprawnieƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenie maksymalnej wielkoêci Êrodków w asnych inwestora, stanowiàcych mo liwy do zadeklarowania udzia w asny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierajàcej: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególnoêci: opis konstrukcji i technologii, nazw systemu, niezb dne wskaêniki powierzchniowe i kubaturowe, Êrednià wysokoêç kondygnacji, wspó czynnik kszta tu, b) co najmniej uproszczonà dokumentacj technicznà, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem uk adu przerw dylatacyjnych oraz stron Êwiata, c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególnoêci: Êcian zewn trznych, dachu, stropów, Êcian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi, d) charakterystyk energetycznà budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciep o, zu yciu energii, taryfach i op atach, e) charakterystyk systemu grzewczego, w tym w szczególnoêci: sprawnoêci sk adowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których w latach przeprowadzono modernizacj systemu grzewczego opis tej modernizacji, f) charakterystyk instalacji ciep ej wody u ytkowej, w tym w szczególnoêci: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolacj pionów, g) charakterystyk systemu wentylacji, w tym w szczególnoêci: rodzaj, typ wentylacji, h) charakterystyk w z a cieplnego lub kot owni znajdujàcej si w budynku, i) charakterystyk instalacji gazowej, przewodów kominowych, w przypadku gdy majà one wp yw na usprawnienie lub przedsi wzi cie termomodernizacyjne, j) charakterystyk instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wp yw na usprawnienie lub przedsi wzi cie termomodernizacyjne, 5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania w aêciwych usprawnieƒ i przedsi wzi ç termomodernizacyjnych, 6) wykazu wskazanych do oceny efektywnoêci i dokonania wyboru usprawnieƒ i przedsi wzi ç termomodernizacyjnych, 7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu s u àcego wybraniu optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, z okre- Êleniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporzàdzonych wed ug metody kalkulacji uproszczonej, okreêlonej w przepisach odr bnych, 8) opisu technicznego i niezb dnych szkiców optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 5. Algorytm, o którym mowa w 4 pkt 7, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) krok pierwszy polegajàcy na wskazaniu rodzajów usprawnieƒ termomodernizacyjnych majàcych na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciep o: a) na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, b) na przygotowanie ciep ej wody u ytkowej, 2) krok drugi polegajàcy na: a) wyborze, wed ug metody opisanej w pkt 1 i 2 cz Êci 3 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, optymalnych usprawnieƒ i wariantów termomodernizacyjnych spoêród okreêlonych w pkt 1 lit. a) i b), b) zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, wybranych usprawnieƒ i wariantów termomodernizacyjnych w kolejnoêci rosnàcej wartoêci prostego czasu zwrotu nak adów, charakteryzujàcego ka de usprawnienie (SPBT), 3) krok trzeci polegajàcy na wyborze optymalnego wariantu poprawiajàcego sprawnoêç systemu grzewczego, wed ug metody opisanej w pkt 3 cz - Êci 3 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, i zestawieniu usprawnieƒ sk adajàcych si na optymalny wariant w tabeli 2 cz Êci 2 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, 4) krok czwarty polegajàcy na wyborze, wed ug metody opisanej w pkt 4 cz Êci 3 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia, optymalnego wariantu przedsi -
3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 wzi cia termomodernizacyjnego, a wi c pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 5, 6 i 7 tabeli 1 cz Êci 4 za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia spe niajà odpowiednio wymagania ustawy: art. 2 pkt 1 lit. a) kolumna 5, art. 4 pkt 1 kolumna 6, art. 4 pkt 2 kolumna 7, oraz wartoêç w kolumnie 6 tej tabeli, która spe nia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora Êrodków w asnych, o których mowa w 4 pkt Audyt energetyczny budynku nale àcego do grupy budynków o jednakowych rozwiàzaniach konstrukcyjno-materia owych i o tym samym stopniu zu- ycia, stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, mo e byç opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków. 2. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu s u àcego wskazaniu optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego obejmuje tylko usprawnienia racjonalne dla danego budynku. Rozdzia 4 Szczegó owy zakres audytu energetycznego lokalnego êród a ciep a, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to êród o budynkiem, lub êród a zaopatrujàcego wi cej ni jeden budynek 7. Audyt energetyczny lokalnego êród a ciep a sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia i zawierajàcej: a) szczegó owe dane identyfikacyjne dotyczàce lokalnego êród a ciep a oraz jego w aêciciela lub zarzàdcy, b) podstawowe dane dotyczàce audytora koordynujàcego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem, c) podstawowe dane dotyczàce wspó autorów audytu energetycznego, d) spis treêci, 2) karty audytu energetycznego, obejmujàcej charakterystyk konstrukcyjnà lokalnego êród a ciep a, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporzàdzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 cz Êci 1 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych usprawnieƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenie maksymalnej wielkoêci Êrodków w asnych inwestora, stanowiàcych mo liwy do zadeklarowania udzia w asny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, 4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego êród a ciep a, zawierajàcej: a) charakterystyk technicznà lokalnego êród a ciep a, w tym w szczególnoêci: typ, liczb oraz nominalne parametry techniczne urzàdzeƒ wytwarzajàcych lub transformujàcych ciep o, rodzaj oraz parametry noênika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacjà urzàdzeƒ, armatury i rurociàgów, b) charakterystyk technicznà instalacji lokalnego êród a ciep a, w tym: kot ów, rurociàgów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urzàdzeƒ regulacyjnych, urzàdzeƒ oczyszczania spalin, komina, od u lania, naw glania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zu ycia urzàdzeƒ i mo liwoêci wykorzystania istniejàcych urzàdzeƒ w zmodernizowanym êródle, c) charakterystyk budynku lokalnego êród a ciep a i jego pomieszczeƒ, sporzàdzonà zgodnie z wymaganiami okreêlonymi w 4 pkt 4, d) bilans ciep a lokalnego êród a ciep a, sporzàdzony wed ug metody opisanej w cz Êci 2 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, 