Source: http://docplayer.cz/1400130-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2017-03-29 15:36:06+00:00

Document:
1 NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jana Gálová Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT ADRESA: Kroftova 45, Brno TEL./FAX: DATUM: Březen 20112 1. POPIS STAVBY Předmětem projektu je rekonstrukce administrativní budovy Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Brně na ulici Stará 25. Jedná se o pětipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. Objekt pochází z roku Nosnou konstrukci objektu tvoří zděné stěny a dřevěné trámové stropy. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. V rámci stavebních úprav není do nosných konstrukcí zasahováno. Stavební úpravy Zateplení střechy a výměna střešních oken V 5.NP bude demontován stávající sádrokarton střechy včetně tepelné izolace. Bude provedena demontáž střešní krytiny, laťování, vložena doplňující tesařská konstrukce na celkovou výšku krokve 32cm, provedena instalace termoisolační paropropustné difúsní fólie, překrytí latěmi a položení původní krytiny. Nově budou osazeny dešťové žlaby. Do střešní konstrukce bude vložena nová tepelná izolace tl. 32 cm. Z vnitřní strany bude uzavřena parozábranou. Na rošt bude osazen nový sádrokarton, který bude napojen na stávající příčky kanceláří. Dále budou instalována nová dřevěná střešní okna se žaluziemi a budou osazeny nové obložkové zárubně a dveře. Změna vnitřních dispozic V 1.PP dojde ke stavebním úpravám v místnosti HUP a kotelny. Bude provedena nová vodovodní a plynová přípojka s hlavními uzávěry. Veškeré nové vnitřní stoupací rozvody budou umístěny do prostor nově vzniklé instalační šachty, vytvořené ze stávajícího prostoru pro sprchu. Prostor nové šachty prochází všemi podlažími. V rámci rekonstrukce vytápění budou zrušeny stávající patrové etážové plynové kotle. Tyto kotle budou nahrazeny dvěma novými plynovými kotli, umístěnými v 1.PP v nově vzniklé místnosti kotelny. Přívod vzduchu pro kotelnu bude zajištěn zvnitřního světlíku, odvod spalin vnitřním, nově vložkovaným komínem nebo vnějším odtahem nad úroveň střechy. Bude provedena sanace zdiva proti vzlínání vlhkosti vložením izolačních desek odpovídajících rozměrů. Vnitřní omítky budou provedeny v úpravě proti vzlínání kapilární vlhkosti. Podlaha 1.PP bude provedena v hladké, bezespáré a protiskluzové úpravě. Vstupní dveře do kanceláří v jednotlivých patrech budou vybourány a prostor stávajících zádveří bude sloučen se schodištěm. Po rekonstrukci bude provedeno zapravení dotčených stěn a nová výmalba. Vstupy v jednotlivých podlažích budou řešeny dvojicí bezpečnostních dveří, jedny povedou do kancelářského celku, druhé pak zvlášť do zasedací místnosti. Zde bude demontován dřevěný obklad. Budou demontovány keramické obklady v kancelářích 1NP. Po demontážích bude vyspravena omítka stěn. Na každém patře bude provedena nová příčka prostřední kanceláře na jižní straně budovy. Budou demontovány keramické parapety oken a nahrazeny truhlářskými výrobky. Ve vnitřním dvoře bude provedena příprava pro osazení zařízení datového centra a venkovního výtahu budou provedeny základové patky a základová deska zároveň bude provedena stavební připravenost pro umístění vnějšího výtahu. Ve dvoře bude umístěn záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát. Provedení záložního zdroje elektrické energie se uvažuje jako kontejnerový dieselagregát. Kontejner bude opatřen průduchy pro přívod studeného vzduchu a odvod odpadního tepla a odvod spalin ze záložního zdroje. Rekonstrukce ZTI V celém objektu bude provedena celková rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace. Nové rozvody budou provedeny z PVC. Stoupací rozvody povedou novou instalační šachtou, rozvody ležaté povedou pod podhledy, případně budou zasekané ve zdi. V rámci rekonstrukce ZTI budou vyměněny veškeré zařizovací předměty v sociálních zařízeních i kuchyňkách. Zároveň budou provedeny nové obklady a dlažby těchto prostor. 23 Plynové rozvody Bude provedena rekonstrukce plynovodní přípojky a HUP. Nové plynovodní potrubí bude napojeno na nový systém vytápění. Ústřední topení a rozvody tepla V celém objektu bude optimalizován systém vytápění. V 1.PP budou osázeny 2 plynové kotle o výkonu 2x28 kw a společný zásobník TÚV pro celý objekt. Vstup topné vody a TÚV do každého patra bude mít samostatné měření a regulaci. Bude proveden nový rozvod topné vody. Otopná tělesa budou vyměněna za nová s termohlavicemi. Detekční zařízení požáru V objektu bude na základě požadavku investora instalováno zařízení detekce požáru (nutnost instalace nevyplývá z požadavku norem). Nový systém bude kompatibilní se systémem na SÚKL Praha je navržena ústředna Esser IQ8Control M. Zařízení bude nainstalováno v celém objektu v následujícím rozsahu v místnostech budou instalovány stropní automatické bodové hlásiče, na únikových cestách a serverovně tlačítkové hlásiče. Do 1.PP až 5.NP budou na vstupní dveře do patra dodány ohniodolné reverzní el. zámky. Výstupy místní PCO, grafická nadstavba SÚKL Praha Integra, GSM komunikátor. 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2.1. Podklady pro zpracování Požárně bezpečnostního řešení PBŘ je zpracováno podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů : ČSN Nevýrobní objekty ČSN Změny staveb ČSN Společná ustanovení ČSN Obsazení objektů osobami Zákon 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci Vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Projektová dokumentace 2.2. Požárně bezpečnostní řešení Konstrukční systém objektu se nemění (smíšený). Požární výška objektu se nemění (h = 15,65 m). Objekt je řešen v souladu s ČSN jako nevýrobní objekt. Stávající schodiště a navazující chodby až po výstup na terén se považují za stávající částečně chráněnou únikovou cestu přirozeně větranou jako CHÚC typu A. Každé podlaží se považuje za samostatný požární úsek zařazený do III.SPB (dle čl a) ČSN ). V souladu s ČSN se v rámci rekonstrukce objektu jedná o změnu stavby skupiny I jedná se pouze o drobné dispoziční změny, nové povrchové úpravy, výměnu výplní otvorů, zateplení střechy objektu, rekonstrukce otopné soustavy, zdravotechnických instalací a rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé kabeláže. Stavebními úpravami nedochází ke zvětšení požárního zatížení ani ke zvýšení stupně požární bezpečnosti. Nedochází ke změně stávajícího rozdělení na požární úseky ani k jinému zásadnímu zásahu do stávajícího požárně bezpečnostního řešení. Dle čl ČSN samostatné požární úseky musí tvořit chráněné únikové cesty, instalační šachty, kotelny (s výkonem jednoho kotle přes 70 kw nebo více kotlů s celkovým výkonem přes 140 kw), prostory náhradního zdroje elektrické energie. 34 Budoucí místnost s kotli nemusí tvořit samostatný požární úsek, celkový výkon kotlů nepřesahuje 140 kw (skutečný výkon je 2 x 28kW). Náhradní zdroj (dieselagregát) je umístěn v samostatném objektu ve dvoře a tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do I.SPB. Objekt je řešen v souladu s ČSN a ČSN Nová instalační šachta tvoří samostatný požární úsek a je zařazena podle ČSN čl do II.SPB Elektrorozvaděče, které mají napětí větší než 200 V nebo více než 25 A, umístěné v CHÚC budou ve II.SPB a budou odděleny konstrukcemi EI 30 DP1 s uzávěry EI 15 S m DP1. Změna stavby splňuje podmínky pro změny staveb skupiny I podle ČSN čl.3.3 a čl.3.2: Nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg.m -2 tj ke změně součinu p n.a n.c Nedochází k navýšení počtu osob unikajících z měněného objektu o více než 10 osob při úniku po schodech dolů Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob. Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy. Podle kap. 4 ČSN jsou na změny staveb skupiny I tyto požadavky : Ad čl.4a) Požární odolnost prvků nosných stavebních konstrukcí nebo konstrukcí, které jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty a oddělující prostor dotčený změnou stavby od prostorů neměněných nesmí být snížena pod původní hodnotu a požární odolnost může být nejvýše 45 minut: Požární stěny Požadovaná požární odolnost pro nové požární stěny pro III.SPB v nadzemních podlažích je REI45/DP1. Skutečná požární odolnost stěn z keramických tvárnic min. tl. 100 mm dle tab pol. 1.2 je 90 minut... vyhovuje. Požární stropy Požadovaná požární odolnost pro požární stropy pro III.SPB v posledním nadzemním podlaží je REI30. Skutečná požární odolnost EI 30 nově instalovaného SDK podhledu v podkroví (kancelářské prostory, ČCHÚC) bude doložena dokladem o požární odolnosti a montáži při kolaudaci. Strop nad ČCHÚC bude proveden jako konstrukce druhu DP2. Viditelné nosné prvky krovu budou opatřeny SDK obkladem s požadovanou požární odolností nebo budou opatřeny protipožárním nátěrem na požadovanou požární odolnost REI 30 minut.. Požární uzávěry Požadovaná požární odolnost nových požárních uzávěrů pro III.SPB v podzemním podlaží je EI30/DP1-C, pro nadzemní podlaží je EI30/DP3-C a pro poslední nadzemní podlaží EI15/DP3-C. Skutečná požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena dokladem o požární odolnosti a montáži při kolaudaci. Při případné výměně dalších dveří vedoucích do CHÚC budou i tyto provedeny s požadovanou požární odolností. Instalační šachty Požadovaná požární odolnost konstrukcí ohraničující instalační šachty je pro III.SPB EI30/DP1. Požadovaná požární odolnost pro požární uzávěry instalačních šachet je pro III.SPB EW15/DP1. 45 Odvětrání instalačních šachet se musí provést vně objektu (nikoliv do prostoru požárních úseků). Skutečná požární odolnost stěn z keramických tvárnic min. tl. 100 mm dle tab pol. 1.2 je 90 minut... vyhovuje. Skutečná požární odolnost SDK konstrukce bude doložena dokladem o požární odolnosti a montáži při kolaudaci. Ad čl.4b) Třída reakce na oheň stavebních výrobků nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nesmí být použito stavebních výrobků třídy reakce na oheň E či F, u stropů (podhledů) nesmí být použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají. Třída reakce na oheň stavebních výrobků a druh konstrukcí nebude oproti původnímu stavu zhoršen. Povrchové úpravy Podle čl ČSN požární úseky ČCHÚC (schodiště a navazující chodby až po výstup na terén) musí mít kromě podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, u podlahových krytin (včetně případných čistících zón) se musí použít třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1. Ad čl.4c) Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nesmí být zvětšeny o více než 10 % : K těmto stavebním úpravám nedochází. Požárně otevřené plochy nejsou měněny. Ad čl.4d) Nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny podle ČSN Případné nové prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s čl ČSN (04/2009). Prostupy elektrických rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor, např. pro potrubí, potom po instalaci musí být otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno utěsnění podle ČSN EN :2008 (obdobně jako podle ČSN ). Podle čl ČSN u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle čl ČSN zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost EI je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za 56 postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle čl ČSN EN :2008, a to v těchto případech: a) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), světlého průřezu >8000mm 2 (Ø>100mm) jdeli o vertikální polohu potrubí, nebo >12500mm 2 (Ø>126mm), jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15 (EI-UU nebo EI-CU), b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), světlého průřezu >15000mm 2 (EI-UC) = Ø>138mm, c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), světlého průřezu >12000mm 2 (EI-UC) = Ø>123mm, d) Kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 - započítávají se jen látky (izolace), které mohou hořet (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN či ČSN , vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN a zařízení navrhovaných podle ČSN ). Bez ohledu na průřezové plochy potrubí podle bodů a), b), která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do chráněných i částečně chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna manžetami. Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího průřezu než 2000mm 2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl ČSN EN :2008. Jestliže se jedná o prostupy podle tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí (podle čl ČSN ) provedeno i utěsnění manžetou vyhovující čl. čl ČSN EN :2008; tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělící konstrukcí. Prostupy realizované podle čl ČSN musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému (podle vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. 9 odstavec 6). Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než stanoví ČSN , nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle čl ČSN EN :2008, avšak musí být upraveny podle čl ČSN Ad čl.4e) Nově instalované VZT potrubí v objektech dělených na požární úseky musí být provedeno podle ČSN ; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech nedotčených změnou stavby nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F. Dělení do požárních úseků je řešeno standardním způsobem, v objektu nejsou umístěny požární klapky. Jedná se pouze o odvětrání hygienického zázemí. Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací, klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN7 Požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do mm 2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500mm. Rozvodná potrubí sloužící k rozvodu nehořlavých látek tj.vzt mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí: a) při potrubí světlého průřezu do mm 2 bez dalších opatření; b) při potrubí světlého průřezu nad mm 2, ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavých stavebních výrobků) a jeho případná izolace také z nehořlavých stavebních výrobků. Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění musí mít třídu reakce na oheň nejvýše C a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce jíž prostupují, max.90 minut. Ad čl.4f) Nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny a musí být v souladu s ČSN Případné nové prostupy stropními konstrukcemi musí být provedeny dle čl.4d). Ad čl.4g) V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy). Nedochází ke stavebním úpravám, které by prodlužovaly nebo zužovaly únikové cesty. Nedochází ani ke zhoršení kvality únikových cest. Panikové kování klika bude osazeno na všech dveřích na únikových cestách. Funkce panikového kování musí být vždy mechanická. Dveře sloužící pro únik, které jsou blokovány elektrickým zámkem se použitím panikové kliky ve směru úniku musí automaticky odblokovat. Větrání ČCHÚC ČCHÚC nahrazující CHÚC A je větrána přirozeně otevíratelnými otvory (okny, dveřmi apod.) o ploše nejméně 1,5 m 2 v každém podlaží, je-li půdorysná plocha větší než 20 m 2, dimenzují se otevíratelné otvory podle půdorysné plochy cesty v podlaží a to na 7,5% při jednostranném větrání a při příčném větrání lze otevíratelné plochy zmenšit na polovinu. Okenní otvory musí svým provedením a umístěním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci (otevírací mechanismus manuálně ovládaný smí být nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně), případné dálkové ovládání musí být zřetelně označeno podle ČSN ISO Stávající otvory v ČCHÚC nebudou proti původnímu stavu měněny (okna byla vyměněna cca v roce 2006 za nová plastová), je umožněno jejich otevírání. V nejvyšším podlaží bude provedeno nové střešní okno o ploše nejméně 1,6 m 2. V souladu s čl ČSN v chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří (jsou-li třídy reakce na oheň B až D), konstrukcí uvedených v bodu a) a kromě požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor apod.), aniž by nahodilé požární zatížení v těchto prostorách bylo větší než 15kg.m -2. V ČCHÚC rovněž nesmějí být umístěny: a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku; b) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot; 78 c) volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC; d) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.; e) volně vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl ČSN Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v ČCHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od ČCHÚC požárně odděleny krycí vrstvou alespoň 10 mm s požární odolností alespoň EI 30 minut. Rozvody podle bodu e) mohou být v ČCHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci druhu DP1 a od ČCHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30 minut. Elektrorozvaděče, které mají napětí větší než 200 V nebo více než 25 A, umístěné v ČCHÚC budou ve II.SPB a budou odděleny konstrukcemi EI 30 DP1 s uzávěry EI 15 S m DP1. Ad čl.4h) Při změnách technického zařízení budov podle čl. 3.3 bodu b) musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují. Elektroinstalace Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Snížená hořlavost V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN kap V prostoru ČCHÚC musí volně vedené el. rozvody být třídy reakce na oheň B2 ca s1,d0. Izolace kabelů nemají obsahovat chemický vázaný chlór (bezhalogenové). Nebo musí být kabely uloženy tak, aby byly chráněny omítkou nebo protipožární ochranou v tl. nejméně 10 mm nebo musí být vedeny v samostatných šachtách určených pro el. rozvody. Ochrana kabelů musí vykazovat odolnost alespoň 30 minut. Elektrorozvaděče, které mají napětí větší než 200 V nebo více než 25 A, umístěné v ČCHÚC budou ve II.SPB a budou odděleny konstrukcemi EI 30 DP1 s uzávěry EI 15 S m DP1. Elektroinstalace bude provedena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Nouzové osvětlení Jedná se o nouzové osvětlení částečně chráněné únikové cesty. Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité funkce v požadované intenzitě podle ČSN , tj. podle ČSN EN 1838 a to alespoň v chráněné únikové cestě. Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení, musí být proveden v rámci projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření. V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů na volné prostranství. Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku, bude po realizaci stavby viditelné alespoň označení směru příslušnou značkou (bezpečnostní tabulkou). Činnost NO musí být dle čl zajištěna po dobu nejméně 60 minut. Uvažujeme instalaci osvětlovacích těles NO s vlastními bateriemi. 89 EPS V souladu s čl ČSN objekt nemusí být vybaven elektrickou požární signalizací. Systém detekčního zařízení požáru bude instalováno na základě požadavku investora. Ad čl.4i) V měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody. U vnitřních hadicových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN a přidružených norem. Stav žádného z uvedených zařízení pro protipožární zásah není změnou stavby zhoršen ani není jinak omezena jeho funkčnost. Závěr Změny stavby nezhoršují evakuaci osob ani jinak nenarušují a nezhoršují stávající požárně bezpečnostní řešení stavby. Náhradní zdroj Objekt je řešen v souladu s ČSN jako nevýrobní objekt. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Požární výška objektu je h=0 m. Náhradní zdroj (dieselagregát) je umístěn v samostatném objektu ve dvoře a tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do I.SPB. Požární odolnost stavebních konstrukcí Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena dle tab. 12 ČSN Obvodové stěny Požadovaná požární odolnost obvodových stěn je REW15/DP1. Skutečná požární odolnost obvodových konstrukcí bude doložena dokladem o požární odolnosti a montáži při kolaudaci. Nosná konstrukce střechy a střešní plášť Požadovaná požární odolnost pro nosnou konstrukci střechy je R15/DP1. Skutečná požární odolnost střešní konstrukce bude doložena dokladem o požární odolnosti a montáži při kolaudaci. Požární odolnost střešního pláště není v souladu s tab. 12 pro I.SPB požadována. Posouzení technologie Prostor technologického zařízení dieselagregátu soustrojí včetně nádrže (nádrž o objemu do 1000 l) ve smyslu čl e) ČSN tvoří samostatný požární úsek. Požární bezpečnost skladů a technologií HK řeší ČSN a ČSN Nafta je dle požárně technických charakteristických hodnot hořlavá kapalina III. tř. neb., s teplotou vzplanutí nad 55 C. Požadavky dle ČSN na provedení nádrží se nevztahují na technologickou nádrž, která je součástí dieselagregátu = nafta uvnitř dieselagregátu se nezapočítává do objemu hořlavých kapalin = podle čl ČSN se jedná o provozní nádrž, která tvoří nedílnou součást technického nebo jiného technologického zařízení a slouží k bezprostřednímu provozu tohoto zařízení. Nádrž nesmí mít spodní výpustní otvor. Nádrž musí být kontrolovatelná na nepropustnost. 910 V souladu s čl ČSN prostory dieselagregátu nemusí být větrány, větrání se pouze doporučuje. Nádrž dieselagregátu bude dvouplášťová nebo bude místnost vybavena záchytnou jímkou z nehořlavých nepropustných hmot odolných proti chemickým účinkům hořlavých kapalin, pro kterou jsou určeny podle ČSN Záchytná jímka nesmí mít spodní výpusť a nesmí být přímo připojena na veřejnou kanalizaci. Záchytná jímka může být tvořena podlahou v souladu s čl ČSN = musí být chemicky odolná proti působení skladovaných hořlavých kapalin a musí být z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy, zajišťující chemickou odolnost podlah, která však musí vykazovat index šíření plamene nejvýše i s =100 mm/min. Kovové konstrukce podlah (pokud nelze zvolit jiné bezpečnější řešení) musí být uzemněny a musí mít svodový odpor menší než 10 6 Ω. Podle čl ČSN může v požárních úsecích nevýrobních objektů, kde se vyskytují HK do objemu 2m 3, být havarijní jímka nahrazena jímkou záchytnou, sběrná jímka se podle čl ČSN nepožaduje. Doplňování nádrže bude řešeno z kanystrů. V prostoru soustrojí nebude skladována hořlavá kapalina mimo hořlavou kapalinu, která je součástí soustrojí. Odstupové vzdálenosti Odstup od požárně otevřených ploch je stanoven pro % požárně otevřených ploch, rozhodující je největší odstupová vzdálenost. Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN od nového objektu pro nehořlavý konstrukční systém p v = 53,9 kg m -2 : pv [kg.m-2] = 53,9 č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 1,0 2, ,51 0,73 118,49 1, a Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN od stávajícího administrativního objektu pro smíšený konstrukční systém p v = 42 kg m -2 : pv [kg.m-2] = pv l hu I k10 k11 po d [kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] ,0 1,1 2,05 110,62 0,54 0, ,80 47,0 1,2 2,05 110,62 0,54 0, , Nový objekt leží v požárně nebezpečném prostoru stávajícího administrativního objektu, konstrukce nového objektu budou provedeny jako konstrukce druhu DP1, bez požárně otevřených ploch a budou vykazovat požadovanou požární odolnost i z vnější strany EI 45 minut. Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch nového objektu nezasahuje do sousedního objektu ani nepřesahuje přes hranici pozemku. 1011 Výpočtová příloha Řešení požární bezpečnosti podle ČSN , květen 2009 npn = 1 npp = 0 np = 1 POŽÁRNÍ ÚSEK: 1 Požární výška h [m] = 0,00 Výšková poloha hp [m] = 0,00 Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl a) Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží Počet podlaží úseku z = 1 Nejníže umístěné podlaží = 1 Nejvýše umístěné podlaží = 1 Počet užitných podlaží = 1 Parametry místností v požárním úseku: č.m. č.p. Účel S pn an ps [m2] [kg.m-2] [kg.m-2] náhradní zdroj 12,8 65,0 0,95 0, POŽÁRNÍ RIZIKO S [m2] = 12,80 So [m2] = 0,00 ho [m] = 0,00 hs [m] = 3,00 Sm [m2] = 12,80 p [kg.m-2] = 65,00 an = 0,950 a = 0,950 b = 0,873 c = 1,000 pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 53,90 Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I. Velikost požárního úseku (čl. 7.3) Největší dovolená délka požárního úseku [m] = 95,00 Největší dovolená šířka požárního úseku [m] = 67,50 Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] = 6412,50 Největší počet užitných podlaží z = 3 Odstupy pv [kg.m-2] = 53,9 č. l hu Sp Spo po pv k2 k3 I d Pozn. [m] [m] [m2] [m2] [%] [kg.m-2] [kw.m-2] [m] 1 1,0 2, ,51 0,73 118,49 1, a Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN , říjen S [m2] = 12,80 Součin p.s = 832,0 kg ( p.s < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit) Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b) Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8) Počet přenosných hasicích přístrojů nr = 1,0 Export: NX802PRO v , (c) Radim Bochňák, Podobné dokumenty
