Source: https://es.scribd.com/document/418094235/ELECTRICIDAD
Timestamp: 2020-06-02 03:00:21+00:00

Document:
Proyecto De Instalacion De Alumbrado Público | Luz de la calle | Lámpara fluorescente | Prueba gratuita de 30 días | Scribd
Proyecto De Instalacion De Alumbrado Público
Plasnavi guia de aplicaciones
RESUMEN spt
ANEXO 3 - Especificaciones Técnicas.doc
Informe Final PMEEAP - PNUD
Proyecto de Urbanización U.A. 12 de Velluters (Valencia)
Urbanización U.A. 12 de Velluters (Valencia)
ISIDRO GARCIA CERVERA
CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO LUMINOTÉCNICO.
CLASIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE A ILUMINAR.
DISPOSICIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ.
FACTOR DE DEPRECIACIÓN DE LA LUMINARIA.
CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO.
CUADROS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y MEDIDA.
SOPORTES DE LUMINARIAS.
EQUIPOS ELÉCTRICOS EN LUMINARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA RED.
4.3.1 ACOMETIDA
4.3.2 RED INTERIOR
4.3.3 LUMINARIAS
4.3.4 LÁMPARAS
4.3.5 OBRA CIVIL
CUADRO DE DESCOMPUESTOS PRESUPUESTO Y MEDICIONES RESUMEN DE PRESUPUESTO
2. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
3. ESQUEMA UNIFILAR CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO
La instalación de alumbrado proyectada tiene por objeto la correcta iluminación de las superficies transitables de propiedad pública de la urbanización U.A. 12 de Velluters en Valencia.
Para lograr los adecuados niveles de iluminación se proyecta la instalación de alumbrado público seleccionando la luminaria, su disposición y las lámparas adecuadas para cada parte de la urbanización, ya sean zonas de tránsito rodado de vehículos, o zonas peatonales, todo ello de forma que se obtengan unos niveles adecuados de iluminación y uniformidad, con la menor repercusión económica y también con el menor consumo energético.
El alumbrado viario debe permitir una visión rápida, exacta y confortable, creando una ambiente visual nocturno adecuado a la vida ciudadana, permitiendo que las vías públicas sean tan útiles durante las horas de oscuridad como en las horas diurnas. Verificándose estas cualidades se podrá salvaguardar, facilitar y mejorar tanto el tráfico de vehículos como el de peatones.
El uso adecuado del alumbrado viario como instrumento operativo proporciona importantes beneficios socio-económicos al público, entre los cuales se pueden citar:
- La reducción de accidentes nocturnos, incluyendo los daños humanos y las pérdidas económicas.
- Ayuda a la protección policial y seguridad ciudadana, facilitando las tareas de vigilancia y mantenimiento del orden público.
- Facilita y mejora la movilidad del tráfico, y al mismo tiempo promociona el transporte y el desplazamiento durante las horas nocturnas.
- Contribuye al ornato y decoro del lugar, mejorando el aspecto de la ciudad.
- Influye directamente en la mejora de las condiciones de habitabilidad y bienestar social.
Los criterios que se han
seguido para el diseño de la instalación de
alumbrado público se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Para los conductores, se debe mantener un nivel de iluminación suficiente para ofrecer la información necesaria para mantener la seguridad vial, lo cual es especialmente importante en las zonas de mayor riesgo como cruces, pasos de peatones, etc…
- Se debe garantizar la seguridad en la instalación, disponiendo de los necesarios aparatos de protección, diseño de las maniobras, y procedimientos de uso y mantenimiento de la instalación.
- Por último, el alumbrado público debe también proporcionar un cierto componente estético a las vías públicas en horario nocturno.
1.3 TITULAR
El titular de la instalación de alumbrado exterior es el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
1.4 UBICACION
La instalación de alumbrado exterior esta ubicada en la Urbanización U.A. 12 de Velluters (Valencia).
La instalación discurre por la calle Monjas y la calle Carda.
Para diseño de la instalación de alumbrado público se han seguido diversas normativas, leyes y recomendaciones de ámbito estatal, autonómico, local, o incluso algunas recomendaciones a nivel europeo. Entre la normativa consultada, se destaca la siguiente:
- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban las “especificaciones técnicas de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
- Real Decreto 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
- Normas para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda
- EN 13201:2003 Road lighting.
- CEI publicación 115:1995. Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic.
- Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones exteriores o en recintos abiertos. Instituto Astrofísico de Canarias (IAC). Enero 2008.
- CEI publicación 136:2000. Guía para la iluminación de zonas urbanas.
- Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación. DB SU. Seguridad en la utilización.
- Normas publicadas por AENOR de obligado cumplimiento: UNE 20324, UNE-EN 50102, UNE-EN 60598-2-3, UNE-EN 60598-2-5, UNE 20324, UNE 20324 y UNE-EN 50102.
- RD 1890/2008, de 14 de noviembre. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
La UE 12 de Velluters es en la actualidad un solar donde se aparcan vehículos accediendo desde la calle carda subiéndose a los bordillos de caliza antiguos y aparcando aleatoriamente sobre el mismo. Los elementos de urbanización son inexistentes.
En el inicio de la calle carda en su confluencia de Santa Teresa y Moro Zeit, se realizó una urbanización de piel mediante tocho rojo cerámico, con el paso de los autobuses de la EMT, como pavimento inadecuado para ello, se han producido socavones reparados con asfalto según sus necesidades. La urbanización del sector parte desde su origen.
3.2 NECESIDADES DE ILUMINACIÓN
La actuación sobre los elementos de urbanización es copia de los introducidos en el casco antiguo de Valencia y de buenos resultados estéticos y de comportamiento frente al uso. Se toma como muestra inicial la plaza de la Encarnación y la calle Carniceros y adyacentes.
Aunque es el nivel de luminancia sobre la superficie de la calzada y su distribución, una de las características básicas de la calidad de un alumbrado público, su magnitud es de difícil medida en la práctica, cuyo valor depende de la reflectancia, de la calzada y de su estado. En su lugar es más práctico trabajar con la iluminancia horizontal y su uniformidad sin que ello signifique, si se toman las debidas precauciones, detrimento de la calidad del alumbrado.
Existen diversas fuentes o recomendaciones sobre las que fijar unos niveles apropiados de iluminancias para la vía pública. En las recientes actualizaciones de las publicaciones CIE se tiende a reducir los niveles de iluminancia abogando por mayores niveles de uniformidad, lo cual lleva a una mayor calidad en el alumbrado, ofreciendo mejores niveles de percepción, reconocimiento facial, etc.
Como objetivo secundario se ha tratado de conseguir unos niveles similares en todo el ámbito del proyecto, de forma que el nivel de uniformidad de todo el alumbrado público, considerado en su conjunto, sea lo mayor posible.
4 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
4.1 CRITERIOS LUMINOTÉCNICO.
Para el dimensionado de la instalación de alumbrado se tendrán en cuenta los siguientes factores, que condicionarán los cálculos luminotécnicos, y por tanto la solución adoptada para la iluminación del sector.
4.1.1 Clasificación de la superficie a iluminar.
Para el cálculo de las luminancias se deberá caracterizar la tipología de la superficie de la calzada, para ello se cuenta con la siguiente clasificación, principalmente orientada a las calzadas (y no tanto a las aceras o zonas contiguas).
 Superficie de calzada de tipo asfáltico, con un 15% por lo menos de abrillantador artificial o al menos con un 30% de anortositas muy brillantes.
 Revestimientos superficiales que contienen grava que cubre más del 80% de la superficie de la calzada, en los que la grava consta principalmente de abrillantadores artificiales o son al 100% de anortositas muy brillantes.
 Superficies de calzada de hormigón.
 Revestimientos superficiales que tienen una estructura áspera y contienen agregados normales.
 Superficies asfálticas que contienen del 10 al 15% de abrillantadores artificiales.
 Hormigón asfáltico grueso y áspero, rico en grava (máx. del 60%) de tamaños de 10 mm o más.
 Asfalto de cemento de reacondicionamiento.
 Hormigón asfáltico (asfalto en frío, asfalto de cemento) con grava de gran tamaño, hasta 10 mm, pero de textura muy áspera (similar al papel de lija).
 Revestimientos superficiales de textura gruesa, pulidos.
 Asfalto de cemento, al cabo de varios meses de uso.
 Superficies de calzada que tengan una textura bastante suave o pulida.
Como punto de partida para los cálculos luminotécnicos, se ha considerado que las ubicación está formada por aceras de tipo R1 (Clase I).
4.1.2 Disposición de los puntos de luz.
Para la disposición en planta de los puntos de luz se comenzará por la distribución de éstos en curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más posible a la interdistancia elegida en el cálculo luminotécnico.
Para la selección de la disposición de las luminarias se deberá atender a la relación existente entre la altura del punto de luz y la anchura de la calzada a iluminar. En el siguiente esquema se explican las tres disposiciones básicas posibles.
En el caso de curvas, (Se consideran tramos curvos, a efectos de iluminación, aquellos cuyo radio medio sea menor de 300 metros.) Se pueden plantear 2 casos:
 A < 1,5 H. En este caso los puntos de luz se situarán en la parte exterior de la curva, disponiéndose un punto de luz en la prolongación de los ejes de circulación. La separación será tanto menor cuanto mayor sea el radio de curvatura variando entre 3/4 y 1/2 de la separación media elegida en el apartado de cálculo para tramos rectos.
 A > 1,5 H. En este caso la distribución debe ser pareada. Se evitará la distribución a tresbolillo.
En general, para el caso de curvas en zonas residenciales, la práctica habitual es reducir la interdistancia en un 20%.
En los cruces debe prevalecer el criterio de que la iluminación en cruces de dos vías ha de ser igual o superior a la mayor de las iluminancias de las vías que concurran en él. Además, en cruces, pasos de peatones, o toda circunstancia que requiera especial atención del conductor, se incrementará la iluminación puntual entre un 30% y un 50% de la iluminación media de la calzada.
En el caso de plazas, o rotondas la altura de montaje H de los puntos de luz ha de ser igual a la de los puntos de luz de la vía principal que confluya en la plaza a iluminar, pudiéndonos plantear tres casos:
 La iluminación de la rotonda es ²1.5 veces la iluminación media de la calzada. En este caso se debe contar con una iluminación suplementaria.
 Si la parte central de la plaza tiene un diámetro menor de 18 metros se instalará en su centro un punto de luz especial en poste a báculo de brazo múltiple.
 Si el diámetro supera los 18 metros, o posee arbolado en el centro deben disponerse puntos de luz en las prolongaciones de los ejes de circulación.
Los puntos de luz en aparcamientos o bandas de estacionamiento en los márgenes de las vías de tráfico rodado, se distribuirán asimilando aquéllos a tramos rectos cuyo ancho de calzada sea la suma del ancho de la banda de circulación más la profundidad de la banda o bandas de aparcamiento
4.1.3 Factor de depreciación de la luminaria.
Para considerar el efecto del envejecimiento de la luminaria y en consecuencia, la disminución del flujo luminoso, se tiene en cuenta un factor de depreciación que depende de la periodicidad con la que se efectúan limpiezas en las luminarias por parte de los servicios municipales, la limpieza del ambiente, y el grado de estanqueidad de éstas.
Para el caso de este proyecto, siguiendo la publicación 136 del CIE, se ha considerado un factor de depreciación a efecto de los cálculos de 0.80, lo que equivale a una frecuencia reducida de las labores de mantenimiento (cada 30 meses), dado que el ambiente se considera limpio.
4.2 CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO.
Según se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) de 2002, en su Instrucción Técnica Complementaria (ITC BT 09), se deberá cumplir que:
4.2.1 Dimensionamiento de la instalación
4.2.2 Cuadros de protección, maniobra y medida.
En cuanto a los cuadros de protección, medida y maniobra, se deberá cumplir que:
La envolvente del cuadro será metálica, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.
4.2.3 Red de alimentación
En cuanto a la red de distribución, será subterránea, y deberá cumplir las siguientes especificaciones:
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086 –2-4.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
4.2.4 Soportes de luminarias.
4.2.5 Equipos eléctricos en luminarias
4.2.6 Puesta a tierra
 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.
 Aislados, mediante cables de tensión nominal 450/750V, con cubierta de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los
conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación.
4.2.7 Protección contra contactos directos e indirectos
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA RED.
Desde la arqueta más cercana al cuadro de maniobra y protección se llevará la acometida. El cuadro de alumbrado estará ubicado junto a la arqueta de conexión. Estará constituida por conductores de aluminio con un aislamiento nominal de 1.000 voltios a base de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC), tipo RV 0,6/1 KV, fabricados según la norma UNE 21.123. Los
conductores de protección serán de cobre recocido, con aislamiento tipo VV 0,75 KV, fabricados según la norma UNE 20434.
La línea de acometida será de sección 6 mm² para las fases y 6 mm² para el neutro. Esta línea irá canalizas bajo zanja, con cinta señalizadora, siguiendo las instrucciones de la compañía de distribución Iberdrola.
Desde el cuadro de mando se tenderá la línea para conectar a cada punto de iluminación. Dicha línea aparece reflejada en los planos. Se ha dimensionado dicha red con una sección de 6mm 2 .
El circuito será trifásico con neutro, estando la red en su conjunto compuesta por un tendido trifásico a 400V entre fases, y 230 entre fase y neutro. Las conexiones con las lámparas se deben efectuar alternativamente por fase, de forma que queden equilibradas las cargas entre las mismas. Dado que la red de distribución es de 400/230 V, la tensión de servicio del alumbrado público será la de fase-neutro 230V.
La línea eléctrica será subterránea, alojándose los conductores en el interior de tubos de PVC de un diámetro suficiente, 90 mm, alojados en el interior de zanjas de profundidad mínima de 50 cm. Se dejará un tubo más de reserva de idénticas características según lo indicado en RBT ITC BT 09. A pie de cada una de las columnas o separado de una pequeña distancia y situado en acera, se situará una arqueta de registro, de la que partirán los conductores, que ascenderán por el interior de las columnas, hasta las luminarias correspondientes. Dichos conductores serán dos, uno para la fase y otro para el neutro, ambos de 2,5 mm 2 .
Se situarán las arquetas que se consideren necesarias para el correcto registro e instalación de la línea, siguiendo el criterio de colocar arquetas en los cambios importantes de dirección, en las bifurcaciones y en cruces, y como máximo cada 50 m de zanja sin que exista otra arqueta.
Los conductores a utilizar serán cilíndricos unipolares, constituidos por hilo de Cobre electrolítico de conductividad del 98 %, aislados con polietileno reticular (XLPE) y cubierta exterior de PVC, para tensiones de servicio de 1000 Voltios, y tensiones de prueba de 4000 Voltios, según normas UNE, RV 0,6/1KV.
Las lámparas se conectarán de manera que la carga quede distribuida entre las tres fases de la línea de distribución, realizándose todas las conexiones
mediante piezas de empalme de latón, todo ello en el interior de cajas de plástico estancas.
Las secciones mínimas a utilizar en la red de distribución, según lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión, serán de 6 mm 2 , por tratarse de una instalación subterránea. Las secciones máximas a utilizar según reglamento serán de 25 mm 2 aunque en el presente proyecto éstas no sobrepasan los 6 mm 2 para facilitar las labores de instalación.
Cada una de las luminarias que se proyecta instalar estará dotada de dispositivos que la protejan contra cortocircuitos, disponiendo también de un equipo auxiliar para el encendido, constituido por una reactancia, cebador y condensador de la capacidad adecuada para reducir el factor de potencia de la instalación, garantizándose así, valores mínimos para este de 0,90. La totalidad de los soportes
y luminarias, deberán cumplir con lo preceptuado en la Instrucción ITC-BT-09, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
4.3.2.1 Equipos de medida
En cada uno de los cuadros de maniobra y control, se instalarán los correspondientes equipos electrónicos de medida, que registrarán los consumos de energía activa y reactiva.
4.3.2.2 Cuadros de maniobra y protección
Se ha considerado un cuadro de mando y protección con 1 salida, y con espacio de reserva para prever posibles ampliaciones. Estará montado sobre un armario metálico, con tejadillo a cuatro aguas y cerradura por llave triangular. Será autoextinguible y de dimensiones exteriores 750x 750x 300 mm.
En cuanto a la aparamenta de protección, la línea de salida estará protegida con interruptor automático tripolar y neutro de intensidad 16 A, contactor 4x16 A,
diferencial reenganchable de 4x25 A y sensibilidad 300 mA e interruptor automático general de 4x32A. Aparamenta interior del cuadro montada según esquema unifilar correspondiente y de la marca ABB o similar. También se incluirá reloj astronómico
e interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente.
4.3.2.3 Reductor de flujo
A los efectos de ahorro energético, y en previsión de la contaminación lumínica a la atmósfera, se utilizará un sistema de reducción de flujo luminoso. Para
ello se instalará un reductor de flujo luminoso y estabilizadores de tensión en la
cabecera de cada línea de alumbrado, alojados en el interior de un armario que se colocará junto al de maniobra y medida de cada sector.
Dichos elementos cumplirán las funciones de reducir el nivel de iluminación a partir de cierta hora de noche, reduciendo el flujo luminoso de las lámparas de forma uniforme, y la de estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz tanto en el régimen nominal (100% nivel de iluminación), como en el régimen reducido (50% del nivel de iluminación nominal).
El Cuadro para reductor de flujo de alumbrado público será de 3,5 kVA y
estará montado sobre armario metálico, con tejadillo a cuatro aguas y cerradura por
triangular, éste será autoextinguible de dimensiones exteriores 860x 500x 320
para cuadro de alumbrado, y estará junto, o lo más cercano, al cuadro de
mando. Se montará un reductor de flujo NE 3,5 -2 ILUEST de la marca Salicru o
similar compuesto por tres módulos monofásicas independientes, con protección monofásica y bornas de salida, equipada con sistema de mando remoto y captura de datos de telemetría.
