Source: http://docplayer.es/10285186-Estudio-tecnico-de-condiciones-acusticas-iberacustica-informe-no-ibp10111.html
Timestamp: 2018-09-19 21:49:43+00:00

Document:
ESTUDIO TÉCNICO DE CONDICIONES ACÚSTICAS. iberacústica INFORME Nº IBP PDF
Download "ESTUDIO TÉCNICO DE CONDICIONES ACÚSTICAS. iberacústica INFORME Nº IBP10111"
Alba Josefina Sandoval Ramos
1 ESTUDIO TÉCNICO DE CONDICIONES ACÚSTICAS Centro de Tratamiento de Residuos Polígono Itziar-Deba, Parcela 38/9, Deba (Guipúzcoa) INFORME Nº IBP10111 iberacústica
2 ÍNDICE MEMORIA 1.- OBJETO 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.- REFERENCIAS 4.- METODOLOGÍA EMPLEADA Definiciones Modelo Predictivo Marco Legislativo Normativa estatal Normativa autonómica Valores límite aplicables 5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL Fuentes sonoras Resultados: mapas sonoros 6.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO Y VIBRACIONES DE LOS TRABAJADORES 7.- CONCLUSIONES MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 2 DE 27
3 ANEXO I - PLANOS PLANO Nº 1: UBICACIÓN, ACCESOS Y FUENTES SONORAS ANEXO II - MAPAS SONOROS SITUACIÓN OPERACIONAL MS1-4m: Estado Operacional. Periodo diurno. Altura 4 m. Ld MS1-1.5m: Estado Operacional. Periodo diurno. Altura 1,5 m. Ld MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 3 DE 27
4 MEMORIA MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 4 DE 27
5 1.- OBJETO Este estudio se realiza a petición de BEFESA, Gestión del Residuos Industriales, con el fin de evaluar el impacto acústico previsible, asociado a un Centro de Tratamiento de Residuos, ubicado en la 38/9 del Polígono Industrial Itziar / Deba, situado en el término municipal de Deba (Guipúzcoa). El objeto de este estudio es evaluar el ruido procedente de las principales fuentes sonoras que existirán en la futura actividad y que pueda afectar a los receptores más cercanos y analizar el diseño de posibles acciones correctoras, en caso de considerarlo apropiado. Se da así cumplimiento al requerimiento establecido por el Gobierno Vasco en lo relativo a Ruidos y Vibraciones. A continuación se muestra una imagen con la ubicación aproximada de la futura actividad objeto de estudio. En el mismo se observan las vías de circulación existentes en la zona y los núcleos de población cercanos. CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Figura 1.- Ubicación aproximada de la zona sometida a estudio MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 5 DE 27
6 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD El Centro de Tratamiento de Residuos está ubicado en la parcela 38/9 del Polígono Industrial Itziar - Deba, situada en el término municipal de Deba (Guipúzcoa). Figura 2.- Ubicación de la parcela en la que se ubica la actividad Esta parcela se encuentra situada dentro de un Polígono Industrial y colinda a un lado con una parcela vacía, al frente con una nave de tipo industrial y a los otros dos lados con un monte. Las viviendas más próximas se ubican en el núcleo de población de Itziar, situado a un kilómetro aproximadamente de la planta. El acceso principal de la actividad se realizará a través de una rotonda del Polígono Industrial. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 6 DE 27
7 La actividad en la planta se llevará a cabo de Lunes a Viernes entre las 8.30 y las horas. Esta actividad conlleva una carga / descarga de camiones que se llevará a cabo dentro de este horario de trabajo. Por tanto, las instalaciones llevan a cabo su funcionamiento únicamente durante el periodo diurno, que establece el Real Decreto 1367/2007, entre las 7 y las 19 horas. Las actividades que se llevarán a cabo en el centro de tratamiento de residuos tienen asociadas una serie de focos sonoros a considerar que son: F1. Zona Trituradora. Situada en una zona cubierta del exterior a 3 metros de altura, ocupando una superficie de 2,3 m 2. El tipo de funcionamiento de este foco es discontinuo (tres días a la semana dos horas al día). F2. Zona del Lavador de gases. Situada en una zona cubierta del exterior a 1 metro de altura, ocupando una superficie menor a 6 m 2. El tipo de funcionamiento de este foco es discontinuo (15 % del tiempo). F3. Puente grúa. Está situado en la nave principal a 6 metros de altura, ocupando una superficie de recorrido de 60 m 2. El tipo de funcionamiento es continuo. F4. Mezcladora. Situada en la nave principal a 2 metros de altura, ocupando una superficie de 4,5 m 2. El tipo de funcionamiento es continuo. F5. Prensa de bidones. Situada en la nave principal a 1 metro de altura, ocupando una superficie menor a 3 m 2. El tipo de funcionamiento es discontinuo (cuatro horas a la semana). MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 7 DE 27
