Source: http://docplayer.es/13254904-Ministerio-de-vivienda.html
Timestamp: 2018-10-19 12:48:31+00:00

Document:
MINISTERIO DE VIVIENDA - PDF
Download "MINISTERIO DE VIVIENDA"
Victoria Paz Navarrete
1 499 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54 MINISTERIO DE VIVIENDA 184 REAL DECRETO 1371/7, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/6, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. La contaminación acústica que soportan los ciudadanos en los edificios que utilizan es uno de los principales obstáculos para poder disfrutar tanto de una vivienda digna y adecuada como del derecho a un ambiente adecuado. El ruido es además fuente de molestias y enfermedades de los ciudadanos, por lo que las Administraciones Públicas deben establecer los mecanismos adecuados para facilitar el uso de los edificios y que éste se produzca libre de contaminación acústica. Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación y de promover la innovación y la sostenibilidad, el Gobierno aprobó, mediante el Real Decreto 314/6, de 17 de marzo, el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE. Se trata del instrumento normativo que regula las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones permitiendo dar satisfacción a los requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar. Estos requisitos básicos de la edificación fueron establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, y la protección del medio ambiente. En esta Ley 38/1999, en su disposición final segunda, se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto, apruebe un CTE en el que se establezcan las exigencias básicas que deben cumplirse en los edificios, en relación con los requisitos básicos relativos a la seguridad y a la habitabilidad, enumerados en los apartados 1b) y 1c) del artículo 3, entre los cuales se incluye el relativo a la protección contra el ruido. En el CTE ya aprobado, en su artículo 14, se detallan las exigencias básicas de protección frente al ruido. No obstante, se indica que hasta que se apruebe el Documento Básico «DB-HR Protección frente al Ruido», en adelante DB-HR, en el que se especificarán parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido, se aplicará la vigente Norma Básica de la Edificación «NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios». Por otra parte, en el artículo 8 de la Ley 37/3, de 17 de noviembre, del Ruido, mediante la que se realizó la transposición parcial al derecho interno la Directiva / 49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, se especificó que el Gobierno, mediante reglamento, debería fijar «objetivos de calidad acústica» aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, y además en su disposición adicional cuarta, se indicó igualmente que el CTE deberá incluir un sistema de verificación acústica de las edificaciones. Además, el Real Decreto 1513/5, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/3, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, regula determinadas actuaciones como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la exposición de la población al ruido ambiental, así como, poner a disposición de la población la información sobre ruido ambiental de que dispongan las autoridades competentes en relación con el cartografiado acústico. Igualmente desarrolla las previsiones legales relativas a los índices de ruido que deben considerarse y que se detallan en su anexo I. Es evidente que el desarrollo reglamentario de la Ley del Ruido tiene implicaciones sobre el CTE, dado que se establecen los citados objetivos de calidad acústica, a través de los correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido y de vibraciones. Las exigencias de ese desarrollo reglamentario, tanto para ruido exterior, como los objetivos de calidad acústica exigidos al espacio interior de los edificios, deben estar en coordinación con las exigencias de aislamiento de fachadas previstas en el DB-HR del CTE. En definitiva se trata de que los «objetivos de calidad acústica» de una Ley, desarrollados en su reglamento, se puedan presumir alcanzados con las «exigencias de aislamiento» de la otra Ley, desarrollados reglamentariamente en el CTE, de una forma armonizada. Además, y sin perjuicio de la inmediata entrada en vigor de este real decreto, y de la consiguiente aplicación del DB-HR, dada su complejidad, se ha considerado necesario establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita la aplicación temporal de la norma básica de la edificación NBE CA-88, vigente hasta el momento y que es objeto de derogación en este real decreto, y de otro lado, un régimen transitorio para la aplicación futura de las exigencias básicas desarrolladas en esta parte del CTE que se aprueba. A tal efecto, se prevé en las disposiciones transitorias segunda y tercera la existencia de un periodo transitorio de 1 meses, aplicable en relación con la norma que se detalla. De igual modo, en la disposición final primera, se establece el carácter básico de la norma que no supone incertidumbre jurídica por oposición a la normativa básica de las Comunidades Autónomas ya que el Tribunal Constitucional admite excepcionalmente el establecimiento de las bases mediante normas reglamentarias cuyo contenido tenga un carácter marcadamente técnico como es este caso. Por otra parte, tras la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 314/6, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, se ha detectado, en el proceso de su aplicación a situaciones reales, la necesidad de realizar determinadas modificaciones en el mismo con el fin de hacer más clara y precisa su aplicación. Es oportuno, pues, aprobar