Source: https://ru.scribd.com/document/266973372/0-Resumen-Ejecutivo-edelnort
Timestamp: 2020-08-07 19:24:28+00:00

Document:
0_Resumen_Ejecutivo edelnort | Evaluación de impacto ambiental | Generación eléctrica
resumen ejecutivo de EIA SEMIDETALLADO
сохранитьСохранить «0_Resumen_Ejecutivo edelnort» для последующего чтения
estudiodeimpactoambiental.pdf
MIA Regional vs Particular
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO NODO ENERGÉTICO DEL SUR – PLANTA ILO
1.2 OBJETIVOS DEL EIA
2.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
2.3.1.1 CENTRAL TÉRMICA
2.3.1.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y CELDA ELÉCTRICA
2.3.1.3 ÁREAS AUXILIARES
2.3.2.1 OPERACIÓN
2.3.2.2 MANTENIMIENTO
2.3.2.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA Y POTENCIA ENERGÉTICA, VIDA ÚTIL DEL PROYECTO,
2.3.3 ETAPA DE ABANDONO
2.3.4 ACCESO
2.4 DEMANDA DE RECURSOS, USO DE RRHH, GENERACIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS SÓLIDOS
2.4.2 USO Y APROVECHAMIENTO
2.4.3 GENERACIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS SÓLIDOS
2.4.4 DEMANDA DE MANO DE OBRA, TIEMPO E INVERSIÓN
4.1.1 GEOLOGÍA, SISMICIDAD Y GEOTECNIA
4.1.2 GEOMORFOLOGÍA
4.1.3 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR
4.1.4 CALIDAD DE SUELOS
4.1.5 RECURSOS HÍDRICOS
4.1.6 CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS
Resumen Ejecutivo – EIA del Nodo Energético del Sur- Planta Ilo
4.1.7 METEOROLOGÍA Y CLIMA
4.1.8 CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL
4.1.9 RADIACIONES NO OINIZANTES
4.1.10 USO ACTUAL DE LA TIERRA
4.1.11 PAISAJE
4.2.1 VEGETACIÓN
4.2.3 MAMÍFEROS
4.2.4 ANFIBIOS Y REPTILES
4.2.7 REDES TRÓFICAS
4.3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO SOCIAL
4.3.2 METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
4.3.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA
4.3.3.1 DEMOGRAFÍA
4.3.3.2 CAPITAL
4.3.3.3 CAPITAL FÍSICO
4.3.3.4 CAPITAL HUMANO
4.3.3.5 CAPITAL SOCIAL
4.3.3.6 CAPITAL CULTURAL
4.3.3.7 PERCEPCIONES
6.1.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO AIRE
6.1.2 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO
6.1.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
6.1.4 PROGRAMAS DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA
6.1.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
6.1.5.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
6.1.5.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS - ETAPA DE OPERACIÓN
PROGRAMAS DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
6.1.6.1 MANEJO DE COMBUSTIBLES
6.1.6.2 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
6.1.7.1 OBJETIVO
6.1.7.2 MEDIDAS DE MANEJO GENERALES
6.1.7.3 PROGRAMAS DE MANEJO ESPECÍFICOS
6.1.7.3.1 Programa de Capacitación y Educación Ambiental
6.1.7.3.2 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
6.1.7.3.3
Programa de Manejo del Patrimonio Cultural y Arqueológico
6.2 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6.3 PLAN DE COMPENSACIÓN
ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
6.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
6.4.1 ESTRATEGIAS
6.4.2 PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
6.5 PLAN DE CONTINGENCIAS
6.5.2 ALCANCES
6.5.3 TIPO DE CONTINGENCIAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR
6.5.4 ORGANIZACIÓN GENERAL Y FUNCIONES ANTE CONTINGENCIAS
6.5.5 PLAN DE CONTINGENCIAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
6.5.6 PLAN DE CONTINGENCIAS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
6.6 PLAN DE ABANDONO
6.6.1 ASPECTOS GENERALES
6.6.3 PLAN DE CIERRE FASE DE CONSTRUCCIÓN
PROCESO DE ABANDONO AL FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN
PLAN DE CIERRE FASE DE OPERACIÓN
6.7 PRESUPUESTO DEL EMA
SEDES DE REVISIÓN Y CONSULTA
BALANCE DE ENERGÍA DIESEL / GAS NATURAL
NIVELES DE RUIDO MAQUINARIA
RESULTADOS PARA EL ESCENARIO 2: DIÉSEL
RESIDUOS SÓLIDOS ESTIMADOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
UNIDADES FISIOGRÁFICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO
CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS DEL ÁREA ESTUDIADA
CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS Y GASES
CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS Y GASES – PMA C.T. ILO21
RESULTADOS DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL
RIQUEZA DE ESPECIES, ABUNDANCIA E ÍNDICES DE DIVERSIDAD POR UNIDAD DE
CUADRO R-13
ESPECIES DE PLANTAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO CONSIDERADAS EN
ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL Y
CUADRO R-14
RIQUEZA, ABUNDANCIA E ÍNDICES DE DIVERSIDAD POR UNIDAD DE VEGETACIÓN Y
CUADRO R-15
CUADRO R-16
ESPECIES DE MAMÍFEROS QUE PRESENTAN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
CUADRO R-17 RIQUEZA, ABUNDANCIA E ÍNDICES DE DIVERSIDAD POR UNIDAD DE VEGETACIÓN
CUADRO R-18
VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA, 2008-
CUADRO R-19
CUADRO R-20
CUADRO R-21
ASPECTOS CAPITAL CULTURAL
CUADRO R-22
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
CUADRO R-23
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL – ETAPA DE OPERACIÓN
CUADRO R-24
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL – ETAPA DE ABANDONO
CUADRO R-25
PARÁMETROS PARA EL MONITOREO DE EMISIONES
CUADRO R-26
UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE AIRE
CUADRO R-27
UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO
CUADRO R-28
UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO DE RADIACIONES NO IONIZANTES
CUADRO R-29
UBICACIÓN DE LOS VES DE MUESTREO DE AVES
CUADRO R-30
CUADRO R-31
UBICACIÓN DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO DE REPTILES
CUADRO R-32
UNIDADES DE MUESTREO DE HIDROBIOLOGÍA
CUADRO R-33
UNIDADES DE MUESTREO DE FORMACIONES VEGETALES
CUADRO R-34
MEDIDAS Y PROPUESTAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
CUADRO R-35
RIESGOS PREVISIBLES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CUADRO R-36
PLANES DE ACCIÓN POR TIPO DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN
CUADRO R-37
FECHA Y NÚMERO DE ASISTENTES EN LAS VISITAS GUIADAS
CUADRO R-38
SEDE DE CONSULTA DE LOS EIA
METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL EIA
NIVELES DE RUIDO REGISTRADOS EN HORARIO DIURNO
NIVELES DE RUIDO REGISTRADOS EN HORARIO NOCTURNO
FAMILIAS DE BOTÁNICAS MÁS REPRESENTATIVAS (A) Y RIQUEZA DE ESPECIES
BOTÁNICAS REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO EN AMBAS TEMPORADAS
FIGURA R-5
RIQUEZA DE ESPECIES POR TEMPORADA Y UNIDAD DE VEGETACIÓN (A) Y ABUNDANCIA
DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS POR TEMPORADA
FIGURA R-6
RIQUEZA DE LA AVIFAUNA REGISTRADA POR UNIDADES DE
FIGURA R-7
COMPOSICIÓN TOTAL DE LAS ESPECIES, FAMILIAS Y ÓRDENES DE MAMÍFEROS
REGISTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO POR
FIGURA R-8
COMPOSICIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA Y ORDEN DE MAMÍFEROS MAYORES SEGÚN
UNIDADES DE VEGETACIÓN EN TEMPORADA HÚMEDA
FIGURA R-9
UNIDAD DE VEGETACIÓN EN TEMPORADA
FIGURA R-10
FIGURA R-11
COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR ORDEN TAXONÓMICO (A) Y RIQUEZA DE ESPECIES O
RUTS DE INSECTOS POR FAMILIAS (B)
FIGURA R-12
RIQUEZA DE LOS INSECTOS REGISTRADA POR UNIDAD DE VEGETACIÓN DURANTE LA
FIGURA R-13
SECUENCIA DEL IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
El presente Resumen Ejecutivo refiere de manera compilada, clara y concisa el contenido del “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo” (en adelante el Proyecto), cuyo emplazamiento abarcará áreas pertenecientes a las provincias de Ilo y Mariscal Nieto de la región Moquegua.
Identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales y sociales que se originarían durante las etapas de planificación, construcción y operación del Proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, con la finalidad de proponer las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación de los posibles impactos ambientales negativos y, en el caso de los positivos, potenciar los beneficios generados por la ejecución del Proyecto.
 Describir los componentes y características del Proyecto en cada una de sus etapas.
 Definir el marco normativo vigente en que se basa el desarrollo del EIA del Proyecto, y el rol de las instituciones que comprometidas con su ejecución.
 Desarrollar una Línea Base Ambiental del área de influencia del Proyecto, que presente un diagnóstico de las condiciones ambientales de los componentes (físicos, biológicos y socioeconómico cultural).
 Identificar y evaluar los impactos ambientales, positivos y negativos, que se podrían generar por la implementación del Proyecto en cada una de sus etapas.
 Proponer medidas técnicas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos ambientales negativos ocasionados por el proyecto, incluyendo los costos de su implementación por etapa.
 Establecer un Programa de Monitoreo Ambiental, incluyendo los componentes a evaluar y los indicadores y/o parámetros de control por etapa, la frecuencia de su realización y de los reportes a presentar.
 Realizar la valoración económica de los impactos ambientales originados por la implementación del Proyecto.
 Establecer un Programa de Participación Pública, transparente, oportuna y abierta, que incluya a la población local en el desarrollo del EIA y la toma de decisiones relacionadas a la propuesta de planes de manejo ambiental. Los talleres participativos, se realizarán en coordinación con la DGAAE-MEM, dirigidos a los principales grupos de interés del Proyecto, cumpliendo los requerimientos establecidos por la normatividad vigente.
El Proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, fue adjudicado como compromiso de inversión a la empresa ENERSUR S.A. el 29 de noviembre de 2013, como resultado de concurso público internacional realizado por PROINVERSIÓN.
El área del Proyecto comprende extensiones territoriales pertenecientes a los distritos de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, y a los distritos de Ilo y El Algarrobal, en la provincia de Ilo, que corresponden a la región Moquegua.
El Proyecto considera la construcción de una Central Térmica de turbinas a gas con capacidad de combustión dual, que utilizaría diesel B5 en la primera etapa de operación y posteriormente gas natural. También considera la construcción de una línea de transmisión de 500kV que permita la conexión de la Central Térmica con el SEIN a través de la subestación eléctrica Montalvo existente.
En cumplimiento de las normas legales vigentes en el país, la empresa Enersur contrató a la Empresa WALSH PERÚ S.A. (Walsh), para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. Walsh está inscrita en el Registro de Empresas Consultoras Autorizadas para elaborar Estudios Ambientales ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante las R.D. Nº 169-2013-MEM/AAE.
La normativa legal considerada en el EIA del Proyecto es la siguiente:
Normas Relacionada con la Preservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible
- Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA.
- Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
- Ley Nº 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, modificado por Decreto Legislativo N° 1078.
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos.
- Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada.
- Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
- Decreto Supremo N° 074-2001-PCM y Decreto Supremo. N° 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire.
- Decreto Supremo Nº 006-2013-MINAM Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire.
- Resolución Ministerial Nº 205-2013-MINAM Establecen las Cuencas Atmosféricas a las cuales les será aplicable los numerales 2.2 y 2.3 del artículo 2º del D.S. Nº 006-2013-MINAM que aprueba disposiciones Complementarias para la aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire” y su modificatoria.
- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
- Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No ionizantes.
- Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Suelo.
- Referencialmente: Estándares de Calidad Ambiental para Sedimentos “Canadian Environmental Quality Guidelines” (CEQG).
Normas de Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos
- Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1065.
- Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC.
Normativa Relacionada con la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR.
- Decreto Supremo Nº 009-2012-TR, Normas reglamentarias para la aplicación de las atribuciones de supervisión, fiscalización y sanción transferidas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Normativa Sobre el Uso de Tierras
- Ley N° 26505 - Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 011-97-AG.
- Decreto Supremo N° 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor.
- D.S. Nº 013-2010-AG. Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos.
Normativa Sobre Biodiversidad
- Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 068-2001-PCM.
- Decreto Supremo N° 102-2001-PCM, Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú.
- Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, modificado por Decreto Supremo N° 054-2002-AG.
- Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas
- Supremo N° 043-2006-AG,
- Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.
- R.M. Nº 223-2010-MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.
- Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-ED.
- Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC, aprueba la Directiva N° 001-2013- VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los Decreto Supremos N° 054 y N° 060-2013- PCM.
Normativa Sobre Recursos Hídricos
- Ley Nº 29338, .Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento establecido en el Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
- Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales y Marino Costeros.
- Resolución Jefatural N° 250-2013-ANA, Términos de Referencia comunes del contenido hídrico para la Elaboración de Estudios Ambientales y su adecuación Resolución Jefatural Nº 508-
2013-ANA.
Normativa sobre gobiernos Regionales y Locales
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria en la Ley Nº 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Normativa sobre delitos ambientales
- Decreto Legislativo N° 635, Código Penal en su Título XIII Delitos Ambientales.
Normativa del sector electricidad
- Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 009-93-EM.
- Decreto Supremo N° 029-94-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Eléctricas.
- Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-2013.
- Resolución Ministerial Nº 547-2013-MEM/DM, Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de Inversión con características comunes o similares en el Subsector Electricidad.
El EIA del proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, ha sido elaborado de acuerdo con las normas legales, procedimientos y guías oficializadas por el subsector Electricidad del MINEM. Incorpora y procesa información secundaria procedente de entidades gubernamentales, e información primaria de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, obtenida en trabajo de campo; para elaborar la línea base ambiental, sobre la cual se evaluará el desarrollo de las
principales actividades del Proyecto y posible afectación sobre los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos.
El alcance del EIA del Proyecto comprende los siguientes aspectos:
 Caracterización de las actividades involucradas en la ejecución de las etapas del Proyecto.
 Reconocimiento del marco jurídico e institucional nacional sobre el cual se desarrolla el Proyecto, considerando además la normatividad internacional dada por entidades multilaterales.
 Identificación y caracterización de las condiciones ambientales existentes en sus componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales del área de influencia del Proyecto.
 Identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales potenciales, directos e indirectos, que las actividades de ejecución del Proyecto podrían ocasionar sobre las condiciones ambientales de su área de influencia.
 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental que establezca las acciones preventivas y/o correctivas de posibles efectos o impactos ambientales.
 Establecimiento de un Programa de Vigilancia Ambiental que permita verificar el cumplimiento de las recomendaciones y acciones planteadas en el Plan de Manejo.
 Establecimiento de un Plan de Contingencias que describa los procedimientos y acciones inmediatas requeridas ante acontecimientos de emergencias.
 Incorporación de un Plan de Relaciones Comunitarias que describa los lineamientos para un adecuado manejo de las relaciones con la comunidad y las poblaciones comprometidas en el área de influencia.
 Elaboración de un Plan de Abandono que contenga las medidas y acciones que se realizarán durante la etapa de cierre de actividades del Proyecto.
 Ejecución de Talleres de Participación Ciudadana para informar a la población existente en el área de influencia, acerca de las características del Proyecto además de conocer sus observaciones y sugerencias.
 Se incluirá a manera de anexo la base de datos de la línea base debidamente respaldada por la firma de los profesionales y personas que realizaron el trabajo de campo y gabinete.
 Se considerará además la opinión de las autoridades pertinentes.
El EIA del Proyecto se realizó sobre la base del análisis de la normativa legal vigente, el análisis de la ingeniería de detalle del Proyecto y del conocimiento de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales en el ámbito geográfico del área de influencia del Proyecto. El trabajo se desarrolló de acuerdo a la Figura R-1:
Elaboración de Plan de Trabajo y revisión de información
Evaluación de componentes ambientales y recopilación de información primaria (física, biológica y
FASE FINAL DE GABINETE POST CAMPO
Procesamiento de información de campo y elaboración de Estudio de Impacto
El mayor ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad en el país, tanto a nivel domiciliario como de la industria, minería y otros sectores productivos, en las zonas Sur y Norte del país muestran la necesidad de incrementar la oferta de generación eléctrica.
Siendo notoria la concentración de generación hidroeléctrica y de gas (las dos principales fuentes de generación) en la zona Centro Norte, hace necesario desconcentrar la ubicación de las plantas de electricidad hacia la zona Sur, que permita evitar la dependencia e inseguridad en el suministro del servicio eléctrico.
Adicionalmente la implementación de plantas de electricidad contribuirá al desarrollo del Gasoducto en el sur del país; con lo cual se afianzará el crecimiento equilibrado del país, buscando los mejores costes y seguridad energética.