4.3.2.4 Toma de tierra
La totalidad de las columnas, así como todos los elementos metálicos accesibles, de la instalación, estarán conectados a tierra mediante conductor de cobre aislado de tipo VV-750 de 16mm2 de sección mínima, todo ello de acuerdo a las especificaciones de los planos.
La conexión del cable de toma de tierra de la columna, a la piqueta correspondiente, se efectuará mediante soldadura aluminotérmica, tipo “CADWELD”, con molde modelo CYV y cartuchos del tipo GSF20. Las tomas de tierra con las que se proyecta dotar la instalación, estarán constituidas por picas verticales, de cobre o acero cobreado, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, como mínimo. Se realizará una toma de tierra por cada columna, salvo en las columnas de fibra, en las cuales se realizará una toma de tierra por cada 5 columnas.
El objetivo de las luminarias es dirigir sobre la acera y calzada, con el mínimo de pérdidas, el flujo luminoso emitido por las lámparas y proteger éstas contra la intemperie. Para su elección se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Las fuentes de luz que se van a utilizar.
- Las características fotométricas.
- La hermeticidad y, si son abiertas, su ventilación o no.
- Facilidad de su conservación e instalación.
- Conveniencia o no de instalar accesorios en su interior.
Siguiendo con las consideraciones citadas, se utilizarán un tipo de luminaria para toda la instalación de alumbrado público proyectada. Esta luminaria cuenta con buenas características fotométricas, así como características de operatividad, hermeticidad y costo.
El alumbrado público estará resuelto con 16 luminarias modelo “Fernando VII” homologadas por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Alumbrado Público. Con lámparas de vapor de sodio alta presión de 250 w cada una.
Se proyecta el modelo “Fernando VII” del fabricante ROURA. con grupo òptico asimétrico RV4 NR21.
El brazo a utilizar el los casos necesarios será el modelo Obispo Fernandino de ROURA. Asimismo, la columna será e modelo Cuidad de Roura. Ambos de fundición de hierro.
Anexo se adjuntan las características de los diferentes materiales.
En el alumbrado urbano se utilizan, normalmente, lámparas de descarga, tubos fluorescentes, lámparas de luz mezcla, vapor de mercurio, halogenuros metálicos y vapor de sodio, y en menor proporción, lámparas incandescentes. Estos tipos de lámparas difieren unas de otras por el principio de emisión de la luz y por el color de ésta. Así en las lámparas de incandescencia la luz es emitida por un filamento metálico que se calienta por el paso, a su través, de la corriente eléctrica. En las lámparas de sodio, la luz es producida por la descarga eléctrica a través del vapor de éste metal. En las lámparas de vapor de mercurio de color corregido y tubos fluorescentes, la luz se produce, en parte, por la descarga eléctrica en el vapor de mercurio y, en parte, por la radiación de la sustancia fluorescente
depositada en la pared interior de la ampolla o el tubo, la cual es excitada por la radiación ultravioleta de la descarga.
Las lámparas de vapor de sodio se presentan en baja o alta presión. En el primer caso, la luz es monocromática amarilla, con un elevado rendimiento luminoso (hasta 178 lúmenes/vatio) y una larga vida (5000 horas). Su utilización se limita a aquellos casos en que no tiene una gran importancia la discriminación de colores, por ello deben iluminarse las señales de tráfico con fuentes que permitan una adecuada reproducción de colores en aquéllas vías que cuenten con un alumbrado realizado con lámparas de sodio. Durante su funcionamiento el flujo emitido por la lámpara se reduce por los mismos motivos a los indicados para las lámparas de vapor de mercurio.
El sodio alta presión permite ampliar el espectro dando una luz blanco dorado, conservando un alto rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum./W.), capacitándolo para un alumbrado público e industrial.
Dado que además del rendimiento luminoso, la discriminación de colores es un aspecto importante a tener en cuenta para la determinación de la calidad de la iluminación en la vía pública, normalmente se utilizan lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP).
La lámpara seleccionadas para su uso en el alumbrado público en este proyecto serán por tanto VSAP de potencias 150 W según necesidades, serán lámparas libres de mercurio, del tipo MASTER SON-T PIA Hg-Free del fabricante Philips, o similar, que además también están libres de plomo.
Las conducciones de alumbrado público irán situadas preferentemente bajo las aceras, por lo general entre la línea de luminarias y el bordillo. Transcurrirán por zanjas de 40cm de anchura y 70cm de profundidad mínima, en el fondo de las zanjas se colocará una capa de arena de río de un espesor de 5 cm sobre la que se depositarán los dos tubos de PVC de Ø 90mm, espesor del tubo de 1,8mm, de tal forma que la generatriz del conductor quede a menos de 40cm de la rasante de la superficie de la acera. El tubo se cubrirá con arena de rio hasta un espesor de 25 cm, según planos. El resto se rellenará con tierra compactada, hasta la cota de reposición de la acera.
En las zonas en las que la zanja deba atravesar una zona verde el tubo irá embebido en hormigón H-150. En calzada el tubo irá alojado en tubería de 110mm
de diámetro con protección de hormigón, y profundidad mínima de 80cm. En los cruces se dejará un tubo de reserva siguiendo indicaciones del REBT.
El radio de curvatura de los cables después de colocados será, al menos, de 10 veces su diámetro exterior. Los cruces de calzada se realizarán perpendiculares a la misma. Se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja por cada línea existente en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del existente antes de realizar la apertura.
Se realizarán arquetas en las acometidas a los puntos de luz, cambios de dirección y cruces de calzada. Sus dimensiones serán de 40x40x80cm. Se construirán con paredes de hormigón HM-20 de 15cm y fondo con ladrillo panal y gravilla para drenaje. Las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición de grafito esferoidal (según norma EN-124).
Las cimentaciones de las columnas serán de hormigón HM-20, siendo sus dimensiones las recomendadas por el fabricante, y que se indican en los planos.
5.1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS
Se acompañan en hojas adjuntas los listados de cálculo con las comprobaciones, para cada línea, de las secciones a utilizar, siguiendo los criterios de cálculo citados en puntos anteriores del presente anejo.
La determinación de la caída de tensión en cada nudo de línea se calcula mediante la siguiente fórmula, teniendo en cuenta la previsión de potencia en ese nudo:
DU(V) = c.d.t. (V) = 1,73*I(A)*L(m)*(R(Ω/m)*cos f + X(Ω/m)*sen f)
Para un cos f = 0,9.
VU(%) = (DU/U)*100
Potencia de cortocircuito del transformador:
Strafo(kVA) = (100/Uk(%))*S(kVA)
Potencia de cortocircuito de cables:
Scable(VA) = U² (V)/Zcable(Ω)
Potencia de cortocircuito en cualquier punto:
S(kVA) = 1/(SSk(kVA))
Icc(kA) = S(kVA)/(1,73*U(V))
El tiempo máximo en segundos que el conductor soporta un cc:
tmcicc(s) = Cc*S² (mm2) /Icc²(kA)
CÁLCULO CALENTAMIENTO (ITC-BT-07)
K temp.
I diseño (A)
3,849001795
5,011721087
0,435889894
Según tabla 5 ITC-BT_07, cable Cu, XLPE, cables unipolares:
S inicial (mm2)
CÁLCULO CAÍDA DE TENSIÓN (ITC-BT-09)
Deberá ser menor al 3% desde el CT.
Xu (mOhm/m)
0,000267166
tot(m)
Nº Luminarias
I diseño(A)
CÁLCULO CORTOCIRCUITO
Strafo (kVA)
Sktrafo (kVA)
Icctrafo (kA)
14,4337567
Zlinea
Sklinea (kVA)
Skcuadro (VA)
Icccuadro (kA)
tmcicc (s)
0,001995061
5,357143229
29866,6646
7491,638666
10,813249
0,006295
Sk cable (kVA)
Sk (kVA)
Iccf (kA)
455,3571429
0,027250953
455,3571437
351,3725484
335,6308053
0,484441
3,13653187
5.2 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
Se adjuntan los resultados de cálculos luminotécnicos para cada una de las secciones tipo. En ellos se indican tanto los parámetros de calidad del alumbrado público, como las características más importantes de la instalación.
Nº Colegiado: 4628
Estudio lumniotecnico para urbanización U.A. 12 de Velluters, Valencia
N° de estudio: 078201205
Fecha: 16.05.2012 Proyecto elaborado por: Departamento Técnico
ROURA INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN S.A.