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PÁTEŘNÍCH, SVĚTELNÍCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ V ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTU ČR GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL Stupeň Dokumentace pro ohlášení stavby Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV AKCE: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍ STERILIZACE INVESTOR: Zlínský kraj Třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více Požárně bezpečnostní řešení
Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení Více SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.
-1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U Více STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32
STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Více k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-
-1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice, Více Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota
Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE... Více P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í
-1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370 Více Technická zpráva požární ochrany
1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738, Více a)seznam použitých podkladů
AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha Více Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov, Více č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-
-1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Více Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )
Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor Více POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně Více b e z p e č n o s t n í
P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu č.p.181 na pozemku p.č. st.92/8, k.ú. Borovany Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Borovany Více A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady
- 1 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ zodp. projektant: vypracoval: paré: Ing. Jarmila Kubínová, č.aut.0003481 Ing.Jarmila Kubínová objednatel: Obecní úřad Dobrovíz, Pražská 13, Dobrovíz kraj: Středočeský Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Datum Srpen 2014 Akce: MŠ Dobrovského 66, Brno zateplení objektu Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Adresa: Dobrovského 1311/66, 612 00 Brno Královo Pole pozemek parc. Více Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno podle vyhlášky 246/2001 Sb. 41 2)
ASIST KOLIN Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘÍSTAVBA OBJEKTU Místo : Kolín, Kmochova 335 Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Více REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov
Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz Více P B S. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky
P B S POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB projekty - zprávy - posudky Vladimír Fučík Harantova 462, Písek 397 01 IČO 43810446 telefon: 382214339 * 604442606 e-mail: pbs.pi@quick.cz F 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Název akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OBEC MOŠNOV Místo stavby: Mošnov, parc.č.227/3,1190, st.80, k.ú.mošnov Investor: OBEC MOŠNOV, č.p.175, Mošnov, psč. 742 51, IČ: 00600792 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ Více 1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení
Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební Více POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: 24127663 Projektant : Ing. Novák IČO: 14711770 Tel.: +420 252 546 463 info@engineers cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad: Více Řešení požární bezpečnosti
Požárně bezpečnostní řešení V rámci předkládané dokumentace je navržena úprava stávajícího nevyužívaného prostoru půdy (pro využití jako kancelářské prostory (kabinety vyučujících). Do předmětného prostoru Více DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek
DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL Více ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY
Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ Více Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.
autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Požárně bezpečnostní řešení Novostavba rodinného domu s garáží Zpracoval Ing. Petr Ziegler Autorizovaný inženýr: Ing. Zdeněk Chromý Ing. David Ondra 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Místo Více věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební
-1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Více F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU
F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU HOLANDSKÁ 2477-2481 KLADNO Stupeň Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele Objednavatel Centrum stavebního inženýrství Pražská Více Požárně bezpečnostní řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA Více Technická zpráva. Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16
Technická zpráva Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16 Identifikace stavby: ZATEPLENÍ OBECNÍCH BUDOV BOLATICE DŮM OBCHODU A SLUŽEB zateplení objektu Stavebník: Obec Bolatice, IČ: 00299847 Obecní úřad Více d.1.3 d.1.3 požárně bezpečnostní řešení d.1.3.1 technická zpráva OIP Ostrava rekonstrukce budov ul. Na Šibeníku úprava projektu místo:
Ing. Adam Thomitzek požární bezpečnost staveb číslo zakázky: 13-108-AT Školní 567, Kobeřice 747 27 počet stran: 13 tel: 603 774 556, e-mail: athom@seznam.cz datum: listopad 2013 stavba: místo: stavebník: Více 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2, Více » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku
BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru» Více Požárně bezpečnostní řešení
Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045 Více ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009
ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009 Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Název stavby: FN Plzeň Bory TS 22/0,4kV Vojenská nemocnice, osazení transformátoru 1000kVA za stávající 630kVA Místo stavby: Plzeň, Edvarda Beneše 13 Stupeň: projekt Stavebník: Více TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier Více 2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov
Zak.č. 001/15 Obec Velký Karlov Velký Karlov č.p. 68 2x BJ 4 PB VB Velký Karlov parc.č. 256 k.ú. Velký Karlov SO1 Etapa 1 Byty A, B, C, D SO2 Etapa 2 Byty E, F, G, H Část D 1.3 Požárně - bezpečnostní řešení Více Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy
Projektové řešení Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F.1.3. PD F 1.3.1. technická zpráva Název projektu : Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú.klatovy Investor : Plzeňský kraj, Více Technická zpráva požární ochrany
Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum : Více REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval Více POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.) Více Požárně bezpečnostní řešení stavby
Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální Více NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY. Základní škola, Komenského 280, Zbraslav. parc. č. 173/1 v k. ú.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY Základní škola, Komenského 280, 664 84 Zbraslav parc. č. 173/1 v k. ú. Zbraslav INVESTOR: Obec Zbraslav Komenského 105, 664 84 Zbraslav STUPEŇ: Projekt Více Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,
-1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Více F1.3. : F1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Dolní náměstí 14 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY
Projektant Ing. Iva MACOUNOVÁ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB - INŽENÝRING Za Školou 660, 507 43 Sobotka Investor : MěÚ Odolena Voda Dolní náměstí 14 250 70 Odolena Voda PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OZNÁMENÍ ZMĚNY Více H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr Více ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817
- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, Více Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele
KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL Více Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95
e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí Více BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV
projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY INVESTOR: Obec Brťov - Jeneč STAVEBNÍ AKCE: Hasičská zbrojnice stavební úpravy, přístavba, nástavba k.ú. Brťov u Černé Hory p.č. 182, 183 ZPRACOVATEL PBŘS: Milan Švancara, Více Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt "B" Kroměříž
poř. č. 863 Investor: Město Kroměříž IČ: 00287351 Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332, 767 01 Kroměříž Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo Více Po ž árn ě bezpe č nostní ř e š ení