En base a lo anterior ENERSUR S.A. en un proceso de licitación internacional impulsado por PROINVERSION se adjudicó en noviembre 2013 la construcción del Proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, estableciéndose como fecha de operación comercial marzo de 2017; y que establecía el siguiente alcance:
 Construcción y operación de una central termoeléctrica dual (gas y diesel) hasta de 500 MW +/- 20 % de potencia instalada.
 Tanques de almacenamiento de combustible (para 15 días a plena carga).
 Conexión al futuro terminal de Petroperú.
 Conexión al futuro Gasoducto Sur Peruano.
 Línea de transmisión en 500 kV entre Ilo y Moquegua (75 kms aproximadamente).
Para cumplir con el requerimiento de tener una autonomía de 15 días de almacenamiento a plena carga usando Diesel y considerando el flujo máximo de diesel B5 informado por diversos fabricantes de turbinas se requeriría 06 tanques de una capacidad individual de 10,000 m 3 .
La Central requerirá de agua principalmente para el control de la combustión y de las emisiones durante la operación con diésel B5; después de las evaluaciones técnicas se concluyó que la capacidad actual de las Plantas Desalinizadoras es suficiente para cubrir la nueva demanda del Proyecto; asimismo todos los efluentes del Proyecto serán direccionados a la existente Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la CTIlo21, cuya agua tratada es rehusada en las áreas verdes existentes dentro del terreno de Enersur.
Con respecto a la línea de transmisión, los puntos de salida y llegada fueron dados por los requerimientos del Proinversión; definiéndose la construcción de una subestación eléctrica del tipo GIS (Gas Insulated Switchyard) a la salida de la nueva central termoeléctrica; siendo este tipo de subestación la más apropiada debido a la menor área requerida y debido a que disminuye las frecuencias de mantenimiento y limpieza de los diversos equipos considerando la cercanía al mar. La subestación de llegada será la SE Montalvo (existente) de 500 kV, para lo cual será necesaria la construcción de una celda convencional del tipo abierta o AIS, de similar características a la existente en la SE Montalvo.
El proyecto se encuentra en los distritos de Ilo y Algarrobal, provincia de Ilo, y el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua.
El Proyecto consiste de Turbogeneradores configurados con quemadores de combustible dual:
quemadores de gas natural de bajo NOx y quemadores de diesel. La capacidad total nominal será hasta 735 MW. Se ha contemplado en el Proyecto que las unidades operarán en una primera etapa con combustible Diesel (B5) y en una segunda etapa con gas natural de Camisea, para lo cual se tiene contemplado la construcción de una estación de gas y la tubería de conexión al futuro Gasoducto Sur Andino.
El Proyecto también considera la interconexión con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para lo cual se construirá una nueva subestación eléctrica tipo GIS (Gas Insulated Switchyard) de 500 kV. Asimismo, la energía será exportada a través de una nueva línea de transmisión de 500 kV (parte integrante del Proyecto) a ser conectada a la Subestación eléctrica Montalvo propiedad de la empresa Abengoa Transmisión Sur (ATS).
A. CENTRAL TERMOELÉCTRICA
La central termoeléctrica se construirá dentro del predio existente de ENERSUR, donde operan la CT Ilo 21 y la CT Reserva Fría, en el distrito de Ilo, provincia de Ilo, región Moquegua.
COMPONENTES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA
La Central Termoeléctrica se encontrará en un área aproximada de 95 000 m 2 y comprende los siguientes componentes principales:
 Turbinas a gas con sus respectivas chimeneas y generadores síncronos.
 Sistema eléctrico de medio y bajo voltaje.
 Subestación eléctrica de alto voltaje (GIS 500 kV)
 Sistema de arranque en negro “Black Start”
 Sistema de instrumentación y control
 Sistema de suministro, tratamiento y almacenamiento de combustible diésel
 Sistema de suministro y tratamiento de gas natural
 Sistema de tratamiento y almacenamiento de agua desmineralizada
 Sistema de drenaje y tratamiento de aguas industriales
 Equipos y pórticos de llegada a la SE ILO 500 kV.
El Proyecto contempla la instalación de turbinas de gas que operarán en ciclo simple con una capacidad nominal de generación total de hasta 735 MW, equipadas con un sistema de quemadores duales (gas natural y diesel).
Las turbinas funcionarán inicialmente con combustible diesel; una vez que el Gasoducto Sur Andino arribe a la localidad de Ilo, éstas tendrán la posibilidad de funcionar con gas natural; los principales elementos de cada turbina a gas son:
 Recinto de protección acústica
 Filtro de ingreso de aire al compresor de aire
 Alabes guías de ingreso de aire
 Compresor
 Cámara de combustión y quemadores duales tipo DLN
 Turbina a gas
 Ducto de gases de escape (incluyendo difusor y juntas de expansión).
 Sub-sistema de lavado de compresor en línea y fuera de línea.
 Sub-sistema de inyección de agua para reducción de emisiones
 Sub-sistema de monitoreo de vibraciones.
 Sub-sistema de detección y contra incendios.
 Sub-sistema de enfriamiento, todos los subsistemas de la turbinas gas (aceite de lubricación, aceite hidráulico de control, refrigeración del generador) son enfriados por aire; no está previsto la instalación de circuitos cerrados de agua de enfriamiento.
 Sub-sistema hidráulico.
Cada chimenea tendrá una altura mínima de 41 m y un sistema de monitoreo continuo de emisiones de gases; además de iluminación según los requerimientos de las regulaciones aeronáuticas nacionales e internacionales.
Las chimeneas así como todo el sistema de gases de escape de las turbinas estarán preparadas para permitir la conversión futura a ciclo combinado (p.e permitir la instalación de una compuerta de derivación en la Chimenea).
El generador tiene la función de transformar la energía cinética producida por el torque de la turbina a través de interacción de campos magnéticos, en energía eléctrica. Sus principales componentes son:
Sub-sistema de enfriamiento del generador
Sub-sistema de excitación
Un (01) sub-sistema de arranque por unidad
Sub-sistema de monitoreo (p.e temperatura, vibraciones, etc.).
Sistema eléctrico de medio y bajo voltaje
El sistema eléctrico para la operación en ciclo simple de las turbinas a gas, incluye:
 Interruptores de generación por cada grupo de generación.
 Transformadores para elevar la tensión a 500 kV; asociados a cada grupo de generación.
 Transformadores auxiliares reductores de tensión a 4,16 kV; asociados a cada grupo de generación.
 Medidores de energía eléctrica.
 Cubículos de medio voltaje.
 Banco de baterías con sus respectivos cargadores de baterías.
 Conexión a la malla a tierra existente de la CT ILO 21 y Reserva Fría.
 Un (01) generador diesel de emergencia para alimentar los sistemas de AC/DC.
 Centro de control de motores.
La energía eléctrica desde los bornes de los transformadores elevadores será transportada hasta la nueva Sub-estación eléctrica tipo GIS (Gas Insulated System 500 kV), de similares características a la existente en la CT Ilo 21, el Sistema de alto voltaje está compuesto por:
 Cable subterráneo de 500 kV desde los transformadores elevadores hasta el GIS.
 Subestación eléctrica tipo GIS de 500 kV con configuración en doble barra – interruptor y medio; la barra estará diseñada para permitir ampliaciones futuras.
 Bahías completas de generación (una por cada turbina a gas), que incluyan los interruptores y seccionadores de alto voltaje, dispositivos de protección y medición.
 Una (01) bahía completa de línea, incluyendo interruptor, seccionador y dispositivos de protección y medición.
 Medidores de energía.
Sistema de arranque en apagón “black start”
El Proyecto Nodo Energético del Sur Ilo, tendrá la opción de arrancar por sus propios medios, en caso de pérdida del suministro eléctrico desde el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), por lo cual deberá contar con:
 Generadores diesel con sistema de arranque automático y manual.
 Un (01) tanque diario de diesel con una autonomía de 8h.
 Banco de baterías incluyendo su cargador respectivo.
El Proyecto Nodo Energético del Sur Ilo, será equipado con un Sistema de Control Distribuido para el control y monitoreo de los equipos de la Central, las interfaces de control serán ubicadas en el actual Edificio de Control de la CT ILO 21.
Sistema suministro, tratamiento y almacenamiento de combustible diesel
El Proyecto, operará con Diesel B5 mientras no exista suministro de gas natural en Ilo. El sistema de combustible tendrá una capacidad de almacenamiento para asegurar una autonomía operativa de 15 días calendarios a carga base.
Actualmente la CT ILO21 y la CT Reserva fría ILO, disponen de una tubería para descargar diesel proveniente en barcos que atracan en el muelle de la CTILO21; esta tubería se conecta con un cabezal de ingreso a los tanques existentes de Diesel no tratado.
Para el abastecimiento de Diesel B5 para el proyecto Nodo Energético del Sur- Planta Ilo, se interconectará el cabezal de ingreso de los tanques existentes con un nuevo cabezal de ingreso a los nuevos tanques de almacenamiento de diesel no tratado.
También está previsto que una vez esté construido el nuevo terminal de combustible de PetroPerú (a ser instalado en un terreno contiguo al norte del terreno existente de Enersur); el cabezal de ingreso de los tanques de diesel no tratado también se interconectará con el nuevo terminal de PetroPerú.
Este sistema incluye los siguientes componentes:
 Hasta seis (06) tanques adicionales a los existentes para almacenamiento de diesel.
 Los tanques estarán dispuestos en grupos de hasta 3 (diseño existente) y ubicados en áreas de retención diseñadas para una capacidad de retención equivalente al 110 % del tanque de mayor volumen.
 Sistema redundante de tratamiento de diesel (que incluye entre otros separadores centrífugos, inyección química para propósitos de preservación, etc.), con la finalidad de cumplir con las especificaciones dadas por el fabricante de las turbinas de gas.
 Bombas de transferencia de diesel desde los tanques de almacenamiento de diesel no tratado a los tanques de almacenamiento de diesel tratado; así como bombas para impulsar el diesel hacia las turbinas de gas.
 Los tanques estarán provistos con sistema contra incendios, que incluirá sistema de diluvio, hidrantes, sistema de espuma.
 Tubería de conexión a cabezal existente de abastecimiento de diesel de la CT ILO 21.
 Tubería de conexión al futuro terminal de combustible de PetroPerú.
Sistema de suministro y tratamiento de gas natural
El Proyecto contará (en una etapa posterior) con todo el equipamiento para permitir la operación con gas natural, que permitirá recibir el gas natural desde el futuro gasoducto sur andino y adaptarlo a las condiciones de operación de las turbinas a gas, los principales componentes son:
 Ducto de conexión al Gasoducto Sur Andino
 Estación de gas natural
 Filtros Primarios
 Filtros Secundarios
 Estación de Regulación de Presión y Temperatura
 Estación de medición
 Filtros finales
 Filtros de ingreso a turbina de gas.
 Estación final de control de flujo y presión de gas natural.
Sistema de tratamiento y almacenamiento de agua
En el Proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, para el control de emisiones de NOx se requerirá inyección de agua desmineralizada en las turbina de gas durante la operación con diesel. Otros consumos menores de agua desmineralizada se requerirán para el proceso de lavado del compresor que tiene una frecuencia intermitente; y para el tratamiento del diesel.
La producción de agua “cruda” será hecha con las actuales plantas de agua desalinizada de la CT ILO 21; por lo que no será necesario instalar mayor capacidad de producción de agua desalinizada o extracción de mayor cantidad de agua del mar; y para lo cual se respetarán los valores de flujo y caudales establecidos en R.D. N°434-2011-ANA/AAA I C-O.
El agua “cruda” pasará a la nueva Planta de Agua Desmineralizada, que producirá el agua con la calidad requerida por las turbinas a gas; el agua desmineralizada será almacenada en tanques que tendrán en conjunto una autonomía de 15 días.
Para suministrar el requerimiento de agua desmineralizada se instalarán el siguiente equipamiento:
 Dos (02) bombas de agua de alimentación (2x100 %) a la Planta desmineralizadora, desde los tanques de almacenamiento existentes de agua “cruda”.
 Una (01) planta de agua desmineralizada tipo EDI con 100 % de redundancia.
 Bombas de agua desmineralizada desde los tanques de almacenamiento hacia las turbinas a gas.
 Hasta tres (03) tanques de almacenamiento de agua desmineralizada de 9,000 m 3 cada uno.
Sistema de drenajes y tratamiento de aguas industriales
El Proyecto Nodo Energético del Sur – Planta Ilo, contemplará un sistema de drenajes industriales y domésticos (p.e rechazo de Planta desmineralizadora, sanitarios de nuevos edificios, etc.) el cual tendrá como punto final el pozo de retención existente de la CT ILO21, para luego pasar a ser tratado en la Planta existente de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales de la CT ILO 21, para luego ser usado en el proceso de forestación de las áreas verdes existentes de la CT ILO 21; respetando los volúmenes autorizados según R.D. N° 586-2011-ANA/AAA I C-O.
Equipos y pórticos de llegada a la se ilo 500 kV
Se instalará un pórtico de llegada de la línea 500 kV en la SE Ilo 500 kV que permitirá conectar la llegada de la línea de transmisión con las interfaces del sistema GIS 500 kV de la subestación. Los equipos que se instalarán en la llegada de la línea de transmisión, serán:
 Dos bobinas de bloqueo para el sistema de onda portadora.
 Tres (3) transformadores de tensión tipo capacitivos de 550 kV equipados con elementos que permitan recibir la señal de la onda portadora y remitirla vía cable coaxial a los equipos propios del sistema de comunicaciones por onda portadora.
 Tres (3) pararrayos unipolares para protección contra las sobretensiones que pudieran ocurrir en la red del sistema de transmisión 500 kV.
Se instalará en la sala de control de la central térmica, los tableros correspondientes al subsistema de comunicaciones por fibra óptica y por onda portadora
Los servicios auxiliares para los circuitos de corriente continua (125 Vcc y 48 Vcc) y en corriente alterna (220 Vca), serán suministrados por el propietario de la Central Térmica.
Los equipos y pórticos, serán conectados a la red de tierra que será construida por el contratista de la central térmica.
B. LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y AMPLIACIÓN NUEVA CELDA DE LLEGADA A SUBESTACIÓN MONTALVO
El proyecto comprende la construcción de la línea de transmisión en 500 kV de simple terna en disposición horizontal y cuatro conductores por fase, la potencia nominal de la línea es de 1400 MVA; así como la ampliación de la SE Montalvo (existente), adecuación de una bahía de línea e instalación de un reactor de línea.
Las características relevantes de la Línea de Transmisión en 500 kV, se indican a continuación:
: 500 kV
 Tensión máxima
: 550 kV
 Capacidad Nominal
: 1 400 MVA
 Nº Circuitos
 Nº conductores/fase
 Disposición del circuito
 Cable de guardia
: 01 OPGW (24 fibras) y 01 Alumoweld.
: ACAR calibre 750MCM (18/19), engrasado.
 Torres
: Tipo celosía de acero galvanizado, auto soportadas.
 Aisladores
: Vidrio Templado - antineblina.
: 75,0 km
Los conductores de fase a utilizar en las instalaciones del Proyecto serán 750 MCM 18/19, de tipo ACAR, de calibre 750 MCM y 25,32 mm de diámetro.
El cable OPGW que se instalará serán de Aleación de Aluminio (material exterior), de 13,9 mm de diámetro nominal y 86,6 mm 2 de sección transversal. El cable de guarda que se instalará será del tipo Allumoweld, de material exterior Aluminio clad Steel, de 9,79 mm de diámetro nominal y 58,57 mm 2 de sección transversal.
TRAZADO DE LA RUTA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN
El recorrido de la ruta de la línea de transmisión es a lo largo de la zona costera del sur del país (Ilo y Moquegua), básicamente conformado por terrenos eriazos. Tal como se muestra en los mapas de componentes (Ver Anexo: Mapas de ubicación de componentes).
De acuerdo al Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, Ley de Concesiones Eléctricas Capítulo IX (Decreto Ley 25844) y su Reglamento Título IX (Decreto Supremo Nº 009-93-EM), para el nivel de tensión del Proyecto, 500 kV, la faja de servidumbre establecido es de 64,0 m de ancho, es decir 32,0 m a cada lado del eje de la Línea de Transmisión.
En relación a la servidumbre, se ha identificado preliminarmente que la Línea de Transmisión pasará por tres (3) tipos de predios:
- Predios del Estado Peruano.
- Predios del Proyecto Especial Pasto Grande.
- Predios con Posesionarios Privados: De forma preliminar se ha identificado como posesionario a la “Asociación por la Ampliación de la Frontera Agrícola Damnificados del Sector Omo”.
 Nueva celda de llegada subestación montalvo
Se ubicará colindante a la existente Subestación Montalvo; se encuentra ubicada en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto en el departamento de Moquegua.
Se tiene previsto ampliar una (01) Celda de Línea del tipo interruptor y medio, tipo aéreo (AIS) con equipamiento convencional y diseñado bajo normativa IEC para la conexión de la línea de transmisión, incluyendo el equipamiento de patio de llaves, pórticos, sistemas de control, protección y medición, equipos de servicios auxiliares y demás equipos e infraestructura necesarios para su integración a la subestación.
La ampliación contará con una (01) caseta de campo para albergar los tableros de control y protección, además de los servicios auxiliares para la caseta se implementarán todas las obras civiles requeridas: vía interna, canaletas y cunetas, sistema de drenaje, cerco perimétrico, etc.
La ampliación de barras 500 kV contempla el equipamiento de dos tercios (2/3) de diámetro y en idéntica forma y alineamiento con los ejes actuales de la SE Montalvo.
La ampliación de la subestación Montalvo 500 kV, será diseñada bajo el esquema de interruptor y medio, equipando “2/3 de diámetro” y dejando libre el espacio para 1/3 futuro. El equipamiento de las bahías y celdas en 500 kV para esta subestación será convencional, del tipo exterior y con pórticos tipo celosía. El equipamiento principal, estará conformado por los siguientes equipos:
a) Celda de Línea 500 kV Ampliación SE Montalvo 500 kV
- Tres (3) Interruptores de potencia del tipo tanque vivo 550 kV, de operación uni-tripolar.
- Un (1) seccionador de línea 550 kV trifásico.
- Cuatro (4) seccionadores de barra de 550 kV de accionamiento uni-tripolar, de operación horizontal y de doble apertura.
- Tres (3) seccionadores unipolares tipo pantógrafo 550 kV de apertura vertical, de accionamiento uni-tripolar para conexión a la barra 500 kV.
- Seis (6) pararrayos 500 kV clase 5, de tipo unipolar equipados con contador de descarga.
- Ampliación de las barras 500 kV “A” y “B” de la SE Montalvo.
- Tableros de protección para la línea de transmisión y reactor de línea.
- Se construirá una caseta de campo de 35 m 2 de área, donde se instalará los tableros de protección, equipos de comunicaciones, equipos de control, rectificador de baterías, banco de baterías, tablero de servicios auxiliares.
- Se construirá e instalará las estructuras soporte de los equipos así como los pórticos de barra y línea, para configurar la ampliación de barras 500 kV y 2/3 del diámetro.
- Se suministrará e instalará todos los conductores de barras, cadenas de aisladores y su ferretería, conectores y accesorios necesarios para el montaje y conexión de los equipos.
- Se instalará la red de apantallamiento contra descargas atmosféricas, con el cable de guarda respectivo y sus accesorios y ferretería.
- Se construirá la red de tierra profunda y superficial, la cual tendrá las mismas características que la existente y se conectará con la malla existente
- Los gabinetes de control de los equipos con un grado de hermeticidad de IP 55.
b) Sistema de comunicaciones
El sistema de comunicaciones, estará conformado por dos subsistemas:
- Subsistema de comunicaciones por fibra óptica
- Subsistema de comunicaciones por onda portadora.
La construcción del Proyecto consiste en obras civiles e instalación del equipamiento electromecánico. Esta etapa se inicia con la movilización del personal y los equipos para el desarrollo de las actividades constructivas.
- Despeje y preparación del área.
- Excavaciones superficiales.
- Demolición y acondicionamiento del cerco actual.
- Construcción de 02 islas para los tanques de combustible.
- Relleno y compactación de área.
- Transporte de materiales de corte y rellenos a zona autorizada.
- Traslado de equipos y maquinarías.
- Demanda de mano de obra y requerimiento logístico.
- Desembalaje y Ensamblaje de equipos de generación eléctrica (turbinas, transformadores, tanques de acero) y auxiliares.
- Acoplamiento de instalaciones y equipos.
- Demanda de mano de obra y requerimiento logístico
La Sub Estación eléctrica de la Central Térmica comprenderá:
- Uso de unidades vehiculares y maquinarias
- Despeje y preparación del área
- Uso de estructuras complementarias (Oficinas administrativas)
- Excavaciones superficiales y fundaciones de concreto
- Transporte de materiales de corte y rellenos a zona autorizada
- Instalación de pórticos
- Traslado de equipos y maquinarías
- Instalación de equipos de suministro de energía eléctrica
La instalación de estructuras soporte de la Línea de Transmisión:
- Instalación de estructuras de soporte
- Demanda de mano de obra y requerimiento logístico Tendido de cables y línea de transmisión:
- Montaje y tensado de cables
- Conexión de cableado
Nueva Celda de llegada a la Sub Estación Montalvo Comprende las siguientes obras civiles:
Montaje del equipamiento eléctrico:
 Caminos de acceso
Se usarán vías afirmadas y trochas carrozables existentes que actualmente son utilizadas para los mantenimientos de las líneas de transmisión en operación. Complementariamente, se ha previsto acondicionar algunos caminos de acceso, para la construcción de la LT 500 kV. En las vías donde debido a la topografía resulten impracticables los accesos carrozables, se utilizará camino de herradura.
 Campamentos
Para los Trabajos de construcción de la Central Termoeléctrica y la Línea de Transmisión, no se construirán campamentos. Para el caso de la Central los trabajadores utilizarán las zonas urbanas de la ciudad de Ilo.
Mientras que para la construcción de la línea de transmisión; se tendrá el campamento principal en la ciudad de Moquegua (se alquilará una casa con espacio suficiente), en una zona periférica de dicha ciudad, para facilitar el ingreso y salida del mismo; el cual albergará lo siguiente: Oficina de Obra, Vivienda de staff, sema-staff y Obreros; Almacén nacional y de Importación. Asimismo se considerará un campamento de Paso en la ciudad de Ilo, en una zona periférica de dicha ciudad, el cual albergará vivienda para los obreros.
Los servicios de agua potable y energía eléctrica y desagüe serán suministrados por los concesionarios que operan en la ciudad de Moquegua e Ilo respectivamente.
 Oficinas temporales de obra
Se ha previsto acondicionar oficinas de obras debidamente equipada e implementada para el cumplimiento de esta función. Contará con las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias, así como vigilancia permanente.
 Volúmenes de desbroce, corte, relleno y excavación
Los trabajos de movimiento de tierras a efectuarse dentro de la central del Proyecto, consisten en trabajos de nivelación y excavación para fundaciones, donde se estima remover un volumen de 750 000 m 3 .
En caso durante la construcción de las fundaciones de las torres de la línea de trasmisión se requiera uso de de explosivos, cuando esto lo amerite, serán almacenados en los siguientes, posibles, lugares a definirse en la etapa de construcción:
 Polvorín del Cuartel Militar Los ángeles (Distrito de Samegua - Moquegua).
 Polvorín del Cuartel Militar Locumba (Panamericana Sur Moquegua-Tacna).
El uso de equipos y el desplazamiento de las maquinarias y vehículos en el lugar de trabajo estarán ligados a la programación de trabajo de la construcción de las obras del Proyecto. El transporte de los equipos y materiales serán realizados por personal especializado debidamente autorizado que deberán cumplir todas las normas de seguridad aplicables y las recomendadas por los fabricantes.
2.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A. CENTRAL TÉRMICA
Las actividades de operaciones se relacionan con la circulación de las camionetas y equipos menores, minimizando su uso sólo para efectos de supervisión, mantenimiento rutinario y situaciones no previstas. El mantenimiento de la línea de transmisión y subestaciones se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos por ENERSUR. La Subestación será diseñada de tal manera, en condiciones de operación normal, no se requiere la participación de un operador y solamente, en estado de emergencia podrá haber uno o más operadores según criterio del Propietario.
El uso de recursos durante la etapa de operación serán básicamente agua desmineralizada (para el control de emisiones durante la etapa de operación con diésel); combustible diesel o gas natural dependiendo de la etapa de operación y consumibles como aceites, grasas, etc.
 Fuentes de energía y combustible
El proyecto está diseñado para usar dos tipos de combustible Diesel B5 y Gas Natural. En la Operación con Diesel, el sistema de almacenamiento de combustible está diseñado para mantener una autonomía de 15 días operando; lo que significa contar con 60,000 m3 almacenado. El balance de energía tanto en la operación con diesel y gas natural se muestra en el Cuadro R-1.
Operación con diesel
Consumo específico de calor
 Fuentes de abastecimiento de agua
Tal como se explicó anteriormente todo el agua necesaria para consumo humano, industrial y contingencia será suministrado por las actuales plantas de agua desalinizada de la CT ILO 21; por lo que no será necesario instalar mayor capacidad de producción de agua desalinizada o extracción de mayor cantidad de agua del mar; y para lo cual se respetarán los valores de flujo y caudales establecidos en R.D. N°434-2011-ANA/AAA I C-O.
B. LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Se ha realizado la evaluación del campo eléctrico durante la etapa de operación de la Línea de Transmisión, considerando que esta es medida a un metro del nivel del suelo y en el límite de la faja de servidumbre (32,0 m a cada lado del eje de la línea), cuyo resultado debería cumplir con lo indicado en el CNE – Suministro 2011 y se deberá aplicar los límites correspondientes a exposición poblacional (ref. sección 3.1.6.4. del PR-20).