Polígono Indostrial La Torre del Rector. Avda. Mar Mediterrània 10
935740136
oscar@iluminacionroura.es
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS Portada del proyecto Índice ROURA FERNANDINO V4 Hoja de datos de luminarias Escena exterior 1 Datos de planificación Lista de luminarias Luminarias (ubicación) Superficie de cálculo (sumario de resultados) Rendering (procesado) en 3D Rendering (procesado) de colores falsos Superficies exteriores Superficie de cálculo 1 Isolíneas (E, perpendicular) Gama de grises (E, perpendicular) Gráfico de valores (E, perpendicular)
ROURA FERNANDINO V4 / Hoja de datos de luminarias
Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 36 72 96 100 82
 82%
12.49 25.76
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Lista de piezas - Luminarias
Escala 1:771
 (Luminaria) [lm]
 (Lámparas) [lm]
ROURA FERNANDINO V4 (Tipo 1)* (1.000)
*Especificaciones técnicas modificadas
ROURA FERNANDINO V4 (Tipo 1) N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 12326 lm Flujo luminoso (Lámparas): 15000 lm Potencia de las luminarias: 171.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 36 72 96 100 82 Lámpara: 1 x VSAP-T 150W E40 (Factor de corrección 1.000).
Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)
Lista de piezas - Luminarias
Escala 1 : 771
ROURA FERNANDINO V4 (Tipo 1)*
Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Lista de superficies de cálculo
E min /
Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)
83.68 89.83 m
Situación de la superficie en la
Punto marcado:
(27.962 m, 74.637 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
E m [lx]
E min [lx]
E max [lx]
Valores en Lux, Escala 1 : 643
E min / E m
E min / E max
Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)
Escala 1 : 643
Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)
No pudieron representarse todos los valores calculados.
ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR
6.1.1 Objeto de este pliego
El presente Pliego de Condiciones, afectará a todas las obras que comprende el presente Proyecto de “Alumbrado Público” en el término municipal de Valencia. En él, se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las obras comprendidas, y se fijan las características de los materiales a emplear, las normas que han de seguirse en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas previstas para las recepciones, las formas de medición y abono de las obras, y el plazo de garantía.
Al mismo tiempo, se hacen constar que las condiciones que se exigen en el presente Pliego, serán las mínimas aceptables.
6.1.2 Reglamentos, Instrucciones, Normas, Recomendaciones y Pliego de Condiciones Técnicas Generales
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación las generales específicas en los siguientes documentos:
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, del 2 de Agosto y las instrucciones complementarias de dicho Reglamento.
 Normas UNE del Instituto de Racionalización del trabajo y las NTE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
 Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
 Recomendaciones del Comité Internacional de Alumbrado (C.I.E.).
 Las conclusiones del Seminario organizado por el Instituto de Estudios de Administración Local sobre ahorro de energía en el consumo de Alumbrado exterior.
 Normas de la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica, IBERDROLA.
 Plan General de Ordenación del Excmo. Ayuntamiento Valencia.
6.1.2.1 Compatibilidad y relación entre documentos del proyecto
En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares u otro documento del Proyecto, prevalecerá lo escrito en este último documento, salvo criterio en contra del Director Facultativo.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares u otro documento del Proyecto y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el Presupuesto.
6.1.2.2 Normas de las empresas suministradoras de energía
El presente Proyecto, ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de las Empresas Suministradoras de energía. No obstante, el Contratista, se obliga a mantener con ellas el debido contacto a través del Técnico Encargado, para evitar, siempre que sea posible, criterios dispares y dificultades posteriores.
6.1.2.3 Disposiciones generales y de carácter legal
Se han tenido en cuenta para la redacción del presente Proyecto las disposiciones generales y de carácter legal y reglamentario, así como la normativa técnica que le es de aplicación, incorpora precios de materiales y unidades de obra adecuados para la ejecución del contrato, incluye un Estudio de Seguridad y Salud y reúne, en definitiva, los requisitos establecidos en el Artículo 128 del R.D. legislativo 2/2000, de 16 de Junio, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, y en el Artículo 136 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud y de cuantas disposiciones legales, de carácter social, de protección a la Industria Nacional, etc. rijan en la Comunidad Valenciana en la fecha en que se ejecuten las obras.
6.1.2.4 Medidas de seguridad
El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de los mismos se derive.
Estará obligado al cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud y a todo cuanto la Dirección de la obra le dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al contratista de responsabilidad.
6.1.2.5 Permisos, licencias y dictámenes
El Contratista deberá obtener los permisos, licencias y dictámenes necesarios para la ejecución y puesta en servicio de las obras, y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos.
6.1.2.6 Disposiciones aplicables
Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo especificado en él, las siguientes.
El Contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de Trabajo, y de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social vigente o que en lo sucesivo se dicten.
Administrativas Particulares que se establezcan para la Contratación de estas obras.
6.1.2.7 Relaciones legales y responsabilidades con el público
La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles, siendo el responsable de su vigilancia el Director Facultativo.
Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar, por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa.
El Contratista bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico, en todo momento, durante la ejecución de las obras, o bien por las carreteras y calles existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad.
Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en bienes, explotación de préstamos en canteras, establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinarias y materiales y, en general, cuantas operaciones que, no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sea necesario para la realización total del trabajo) o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.
6.1.2.8 Subcontratos
Las solicitudes para subcontratar cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito, con antelación suficiente, y aportando los datos necesarios sobre este acto, así como sobre la organización que pretende llevarla a cabo.
6.1.2.9 Contradicciones, omisiones, errores y alteraciones de obra
Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos si no que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el Pliego.
El conjunto de modificaciones y ajustes del proyecto a que se hace alusión en el apartado anterior, será recogido en un único documento en el que figurará el Acta de Inicio de Obras y, en su caso, memoria explicativa de las incidencias habidas y la documentación técnica necesaria para la definición y valoración del conjunto de obras adicionales, o suprimidas, necesarias. Dicho documento, denominado Proyecto Modificado, será redactado en un plazo no superior al primer tercio de la obra por el (los) Director(es) Facultativo(s) de las obras, conformado por el adjudicatario, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula vigésimo octava.
6.1.2.10 Conservación del medio ambiente
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallan las obras.
En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidas en evitación de posibles destrozos que de producirse, serán restaurados a su costa.
Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de la obra.
Serán tenidas en consideración todas las medidas a su alcance para la protección del Medio Ambiente, no realizando obras y/o utilizando materiales que vayan en detrimento del mismo.
6.1.2.11 Cláusulas administrativas
Aunque no es objeto específico del presente Pliego, se hace mención expresa que serán aplicables las cláusulas administrativas contenidas en los siguientes documentos:
Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965, con las modificaciones introducidas por la Ley 5/1973, de 17 de marzo y el Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de Junio de 1.991
El Pliego de Condiciones Generales para la contratación de las obras públicas, aprobado por Real Decreto de 13 de marzo de 1903, en cuanto no se oponga a las anteriores Leyes o Reglamentos.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan de modo previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente Proyecto.
6.1.3 Descripción general de las obras
6.1.3.1 Red de Alumbrado exterior
Descripción de la disposición adoptada de puntos de luz para cada uno de los viales y rotondas. Descripción del sistema de regulación y control del alumbrado. Descripción del sistema de puesta a tierra adoptado.
 Características de la red
La instalación de alumbrado exterior se realiza a través de una red trifásica de 400 V.
Toda la canalización proyectada es subterránea en zanja independiente (ver planos) bajo tubo de PVC de 90 mm de diámetro exterior, enterrada a una profundidad de 60 cm, tanto en aceras como en calzadas o en cruces de la misma. El tubo se asentará sobre un lecho de hormigón HM-20; sobre el mismo se rellenará la zanja con material seleccionado de río.
Los conductores a emplear serán unipolares, en toda la conducción subterránea. Éstos serán de clase 1 KV, especificación de XLPE 0,6/1 KV, según norma UNE-HD-603, constituidos por cuerdas de cobre electrolítico, estabilizado a la humedad e intemperie, en color negro, de acuerdo a las recomendaciones CIE. En las instalaciones que el Proyecto determine, los conductores en instalación subterránea serán multipolares, para tensión de prueba de 4.000 V, constituidos por cuerda de cobre electrolítico, según Norma UNE-21.123, aislamiento de PVC, cubierta estanca de PVC, armadura de hierro y cubierta de PVC de color negro, de acuerdo a las recomendaciones CIE.
La sección mínima de los conductores será de 6 mm 2 , mientras que la máxima sección no superará los 16 mm 2 de sección para conexión a luminarias instalándose solamente cable de 25 mm 2 para alimentación de cuadros generales de protección. La alimentación a las luminarias se realizará mediante cable de 2x2.5 mm 2 .
 Cuadro general de protección y maniobra. Equipos de medida.
Cada armario estará construido en polyester, distribuido en compartimientos independientes entre sí con zócalo y tejadillo y sujetos entre ellos con tornillos de material inoxidable y separados interiormente por una chapa con los correspondientes taladros para el paso de los cables.
Dispondrá de cerradura y candado, en los distintos módulos. Así como de mirilla u otros dispositivos que permitan tomar la lectura de los contadores.
