Source: http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/Video5/html/cap-1/anexos/anexo-e.htm
Timestamp: 2015-01-26 20:25:13+00:00

Document:
Anexo E. Medidas contra incendios. I Objeto
Este anexo tiene por objeto recoger los requisitos normativos mínimos de carácter tanto reglamentario, como técnico, exigibles para cumplir con las exigencias básicas de seguridad y salud en relación con las medidas de lucha contra incendios implantadas en las obras de edificación. Los contenidos de este anexo contemplan las acciones y medidas de aplicación a considerar en la adopción de normas para evitar la aparición de incendios, así como en la selección y uso de los dispositivos y elementos de detección y lucha contra incendios.
El presente anexo es de aplicación a las medidas y dispositivos de detección y lucha contra incendios utilizados en las obras de edificación. Se entiende por medios contra incendios: los dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuera necesario, de detección de incendios y sistemas de alarma. Entre los dispositivos de lucha contra incendios se encuentran: los extintores, los hidrantes de incendios, las bocas de incendio equipadas (BIE´s), las columnas secas, los rociadores, etc.
III Referencias normativas de carácter reglamentario y técnico
Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).
Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción (INSHT).
Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (INSHT).
UNE-EN- 2-1994. Clases de fuego.
UNE 23035-1. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y calificación.
UNE 23035-2. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de utilización.
UNE 23035-4. Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.
IV Requisitos generales
1. Medios de detección y lucha contra incendios en obras
1.1. Estudios preliminares y acciones organizativas
El conocimiento de las características de la obra y de los trabajos a desarrollar es un factor fundamental para la planificación de las medidas contra incendios que permite prever las situaciones de emergencia antes del inicio de la actividad. Por ello, para el diseño de las acciones a acometer y evitar incidencias posteriores, han de tenerse en cuenta una serie de condiciones, entre las cuales se citan las siguientes:
Características de la propia parcela de la obra y de los servicios afectados (conducciones de gases y eléctricas).
Características de las construcciones o parcelas situadas en las medianeras o en las proximidades de la localización de la obra.
Características de los trabajos a realizar y fase de la obra en la que se desarrollan estos trabajos, identificando aquellos en los que existan operaciones en caliente o se empleen productos inflamables.
Las necesidades de almacenamiento de productos inflamables, analizando, en cada caso, la fase de obra en la que deban aparecer.
Tomando como base esta información obtenida de los estudios preliminares se deben definir las acciones organizativas pertinentes para evitar la aparición de incendios:
En el caso de que existan afecciones a conducciones de gas, se han de estudiar, en cada caso, las acciones a realizar de forma conjunta con la compañía suministradora, así como las prescripciones definidas en la Sección PRL-IM3 “Servicios afectados” del Documento Básico DB-PRL-IM “Prevención de riesgos laborales en Implantación” del presente CTPE.
En el caso de que existan circunstancias relacionadas con las construcciones o parcelas situadas en las inmediaciones de la obra que puedan provocar o aumentar el riesgo de aparición de un incendio, es necesario, en cada caso, definir las medidas a acometer, de forma unilateral o en coordinación con las partes afectadas.
En el caso de que existan operaciones en caliente o se utilicen productos inflamables en la obra, es necesario prever antes del inicio de los trabajos las acciones a implementar para evitar la aparición de un incendio. Estas medidas deben definirse e incluirse en el plan de seguridad y salud de la obra.
De igual modo, es necesario planificar el almacenamiento de productos inflamables e incluir también estas prescripciones en el plan de seguridad y salud de la obra.
1.2. Planificación de los medios de detección y lucha contra incendios
Según las características de la obra, las dimensiones y el uso de las zonas de trabajo o locales existentes, los equipos de trabajo y las máquinas presentes en la obra, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se encuentren presentes, así como el número máximo de personas que puedan localizarse en los mismos, se debe prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuera necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
Además de la evacuación del personal, han de planificarse los medios de lucha contra el fuego de forma que actúen lo antes posible una vez detectado el lugar del incendio. Es preciso elaborar un mapa de zonas de riesgo de incendio y explosión, así como dotar a las mismas de los equipos necesarios:
Entre los dispositivos de extinción se pueden citar: extintores, sistemas provisionales de almacenamiento de agua, bombeo y distribución mediante hidrantes, bocas de incendio equipadas (BIE´s), etc.
Para determinar las características y el número necesario de dispositivos, detectores y sistemas de alarma tanto en el interior, como en el exterior de la obra, se pueden tomar como referencia, aunque no son de obligado cumplimiento, el Código Técnico de la Edificación (CTPE), el Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, y el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deben verificarse y mantenerse con regularidad. Han de realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. En este sentido:
La verificación y el mantenimiento de estos dispositivos y sistemas se tiene que efectuar conforme a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993 (RIPCI), donde se establecen las condiciones que deben cumplir los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, las características de estas instalaciones, los requisitos para su montaje, puesta en servicio y mantenimiento, así como los programas de mantenimiento mínimos a realizar.
En cuanto a los simulacros, se han de ejecutar de acuerdo con las medidas de emergencia que se hayan establecido para la obra en cuestión, definidas en el anexo F “Planificación de emergencias” del presente CPTE.
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deben ser de fácil acceso y manipulación. Estos dispositivos son: extintores, bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes de incendios, monitores y columnas secas. Dado que el accionamiento de éstos es manual se ha de garantizar una vía de acceso a los mismos libre de obstáculos. Dichos dispositivos tienen que ser fácilmente localizables. Han de estar señalizados conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización debe fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente, así como ser visible en todo momento. En este sentido, han de disponer de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o ser fotoluminiscentes, de tal modo que, ante un fallo del alumbrado normal, quede garantizada la visibilidad de la misma.
Se debe asegurar que las máquinas de movimiento de tierra, los camiones y vehículos de la obra estén equipados con extintores portátiles.
Se ha de garantizar, en caso necesario, la accesibilidad a toda zona de trabajo de los equipos de extinción y, en su caso, de los bomberos para facilitar los trabajos y tareas de extinción.
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deben tomarse las precauciones adecuadas que minimicen el riesgo de explosión, sobre todo, en proximidades de conducciones de gas, conducciones o almacenes combustibles, así como terreno

References: Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto