Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/228175/real-decreto-742-2013-de-27-de-septiembre-por-el-que-se-establecen-los-criterios-tecnico-sanitario
Timestamp: 2018-05-26 21:32:28+00:00

Document:
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios...
REAL DECRETO 742/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS (BOE 144 DE 11 DE OCTUBRE)
Corrección de errores BOE 156 de 27 de junio de 2014
La Ley 14/1986, de 25 de abril (RCL 1986, 1316), General de Sanidad, establece la obligación de las Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre (RCL 2011, 1805), General de Salud Pública, establece la protección de la salud de la población como una de las obligaciones de las administraciones públicas, con la identificación, la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales; la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación de las políticas de cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud.
A nivel estatal la normativa vigente sobre piscinas es la Orden de 31 de mayo de 1960 (RCL 1960, 846), sobre piscinas públicas. Esta orden fue modificada por la Orden de 12 de julio de 1961 (RCL 1961, 1112), por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas piscinas de carácter público, por lo que este real decreto actualiza y describe los criterios sanitarios básicos y mínimos de la normativa de piscinas en el ámbito nacional, dada la importancia que supone el uso de estas piscinas para la salud humana.
Los criterios básicos que describe este real decreto, se aplicarán a todas las piscinas que no estén incluidas en el ámbito del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre (RCL 2007, 1940), sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998 (LCEur 1998, 2316), al objeto de dar cumplimiento al artículo 12 de la citada directiva.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución (RCL 1978, 2836), que reserva al Estado la competencia exclusiva, en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2013, dispongo:
Artículo 4. Actuaciones y responsabilidades
1. Todo nuevo proyecto de construcción de una piscina o de modificación constructiva del vaso, que se inicie a partir de la entrada en vigor de esta norma, deberá seguir lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (RCL 2006, 655 y RCL 2008, 194), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RCL 2007, 1636 y RCL 2008, 522), por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Además se regirá por cualquier otra legislación y norma que le fuera de aplicación.
1. Las sustancias biocidas utilizadas en el tratamiento del agua del vaso, serán las incluidas como tipo de producto 2: Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre (RCL 2002, 2385), por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.
Artículo 8. Personal
Artículo 9. Laboratorios y métodos de análisis
Artículo 11. Control de la calidad
Artículo 12. Situaciones de incumplimiento
Artículo 13. Situaciones de incidencia
Artículo 15. Remisión de Información
Disposición Adicional primera. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Disposición Adicional segunda. Instalaciones del Ministerio de Defensa
Queda derogada la Orden de 31 de mayo de 1960 (RCL 1960, 846), sobre piscinas públicas y la Orden de 12 de julio de 1961 (RCL 1961, 1112), por la que se someten las piscinas privadas a lo dispuesto en la de 31 de mayo de 1960, reguladora del funcionamiento de estas instalaciones de carácter público, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición Final primera. Modificación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (RCL 2003, 514, 620), por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Los fabricantes tendrán un período de dos años para adecuarse a lo dispuesto en este apartado.»
Disposición Final tercera. Desarrollo del contenido formativo
pH 7,2 - 8,0 Cuando los valores estén fuera del rango se determinará el Índice de Langelier que deberá estar entre - 0,5 y + 0,5. Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
<36 °C en hidromasaje.
°C Solo en el caso de vasos climatizados. Cuando en vasos climatizados los valores superen 40 °C se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Transparencia Que sea bien visible el desagüe de fondo. Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de Secchi.
Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV. Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del bromo y sus derivados.
Tiempo de recirculación Tiempos según las especificaciones y necesidades de la piscina para cumplir con los parámetros de calidad. (horas)
Turbidez <5 UNF Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Cloro libre residual 0,5 - 2,0 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante. En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire.
Cloro combinado residual < 0,6 Cl2 mg/L Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como desinfectante. En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire.
Bromo total 2 - 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo como desinfectante. En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la renovación del aire.
Ácido Isocianúrico < 75 mg/L Se controlará cuando se utilicen derivados del Ac. Tricloroisocianúrico. En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso hasta normalización del valor.
Otros desinfectantes Según lo dispuesto por la autoridad competente. Según lo dispuesto por la autoridad competente.
Escherichia coli 0 UFC o NMP en 100 ml En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas.
Pseudomonas aeruginosa 0 UFC o NMP en 100 ml
Legionella spp <100 UFC/L Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados.
Inicial Todos Todos 1 vez, según lo señalado en el artículo 11.2.a) En laboratorio y en los contadores de la piscina.
Rutina pH,desinfectante residual, turbidez, transparencia, temperatura, tiempo de recirculación Todos Al menos 1 vez por día y según lo señalado en el artículo 11.4 por la mañana antes de abrir las piscinas al público In situ y en los contadores de la piscina.
Periódico Todos Todos Al menos una vez al mes* y según lo señalado en el artículo 11.4 En laboratorio y en los contadores de la piscina.
*El titular podrá solicitar a la autoridad competente una reducción de la frecuencia de muestreo del Control Periódico, cuando tras dos años de autocontrol, todos los valores del control de rutina y control periódico hayan cumplido siempre con los valores paramétricos del anexo I y II.

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 real decreto 
 artículo 149

Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11