8 F6. Tornillos silos. Situados en una zona no cubierta del exterior a 1 metro de altura. El tipo de funcionamiento de este foco es continuo (15 % del tiempo). F7. Alimentación de mezcladora. Situada en la nave principal a 2 metros de altura, ocupando una superficie de 20 m 2. El tipo de funcionamiento es continuo. F8. Zona de bombas en la nave principal. Situadas en la nave principal 0,5 metros por debajo del nivel del suelo, ocupando una superficie de 1,2 m 2. El tipo de funcionamiento es discontinuo (15 % del tiempo). F9. Zona de bomba exterior. Situada en una zona cubierta del exterior a nivel del suelo. El tipo de funcionamiento de este foco es discontinuo (10 % del tiempo). F10. Zona de cintas. Situada en la nave principal entre los 2 y los 4 metros de altura. El tipo de funcionamiento es continuo. Otros focos sonoros. o Dos carretillas, una pala de carga y la descarga / carga de camiones. El cliente ha proporcionado información sobre la ubicación, la topografía, los focos sonoros previsibles de la actividad y las características de la edificación que albergará las instalaciones. En el anexo I se adjunta el plano nº 1, en el que se observa la ubicación y accesos del centro objeto de estudio así como las fuentes de ruido mencionadas con anterioridad. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 8 DE 27
9 3.- REFERENCIAS Para la realización del estudio se han considerado los siguientes documentos: - LEY 37/2003 del Ruido. - REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental - REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. - Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. - Decreto 171/1985 por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial. - CTE, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-HR Documento básico de protección frente al ruido. - Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. - ISO 1996/ Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic quantities and assessment procedures. - ISO 1996/ Description and measurement of environmental noise. Part 2: Determination of environmental noise levels. - Norma ISO 9613 Atenuación del sonido en la propagación al aire libre MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 9 DE 27
10 4.- METODOLOGÍA EMPLEADA Partiendo de los planos proporcionados, así como de las fuentes consultadas, se ha modelado la zona comprendida por el futuro Centro de Tratamiento de Residuos y su entorno, en el software de simulación acústica CADNA-A. Mediante esta herramienta se evalúa el comportamiento de la propagación acústica para la situación de explotación de la actividad, con las medidas correctoras que se crea conveniente adoptar. En un apartado posterior se dará una descripción del modelo realizado y de las fuentes sonoras tenidas en cuenta, tanto exteriores como interiores. Figura 3.- Simulación en 3D de la actividad sometida a estudio Definiciones Presión Sonora ponderado A (en Pascales): Es el valor cuadrático medio calculado, medido con el filtro de ponderación A definida en la publicación IEC 651 MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 10 DE 27
11 Nivel de Presión Sonora (en db): p L p = 10log p0 donde p es el valor cuadrático medio de la presión sonora (en pascales) y p 0 es la presión sonora de referencia (20 µpa). 2 Nivel de Presión Sonora ponderado A (en dba): L pa p = 10log p A 0 2 Niveles Percentiles (LN): Es el nivel de presión sonora que excede el N % del intervalo de tiempo considerado. Nivel de Presión Sonora Equivalente ponderado A (en dba): L Aeq, T t p A( t) = 10log dt 2 t2 t1 p t1 0 Es el nivel de presión sonora continuo equivalente poderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos, definido en la norma ISO :2003. Donde: Si T=d (periodo día), L Aeq,d es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo día; Si T=e, L Aeq,e es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo tarde; Si T=n (periodo noche), L Aeq,n es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo noche. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 11 DE 27
12 4.2.- Modelo Predictivo Para la realización de los cálculos se ha utilizado el software de predicción CADNA-A. El algoritmo de cálculo utilizado corresponde con el método de cálculo recomendado por la DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (Anexo II de la Directiva) así como con el Real Decreto 1513/2005 (de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental). Para Ruido industrial: ISO : <<Acústica- Atenuación del sonido cuando se propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo>> Esta parte de la norma ISO 9613 especifica un método de ingeniería para el cálculo de la atenuación del sonido en el ambiente exterior, para predecir los niveles de ruido ambiental a cierta distancia generados por varias fuentes sonoras. El método predice el nivel continuo equivalente ponderado A (descrito en la Norma ISO 1996), bajo condiciones favorables de propagación de fuentes de las que se conoce su emisión sonora de forma individual Marco Legislativo Normativa estatal La norma que resulta de aplicación en el territorio nacional es la Ley 37/2003 del Ruido, que es la que regula la realización de los mapas de ruido, desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre. Los tipos de áreas acústicas que define la Ley de Ruido, sin establecer valores límite u objetos de calidad acústica para cada una de ellas, son las siguientes: MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 12 DE 27