Cada armario estará anclado sobre una peana de hormigón HM 20.
Cada armario se fijará, mediante cuatro pernos de 18 mm de diámetro y 400 mm de longitud doblados en su parte inferior en un ángulo de 90º, a la peana del hormigón, que tendrá como mínimo 40 cm de altura, cuyo ancho no será inferior a 1.5 m. Si la anchura de la acera fuera menor, deberá instalarse en posición elevada; siempre que se instale de esta forma, la parte inferior del armario deberá quedar a una altura no inferior a 2.2 m, ni superior a 2.5 m.
Para la entrada de los conductores de la empresa suministradora, se dispondrá de un hueco de 400x150 mm en la base o tubos lisos de PVC de 90 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor.
El equipo de medida estará formado por regleta de verificación, base con cartuchos fusibles calibrados, cuchilla para neutro y contador de activa y reactiva; así como de transformadores de intensidad de 5A de I N secundaria. Los equipos de medida se situarán en compartimentos separados y con puerta independiente al centro de mando.
El equipo de mando y protección estará formado por:
Interruptor general automático de corte omnipolar.
Conmutadores de tres posiciones.
Magnetotérmicos y diferenciales para cada línea de salida.
Cada armario estará dotado de puntos de luz con lámpara de incandescencia de 40W, enchufe trifásico con cartuchos fusibles y de la toma de tierra reglamentaria tal que la resistencia de paso a tierra máxima sea inferior a 20 ohmios, formada por una placa de hierro galvanizado de 3mm de espesor unida al cuadro mediante un cable de 35 mm2 de sección, protegido por una envolvente de color verde-amarillo unido al tornillo de material inoxidable colocado en el cuadro.
 Empalmes y derivaciones.
No se permitirán empalmes en ningún caso.
Todas las conexiones y derivaciones se realizarán dentro de las cajas de conexión dispuestas para este fin en el interior de las columnas.
Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán dotadas de sus correspondientes bornas de derivación y conexión
La entrada y salida de cables se realizará por la parte inferior de las cajas y se acoplarán a criterio de la Dirección Facultativa, conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad.
 Caída de tensión admitida
La caída de tensión en los puntos de luz no superará en ningún caso el 3%.
 Sistema adoptado para el encendido y apagado.
El sistema adoptado para el encendido y apagado automático se realizará mediante un reloj astronómico digital, con corrección automática de horario en función de la fecha, reserva de programación en caso de corte de corriente hasta 24 horas y que no necesite de instrumentos especiales para su programación.
 Protección eléctrica y puesta a tierra.
La toma de tierra de los puntos de luz se constituirá de una pica de 2 m de longitud y 16 mm de diámetro acero cobreado por cada columna. Éstas permanecerán unidas con una red equipotencial de tierra mediante cable desnudo de 35 mm2. Las uniones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica tipo CADWELD.
Las protecciones contra contactos indirectos se realizarán de acuerdo con la
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se realizará mediante interruptores magnetotérmicos de 300 mA de sensibilidad.
 Régimen de mantenimiento y explotación, provisional y definitiva
Debido, tanto a los elementos activos de la luminaria como a la propia lámpara, se van perdiendo las características iniciales por suciedad y degradación,
por lo que habrá que considerar un factor de mantenimiento de la instalación. Dicho factor se ha establecido en 0.7.
6.1.3.2 Documentación
El adjudicatario realizará a su cargo, todas las gestiones necesarias para la legalización de las instalaciones presentando en los Organismos que lo requieran los Proyectos y Certificados pertinentes, haciendo el seguimiento del Expediente para la consecución de las Actas de Puesta en marcha.
Antes de la Recepción de las Obras, el adjudicatario entregará para su aprobación los planos “as build” de las obras realizadas, sin cuyo requisito no se producirá la Recepción de las mismas; así como los “manuales de mantenimiento” de las instalaciones de alumbrado, bombeo o depuración conteniendo los planos definitivos y una memoria descriptiva de la instalación y de su funcionamiento, así como marca y modelo de los elementos integrantes.
6.1.3.3 Trabajos a realizar durante el periodo de garantía
El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante un año a partir de la recepción provisional del Alumbrado exterior viario. Dichas operaciones comprenden:
Encendido y apagado en las horas que se determinen.
Reparación o reposición de aquellos elementos dañados ya sea intencional, accidental o por su mismo uso.
Reposición de las lámparas fundidas en el período.
Limpieza de la instalación, una vez en el año de garantía.
6.1.3.4 Obras accesorias o auxiliares e imprevistos
El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el Proyecto.
La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se ajustará a las directrices y órdenes del Director Facultativo.
6.1.4 Condiciones de los materiales
6.1.4.1 Normas generales
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por dicho Contratista hayan sido previamente aprobados por el Director de las obras
Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación.
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al transportarlos como durante su empleo.
La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable.
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores.
6.1.4.2 Coordinación de este proyecto con las restantes obras
Aunque las obras que se detallan en este proyecto son independientes en si mismas, suficientes y completas dado que no necesitan de la ayuda de otros servicios para completar la ejecución aquí detallada, al realizarse el trazado por las aceras y calles de la población, incurrirán en paralelismos y cruzamientos con otros servicios. Además se establecerán cruzamientos de calles que habrán de ser previsto por el proyecto general de urbanización pavimentación de aceras y calzadas ya que las obras de las redes aquí proyectadas necesitan establecer previamente las rasantes y alineaciones de los bordillos y firmes, además de la conveniencia de trazarlas antes de la terminación total de las obras de urbanización
de las calzadas, por lo que el CONTRATISTA deberá confeccionar, con el asesoramiento de la Dirección Facultativa, un plano común de coordinación de servicios.
6.1.4.3 Admisión, reconocimiento y retirada de materiales eléctricos
Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad, y atenerse estrictamente a las especificaciones de este Pliego.
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista presentará al Técnico Encargado los catálogos, cargas, muestras, etc., que se relacionan en la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de la Obra.
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección de la Obra aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas, debiendo ser reemplazados por la Contrata por otros que las cumplan.
Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de la Obra, aunque éstos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los Laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la Contrata.
Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán de acuerdo con la Norma UNE o Proyecto de Norma UNE publicada por el Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR) y en caso de que no existan, por aquellas pruebas que constituyen Norma de buena construcción en el elemento ensayado.
Responderán todos los materiales a las características de tensión, intensidades, aislamientos, pruebas, etc., del tipo de material que se indica en los Cuadros de Precios, o en los Planos, como idóneo para instalar.
En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio del Director de Obra suficiente garantía, éste escogerá el material de fabricantes nacionales, dentro de los tres que en cada caso, y a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este caso exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se precisen para comprobar con toda exactitud que el material es idóneo para el trabajo a que se destine.
6.1.4.3.1 Arena para recubrimiento de cables
Las arenas empleadas para el relleno de zanjas para cables eléctricos serán de origen silíceo, procedente de río.
Su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso;. granos gruesos, entre dos y cinco (2 y 5) milímetros, cincuenta (50) centésimas del total; granos medios entre medio y dos (0,5 y 2) milímetros, veinticinco (25) centésimas, y el resto, de granos finos.
Las arenas deberán estar lavadas y limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de bordes cortantes u otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables.
6.1.4.3.2 Acero en perfiles laminados
Cumplirán las condiciones que se especifican en las Normas, Pliegos e Instrucciones indicados en el Artículo 1.2. de este Pliego y, específicamente la Norma MV 102-1.964 "Acero Laminado para Estructuras de Edificación", publicada por el Ministerio de la Vivienda.
6.1.4.3.3 Acero en armaduras.
Ejecución de Hormigón Armado EH-91.
6.1.4.3.4 Cobre
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase cumplirá las especificaciones contenidas en las "Normas para Cobre Electrolítico" de la Asociación Electrotécnica Española y UNE 21.011.
6.1.4.3.5 Pinturas
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma, garantizará la bondad de sus condiciones.
Tendrá la fluidez para aplicarse con facilidad a la superficie pero con la suficiente coherencia para que no se separen sus gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre
cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas cubrirá la precedente y serán de un espesor uniforme, sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeraciones de color. En cada caso la Dirección de la obra señalará la clase y color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse.
La pintura será de color estable sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente sobre el mismo.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable el haberlos limpiado y secado convenientemente.
Antes de su empleo, se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las características de las pinturas, indicando los resultados conseguidos respecto a:
a) Espesor total alcanzado por el sistema de pintado.
b) Resistencia al envejecimiento acelerado (300 horas de exposición).
c) Resistencia en cámara de niebla salida (300 horas de exposición).
d) Agrietamiento de la película de pintura.
e) Formación de ampollas.
f) Pérdidas de color.
A la vista de los cuales la Dirección de la obra aceptará o rechazará la pintura.