El diseño de la Línea de Transmisión considera un valor menor a 1,2 kV/m en el límite de la franja de servidumbre, por tanto se cumple lo exigido por el CNE-2011, que para exposición poblacional es 4,2 kV/m. El máximo valor de campo eléctrico dentro de la faja de servidumbre es ligeramente menor a 3,0 kV/m menor que el límite ocupacional que es 8,3 kV/m.
Durante la operación con diesel se ha considerado que la Central Termoeléctrica operará por periodos cortos, por lo que el programa de mantenimiento se basará en inspecciones visuales y usando baroscopios y pruebas de arranque para probar la disponibilidad y confiabilidad de las turbinas a gas.
En relación al mantenimiento en la etapa de operación con gas natural, se espera incrementar el perfil de despacho sustancialmente para lo cual se debe ejecutar mantenimientos periódicos en función de las horas equivalentes de operación.
En el caso de la Línea de Transmisión y subestaciones el área de Mantenimiento de Subestaciones y Líneas de Transmisión se encarga de la Planificación, Programación y Supervisión de Mantenimiento de los Equipos de Potencia o cualquiera otra que implique la intervención de equipos en operación o que puedan afectar la operación de los activos del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN); cumpliendo, tanto la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la Política Ambiental de Enersur; con la finalidad de garantizar la confiabilidad y la calidad del Sistema Eléctrico y una mayor vida de operación al menor costo de mantenimiento.
2.3.2.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA Y POTENCIA ENERGÉTICA, VIDA ÚTIL DEL PROYECTO, COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El tiempo de vida útil del proyecto considerado es de 50 años; y la proyección de despacho de la central no es posible estimarla ya que depende de factores como la llegada del gas natural y el ingreso de nuevos proyectos de generación, la construcción de nuevas líneas de transmisión; así como del crecimiento de la demanda de energía eléctrica.
El costo anual de operación y mantenimiento en la etapa diesel se estima en 1,6 millones de dólares, mientras que en la etapa gas natural se estima en 2,2 millones de dólares; la diferencia de
costo en la etapa gas se debe principalmente al mayor despacho que tendrían las turbinas a gas (estos costos no incluyen el costo de los combustibles).
Las actividades de abandono en la fase de construcción corresponden principalmente el retiro de todas las instalaciones temporales como: almacenes, oficinas provisorias para uso del contratista, patios de maquinarias, etc. utilizadas en el Proyecto, así como los residuos generados (plásticos, madera, baterías, filtros, entre otros). Al concluir la construcción, se desarrollará un proceso de abandono bastante simple, dada la escasez de dependencias incluidas y que principalmente contendrán instalaciones temporales para uso de los contratistas.
La operación y funcionamiento del proyecto se ha estimado en 50 años de vida útil. El proceso de abandono deberá ajustarse a lo indicado en la legislación del subsector electricidad vigente al momento de la decisión de realizar el abandono definitivo. Se podrá considerar la posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. La decisión será tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha.
Se puede acceder a la zona del Proyecto mediante las siguientes maneras:
 Vía aérea: Lima –Tacna y vía asfaltada a través de Tacna - Ilo (Carretera Panamericana Sur).
 Vía Terrestre: Lima - Ilo (Carretera Panamericana Sur).
Tanto para los trabajos de construcción de la Central y la LT 500 kV; se utilizarán como principales vías de acceso la Carretera Costanera Sur, Carretera Panamericana Sur y Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil.
Para los equipos más pesados como turbinas, generadores y transformadores se utilizará como puerto de importación los puertos de Callao, Ilo y Arica.
El proyecto no considera la explotación directa de recursos naturales en ninguna de sus etapas. Los requerimientos de combustible, material agregado y recursos hídricos serán abastecidos a través de empresas autorizadas para estas actividades. A continuación se presenta el detalle de los requerimientos.
Durante la construcción, el contratista será responsable de suministrar el combustible a sus equipos,
a fin de asegurar la continuidad de los trabajos. El abastecimiento de combustible de las maquinarias se realizará a través de cisternas.
En la construcción de la LT 500 kV, en aquellos lugares que se ubican cercanos a las ciudades no
se realizará el reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo; éste será realizado en los
servicentros localizados en las ciudades o centros poblados cercanos al proyecto, como puede ser
Ilo y/o Moquegua.
La energía eléctrica para la construcción será abastecida por grupos electrógenos a cargo del Contratista o desde la barra de auxiliares de la CT Ilo 21 o CT Reserva Fría. De requerirse, en los frentes de trabajo se emplearán grupos electrógenos, con la capacidad requerida por cada cuadrilla que lo requiera.
requerimiento de agua para la etapa de construcción será satisfecho mediante el empleo de
servicios proporcionados por terceros autorizados, como es el caso de los camiones cisternas, que abastecerán los frentes de trabajo del proyecto para las labores de compactación del suelo, fundaciones de concreto y para mitigar el material particulado que se pudiera generar por las
actividades de movimiento de tierras. El consumo total aproximado estimado para las actividades constructivas es de 50 000 m 3 .
Es preciso indicar que durante la operación el Proyecto no contempla captar agua de mar más allá de lo actualmente autorizado; por lo cual el agua requerida para la operación del Proyecto será
producida por las plantas desalinizadoras de CT Ilo21. Asimismo, el Proyecto no contempla el uso
agua de ningún cuerpo de agua cercano a la Línea de Transmisión.
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (MATERIAL DE PRÉSTAMO – CANTERAS)
Para la construcción de las fundaciones de las estructuras del Proyecto se usará concreto premezclado provisto por proveedores especializados; sin embargo en caso de requerirse material granular para la ejecución de las obras civiles del Proyecto, éste será adquirido de empresas y lugares debidamente autorizados y que cumplan con las características técnicas que se ajusten a lo especificado en la ingeniería de detalle.
Se manejan también dos alternativas para la construcción de las fundaciones de las estructuras
 El uso de concreto premezclado seco, al que se le agregará agua en el lugar de instalación, material que será suministrado por una empresa autorizada de la zona del proyecto, siendo los posibles suministradores los siguientes: Mezcla Embolsada Proveedor Supermix (Yura) y Concreto Fácil Proveedor Firth.
 Cimentación convencional utilizando cemento, agua, piedra y arena; para lo cual en el caso de la Central Térmica se instalaría una Planta de concreto con una capacidad de 60 m3/h. Los materiales agregados (piedra y arena) para la construcción pueden ser obtenidos de las siguientes empresas:
- Cantera San José (Coord.:17.26556, 71.135189), ubicado en Moquegua; suministra Material grueso y Fino.
- Cantera Mato Groso (Panamericana Sur km 1209), ubicado en Tacna; suministra Material grueso y fino.
- Cantera MTC (Panamericana Sur km 1155), Ubicado en Moquegua; suministra Material Grueso y Fino.
- Cantera ICUI (a 25 km al sur de Ilo), ubicado en Ilo, suministra Material Grueso y Fino.
A. DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES
Durante la etapa de construcción se considera el empleo de baños químicos portátiles en los frentes de obra, en una proporción de 1 baño por cada 20 personas. Este servicio se obtendrá a través de empresas autorizadas, las mismas que se encargarán de su mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones de salubridad adecuadas.
Asimismo para las oficinas temporales durante la construcción se instalarán pozos sépticos en la etapa de construcción
Durante la operación los efluentes productos de la operación de la Central Térmica serán dispuestos a través de la planta de tratamiento de aguas residuales de la CT Ilo 21, los cuales son tratados para su posterior empleo en el riego de áreas verdes ; dentro de lo establecido en la R.D. N° 586- 2011-ANA/AAA I C-O.
FUENTES DE EMISIÓN DE RUIDOS
En el Cuadro R-2, se definen los niveles típicos de fuentes generadores de equipos, maquinaria pesada (bulldozer, cargadores frontales, etc.), y operación de maquinaria fija (ej. generadores), cuyos niveles típicos como fuentes regulares se presenta en las actividades de la obra.
Principales Fuentes de Contribución de Ruido
Niveles de Potencia del Sonido (dB)
Medidas Principales para la Reducción del Ruido
Silenciadores de admisión y escape
Motor, admisión y escape de aire.
Fuente: Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de ruido en la Industria Minera. D.G.A.A – Sub-Sector Minería del MEM.
Asimismo, se debe tener en consideración que las actividades del Proyecto se desarrollarán en un área industrial e intervenida, que presenta niveles de ruido generados por la operación de la C.T. Ilo 21 y CT Reserva Fría así como por el tránsito de vehículos que circulan por la carretera Costanera Sur.