estas modificaciones aprovechando la disposición aprobatoria del DB-HR. Resultan igualmente necesarias las derogaciones del Real Decreto 199/1981, de 4 de julio, el Real Decreto 115/198, de 1 de agosto, y la Orden de 9 de septiembre de 1988, todas ellas relativas a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA sobre condiciones acústicas en los edificios, así como la Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia de Gobierno, por la que se aprueba el Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85, la Orden de 7 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se aprueba el pliego de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88, y la Orden de 4 de julio de 199, del Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, por la que se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-9, que resultan incompatibles con las disposiciones de desarrollo del Real Decreto 163/199, de 9 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
2 BOE núm. 54 Martes 3 octubre del Gobierno, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/16/CEE, modificado por el Real Decreto 138/1995, de 8 de julio, relativas al obligatorio Marcado CE, para dichos productos. En relación con ello, la disposición derogatoria única detalla la normativa básica de la edificación que se deroga. En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 5/1997, de 7 de noviembre, del Gobierno, dándose audiencia a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados, en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del Consejo, de 8 de marzo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las Comunidades Autónomas, El Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, y la Conferencia Sectorial de Vivienda, han informado favorablemente este real decreto. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de octubre de 7 D I S P O N G O : Artículo único. Aprobación del Documento Básico «DB- HR Protección frente al Ruido» del CTE. Se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al Ruido» del CTE, cuyo texto se incluye como Anexo. Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que no se aplicará el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE. El Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE no será de aplicación a las obras de nueva construcción y a las obras en los edificios existentes que tengan solicitada la licencia municipal de obras a la entrada en vigor de este real decreto. Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación de la normativa anterior al Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE. Durante los 1 meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto, podrá continuar aplicándose el Real Decreto 199/1981, de 4 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CA-81 sobre condiciones acústicas en los edificios, modificada por el Real Decreto 115/198, de 1 de agosto, pasando a llamarse NBE CA-8, y revisada por Orden de 9 de septiembre de 1988, pasando a denominarse NBE CA-88, sin perjuicio de su derogación expresa en la disposición derogatoria única de este real decreto. Durante dicho periodo transitorio, se podrá optar por aplicar la anterior norma básica o podrán aplicarse las exigencias básicas desarrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE que se aprueba. Disposición transitoria tercera. Régimen de aplicación del Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE. Durante los 1 meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto podrán aplicarse las exigencias básicas desarrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE, sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de este real decreto sobre su entrada en vigor. Una vez finalizado este periodo transitorio, será obligatoria la aplicación de las exigencias básicas desarrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE que se aprueba. Disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras. Todas las obras a cuyos proyectos se les conceda licencia municipal de obras al amparo de las disposiciones transitorias anteriores deberán comenzar en el plazo máximo de tres meses, contado desde la fecha de concesión de la misma. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias relativas a la protección frente al ruido que se aprueban. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedarán derogadas, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, las siguientes disposiciones: El Real Decreto 199/1981, de 4 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CA-81 sobre condiciones acústicas en los edificios, el Real Decreto 115/198, de 1 de agosto, por el que se modifica, pasando a llamarse NBE CA-8, y la Orden de 9 de septiembre de 1988, por la que se revisa, pasando a denominarse NBE CA-88. La Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia de Gobierno, por la que se aprueba el Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. La Orden de 7 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se aprueba el pliego de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88. La Orden 4 de julio de 199, del Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, por la que se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-9. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto. Disposición final primera. Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Las exigencias desarrolladas en el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del CTE se aplicarán sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 314/6, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. El CTE, aprobado mediante el Real Decreto 314/6, de 17 de marzo, se modifica en lo siguiente.