5) oceny stanu technicznego: instalacji oraz budynku lokalnego êród a ciep a, w zakresie istotnym dla wskazania w aêciwych wariantów przedsi wzi ç termomodernizacyjnych, 6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu s u àcego wskazaniu optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporzàdzonymi wed ug metody kalkulacji uproszczonej, okreêlonej w przepisach odr bnych, 7) opisu technicznego i niezb dnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 8. Algorytm, o którym mowa w 7 pkt 6, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) krok pierwszy polegajàcy na wskazaniu wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, 2) krok drugi polegajàcy na obliczeniu nak adów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt 1 wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, 3) krok trzeci polegajàcy na: a) sporzàdzeniu, wed ug metody opisanej w cz Êci 2 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, bilansu ciep a dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, zgodnie z wzorem zawartym w cz Êci 2 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, 4) krok czwarty polegajàcy na: a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciep a, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, wed ug metody opisanej w cz - Êci 3 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, efektów
4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 ekonomicznych dla wariantów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1, 5) krok piàty polegajàcy na wyborze, wed ug metody opisanej w cz Êci 4 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia, optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, a wi c pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 cz Êci 5 za àcznika nr 2 do rozporzàdzenia spe niajà wymagania ustawy: art. 2 pkt 1 lit. b), c) lub d) kolumna 4, art. 4 pkt 1 kolumna 6, art. 4 pkt 2 kolumna 7, oraz wartoêç w kolumnie 6 tej tabeli, która spe nia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora Êrodków w asnych, o którym mowa w 7 pkt 3. Rozdzia 5 Szczegó owy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciep owniczej 9. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciep owniczej sk ada si z nast pujàcych cz Êci: 1) strony tytu owej, sporzàdzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 cz Êci 1 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia i zawierajàcej: a) szczegó owe dane identyfikacyjne dotyczàce lokalnej sieci ciep owniczej oraz jej w aêciciela lub zarzàdcy, b) podstawowe dane dotyczàce audytora koordynujàcego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem, c) podstawowe dane dotyczàce wspó autorów audytu energetycznego, d) spis treêci, 2) karty audytu energetycznego, obejmujàcej ogólnà charakterystyk konstrukcyjnà lokalnej sieci ciep owniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporzàdzonej zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 2 cz - Êci 1 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, 3) wykazu dokumentów i danych êród owych, z których korzysta audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiàcych ograniczenia zakresu mo liwych usprawnieƒ, w tym w szczególnoêci okreêlenie maksymalnej wielkoêci Êrodków w asnych inwestora, stanowiàcych mo liwy do zadeklarowania udzia w asny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, 4) inwentaryzacji technicznej lokalnej sieci ciep owniczej, zawierajàcej: a) szczegó owà charakterystyk konstrukcyjnà sieci, sporzàdzonà zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, b) parametry czynnika grzewczego, c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacjà urzàdzeƒ, armatury i rurociàgów, d) okreêlenie, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, ca kowitych strat ciep a w lokalnej sieci ciep owniczej, 5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciep owniczej w zakresie istotnym dla wskazania w aêciwych usprawnieƒ termomodernizacyjnych, 6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu wskazania optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciep owniczej, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporzàdzonymi wed ug metody kalkulacji uproszczonej, okreêlonej w przepisach odr bnych, 7) opisu technicznego i niezb dnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 10. Algorytm, o którym mowa w 9 pkt 6, zawiera nast pujàce kroki optymalizacyjne: 1) krok pierwszy polegajàcy na wskazaniu usprawnieƒ termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 cz Êci 2 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, 2) krok drugi polegajàcy na obliczeniu nak adów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt 1 usprawnieƒ termomodernizacyjnych, 3) krok trzeci polegajàcy na: a) obliczeniu, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, strat ciep a przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt 1, b) wyznaczeniu, wed ug metody opisanej w cz Êci 3 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, efektów energetycznych dla usprawnieƒ termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 4) krok czwarty polegajàcy na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt 1 usprawnieƒ termomodernizacyjnych, rozumianych jako ró nica ca kowitych kosztów przesy ania ciep a przed i po wykonaniu usprawnienia, 5) krok piàty polegajàcy na zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 cz Êci 4 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, usprawnieƒ termomodernizacyjnych dla sieci ciep owniczej uszeregowanych zgodnie z rosnàcà wartoêcià prostego czasu zwrotu nak adów (SPBT), 6) krok szósty polegajàcy na wyborze, wed ug metody opisanej w cz Êci 5 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia, optymalnego wariantu przedsi wzi cia termomodernizacyjnego, a wi c pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartoêci w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 cz Êci 5 za àcznika nr 3 do rozporzàdzenia spe niajà wymagania ustawy: art. 2 pkt 1 lit. b) kolumna 4, art. 4 pkt 1 kolumna 6, art. 4 pkt 2 kolumna 7, oraz wartoêç w kolumnie 6 tej tabeli, która spe nia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora Êrodków w asnych, o którym mowa w 9 pkt 3. Rozdzia 6 Przepis koƒcowy 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol
5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (poz. 114) Za àcznik nr 1 cz Êç 1
6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 cz Êç 2
9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114 cz Êç 3
10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114
20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 114

References: art. 8
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 2
 art. 4
 art. 4
 art. 2
 art. 4
 art. 4