Po ž árn ě bezpe č nostní ř e š ení Název stavby : Revitalizace nemocnice v Sokolově, ul. Slovenská 545 - Stavební úpravy 3.NP pavilonu D ODN Místo stavby : Sokolov, ul. Slovenská 545 Stavebník : Karlovarský Více F.2. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
Požárně bezpečnostní řešení Rekonstrukce západního křídla 4.NP Albertov 2038/6, Praha 2 Nové Město Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Investor: Zpracovatel: Projektant PBŘ: Stupeň PD: Univerzita Více STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU MŠ POD HORKOU, CHLUMEC Muchova č.223 Chlumec Okres Ústí nad Labem Město Chlumec Krušnohorská 39 403 39 Chlumec Požárně bezpečnostní řešení 08/2016 Ing.Zábojník... Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 02 - zvýšení světlosti části výrobní haly na p. č. 724/6. D.2.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Více POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov Více -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech
-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Více dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Radana Adamusová Tolstého 268, 738 01 Frýdek-Místek email: radana.adamusova@seznam.cz IČ: 740 82 973 +420 777 336 737 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název stavby: Stavební Více D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO Více Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10
č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985 Více Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné
spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ Více Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení
Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před Více Ing. Pavel Kubásek Ř E Š E N Í
Lužice, část Svinčice 17, 434 01, Most tel: 777 804 171, E-mail : hasic@volny.cz IČ : 43 18 37 43 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í 1. Název stavby Úprava výtahu na evakuační režim - TLVi-P Více 1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8
ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production Více - 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA
- 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové Více Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské Více Požárně bezpečnostní řešení
1 Požárně bezpečnostní řešení ZODP.PROJEKTANT ING. J.SEIDLOVÁ PROJEKTANT: VYPRACOVAL JAKUB SEIDL JAKUB SEIDL, E.Beneše 1565, Hradec Králové IČ 647 97 520, DIČ CZ7503240184 Kancelář Brněnská 700/25, 500 Více Works 6 CZ 16.2.2006 Regulační stanice RS 2,70x5,78-4000 1
Požárně bezpečnostní řešení Regulační stanice plynu RS 2,70x5,78-4000 =========================================== Projektant : Montgas, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín Autor PBŘ : Ing. Ivan Kučera, Scota Více NOVOSTAVBA TRIBUNY UL. NOVOMĚSTSKÁ, CHRUDIM
INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁM. Více Popis stavby. Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt řešen podle ČSN 73 0802 a norem navazujících.
Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Více STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501 Více Penzion pro důchodce Vrchlického č. p Vestavba výtahu
Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Vrchlického č. p. 1346 Vestavba výtahu Projekt pro stavební Více Požárníbezpečnost. staveb Přednáška 10 Úvod do požárního větrání, požární větrání v obytných budovách.
Požárníbezpečnost bezpečnoststaveb staveb Přednáška 10 Úvod do požárního větrání, požární větrání v obytných budovách. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízení budov daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz Více POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová, Více "UKÁZKA PROGRAMU" BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Ukázkový příklad Projektant ing. Weisbrod Petr Stavba: Zakázka: Free RW Soft v.o.s. Investor: Stupeň: Místo: Zpracoval: Vytištěno 28.3.2014 v 1:54 str. 1 z 10 Obsah Požární riziko Více Prefabrikovaný technologický domek TEGA produkt závodu Doubí 21 - Třebeň, Skalná Datum: 06/2015 Stupeň: Požárně bezpečnostní řešení 8 A4 DSP
Marian Bokr POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Luční 264, 353 01, DRMOUL, TEL. 354 671 195, 775 245 763 e-mail: marianbokr@gmail.com Podpis: Razítko: Stavební úřad: Objednatel GLASIERT, s.r.o. Cukrovarská 34/41, Více (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)
[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel: Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: čl.3
 čl.3
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl.4
 čl. 3
 čl.4
 čl. 4
 čl. 4