3 4994 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
4 BOE núm. 54 Martes 3 octubre
5 4996 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
6 BOE núm. 54 Martes 3 octubre
7 4998 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
8 BOE núm. 54 Martes 3 octubre q Rd 16 9 td f d 1 t d L 3 L f E d
9 43 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
10 BOE núm. 54 Martes 3 octubre 7 431
11 43 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
12 BOE núm. 54 Martes 3 octubre Am p V (g,t - s,t ) /1 s, t = t - (e -1)g,t d css (1+ /3) c ppd A m = c ss V
13 434 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54
14 BOE núm. 54 Martes 3 octubre N E 1 N a e
15 436 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54 ANEXO DOCUMENTO BÁSICO HR Protección frente al ruido Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) El objetivo del requisito básico Protección frente el ruido consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. II Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; b) los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes; c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 35 m 3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior; d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. III Criterios generales de aplicación Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Las citas a disposiciones reglamentarias contenidas en este DB se refieren a sus versiones vigentes en cada momento en que se aplique el Código. Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/16/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, deberán corresponder a la versión de dicha referencia. IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HR La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones de proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8, respectivamente, de la Parte I del CTE. V Terminología A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el Anejo A de este DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Protección frente al ruido", bien en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código.
16 BOE núm. 54 Martes 3 octubre Índice 1 Generalidades 1.1 Procedimiento de verificación Caracterización y cuantificación de las exigencias.1 Valores límite de aislamiento. Valores límite de tiempo de reverberación.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 3 Diseño y dimensionado 3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 3. Tiempo de reverberación y absorción acústica 3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 4 Productos de construcción 4.1 Características exigibles a los productos 4. Características exigibles a los elementos constructivos 4.3 Control de recepción en obra de productos 5 Construcción 5.1 Ejecución 5. Control de la ejecución 5.3 Control de la obra terminada 6 Mantenimiento y conservación Anejo A. Terminología Anejo B. Notación Anejo C. Normas de referencia Anejo D. Cálculo del índice de reducción de vibraciones en uniones de elementos constructivos Anejo E. Medida y valoración de la mejora del índice de reducción acústica, R, y de la reducción del nivel de presión de ruido de impactos, L, de revestimientos Anejo F. Estimación numérica de la diferencia de niveles debida a la forma de la fachada Anejo G. Cálculo del aislamiento acústico de elementos constructivos mixtos Anejo H. Guía de uso de las magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias Anejo I. Transmisión acústica a través de elementos de flanco que contienen puertas o ventanas Anejo J. Opción simplificada para vivienda unifamiliar adosada Anejo K. Recomendaciones de diseño acústico para aulas y salas de conferencias Anejo L. Fichas justificativas 3 1. Generalidades 1.1 Procedimiento de verificación 1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado.1; b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado.; c) cumplirse las especificaciones del apartado.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes: i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.. c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4. e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6. 3 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo L, que se incluirán en la memoria del proyecto. 4
17 438 Martes 3 octubre 7 BOE núm. 54 Caracterización y cuantificación de las exigencias 1 Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/3, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios..1 Valores límite de aislamiento.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: a) En los recintos protegidos: i) Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso: El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dba. ii) Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro del edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente, no será menor que 5 dba. iii) Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no será menor que 5 dba. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 3 dba y el índice global de reducción acústica, RA, del muro no será menor que 5 dba. iv) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dba. v) Protección frente al ruido procedente del exterior: El aislamiento acústico a ruido aéreo, Dm,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/5, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 5 Tabla.