El modelamiento de niveles de ruido durante la etapa de operación de la Central Térmica (Ver
Anexo 2-6 Modelo de Predicción de Ruido) ha determinado que el funcionamiento en simultáneo de todas las fuentes de ruido durante las 24 horas continuas, siendo este el escenario más crítico de operación, ) presenta un valor máximo de 52,5 db(A) en horario diurno, y de 52.4 db(A) en horario nocturno, valores que se encuentran por debajo de los estándar establecidos en el ECA de Ruido para zona industrial.
En el caso de la Línea de Transmisión, el ruido audible en el límite de la faja de servidumbre (32,0m
a cada lado del eje de la línea) cumple con lo indicado en el CNE – Utilización 2006 y considerándose los límites correspondientes a zona residencial.
FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las actividades iniciales de implementación del Proyecto, comprenden acciones de acondicionamiento del terreno, las que propiciarían el incremento de material particulado, situación que en terrenos eriazos se presenta con mayor incidencia debido a la carencia de humedad en los terrenos y la presencia de material superficial no consolidado (arenas). Asimismo, la operación de las maquinarías y vehículos generará el incremento de gases como producto de la combustión incompleta de los motores, cuyos niveles de emisiones serían mínimos considerando la cantidad de vehículos que se empleen en estas labores.
La incidencia que las emisiones tendrían en el ambiente se han estimado a través del modelo de dispersión atmosférica, empleando el modelo de dispersión a través del programa informático AERMOD, los cuales han determinado que las concentraciones finales se encuentran representadas por los valores de línea base adicionados a los valores obtenidos por modelación.
En los escenarios con diésel, las concentraciones estimadas de PM 10 (24 horas y anual) y CO (1 hora y 8 horas) cumplen con los ECA del D.S. Nº 074-2001-PCM. Sin embargo, el punto de máximo impacto para el NO 2 (1 hora) en el escenario con diésel, supera el ECA Aire, sin embargo, el ECA Aire indica claramente que el valor máximo de 200 g/m 3 no deberá excederse más de 24 veces al año y para el caso del presente Proyecto, este valor solo es superado 2 veces al año en el mismo punto, cumpliendo de esta manera con lo indicado por la regulación nacional.
Concentración (g/m 3 )
036 550
032 550
Elaboración: Walsh Perú S.A.
La máxima concentración horaria de CO cuando el Proyecto utilice gas natural fue de 415,34 g/m 3 . La máxima concentración horaria cuando los quemadores de diésel se encuentren operando fue de 857,65 µg/m 3 . Ambos valores se encuentran muy por debajo del ECA para aire (30 000 g/m 3 ).
RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIAL EXCEDENTE
En el Cuadro construcción.
R-4 se presenta el estimado de residuos a generarse durante la etapa de
Embalaje de suministros, procesos de construcción de obras civiles y electromecánicas
Campamento, oficinas, almacenes
Orgánicos y/o
Residuso Peligrosos
Envases de materiales peligrosos, mantenimiento de equipos, derrames de productos peligrosos
Fuente: Enersur S.A. 2014
En el caso de los residuos de operación y mantenimiento este sería aproximadamente de 10 Tn por año, lo cual está condicionado a las horas de funcionamiento de los equipos
El material de exceso en los trabajos de movimiento de tierras de la Central será transportado al depósito de material excedente existente dentro del terreno de Enersur el cual también ha sido utilizado durante la construcción de la CT ILO 21 y la CT Reserva fría ILO, habiendo sido aprobado en los instrumentos de gestión ambiental correspondiente.
En los trabajos de la LT 500 kV, los materiales excedentes no contaminados serán devueltos a las mismas empresas de quienes se obtuvo el material. De ser pequeño volumen, éstos serán ubicados en las inmediaciones de los frentes de obra los cuales deberán guardar relación con la fisiografía del paisaje local. Aquellos que se encuentren contaminados con materiales o sustancias industriales serán trasladados a los rellenos sanitarios autorizados para su disposición final
En caso sea necesario el depósito de material excedente (donde no apliquen los casos anteriores) se considerará los siguientes botaderos, que cuentan con permiso ambiental:
 Subestación Ilo 3 Botadero 1, cuya área es de 42 495,365 m 2 y un perímetro de 891,469 m; ubicado en el distrito del Algarrobal, prov. de Ilo y departamento de Moquegua.
 Subestación Ilo 3 Botadero 2, cuya área es de 30 409,195 m 2 y un perímetro de 729,212 m; ubicado en el distrito del Algarrobal, prov. de Ilo y departamento de Moquegua.
Durante la etapa de construcción de la Central se requerirá la contratación de mano de obra calificada y no calificada, la cual, en su periodo de máxima demanda se tendrá:
 En la construcción de la Central Térmica:
380 trabajadores.
 En la construcción de la Línea de Transmisión:
 En la construcción de la ampliación de la SE Montalvo:
Se estima que un 15 % del total será mano de obra no calificada, la cual será cubierta en su totalidad con personal local.
La nueva central al estar contigua a dos centrales existentes de Enersur (CT Ilo21 y CT Reserva Fría); no requerirá personal adicional para operaciones y mantenimiento.
La Subestación será diseñada de tal manera, en condiciones de operación normal, no se requiere la participación de un operador y solamente, en estado de emergencia podrá haber uno o más operadores según criterio del propietario.
El costo de la inversión se estima alrededor de 500 millones de dólares, siendo el tiempo de construcción de la Línea de Transmisión es de 17 meses; y el de la Central es de 22 meses; para mayor detalle ver cronograma siguiente:
N° de Mes
1 Ingeniería LT500KV
2 Suministro LT500KV y Celda SE Montalvo
3 Construcción LT500KV y Celda SE Montalvo
4 Pruebas LT 500 KV y Celda SE Montalvo
5 Ingeniería CT Nodo Energético ILO
6 Suministro CT Nodo Energético ILO
7 Contrucción de CT Nodo Energético ILO
8 Periodo de pruebas
9 Operación comercial (COD)
3.0 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El Área de Influencia del Proyecto se definió en concordancia con los impactos potenciales del proyecto y el alcance espacial de las diferentes infraestructuras que componen el proyecto en la relación a los componentes socio ambiental (medio geográfico, económico, social, cultural y biológico). Esta delimitación está basada en la experticia del equipo consultor que participó en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
En la delimitación del área de Influencia se ha tenido en consideración los aspectos descritos en el D.S. 019-2009-MINAM, el cual señala en su Anexo IV “Términos de Referencia Básicos para Estudios de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) Categoría III”, literal a), la R.M. Nº 547-2013- MEM/DM, Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de Inversión con características comunes o similares en el Subsector Electricidad para Centrales Térmicas y Líneas de Transmisión, y la R.M 223-2010 – MEM/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas.
Considera el área de emplazamiento de la infraestructura del proyecto, donde los posibles impactos ambientales generados por la construcción y operación de la Central Termoeléctrica, Línea de Transmisión y construcción de celda en la sub estación Montalvo, son directos y de mayor intensidad. La delimitación del AID ha tenido en consideración la cercanía a zonas de concentración poblacional (ciudades, centros poblados), así como la infraestructura de servicios que presentan.
En síntesis, el Área de Influencia Directa del Proyecto, para el caso del Proyecto, considera como área de influencia directa al perímetro de propiedad de ENERSUR donde se instalará y en la que actualmente operan la C.T Ilo 21 y la CT Reserva Fría Ilo, el mismo que corresponde a un área industrial, las que limitarían la intensidad de los trabajos que se realicen en este lugar. Asimismo, se considera que el cerco perimétrico existente actué como una barrera del material particulado y niveles de ruido que se generarían durante la instalación del Proyecto. Sin embargo, desde un enfoque conservador se considerará como parte del área de influencia directa, el área inscrita por la isolínea de 40 ug/m 3 , equivalente al 50 % el valor establecido en el ECA, determinada por la pluma de dispersión del parámetro del dióxido de azufre (SO 2 ).
En el caso de la Línea de transmisión, celda de llegada en la SE Montalvo, y caminos de acceso, se establece como un criterio predominante los aspectos técnicos y de seguridad, por lo cual se ha
establecido una franja de 64 metros, correspondientes a la faja de servidumbre de la LT 500 kV, la cual se hace extensiva a los caminos de acceso. Se estima que los componentes del Proyecto tendrán un impacto puntual, considerando el espacio que requieren las torres, las subestaciones y los caminos de acceso proyectados, cuyo emplazamiento se da en un escenario predominantemente desértico, de escasa cobertura vegetal, lo que a su vez restringe la presencia
de especies de fauna silvestre.