6.1.4.3.6 Cinta aislante
Las cintas aislantes empleadas en los empalmes y terminales de los cables, responderán siempre a las características preconizadas por el fabricante del cable sobre el que se vaya a emplear. En ningún caso se permitirá el empleo de cinta de algodón, ni siquiera en el concepto de relleno interior cuando la cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable.
6.1.4.3.7 Cajas de acometida
Las cajas de acometida empleadas como soporte de material eléctrico, serán necesariamente de materiales plásticos, doble aislamiento y resistentes al envejecimiento dieléctrico.
No se admitirán en concepto de cajas de acometida las construidas con material higroscópico, descartándose, a tal fin, las realizadas en materiales porosos.
6.1.4.3.8 Aislante varios
El resto de los materiales que, como aislantes, puedan utilizarse en las instalaciones del presente Proyecto, responderán, en cada caso, a las exigencias que se indiquen, debiendo estar constituidos a base de materias primas de primera calidad. No deberán ejercer acción corrosiva los conductores y demás materiales cuyo aislamiento se efectúe.
6.1.4.3.9 Materiales aislantes termoplásticos y elastómeros para cables
Cumplirán lo indicado en el Proyecto de Norma UNE 21.117.
6.1.4.3.10 Fundición
La fundición será de segunda fusión, y de la conocida con el nombre de gris, fina y homogénea para las arquetas de Baja Tensión y de fundición nodular para las de Alumbrado. Ambas sin que presenten grietas, pajas, gotas frías, vacíos interiores, sopladuras, palos, escorias no alabeos, cuerpos extraños u otros defectos que puedan alterar su resistencia o buen aspecto. Tendrá una carga de rotura de 40 Kg. (40) por milímetro cuadrado en ambos casos.
Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso, y un grueso uniforme, perfectamente limpio, bien señalado todos sus detalles y ornamentos sin rebordes ni imperfección alguna en su contextura. Galvanizados en caliente
Los báculos y apoyos metálicos para línea aérea cuyas instalaciones se prevén con tratamiento de galvanización, deberán cumplir las especificaciones técnicas siguientes:
Antes de sumergir los báculos, columnas o perfiles en el baño de zinc, se procurará que estén exentos de suciedad o cascarilla superficial, para lo cual se
someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente.
El baño galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE 37301 primera división.
Se preferirá que la inmersión del báculo, columna y perfiles se efectúe de
una vez, debiendo indicar el Contratista en su oferta el número de etapas en que se realizará. Si por las dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar la galvanización en dos o más veces, la zona sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible.
Una vez galvanizado, el báculo, columna o perfiles no serán sometidos a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o a las características mecánicas de recubrimiento.
Los accesorios del báculo, columna y perfiles deberá centrifugarse después de galvanizados y antes de que se enfríen, a fin de eliminar el exceso de zinc.
Durante las operaciones realizadas de galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores a la inmersión en el baño de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra deterioro alguno.
Los báculos, columnas y perfiles no presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente.
Características del recubrimiento.
Las características que se derivan de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados en caliente, serán las siguientes: el aspecto superficial, la adherencia al paso del recubrimiento por la unidad de superficie y la cantidad del mismo.
A la vista, el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de
imperfecciones superficiales tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así como
inclusiones de flujo, cenizas o escorias.
La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo
menos 4 inmersiones en una solución de sulfuro de cobre (ensayo Preece).
El peso del recubrimiento galvanizado será de 250 gr. por m2. de superficie. Este valor debe considerarse como mínimo.
Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano.
Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal base.
La continuidad del recubrimiento se determinará mediante un ensayo de Preece o de inmersión de sulfato de cobre, de acuerdo con la Norma UNE 7.183, "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo a menos que se realice sobre unas chapas testigos galvanizados al mismo tiempo que la pieza.
El paso del recubrimiento se determinará para el método no destructivo que se describe en la Norma UNE 37.31 Apartado 5.1.
6.1.4.4 Tubos de protección para líneas A.T., B.T. y A.P.
Los tubos serán de polietileno de alta densidad de diámetro según el tipo de instalación y doble pared, corrugado, de color rojo, por extrusión, la parte exterior y lisa y traslúcida la interior. Los diámetros aceptados serán:
AP: 90mm
AT: 160mm para (240mm2), 200mm para (400mm2).
BT: 160mm
Los tubos llevarán marcados en la cubierta, a intervalos no superiores a 3 m, el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, indicando el uso normal (N), según la norma UNE EN 50086.
La resistencia a la compresión será mayor de 45 Kg para una deflexión del
Presentarán un grado de protección IP54.
El material utilizado en la fabricación de los tubos tendrá un contenido de plomo o metales pesados inferior a 10 mg/Kg. Su combustión emitirá menos de 5 mg de gas halógeno por cada gramo de material (UNE-21147-1).
Contará con inhibidores de la acción de rayos UVA (UNE 20501-2-11).
La temperatura de reblandecimiento será superior a 125 ºC (UNE 53118).
Está incluido en la unidad la guía de material plástico y la parte proporcional de mandrilado y taponado.
6.1.4.5 Tapas y cercos de arquetas
Las tapas será de poliéster reforzado y los cercos serán de fundición nodular, resistirán una carga de rotura superior a 450 KN, según se especifica y de cualquier forma suficiente para resistir el paso de vehículos pesados.
6.1.4.6 Materiales para el Alumbrado exterior
6.1.4.6.1 Conductores
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir la Norma UNE 2.003, UNE 21.022 o UNE 21.064.
Su aislamiento será de polietileno reticulado y la cubierta de PVC, apta para una tensión de servicio de 1 KV. y una tensión de prueba de 3,5 KV.
La designación UNE de los mismos es XLPE-0,6/1 KV.
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales, ni señales de haber usado los mismos con anterioridad, debiendo venir enrollados en su bobina de origen.
La sección no será inferior a 6 mm2, excepto en la subida al punto de luz que será de 2x2,5 mm2.
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito, ni empalmes entre báculo y báculo.
En la bobina deberá figurar el indicándose las secciones de los mismos.
6.1.4.6.2 Soportes
nombre del fabricante de los cables,
Serán columnas galvanizadas o de fibra de vidrio según corresponda y satisfarán, como mínimo las exigencias siguientes:
- Columna de 10 m. de altura: E = 4 mm. espesor de la chapa del fuste y corona superior.
- Columna de 5 m. de altura: E = 3 mm. espesor de la chapa del fuste y corona superior.
La superficie tanto interior como exterior será perfectamente lisa y homogénea, sin presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad, mala ejecución o que ofrezcan un mal aspecto exterior.
En su base llevará una placa de asiento de 10 mm. de espesor con agujeros ovalados para paso de pernos con posibilidad de juego. Estas placas de asiento, serán de 500x500 mm, de 400x400 mm según la altura 10 y 4 m y la distancia entre ejes de agujeros será de 350x350 mm, 300x300 mm igualmente según altura. En el caso de 20 m el número y disposición de agujeros, así como el espesor de la placa base, será en función de las características de cada fabricante, pero siempre en número igual o superior a 8.
El inicio de la columna llevará un refuerzo con cartabones triangulares de chapa de 5 mm en todos los casos y dimensiones de 150x150 mm para las dos alturas primeramente citadas y de 50x50 mm en las de 4 m.
Los soportes dispondrán de un casquillo en punta soldado al fuste adecuado al diámetro de la luminaria donde van a alojarse.
Todas las soldadura serán al menos de calidad 2, según norma UNE 14- 011-1974, y gozarán de unas características mecánicas superiores a la del material base.
Dispondrán de un tornillo para sujeción de la t.t. y bridas para sujeción de los elementos de protección y empalme de los conductores de alimentación del punto de luz.
Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exteriormente, la protección de toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, cumplimentándose las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados establecidas en el R.D. 2.531/1985, de 18 de diciembre, norma UNE- 37501-71 y norma UNE-72-404-84. El recubrimiento de galvanizado tendrá un peso mínimo de 550 a 600 gr./m2. de cinc, equivalente a un espesor medio de recubrimiento de 77 a 84 micras.
El recubrimiento deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener adherencia suficiente para resistir la manipulación de los soportes.
Los báculos resistirán, sin deformación, como mínimo una carga vertical de 30 Kg., aplicada en el extremo del brazo. Los báculos y columnas resistirán sin deformación una fuerza horizontal de 60 Kg., aplicada a la mitad de su altura.
Hasta una altura de 2'5 m. sobre el suelo, los báculos y columnas resistirán, sin que se produzca perforación, grieta o deformación notable, el choque de un cuerpo duro que origine una energía de impacto de 0'4 Kg./m., y el de un cuerpo blando que de lugar a una energía de impacto de 60 Kg./m.
Las columnas deberán resistir los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, como son: las cargas verticales (30 Kg.), además del propio peso del punto de luz, presión del viento y torsión por vuelo de las luminarias. Las columnas irán galvanizadas en caliente, según se especifica en este Pliego.
6.1.4.6.3 Pernos de anclaje
Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicados en los Planos; serán de acero roscado, galvanizados en caliente con un deposito de 0.50
Kg./m 2.
Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación.
6.1.4.6.4 Toma de tierra
La resistencia a tierra no será superior a diez ohmios, debiendo en caso necesario efectuarse un tratamiento adecuado al terreno hasta conseguir dicho valor.
Las picas utilizadas serán de acero cobrizado con 300 micras, de una pulgada y dos metros de longitud. Para las conexiones se utilizará el sistema de soldaura aluminotérmica.
6.1.4.6.5 Cajas de conexionado y fusibles en báculos y columnas
Todo punto de luz que vaya montado sobre columna estará protegido con cortacircuito unipolar de 10 A con cartucho de 6 A. Referencia ZTR-00 alojados en cajas de registro estanca con tapas atornilladas situadas en la base de la columna.
El material de fabricación será poliéster reforzado con fibra de vidrio autoextinguible, resistente al impacto, estable a los cambios de temperatura y a la exposición de los rayos solares sin sufrir deformaciones ni cuarteo del material, con un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso condensación. Se dispondrá una caja por luminaria que cumplirá con el grado de protección IP-44, según Norma DIN 40.050 (agua polvo).
6.1.4.6.6 Lámparas
En el alumbrado viario que se contempla en el presente Proyecto se utilizarán lámparas de descarga de vapor de sodio alta presión o halogenuros metálicos de 150 W,100 W y 70 W. de potencia.
Las características esenciales de estas lámparas deberán ser como mínimo, las siguientes :
Se emplearán lámparas de vapor de sodio de alta presión con las siguientes condiciones:
Lámparas de Sodio Alta Presión con antena integrada en el tubo de descarga, lo que proporciona alta fiabilidad durante toda la vida de la lámpara y reduce los tiempos de encendido en frío y de reencendido en caliente, siendo este último inferior a 30 segundos a lo largo de toda la vida de la lámpara.
Ratio de fallos menor del 1% a las 6.000 h. y menor al 10% a las 16.000 h. de funcionamiento.
Depreciación luminosa menor del 10 % a las 16.000 h. de funcionamiento.
Vida útil 16.000 horas.
Temperatura de color 2.150 K.
Tensión de arco de la lámpara 98v.
Libre de materiales peligrosos : 0 % de plomo y 0 % de mercurio, por lo que no tienen que ser tratadas como materiales peligrosos tras su ciclo de vida.
6.1.4.6.7 Balastros
Los balastos a instalar cumplirán con las condiciones siguientes:
Articulo 3.5.5.1.- Características Generales.
Dispondrá de una inscripción en la que se indique la potencia nominal de la lámpara, la tensión nominal de la misma, la intensidad nominal y su marca registrada.
Tendrá forma tubular, y deberán situarse en el interior de la luminaria. Dispondrá de terminales y de cables de conexiones, que en este caso serán unipolares con adecuado aislamiento, de acuerdo con las temperaturas máximas de trabajo continuo y longitud mínima de 15 cm.
Durante su funcionamiento no producirán vibraciones ni ninguna clase de
Los balastos para lámparas de sodio alta presión, deberán disponer de los terminales correspondientes para conexionado a la red, a la lámpara y al arrancador, además del preciso para la toma de tierra, Serán suministrados por el propio fabricante de las luminarias, garantizando así el correcto funcionamiento de ésta.
Para su regulación los balastos alimentados a una tensión de -8% y +6% de la nominal, suministrarán a las lámparas una potencia no inferior al 88% ni superior al 109% del valor que suministraría a la tensión nominal.
Referente al calentamiento, los balastos alimentados a una tensión mejorada en un 10% sobre un valor nominal y frecuencia también nominal, conectada a una lámpara térmica, la subida de temperatura del arrollamiento no será superior a 110º C si se emplea hilo con aislamiento clase F, y 135º C si es clase H.
En cuanto a la forma de onda, el balasto suministrará una corriente a la lámpara en la que la relación del valor no pasará de 1,8 para variaciones de tensión en la red de ±10% de la nominal.
Los balastos alimentados a tensión nominal de 220 V. y frecuencia nominal de 50 Hz., a la temperatura ambiente de 25+5º C., suministrarán a la lámpara una tensión e intensidad de corriente de régimen.
En cuanto a las perdidas de potencia en vatios, el Contratista deberá facilitarlas respecto a los balastos propuestos.
De todos modos, estas perdidas no serán en ningún caso superiores al 12% de su potencia nominal.
Las características de los balastos serán medidas en el interior de las luminarias inmediatas a ellas en un local al que se mantenga una temperatura ambiente de 25 + 5º C y velocidad de aire inferior a 10 m./seg.
La lámpara se situará en el casquillo en posición horizontal y de forma que proporcione las características medias.
6.1.4.6.8 Cebadores
El sistema de encendido de las lámparas de sodio alta presión estará formado por balastos y arrancadores, utilizando estos últimos como impedancia de salida una parte del bobinado del balastro, para lo cual este estará provisto de una toma intermedia.
Los arrancadores necesarios para el funcionamiento de las lámparas de sodio alta presión deberán servir indistintamente para lámparas de 250 y 150 vatios.
Las características eléctricas serán las siguientes:
Tipo arrancador:
(70 ó 150 sg)
Voltaje nominal de la red:
Pico voltaje: Mínimo:
3.000 V.
4.500 V.
máxa de la envoltura al 110% del voltaje de la red:
6.1.4.6.9 Condensadores
Se colocarán en el equipo auxiliar para mejorar el factor de potencia y llevarlo a un valor de 0,95 o superior.
a) Características constructivas:
Los condensadores podrán tener cualquiera de las formas que normalmente existen en el mercado.
Se fijarán en el interior de la luminaria de forma que la superficie antes mencionada tenga un buen contacto térmico.
Dispondrá de terminales o cables de conexión, en cuyo caso serán unipolares, de una longitud mínima de 15 cm., con aislamiento adecuado para trabajar en servicio continuo hasta temperaturas de 90º C.
No presentará abolladuras, grietas, asimetrías y otras irregularidades que pudieran repercutir en defectos de tipo funcional.
Los condensadores deberán llevar grabado en forma clara e indeleble las indicaciones siguientes:
Tensión nominal en voltios.
Naturaleza de la corriente de alimentación.
Capacidad en microfaradios.
Temperaturas máximas de funcionamiento en grados centígrados.
Estas marcas deberán permanecer perfectamente claras a lo largo del
El factor de pérdidas debe ser determinado a la temperatura máxima admisible de servicio y a su tensión nominal, no debiendo ser superior a los valores siguientes:
20º C factor de pérdidas Tag. = 5,0 x 10 - 3
70º C factor de pérdidas Tag. = 7,0 x 10 – 3
100º C factor de pérdidas Tag. = 8,5 x 10 - 3
La medición de la capacidad (dentro del dominio de las temperaturas admisibles), para comprobar que se haya dentro del margen de tolerancia, se efectuará a la frecuencia y tensión nominal, debiendo ser en todo momento inferior a +10%
La siguiente tabla resume los valores de las tensiones de prueba y los tiempos de aplicación con el condensador a su temperatura máxima.
Condensadores autorregenerables: 2,5 VN - 1 minuto
Condensadores no autorregenerables: 4,3 VN - 1 minuto
Tensión alterna:
Condensadores autorregenerables: 1,5 VN - 1 minuto
Condensadores no autorregenerables: 2,15 VN - 1 minuto
El ensayo correspondiente se efectuará con tensión alterna de 50 Hz. de valor Vp = 6 Vn. con un mínimo absoluto de 2.500 V., aplicada durante 1 minuto. La duración de la prueba puede ser al segundo a condición de que la tensión Vp = 7,2 Vn., con un mínimo absoluto de 3.000 V.
El condensador deberá permitir una sobre tensión de 10% permanente, sin que su temperatura exceda en ningún momento de 70º C. Deberá realizarse esta comprobación en las condiciones indicadas en el apartado correspondiente.
Las características de los conductores serán medidas en su posición normal de funcionamiento en el interior de la luminaria, interior de los báculos o a la intemperie, situada esta en un local en el que se mantenga una temperatura ambiente de 25º C ± 5º C y velocidad de aire prácticamente nula. La lámpara se situará en el casquillo de la luminaria en posición horizontal y de forma que proporcione las características medias.
6.1.4.6.10 Luminarias
La luminaria será diseñada especialmente para el alumbrado de grandes vías de circulación, tanto en carreteras interurbanas, como en importantes avenidas o calles de ciudades, su estética y la posibilidad de adaptación sobre báculo clásico o columna troncocónica, permitirán su integración en el entorno y en cualquier ambiente.
Será suministrada con el equipo auxiliar incorporado, de tal forma que el fabricante de la luminaria garantice el correcto funcionamiento del conjunto.
Serán fabricadas de acuerdo con las Normas Internacionales existentes, tales como CEI, ASTM y NEMA, lo cual se justificará con la mayor aportación de documentación técnica. Cumplirán lo indicado en la norma UNE-EN 60598 (luminarias de Alumbrado exterior) y UNE-20.314 (protección contra choques eléctricos).
Las luminarias serán de acoplamiento a columna recta, sin tener que emplear para uno u otros soportes o herraje, ajeno a la luminaria. No servirán los clásicos codos de acoplamiento hechos de tubo, dado que la presencia de estos elementos contribuyen a una mayor fuente de vibraciones y posibilidad de fallo de sustentación.
Serán de construcción cerrada y estarán previstas para alojar en su interior, el equipo de encendido eléctrico en A.F. y podrá emplearse con lámpara tubular de sodio alta presión de hasta 150 W de potencia.
Estarán perfectamente estudiadas para que, en ningún caso, la temperatura de funcionamiento en régimen, en las condiciones climáticas más desfavorables, pueda producir fallos en los elementos que componen el equipo eléctrico o la propia luminaria.
La longitud de la luminaria será siempre superior a 690 mm y superior a 720 mm si va a estar situada a 12m o más de altura.
Su grado de hermeticidad en el compartimento óptico, será como mínimo de IP-65, según CEI: 144.
Será de fundición de aluminio de bajo contenido en cobre con calificación "Muy Buena" según la norma UNE 38.252. La carcasa será como máximo de dos piezas. Permitirá el acceso independiente al grupo óptico y al alojamiento del equipo eléctrico.
Deberá tener la consideración de aparato de clase I o clase II según UNE
Bloque óptico:
Estará formado por el reflector y el cierre formando un conjunto con hermeticidad IP 55 según UNE 20447. dicha hermeticidad se mantendrá durante la vida de la luminaria, incluso después de realizadas las operaciones habituales de recambio de lámpara.
El cierre del bloque óptico será de vidrio de seguridad, inastillable, resistente al choque mecánico y térmico. Estará dotado de una transmitancia óptica elevada con una absorción máxima del 10%. No podrá desprenderse de la carcasa de la luminaria por errores de manipulación, vibraciones o fallos de los elementos que lo posicionan. En caso de rotura del cierre del bloque óptico, las partes que se desprendan del mismo serán pequeños trozos de bordes no cortantes y de peso inferior a 20 gramos.
Las juntas empleadas para conseguir la hermeticidad del bloque óptico, serán de materiales elásticos muy resistentes a radiaciones ultravioletas, grasa y vapores; cuyas características no sufran alteraciones a temperaturas de hasta 120 ºC.
La extracción de la lámpara del bloque óptico se realizará sin abrir el cierre ni quitar el reflector.
Deberá permitir la variación del reglaje de la luminaria para adecuarlo al tipo de implantación.
Comportamiento para equipo eléctrico:
El equipo eléctrico será suministrado por el fabricante de la luminaria. En el caso de que esto no sea posible se someterá a la aprobación de la dirección facultativa.
El comportamiento de auxiliares eléctricos será independiente del bloque óptico y permitirá el montaje con amplitud de los elementos eléctricos y su funcionamiento a una temperatura adecuada que en ningún caso superará los 60 ºC. El grado de hermeticidad será igual o superior a IP 43, según UNE 20447.
El portalámparas será de porcelana reforzada y cumplirá la UNE 20348
El posible desprendimiento de los auxiliares eléctricos, por efecto de vibraciones o la acción del viento, no supondrá riesgo de caída sobra la vía pública.
El reflector será de una pieza de chapa de aluminio de gran pureza, de un espesor mínimo de 1 mm, siendo la uniformidad del espesor superior al 75%. La capa de protección anódica del mismo deberá tener un espesor mínimo de 4 micras, según UNE 38012 ó 38013, debiendo ser como mínimo la calidad de sellado "BUENA" según UNE 38016 ó 38017.
El reflector irá montado rígidamente a la carcasa para asegurar su perfecto centrado y posición adecuada respecto a la lámpara.
Comportamiento fotométrico:
Su distribución luminosa será simétrica y su comportamiento fotométrico no será de características inferiores al definido en el resto de documentos del Proyecto. Los niveles de luminancia e iluminancia y los factores de uniformidad no serán inferiores a los indicados en los cálculos justificativos.
6.1.4.6.11 Centros de mando
a) Sistema de fabricación:
Serán del Tipo normalizado construido por Fabricante especializado con controles de calidad según normas ISO 9002. Dispondrán de una identificación clara exterior del Fabricante. Se acompañará al mismo un protocolo de ensayo y control según normas UNE-EN-60439 La acometida al mismo estará de acuerdo con las Normas de Compañía.
Se dispondrá interiormente etiquetas identificativas con los siguientes datos:
Verificación del control de calidad
Se efectuarán los ensayos según la Norma UNE-EN-60439 siguientes:
Inspección de todos los conjuntos.
Inspección del cableado.
Verificación de pruebas en vacío y en tensión.
Verificación de funcionamiento eléctrico.
Verificación de comprobación mecánica del aparallaje.
Verificación de la resistencia de aislamiento.
c) Características constructivas:
Plancha de acero inoxidable Normas AISI-304 de e mm de espesor
Pintura normalizada RAL 7032
Tejadillo para la protección contra la lluvia.
Cerradura de triple acción con varilla de acero inoxidable y maneta metálica provista de llave normalizada por la Compañía DISTRIBUIDOR ELECTRICO y soporte para bloquear con candado.
Cáncamo de transporte desmontable, para la colocación de tornillo enrasado una vez situado el cuadro.
Zócalo con anclaje reforzado con taladro de diámetro 20 mm para pernos
Puertas plegadas en su perímetro para mayor rigidez con espárragos roscados M4 para conexiones del conductor de tierra.
Potencia hasta 80 KW/380V
Acometidas según normas de DISTRIBUIDOR ELECTRICO
Cajas de doble aislamiento para protección del aparellaje eléctrico.
Automático general de protección de 15 KA tipo B.
Magnetotérmicos unipolares con contactos auxiliares en cada línea de salida y protección si procede de línea de mando.
Protección contra contactos directos e indirectos según la instrucción ITC-
BT-24.
Diferencial de reenganche automático por salida.
Ventanillas para protección IP659.
Alumbrado interior con portalámpara estanco.
Toma de corriente para uso de mantenimiento.
Cableado de potencia sección mínima 6 mm 2 .
Conexiones de cable flexible con terminales.
Prensaestopa de poliamida PG-29 para cada línea de salida.
Bornes de conexión de líneas de salida de 35 mm 2 .
Ensayos eléctricos Norma UNE.
Preparado para futuro sistema de control centralizado.
Los contadores de activa y reactiva si situarán en cuadro separado.
6.1.4.6.12 Interruptores horarios
electrónico. Serán suministrados por casas de reconocida solvencia en el mercado.
- Tensión nominal:230 V
- Precisión de marcha: variación inferior a ±1 seg/día
-Exactitud de maniobra: mejor que 1 segundo.
-Temperaturas de funcionamiento: -10 a +45ºC
- Temperaturas límites de funcionamiento: -20 ºC a +55ºC
- Consumo propio:5 VA inductivos ó 25 VA capacitivos.
Tensión máxima de maniobra 250 V
Intensidad máxima de maniobra: 10 A
Potencia máxima de maniobra: 3000 W
- Vida eléctrica a plena carga: 150.000 maniobras.
- Vida mecánica: 10.000.000 de maniobras.
- Reserva de marcha superior a 30 días.
- Resistente a perturbaciones de alta frecuencia. y a impulsos tipo rayo.
- Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos.
-Resistente a campos magnéticos externos.
-Caja de plastico inyectado según normas DIN.
El volante o cualquier otra pieza deberán ser de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura del ambiente en que han de trabajar.
La cuerda será eléctrica, accionada por motor síncrono monofásico, de 220 V. y con reserva de marcha para 30 días. Su intensidad nominal admitirá en amperios una sobrecarga permanente de 20% y la tensión podrá variar en un ±20%. Se rechazará cualquier reloj que se observe no ha sido previamente ajustado, de tal forma que adelante o atrase más de un minuto al mes.
6.1.4.7 Arquetas prefabricadas
La arqueta de registro para distribución de energía eléctrica, tendrá las dimensiones especificadas en el Proyecto, con paredes de resina de poliéster armado con fibra de vidrio (Composite), con parte interior completamente lisa y la exterior con nervaduras, fabricada con el sistema de moldeo por compresión (Sheet Molding Compound S.M.C.), cubierta por conjunto de marco de fundición dúctil y una tapa del mismo material para acera, de 72x62 cms, de acuerdo con la Norma EN-124 Clase B-125, según el SISTEMA CADI ó similar.
En el precio de la unidad se encuentran recogidos todos los elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución y puesta en obra, así como las prolongaciones necesarias.
Valor s/Norma
s/Norma
UNE EN ISO 527-4
EN ISO 61
1.750 – 1.850

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 128
 Artículo 136
 Real Decreto 
 Artículo 1