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, Dm,nT,Atr, en dba, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. Ld dba Residencial y sanitario Uso del edificio Cultural, docente, administrativo y religioso Dormitorios Estancias Estancias Aulas Ld Ld <Ld <Ld Ld > El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicará el valor de 6 dba para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/3, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido día, Ld, 1 dba menor que el índice de ruido día de la zona. Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, Dm,nT,Atr, obtenido en la tabla.1 se incrementará en 4 dba. b) En los recintos habitables: i) Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso: El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dba. ii) Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier recinto habitable colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente no será menor que 45 dba. iii) Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta puertas o ventanas, no será menor que 45 dba. Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que dba y el índice global de reducción acústica, RA, del muro no será menor que 5 dba. iv) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dba. 6
18 BOE núm. 54 Martes 3 octubre c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: El aislamiento acústico a ruido aéreo (Dm,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios no será menor que 4 dba o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 5 dba..1. Aislamiento acústico a ruido de impactos Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos protegidos: a) Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: El nivel global de presión de ruido de impactos, LnT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro que pertenezcan a una unidad de uso diferente, no será mayor que 65 db. b) Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: El nivel global de presión de ruido de impactos, LnT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una zona común del edificio no será mayor que 65 db. Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una escalera situada en una zona común. c) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de actividad El nivel global de presión de ruido de impactos, LnT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 6 db.. Valores límite de tiempo de reverberación 1 En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 35 m 3, no será mayor que,7 s. b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 35 m 3, no será mayor que,5 s. c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que,9 s. Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial o docente colindante con recintos habitables con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos, m por cada metro cúbico del volumen del recinto..3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las condiciones especificadas en los apartados , y Diseño y dimensionado 3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos Datos previos y procedimiento 1 Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1. y respectivamente. En ambos casos, para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C, mediante tabulaciones incluidas en Documentos Reconocidos del CTE o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. 3 También debe conocerse el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubique el edificio, como se establece en el apartado Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico 1 La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un recinto (tales como elementos de separación verticales y horizontales, tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto. (Véase figura 3.1). Figura 3.1. Elementos que componen dos recintos y que influyen en la transmisión de ruido entre ambos 3 Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores mínimos de los parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de aislamiento establecidos en el apartado.1. 8
19 431 Martes 3 octubre 7 BOE núm Condiciones de aplicación 1 La opción simplificada es válida para edificios de uso residencial. Esta opción puede aplicarse a edificios de otros usos teniendo en cuenta que, en algunos recintos de estos edificios, el aislamiento que se obtenga puede ser mayor. En el caso de vivienda unifamiliar adosada, puede aplicarse el Anejo J. La opción simplificada es válida para edificios con una estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigón macizos o con elementos aligerantes o forjados mixtos de hormigón y chapa de acero Procedimiento de aplicación Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse: a) la tabiquería; b) los elementos de separación horizontales y los verticales (véase apartado ): i) entre recintos de unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una zona común; ii) entre recintos de una unidad de uso y un recinto de actividad o un recinto de instalaciones; c) las medianerías (véase apartado ); d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (véase apartado ) Elementos de separación Definición y composición de los elementos de separación 1 Los elementos de separación verticales son aquellas particiones verticales que separan unidades de uso diferentes o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad (Véase figura 3.). En esta opción se contemplan los siguientes tipos: a) tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de fábrica, hormigón o paneles prefabricados pesados (Eb), sin trasdosado o con un trasdosado por ambos lados (Tr); b) tipo : Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con bandas elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas; c) tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante (Ee). En todos los elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones. TIPO 1 TIPO TIPO 3 Eb Elemento constructivo base de fábrica o de paneles prefabricados pesados (una o dos hojas) Tr Trasdosado Ee Elemento de entramado autoportante F Forjado Sf Suelo flotante Ts Techo suspendido B Banda elástica Figura 3.. Composición de los elementos de separación entre recintos 9 Los elementos de separación horizontales son aquellos que separan unidades de uso diferentes, o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad. Los elementos de separación horizontales están formados por el forjado (F), el suelo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo suspendido (Ts). (Véase figura 3.). 3 La tabiquería está formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso. En esta opción se contemplan los tipos siguientes (Véase figura 3.3): a) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado o en el suelo flotante, sin interposición de bandas elásticas; b) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas dispuestas al menos en los encuentros inferiores con los forjados; c) tabiquería de entramado autoportante. Tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo Tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas Tabiquería de entramado autoportante T Tabiquería F Forjado Sf Suelo flotante B Banda elástica Figura 3.3. Tipo de tabiquería 4 Las soluciones de elementos de separación de este apartado son válidas para los tipos de fachadas y medianerías siguientes: a) de una hoja, (se incluyen dentro de este tipo las fachadas ventiladas y fachadas con aislamiento por el exterior); b) de dos hojas, con una hoja interior que puede ser de: i) fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado o en el suelo flotante; ii) fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas; iii) entramado autoportante Parámetros acústicos de los elementos constructivos Los parámetros que definen cada elemento constructivo son los siguientes: a) Para el elemento de separación vertical, la tabiquería y la fachada: i) m, masa por unidad de superficie del elemento base, en kg/m ; ii) RA, índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento base, en dba; iii) RA, mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, en dba, debida al trasdosado. b) Para el elemento de separación horizontal: i) m, masa por unidad de superficie del forjado, en kg/m, que corresponde al valor de masa por unidad de superficie de la sección tipo del forjado, excluyendo ábacos, vigas y macizados; ii) RA, índice global de reducción acústica, ponderado A, del forjado, en dba; iii) Lw, reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, en db, debida al suelo flotante; iv) RA, mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, en dba, debida al suelo flotante o al techo suspendido Condiciones mínimas de la tabiquería En la tabla 3.1 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad de superficie, m, y del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiquería. 1
20 BOE núm. 54 Martes 3 octubre Tipo Fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo Fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas Tabla 3.1. Parámetros de la tabiquería m RA kg/m dba Entramado autoportante Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales 1 En la tabla 3. se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos que definen los elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una zona común. Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separación verticales que delimitan un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Las casillas sombreadas se refieren a elementos constructivos inadecuados. Las casillas con guión se refieren a elementos de separación verticales que no necesitan trasdosados. En el caso de elementos de separación verticales de tipo 1, el trasdosado debe aplicarse por ambas caras del elemento constructivo base. Si no fuera posible trasdosar por ambas caras y la transmisión de ruido se produjera principalmente a través del elemento de separación vertical, como es el caso de cajas de escaleras o de ascensores, podrá trasdosarse el elemento constructivo base solamente por una cara, incrementándose en 4 dba la mejora RA del trasdosado especificada en la tabla En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiquería interior, como por ejemplo un aula, puede elegirse cualquier elemento de separación vertical de la tabla De acuerdo con lo establecido en el apartado.1.1, las puertas que comunican un recinto protegido de una unidad de uso con una zona común, deben tener un índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, no menor que 3 dba y si comunican un recinto habitable de una unidad de uso con una zona común, su índice global de reducción acústica, ponderado A, RA no será menor que dba. 5 Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos y en el caso de que algún elemento de separación vertical acometiera a una medianería o a una fachada de dos hojas, la hoja exterior de la misma debe tener una masa por unidad de superficie mayor que 13 kg/m. Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos y en el caso de que algún elemento de separación vertical acometiera a una medianería o a una fachada de una hoja, ventilada o fachada con el aislamiento por el exterior, debe cumplirse: a) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 1, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la medianería o la fachada debe ser al menos 41 dba y su masa por unidad de superficie, m, al menos 13 kg/m ; b) en el caso de elementos de separación verticales de tipo cuya masa por unidad de superficie, m, sea menor que 17 kg/m, no está permitido que éstos acometan a medianerías o a fachadas de una sola hoja, ventiladas o que tengan el aislamiento por el exterior; c) en el caso de elementos de separación verticales de tipo cuya masa por unidad de superficie, m, sea mayor que 17 kg/m, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la medianería o la fachada a la que acometen debe ser al menos 5 dba y su masa por unidad de superficie, m, al menos 5 kg/m ; d) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 3, índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la medianería o la fachada a la que acometen debe ser al menos 5 dba y su masa por unidad de superficie, m, al menos 5 kg/m. Independientemente de lo expresado en las notas 3 y 4, las medianerías y las fachadas deben cumplir lo establecido en los apartados y , respectivamente. 11 Tabla 3.. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación verticales Elementos de separación verticales Tipo Trasdosado (3) Elemento base (1)() (Eb - Ee) (Tr) (en función de la tabiquería) TIPO 1 Una hoja o dos hojas de fábrica con trasdosado Tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo y tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas Tabiquería de entramado autoportante m RA RA RA kg/m dba dba dba (16) 5 (1) 3 (1) 1 (7) 3 (6) 55 (6) - - TIPO (4) Dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimétricas (4) 54 (4) (4) 54 (4) (9) - (6) 1 (5) - (3) () (5) (61) (5) - - TIPO 3 Entramado autoportante (6) (7) (68) (7) (117) (8) (68) (8) (1) () (3) (4) (5) (6) (7) (8) En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas de fábrica, el valor de m corresponde al de la suma de las masas por unidad de superficie de las hojas y el valor de RA corresponde al del conjunto. Los elementos de separación verticales deben cumplir simultáneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. El valor de la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, corresponde al de un trasdosado instalado sobre un elemento base de masa mayor o igual a la que figura en la tabla 3.. La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elásticas perimétricas no será mayor que 15 kg/m y en el caso de los elementos de tipo que tengan bandas elásticas perimétricas únicamente en una de sus hojas, la hoja que apoya directamente sobre el forjado debe tener un índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de al menos 4 dba. Esta solución es válida únicamente para tabiquería de entramado autoportante o de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas en la base, dispuestas tanto en la tabiquería del recinto de instalaciones, como en la del recinto protegido inmediatamente superior. Por otra parte, esta solución no es válida cuando acometan a medianerías o fachadas de una sola hoja ventiladas o que tengan en aislamiento por el exterior. La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elásticas perimétricas no será mayor que 15 kg/m y en el caso de los elementos de tipo que tengan bandas elásticas perimétricas únicamente en una de sus hojas, la hoja que apoya directamente sobre el forjado debe tener un índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de al menos 45 dba. Esta solución es válida si se disponen bandas elásticas en los encuentros del elemento de separación vertical con la tabiquería de fábrica que acomete al elemento, ya sea ésta con apoyo directo o con bandas elásticas. Esta solución es válida si el forjado que separa el recinto de instalaciones o recinto de actividad de un recinto protegido o recinto habitable tiene una masa por unidad de superficie mayor de 4 kg/m. Esta solución es válida si el forjado que separa el recinto de instalaciones o recinto de actividad de un recinto protegido o recinto habitable tiene una masa por unidad de superficie mayor que 35 kg/m. 1
21 431 Martes 3 octubre 7 BOE núm Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales 1 En la tabla 3.3 se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos que definen los elementos de separación horizontales. Los forjados que delimitan superiormente una unidad de uso deben disponer de un suelo flotante y, en su caso, de un techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA y de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw especificados en la tabla Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso y la separan de una zona común, un recinto de instalaciones o un recinto de actividad deben disponer de una combinación de suelo flotante y techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. 4 Además, para limitar la transmisión de ruido de impactos, en el forjado de una unidad de uso, de un recinto de actividad o de instalaciones o una zona común colindantes horizontalmente con unidades de uso diferentes o con una arista horizontal común con las mismas deben disponerse suelos flotantes cuya reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, sea la especificada en la tabla 3.3. (Véase figura 3.4) 5 En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiquería interior, como por ejemplo un aula, puede elegirse cualquier elemento de separación horizontal de la tabla Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separación horizontales entre una unidad de uso y un recinto de instalaciones o de actividad. Disposición de suelos flotantes para limitar la transmisión de ruido de impactos entre recintos colindantes horizontalmente (1-1) y entre recintos con una arista horizontal común (-) Figura 3.4. Esquema es sección vertical. Disposición de los suelos flotantes 13 Tabla 3.3. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación horizontales Suelo flotante y techo suspendido (Sf) y (Ts) en función de la tabiquería del recinto receptor Forjado (1) (F) Tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas Tabiquería de fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo Techo Suelo flotante ()(3) suspendi- do (4) Suelo flotante ()(3) Techo suspendido (4) Tabiquería de entramado autoportante Suelo flotante ()(3)(5) Techo suspendido (4)(5) (1) () (3) (4) (5) m RA kg/m dba Lw db 7 RA dba 18 (18) RA dba (18) Lw db 3 RA dba 11 (11) RA dba (3) (18) (18) (8) (11) (14) (1) 5 13 (13) (11) 1 (3) (13) (11) (6) (8) (1) (19) 3 9 (9) (11) 18 (8) (9) (11) (3) (6) (9) (17) (7) 1 (6) 8 (8) (8) (13) 7 (7) (7) (1) (1) (1) () 1 (1) () 16 8 (8) 6 (6) 7 (7) (14) (1) (9) (8) Lw db (1) (7) (8) (15) 14 6 (6) (19) (6) (8) (13) Los forjados deben cumplir simultáneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de índice global de reducción acústica ponderado A, RA. Los suelos flotantes deben cumplir simultáneamente los valores de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, y de mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, RA, y de reducción de ruido de impactos, Lw, corresponden a un único suelo flotante; la adición de mejoras sucesivas, una sobre otra, en un mismo lado no garantiza la obtención de los valores de aislamiento. Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, RA, corresponden a un único techo suspendido; la adición de mejoras sucesivas, una bajo otra, en un mismo lado no garantiza la obtención de los valores de aislamiento. Las soluciones con paréntesis en RA del suelo flotante y del techo suspendido son de aplicación para recintos de instalaciones o recintos de actividad, colindantes inferiormente con recintos protegidos. Las soluciones con paréntesis en Lw y RA del suelo flotante y RA del techo suspendido son de aplicación para recintos de instalaciones o recintos de actividad, superpuestos a recintos protegidos. (8) 8 RA dba 6 (6) (6) (11) 5 (5) (5) (1) 4 (4) (4) (9) 3 (3) (3) (8) () () (7) RA dba (9) (9) () (7) 4 (7) () 4 (7) (7) () 3 (6) (6) () (6) (6) () Condiciones mínimas de las medianerías 1 El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie del cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45 dba Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. 1 En la tabla 3.4 se expresan los valores mínimos que deben cumplir los huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior y, en el caso de que los hubiera, los aireadores y las cajas de persiana, en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la tabla.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido. 14
Protección frente al ruido Texto con la corrección de errores (BOE 25/01/2008)
Documento Básico HR Protección frente al ruido Texto con la corrección de errores (BOE 25/01/2008) Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
PREOC 2012 25/01/2012 Página 1092 Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido Versión V.01 1 de agosto de 2009 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETcc- CSIC Unidad de
II.1.6 ANEXO RUIDO DB-HR DB-HR Procedimiento de verificación 1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: a) alcanzarse los valores límite de aislamiento
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE enero 2008 febrero 2009 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 17 consultas 1 GENERALIDADES Nº 20396 10/10/2008 En la terminología
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CONSULTAS Recopilación de consultas recibidas en el CSCAE enero 2009 diciembre 2009 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 45 consultas 1 Transitorias Nº 20388 08/10/2008 Conforme
GUÍA CTE DE APLICACIÓN DELDB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. Versión V.02 Septiembre de 2014 DE LA EDIFICACIÓN INSTITU TO EDUAR DO TOR ROJA
CTE C Ó D IG O T É C N I C O DE LA EDIFICACIÓN GUÍA DE APLICACIÓN DELDB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO Versión V.02 Septiembre de 2014 INSTITU TO EDUAR DO TOR ROJA Dirección y coordinación Luis Vega Catalán
I JORNADAS SOBRE EL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA CONSTRUCCIÓN
I JORNADAS SOBRE EL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA CONSTRUCCIÓN Para introducirnos, debemos hacer una reflexión; y es que tenemos la errónea impresión, de que las exigencias del control de la contaminación
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO NUEVAS SOLUCIONES Y PRODUCTOS PARA NUEVAS EXIGENCIAS. APLICACIÓN EN OBRAS Y PROYECTOS. Aislamiento acústico
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO NUEVAS SOLUCIONES Y PRODUCTOS PARA NUEVAS EXIGENCIAS. APLICACIÓN EN OBRAS Y PROYECTOS Aislamiento acústico CTE DB-HR Ámbito de aplicación Obras de edificación, tanto público
Cumplimiento del CTE- HR
Cumplimiento del CTE- HR Protección frente al ruido REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) Artículo 14. Exigencias
Página núm. 26.534 BOJA núm. 243 Sevilla, 18 de diciembre 2003 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DECRETO 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
2 DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
conarquitectura 71 Actualización del Documento Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación Autores: Gavira Galocha, M.J.; Jiménez González, D.; Larrumbide Gómez-Rubiera, E.; Villar Burke,

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 Artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Artículo 14