13 AREAS ACÚSTICAS Clase Usos principales a Predominio residencial b Industrial c Recreativo y espectáculos d Terciario (salvo anterior) e Sanitario, docente, cultural f SG Infraestructuras de trasportes, Equipamientos públicos g Espacios Naturales que requieran protección Tabla 1.- Áreas acústicas según la ley de ruido 37/2003 De acuerdo a dicha ley, las administraciones competentes para delimitar estas áreas acústicas, así como los valores límite y objetivos de calidad acústica en cada área definida, son las Comunidades Autónomas, en este caso la de El País Vasco. El REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece unos valores objetivos de calidad acústica a tener en cuenta. Según lo establecido en el artículo 14 - Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas art.14.4: Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible. Según los establecido en el artículo 15 - Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 13 DE 27
14 art.15: Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido Ld, Le o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, en el periodo de un año, que: a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 db los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II Tipo de área acústica Índices de ruido L d L e L n e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial d Sectores del territorio con predominio de suelo terciario distinto del contemplado en c) c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen (1) Sin determinar Sin determinar Sin determinar (1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 metros. Tabla 2.- Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes (Tabla A del Anexo II del RD1367/2007). MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 14 DE 27
15 Además, este REAL DECRETO 1367/2007, establece unos valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas actividades. Según los establecido en el artículo 24 - Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras portuarias y a nuevas actividades art.24.1: Toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV Según los establecido en el artículo 25 - Cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los emisores acústicos - art En el caso de mediciones o de la aplicación de otros procedimientos de evaluación apropiados, se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en los artículos 23 y 24, cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplan, para el periodo de un año, que: b) Infraestructuras portuarias y actividades, del artículo 24. i) Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III. ii) Ningún valor diario supera en 3 db los valores fijados en la correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III. iii) Ningún valor medido del índice LKeq,Ti supera en 5 db los valores fijados en la correspondiente tabla B1 o B2, del anexo III. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 15 DE 27
16 Tipo de área acústica Índices de ruido L d L e L n e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial d Sectores del territorio con predominio de suelo terciario distinto del contemplado en c) c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial Tabla 3.- Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y actividades (Tabla B1 del Anexo III del RD1367/2007). Por tanto, en base a la normativa nacional de aplicación, la nueva actividad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 25.1 y, por tanto, con los niveles establecidos en la Tabla B1 del Anexo III del RD 1367/ Normativa autonómica El término municipal en el que se incluye la zona de estudio pertenece a Deba, municipio de la provincia de Guipúzcoa. Por tanto, resulta de aplicación el Decreto 171/1985 del País Vasco. Este Decreto no está actualizado respecto de la normativa aplicable estatal y, además se centra en la implantación de actividades sobre suelo urbano residencial. Por tanto no será de aplicación en este estudio. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 16 DE 27
17 Valores límite aplicables Considerando lo comentado en los apartados precedentes, los valores límites que se tendrán en cuenta en el presente estudio son los fijados por el Real Decreto 1367/2007. Ld (dba) Le (dba) Ln (dba) Industrial Tabla 4.- Valores límites aplicables Los periodos sonoros considerados son: periodo día de 7:00 a 19:00, periodo tarde de 19:00 a 23:00 y periodo noche de 23:00 a 7:00 horas. 5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL El objeto de este estudio es el análisis de la situación futura de funcionamiento de la actividad. Para ello se ha realizado una simulación acústica del Centro de Tratamiento de Residuos en estado de explotación, considerando el nivel sonoro que emite cada una de sus fuentes de ruido. Este ruido será principalmente el asociado a la maquinaria existente en la Planta y a los vehículos que realicen operaciones de carga / descarga en la misma. La actividad en la planta se producirá únicamente durante el periodo diurno Fuentes sonoras Los valores asociados a las fuentes de ruido de la actividad se han obtenido a partir de datos proporcionados por el cliente. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 17 DE 27
18 Nave principal Dentro de esta nave, los principales focos sonoros son: - Puente grúa con cuchara bivalva (85 dba) - Mezcladora (85 dba) - Prensa bidones (75 dba) - Alimentación mezcladora (85 dba) - Zona de bombas (70 dba) - Zona de cintas (80 dba) Estas fuentes sonoras se encontrarán dentro de un edificio con: Paredes de hormigón armado de 15 cm de espesor y 2 metros de alto con un aislamiento acústico a ruido aéreo de 55 dba. A partir de esta altura la nave se cierra con panel nervado y prelacado de 30 mm formado por dos chapas de 0,5 mm de espesor con alma intermedia de espuma de poliuretano expandido de 30 mm de espesor, que proporcionará un aislamiento acústico de 28 dba. Cubierta de panel tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas de 0,5 mm de espesor con alma intermedia de espuma de poliuretano expandido de 30 mm de espesor, que proporcionará un aislamiento acústico de 28 dba. Con estas premisas, para la simulación se ha estimado la emisión sonora que se producirá a través del edificio. Puesto que no se poseen datos espectrales sobre la emisión sonora de los focos de ruido, se realiza una estimación, en base al aislamiento global de las soluciones acústicas y al valor global de emisión de las fuentes sonoras, del nivel sonoro radiado por los edificios. Así, con una emisión máxima de las fuentes de ruido de 85 dba y considerando el aislamiento acústico de cubierta y de fachada, se estima una emisión sonora para esta nave de dba para la zona de hormigón de las paredes y dba para la cubierta y la parte alta de las paredes (panel sandwich). MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 18 DE 27
19 Para la simulación se ha considerado para toda la nave la solución constructiva de menor aislamiento, es decir, el panel sandwich. Por tanto se considera la situación más desfavorable. Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se hace una estimación con los valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los estimados. Zona Trituradora: En esta zona, los niveles asociados a los principales focos son los siguientes: - Zona de caída del triturado: (< 85 dba) - Zona de alimentación: (< 80 dba) Estas fuentes sonoras se encontrarán en una zona exterior de la parcela que se encuentra cubierta. Las paredes están compuestas por hormigón armado de 15 cm de espesor y 2 metros de alto, mientras que la cubierta, situada a 6 metros de altura está realizada con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. La zona de pared entre el muro de hormigón y la cubierta se resuelve con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. Así pues, para la simulación de las fuentes de ruido mencionadas se han dispuesto las siguientes fuentes puntuales: - Zona de caída del triturado: Fuente puntual 85 dba. - Zona de alimentación: Fuente puntual 80 dba. Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se realiza la simulación acústica con valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los que se muestran en los resultados. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 19 DE 27
20 Zona Lavador de gases: En esta zona, los niveles asociados a los principales focos son los siguientes: - Zona de lavador de gases: (70 dba) Las fuentes sonoras se encontrarán en una zona exterior de la parcela que se encuentra cubierta. Las paredes están compuestas por hormigón armado de 15 cm de espesor y 2 metros de alto, mientras que la cubierta, situada a 6 metros de altura está realizada con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. La zona de pared entre el muro de hormigón y la cubierta se resuelve con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. Así pues, para la simulación de las fuentes de ruido mencionadas se han dispuesto las siguientes fuentes puntuales: - Zona de lavador de gases: Fuente puntual 70 dba. Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se realiza la simulación acústica con valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los que se muestran en los resultados. Tornillos silos: En esta zona, los niveles asociados a los principales focos son los siguientes: - Tornillos silos: (80 dba) Las fuentes sonoras se encontrarán en una zona exterior de la parcela que no se encuentra cubierta. Las paredes están compuestas por hormigón armado de 15 cm de espesor y 2 metros de alto. Así pues, para la simulación de las fuentes de ruido mencionadas se han dispuesto las siguientes fuentes puntuales: - Tornillos silos: Fuente puntual 80 dba. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 20 DE 27
21 Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se realiza la simulación acústica con valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los que se muestran en los resultados. Zona de Bomba: En esta zona, los niveles asociados a los principales focos son los siguientes: - Bomba: (70 dba) Las fuentes sonoras se encontrarán en una zona exterior de la parcela que se encuentra cubierta. Las paredes están compuestas por hormigón armado de 15 cm de espesor y 2 metros de alto, mientras que la cubierta, situada a 6 metros de altura está realizada con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. La zona de pared entre el muro de hormigón y la cubierta se resuelve con chapa simple prelacada de 0,6 mm de espesor. Así pues, para la simulación de las fuentes de ruido mencionadas se han dispuesto las siguientes fuentes puntuales: - Bomba: Fuente puntual 70 dba. Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se realiza la simulación acústica con valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los que se muestran en los resultados. Del resto de zonas es necesario considerar los siguientes focos sonoros: MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 21 DE 27
22 Vehículos en planta Se han considerado los siguientes focos: - Carretillas (70 dba) - Pala cargadora (80 dba) - Carga / Descarga de camiones (70 dba) Estas fuentes sonoras se encontrarán en movimiento dentro de la planta, por tanto en ocasiones se encontrarán dentro de la nave principal y en otras fuera en el patio. Así pues, para la simulación de las fuentes de ruido mencionadas se han dispuesto las siguientes fuentes puntuales situadas en los lugares más desfavorables (exterior): - Carretillas: 2 Fuentes puntuales 70 dba. - Pala Cargadora: 1 Fuente puntual 80 dba. - Carga / Descarga de camiones: 3 fuentes puntuales en las zonas de carga / descarga (70 dba). Dado que no se tienen datos espectrales de la emisión sonora de los focos considerados, se realiza la simulación acústica con valores globales. Esto significa que con determinados espectros con altas componentes en baja frecuencia se pueden dar valores globales emitidos al exterior mayores que los que se muestran en los resultados. Las Oficinas y Laboratorios no se pueden considerar zonas ruidosas puesto que el nivel de emisión sonora en el interior de las mismas estará por debajo de los 60 dba. Estas zonas se pueden considerar más bien como receptores de los posibles ruidos generados en el resto de zonas, por tanto, para las oficinas, se dispondrán las soluciones constructivas que se estimen adecuadas por parte de la dirección de proyecto de la actividad, para que se asegure que en ellas se pueda llevar a cabo el trabajo en un ambiente de confort acústico óptimo. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 22 DE 27
23 5.2.- Resultados: mapas sonoros Como resultado del análisis se presentan mapas sonoros del periodo diurno, ya que por la tarde y por la noche no funciona la actividad. Los horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de evaluación son: periodo día de 7:00 a 19:00, periodo tarde de 19:00 a 23:00 y periodo noche de 23:00 a 7:00. De acuerdo al tercer punto del anexo I del Real decreto 1513/2005, la altura del punto de evaluación de los índices de ruido depende de su aplicación: a) En las proximidades de edificios se evalúa a una altura sobre el nivel del suelo de 4 metros en la fachada más expuesta. b) En las zonas donde no existen viviendas o se trata de zonas rurales con edificaciones de una planta, se elige una altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Teniendo en cuenta las características de la zona bajo estudio, los mapas sonoros presentados en el Anexo II se han calculado a una altura de 4 metros, dado que se trata de una zona industrial con la futura presencia de edificios. Además se incluye una valoración a 1,5 metros de altura puesto que los niveles máximos que se mencionan en la normativa se medirán in-situ a esta altura. Para obtener los diversos mapas sonoros se ha tenido en cuenta la reflexión de orden segundo (es decir, sonido directo y las dos primeras reflexiones). El enrejillado de cálculo ( grid ) que se ha empleado en la obtención de los distintos mapas sonoros es de 1 x 1 metros (separación de los receptores que intervienen en los cálculos). Se consideran los siguientes porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagación de ruido: Periodo día: 50 % Por lo tanto, el mapa sonoro MS1-4m se han calculado a una altura de 4 metros sobre el suelo, mientras que el mapa sonoro MS1-1.5m se han calculado a una altura de 1,5 metros. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 23 DE 27
24 El parámetro representado es el L eq,t, en dba, para cada uno de los periodos horarios considerados. Los niveles sonoros representados en el plano se dividen en la leyenda en franjas de 5 db. Por lo tanto, en el MS1-4m y el MS1-1.5m se representa el L Aeq,d. Estos mapas sonoros se caracterizan por tener como fuentes de ruido predominantes, la fuentes exteriores, es decir, las que no están situadas en la nave principal. En los dos mapas realizados, a 4 metros y a 1,5 metros de altura, los niveles emitidos al exterior de la parcela están por debajo de los valores máximos (65 dba) establecidos en la normativa aplicable. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 24 DE 27
25 6.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO Y VIBRACIONES DE LOS TRABAJADORES Además del estudio de los niveles sonoros que se emiten al medio ambiente anterior, resulta adecuado establecer una serie de aspectos a considerar en este momento previo a la puesta en marcha de la actividad, para que no solo se de cumplimiento a la normativa ambiental en el exterior de la instalación, sino que también se de cumplimiento a la normativa relativa a la exposición de los trabajadores de la planta a los ruidos y vibraciones generados en ella. Con respecto al ruido, el objetivo será que los niveles de ruido recibidos por los trabajadores se encuentren por debajo de los valores límite de exposición establecidos en el Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Con respecto a las vibraciones, el objetivo será que los trabajadores reciban niveles de vibración inferiores a los máximos marcados por el Real Decreto 330/2009, vibraciones y salud de los trabajadores. Para conseguir estos objetivos se proponen una serie de medidas generales para reducir los niveles de ruidos y vibraciones asociados a una planta de este tipo. Posteriormente, cuando se posea mayor información sobre la maquinaria a instalar, se podrán diseñar estas medidas correctoras para esta planta en particular. Para evitar la transmisión de vibraciones asociada a la maquinaria, ésta se deberá disponer sobre bancadas de inercia correctamente amortiguadas. Estas bancadas se calcularán teniendo en cuenta el peso de la máquina, mientras que los sistemas de amortiguación se diseñarán según las características de vibración de la máquina. Con respecto al ruido, hay dos principales vías de transmisión del ruido hacia los trabajadores, la vía directa y la indirecta. La vía directa es la que se produce cuando el ruido llega directamente desde la fuente sonora hasta la posición del trabajador. La vía indirecta o reverberada se produce cuando el ruido de la fuente sonora incide sobre elementos reflectantes (paredes, suelo, etc..) generándose reflexiones que llegan hasta la posición de los trabajadores. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 25 DE 27
26 Será necesario actuar en los dos tipos de transmisión. Para actuar sobre la transmisión directa tenemos tres posibilidades: Actuar sobre la fuente sonora. Eligiendo maquinaria con bajos niveles sonoros, realizando un continuo mantenimiento, etc Actuar sobre el medio de transmisión. Situando pantallas acústicas y cerramientos acústicos parciales o totales sobre la maquinaria. Actuar sobre el receptor. Situando a uno o varios trabajadores dentro de una cabina acústica. Para actuar sobre la transmisión indirecta se disponen superficies absorbentes de sonido en techo y/o paredes, de modo que se reducen las reflexiones en el interior de los recintos y el tiempo de reverberación. Como se ha explicado con anterioridad, estas medidas son de carácter general, siendo necesario una mayor definición de los focos de ruido, de la posición de los trabajadores y del entorno de los mismos para particularizar las medidas correctoras. MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 26 DE 27
27 7.- CONCLUSIONES A raíz de los cálculos obtenidos en los mapas sonoros, se trata de una actividad en la que los mayores niveles de ruido están generados por los focos exteriores. Teniendo en cuenta la normativa aplicable, y los resultados obtenidos en los cálculos realizados, se observa que los niveles sonoros de emisión al exterior de la parcela son inferiores, en base a las condiciones de partida con las que se ha contado en este estudio, a los valores límite. Valladolid, mayo de 2010 Realizado por: Revisado por: Manuel Periago Carretero Ingeniero Técnico de Telecomunicación Teresa Rodríguez Sánchez Ingeniero Técnico de Telecomunicación MADRID CASTILLA Y LEÓN LEVANTE GALICIA PÁG. 27 DE 27
28 ANEXO I - Planos -
30 ANEXO II - Mapas Sonoros - - Situación Operacional -
31 > 30.0 dba > 35.0 dba > 40.0 dba > 45.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba > 85.0 dba ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACÚSTICO CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS POLÍGONO ITZIAR-DEBA, PARCELA 38/9, DEBA (GUIPÚZCOA) FECHA: MAYO Ld. Estado Operacional. Periodo diurno. Altura 4 metros. MS1-4m
32 > 30.0 dba > 35.0 dba > 40.0 dba > 45.0 dba > 50.0 dba > 55.0 dba > 60.0 dba > 65.0 dba > 70.0 dba > 75.0 dba > 80.0 dba > 85.0 dba ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACÚSTICO CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS POLÍGONO ITZIAR-DEBA, PARCELA 38/9, DEBA (GUIPÚZCOA) FECHA: MAYO Ld. Estado Operacional. Periodo diurno. Altura 1,5 metros. MS1-1.5m
Este documento hace referencia a la información requerida en la Hoja 5 "noise limit values" del documento ES_reporting2005_d2002-49_v1.
Este documento hace referencia a la información requerida en la Hoja 5 "noise limit values" del documento ES_reporting2005_d200249_v1.xls VALORES LIMITE EXISTENTES (NOISE LIMIT VALUES IN FORCE) La gestión
INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 1.1 OBJETO DEL ESTUDIO... 2 1.2 PETICIONARIO... 3 1.3 NORMATIVA APLICABLE... 3 2 ESTUDIO ACÚSTICO DEL PGE DE BENAFER...
INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 1.1 OBJETO DEL ESTUDIO... 2 1.2 PETICIONARIO... 3 1.3 NORMATIVA APLICABLE... 3 2 ESTUDIO ACÚSTICO DEL PGE DE... 4 2..1 Objeto... 4 2.2 Niveles acústicos exigibles y normativa
INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 1.1 OBJETO DEL ESTUDIO... 2 1.2 PETICIONARIO... 3 1.3 NORMATIVA APLICABLE... 3
INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 1.1 OBJETO DEL ESTUDIO... 2 1.2 PETICIONARIO... 3 1.3 NORMATIVA APLICABLE... 3 2 ESTUDIO DEL PGOU DE PINA DE MONTALGRAO... 4 2..1 Objeto... 4 2.2 Niveles acústicos exigibles
ESTUDIO DE AFECCIÓN SONORA DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE URKABUSTAIZ (ARABA/ÁLAVA)
ESTUDIO DE AFECCIÓN SONORA DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE URKABUSTAIZ (ARABA/ÁLAVA) ABRIL - 2013 1 OBJETO El objeto del estudio ha sido determinar el ruido ambiental previsible en el ámbito DEL PLAN GENERAL
Ciclo de conferencias : Gestión de Servicios e Infraestructuras en los Ayuntamientos de la CAM
Ciclo de conferencias : Gestión de Servicios e Infraestructuras en los Ayuntamientos de la CAM Contaminación Acústica: Ley 37/2003, del Ruido y su aplicación 23 de marzo de 2010, COIIM José Manuel Sanz
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES ÍNDICE
Por acuerdo del Pleno de día 19 de diciembre de 2013 fue aprobada definitivamente la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, publicada en el BOIB núm. 4 de 09.01.2014, entró en vigor
VII. ANEXOS. 9. Estudio Acústico
VII. ANEXOS 9. Estudio Acústico Zonificación acústica Jaén VII. ANEXOS 9. ESTUDIO ACÚSTICO. El Anexo 9 se compone de dos memorias: - Zonificación acústica del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén.
GUÍA TECNICA PARA LA GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: La actuación contra el ruido y la mejora del ambiente sonoro de
GUÍA TECNICA PARA LA GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: La actuación contra el ruido y la mejora del ambiente sonoro de nuestros municipios. Fecha: Enero de 2010 GUÍA TECNICA
Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo
Gobierno de Cantabria ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes 1.2. Objetivos y alcance del estudio 1.3. Objetivos del presente documento 2. ÁMBITO DE ESTUDIO 2.1. Localización del eje viario 2.2. Características
Versión: 1.0 CLIENTE: Ministerio de Fomento Dirección General de Carreteras Demarcación de Carreteras del Estado de Aragón MINISTERIO DE FOMENTO
Estudio Acústico del Proyecto Autovía A-2. Ronda Norte de Zaragoza. Construcción tercer carril y mejora de enlaces. Tramo: Enlace con la Z-40. Enlace de Malpica pp.kk 313 a 331. Clave: 47-Z-3850 sobre
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA
ORDENANZA de 25 de Febrero de 2011 de PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA (Actualizado a Julio de 2011) ÍNDICE ORDENANZA, de 25 de Febrero, sobre protección contra contaminación acústica
15608 Aprobación definitiva de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Página 44769 IV. Administración Local Murcia 15608 Aprobación definitiva de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. La Comisión de Pleno de Sostenibilidad,
B.O.C.M. Núm. 61 LUNES 14 DE MARZO DE 2011 Pág. 101 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 56 MADRID ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Pleno del Ayuntamiento Secretaría General Acuerdo del Pleno, de 25
Núm. 162 Lunes 6 de julio de 2009 Sec. I. Pág. 56038 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 11125 Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. Sea notorio a todos los ciudadanos
MEMORIA: ESTUDIO ACÚSTICO ASOCIADO A LA REVISIÓN DEL
MEMORIA: ESTUDIO ACÚSTICO ASOCIADO A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BRIVIESCA Peticionario: AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA IDI-ZA-Briviesca-2011_220 ABRIL DE 2011 Página
Pág. 127 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 13 TORREJÓN DE ARDOZ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 30 de enero de 2013, por mayoría absoluta legal de miembros
ESTUDIO DE EVALUACIÓN ACÚSTICA PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Nº 36 Y 30 (SALAMANCA).
ESTUDIO DE EVALUACIÓN ACÚSTICA PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LOS SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Nº 36 Y 30 (SALAMANCA). EXCMO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PATRONATO DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANEXO I OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
ANEXO I OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA TABLA I.1.- OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA DE RUIDO APLICABLES AL ESPACIO EXTERIOR DE ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES Tipo de área de sensibilidad acústica Índices de
Estudio de ruido. Zonificación acústica
ÍNDICE ÍNDICE GENERAL 1. IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. DOCUMENTO I: MEMORIA GENERAL. LIBRO I: PREFACIO Y MEMORIA DE INFORMACIÓN 2. MARCO REGULADOR LIBRO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN. 3. JUSTIFICACIÓN
c) Realización de obras de aislamiento acústico o de vibraciones, como consecuencia de una imposición de la Administración competente.
DECRETO 99/1985, DE 17 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y DE VIBRACIONES. (B.O.P.A., NÚMERO 248; 28 OCTUBRE 1985). La Norma
ESTUDIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA I N D I C E
I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 3. METODOLOGÍA 4. FUENTE SONORA PROVINIENTE DEL TRÁFICO RODADO 5. ESTADO PREOPERACIONAL DIURNO 6. ESTADO PREOPERACIONAL NOCTURNO 7. ESTADO
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES 1 Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones Preámbulo El ruido es actualmente una de las principales causas de preocupación ciudadana,
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL L Aeq Y LOS NIVELES PERCENTILES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL L Aeq Y LOS NIVELES PERCENTILES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL PACS: 43.50.Rq Antonio J. Torija; Diego P. Ruiz; Otilia Herrera; Susana Serrano Dpto. Física Aplicada
Sábado 1 de Junio Año 2013 1 Junio 2013 4 BOP de Toledo DE LA PROVINCIA DE TOLEDO Depósito Legal: TO - 1-1958 Franqueo Concertado: Núm 45/2 AYUNTAMIENTOS TALAVERA DE LA REINA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDENANZA MUNICIPAL TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA
ORDENANZA MUNICIPAL TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA INDICE TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto de la ordenanza Artículo 2.- Ámbito de aplicación Artículo
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 29 de diciembre de 2014
Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. Comunidad Autónoma de Castilla y León «BOCYL» núm. 107, de 9 de junio de 2009 «BOE» núm. 162, de 6 de julio de 2009 Referencia: BOE-A-2009-11125

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 18
 REAL DECRETO 
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 25
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2