Desde el punto de vista político, se señala que los distritos donde se emplazará el proyecto son Moquegua, El Algarrobal e Ilo, el primero en la provincia de Mariscal Nieto y los dos siguientes en la provincia de Ilo, región Moquegua. El proyecto no considera comunidades campesinas ni centros poblados dentro del Área de Influencia Directa.
Asimismo, a pesar de no haberse identificado centros poblados en el área de influencia directa, preliminarmente la gestión de Servidumbre ha determinado que la Línea de Transmisión estaría ocupando los siguientes tipos de predios:
- Predios de Posesionarios Privados: De forma preliminar se ha identificado como posesionario a la “Asociación por la Ampliación de la Frontera Agrícola Damnificados del Sector Omo”.
Se considera que el Área de Influencia Indirecta (AII) es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos – o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación
al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental.
Asimismo, el AII se define como aquella que considera a las poblaciones que se encuentran adyacentes al área de influencia directa, estableciéndose como el ámbito donde se prevé se presenten los efectos indirectos del Proyecto.
En síntesis, el Área de Influencia Indirecta es aquella conformada por un perímetro adicional de 50
m sobre el perímetro de la Central Térmica, debido a que el límite de Enersur funcionaría como
límite artificial de las actividades de operación, y las áreas inscritas por las isolíneas de
concentración de 30 ug/m 3 de SO 2 determinadas por la pluma de dispersión de este parámetro. En
el caso de la línea de transmisión y la Nueva Celda de Llegada a la Subestación Montalvo se ha
establecido 500 metros a cada lado de su eje, en base a los criterios que a continuación se
Es importante señalar que en los 75 km de longitud aproximada de la línea de transmisión, se ha
identificado como AII a siete (07) fundos, ubicados en el sector de riego La Rinconada, ubicados en
el distrito de Moquegua.
Debido a lo anteriormente descrito, se ha considerado un Área de Estudio Social, la cual tiene por
objetivo describir las características económicas y culturales de los fundos sus percepciones frente
al Proyecto, y los distritos involucrados.
En el Cuadro R-5 se presenta la relación de localidades por Área de Influencia Directa e Indirecta.
Localidad AID
Localidad AII
Fundo San Julián Fundo Flores Fundo Tamayo
Fundo Tamayito Fundos Espejos Fundo El Yaral Fundo El Molle
Fuente: Walsh Perú S.A.2014
A. ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA
En el área de estudio se evidencia la presencia deformaciones geológicas de origen intrusivos, del cretácico, y volcánicos de la formación Toquepala, y sedimentarias de las formaciones Moquegua inferior y superior, así como formaciones cuaternarias de depósitos marinos, fluviales, aluviales y eólicos. Litológicamente las primeras formaciones geológicas presentan rocas compactas y rocas meteorizadas que subyacen a la los suelos locales y transportados. Las formaciones geológicas de edad más reciente, como los depósitos marinos conformadas por las arenas de playa, las fluviales, conformado por sedimentos del lecho del río Osmore, los suelos aluviales; lo conforman las terrazas de planicies cultivadas y planicies desérticas, que se han visto cubiertas por mantos de arena que han sido transportados por el viento y forman depósitos eólicos en las planicies, lomadas y colinas desérticas.
B. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Existe evidencia de estructuras geológicas en el área de estudio, la que está definida en razón a las profundas deformaciones tectónicas ocurridas que modificaron la geoforma pre-existente, dándole su actual configuración. La causa principal de esta deformación tectónica es la presencia de dos sistemas de fallamiento, uno de orientación NW-SE casi paralelo a nuestra costa y los andes Occidentales y el otro de orientación NE SW, casi perpendicular a la línea de la playa y Andes Occidentales, originando fallamientos en bloques. Las observaciones en el campo los fallamientos perpendiculares a la costa se evidencian como sucesivos hundimientos como peldaños de escaleras. El fallamiento paralelo a la Costa es decir con fallas de orientación NW-SE, los bloques se hunden con dirección al mar.
La zona sur del Perú donde se ubica el área del proyecto se caracteriza por poseer los altos niveles de sismicidad. Tectónicamente, el suroeste del Perú está localizado sobre la placa Sudamericana, sobreimpuesta a la placa de Nazca. En esta región esta última placa viene subduciendo activamente bajo aquella con un ángulo de 30° y una velocidad de 110 mm/año. La zona de subducción entre ambas placas, que se desarrolla bajo el borde occidental del continente sudamericano, ha sido la fuente de algunos de los mayores sismos registrados a nivel mundial. Y nacional como los ocurridos en junio del 2001 con una intensidad de 8,2º, sismo que generó un tsunami local y el terremoto del 15 de agosto de 2007 frente a Pisco.
D. GEOTECNIA
Los suelos fueron evaluados desde el punto de vista geotécnico, realizando excavaciones pequeñas llamadas calicatas, del que se tomaron muestras de suelo que fueron analizadas en laboratorio, también se realizaron ensayos con DPL.
Se puede concluir que predominan los suelos areno-limosos en las zonas de planicie, mantos eólicos en colinas y lomadas SM y SP-SM, gravas en las planicies aluviales GW-GC y GP–GM que indican, así como su contenido de humedad, límites de consistencia que indican a su vez la compacidad del suelo predominando las características de muy flojo a flojo en la capa superficial de los primero 8 a 10 cm y de medianamente denso a denso es decir suelos compactos abajo del metro de profundidad.
La geomorfología explica el origen los relieves existentes estos relieves, que se formaron durante el cretácico y las características fisiográficas actuales por donde se emplazara el proyecto. Es importante mencionarlo, porque un relieve plano tendrá ventajas constructivas en tiempo, accesibilidad y costos, que relieves lomados o colinosos, pero a la vez hay que tener en cuenta los procesos geodinámicos que en la actualidad experimentan, y que dan lugar modificaciones del relieve, como la erosión eólica que da lugar a la formación de dunas y mantos eólicos.
En el área del proyecto se han identificado, siete sub paisaje entre planicies, lomadas y colinas que agrupan unidades fisiográficas desde su clasificación litológica, grado de pendiente y disecciones del terreno.
Fondo de valle fluvio-aluvial
Cauce o lecho de río
Terraza aluvial cultivada
Planicie desértica
Planicie eólica inclinada ondulada
Planicie eólica inclinada
Planicie eólica ondulada
Planicie aluvial inclinada
Cono deyectivo
Lomadas ligeramente disectadas
Lomadas y
Lomadas muy disectadas
Colinas bajas ligeramente disectadas
Colinas bajas moderadamente disectadas
Colinas bajas muy disectadas
Lomadas con cobertura eólica
Colinas bajas con cobertura eólica
Colinas bajas con cobertura eólica ligeramente disectada
Colinas bajas con cobertura eólica disectada
Csbed
Colinas altas con cobertura eólica
Taludes de quebrada seca
Talud de colina alta
Lomadas moderadamente disectadas
Lomadas volcánicas con cobertura eólica
Lomadas volcánica rocosa
Colinas bajas de rocas volcánicas
Colinas bajas volcánica con cobertura eólica
Colinas bajas volcánica moderadamente disectada
Colinas bajas volcánica muy disectada
Colinas bajas volcánica rocosas
Colinas altas de rocas volcánicas
Elaborado por: Walsh Perú
En la presente sección se identifica y describe las unidades cartográficas delimitadas en el Mapa de Suelos, así como las unidades taxonómicas que las conforman. Las unidades cartográficas están constituidas por 10 Consociaciones y 05 unidades misceláneas, describiendo cada una de ellas.
Las unidades taxonómicas han sido clasificadas y descritas a nivel de subgrupo de suelos, que por razones de orden práctico que haga posible su fácil identificación, se ha convenido en denominar con un nombre local, detallando sus rasgos diferenciales, tanto físico-morfológicos como químicos, indicándose además sus fases, en el presente caso por pendiente.
Loma Mostazal
Haploduric Torripsamments
Haplic Torriarents
Elaboración: Walsh Perú, 2014
A. UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO MAYOR
La naturaleza morfológica, física y química de los suelos identificados, así como el ambiente ecológico en que se han desarrollado, se ha determinado la máxima vocación de las tierras y con ello las predicciones de su comportamiento.
En el área de estudio se ha identificado tres grupos de capacidad de Uso Mayor: Tierras aptas para Cultivo en Limpio (A), Tierras aptas para Cultivos permanentes (C) y Tierras de protección (X). A nivel de semidetalle de la evaluación, se ha considerado dos unidades en las tierras aptas para cultivo en limpio, una unidad dentro de las tierras para cultivos permanentes y tres en tierras de protección. En el Cuadro R-8, se presenta la Capacidad de Uso Mayor de estas unidades.

References: Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución