Source: http://www.comtitronic.com/io-remoto-y-modulos-de-expansion/smartmod/
Timestamp: 2019-08-17 17:54:42+00:00

Document:
SmartMod | COMTITRONIC
SmartMod de E / S es un sistema de E / S basada en RTU / Modbus diseñado para rellenar el complemento de E / S para aplicaciones que utilizan XLe, LX, o cualquier otro OCS / controlador de la familia RCS. Tanto como 31 módulos de E / S SmartMod se pueden conectar en serie en un solo enlace RS-485. SmartMod / S es montado en carril DIN, impulsado desde 10-30VDC, y cuenta con aislamiento óptico 2000 Vac.
HE359DIQ512 4 entradas de corriente continua (12/24 VCC de lógica neg), 4 salidas de relé (250 Vac, 30 VDC, 2 A max). Aislamiento 2000 Vac (en RS485 y en potencia)
HE359ADC107 4 canales de entradas analógicas, tensión (+/- 10 V CC) Resolución de 1 mV, el aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359ADC120 4 canales de entradas analógicas, corriente (4-20 mA), la resolución 1uA, aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359DIM610 12 entradas de CC (12/24 V CC, la lógica neg). Aislamiento 2000 Vac (en RS485 y en potencia)
HE359RTD100 Entradas RTD 4 canales (Pt-100, Ni-100, Pt-1000, de Ni-1000) o entradas de resistencia (0-2000ohm). resolución de 0,1 grados centígrados, aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359THM100 4 canales de entradas de termopar (tipos J, K, R, S, B, E, T, N) o milivoltios entradas (+/- 1000MV, como máximo). 0,1 grados centígrados resolución, aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359DAC007 Las salidas analógicas de 2 canales, seleccionables entre la tensión (0-10 VCC) y corriente (0-20 mA). 1 mV o 1uA resolución. Aislamiento 2000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359ADC207 8 canales de entradas analógicas, tensión (+/- 10 V CC) Resolución de 1 mV, el aislamiento 2.000 Vac (ch-RS-485 y CH-poder)
HE359ADC220 8 canales de entradas analógicas, corriente (4-20 mA), la resolución 1uA, aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359DAC107 Las salidas analógicas de 4 canales, seleccionables entre la tensión (0-10 VCC) y corriente (0-20 mA). 1 mV o 1uA resolución. Aislamiento 2000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359THM200 8 canales de entradas de termopar (tipos J, K, R, S, B, E, T, N) o milivoltios entradas (+/- 1000MV, como máximo). 0,1 grados centígrados resolución, aislamiento 2.000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
HE359DAC201 Salidas analógicas de 8 canales, Voltaje resolución (0-10 VCC) 1 mV. Aislamiento 2000 Vac (ch-ch-RS485 y alimentación)
DIM610 – (12) 12/24 V CC – –
DIQ512 (4) 2 SPDT, 2 SPST
2A a 30 VCC (4) 12/24 V CC – –
ADC107 – – – (4) 16 bits ± 10 V CC
ADC120 – – – (4) 16 bits ± 20mA
ADC207 – – – (8) 16 bits ± 10 V CC
ADC220 – – – (8) 16 bits ± 20mA
DAC007 – – (2) de 14 bits
0-20, 0-10 VCC –
DAC107 – – (4) 14 bits
DAC201 – – (8) 14 bits
0-10VCC –
RTD100 – – – (4) 1C RTD
(Pt-100, Ni-100,
Pt-1000, y Ni-1000,
0-2000ohm, 0-500ohm)
THM100 – – – (4) 1C termopar
(J, K, R, S, B, E, T, N),
± 500 mV, ± 1V
THM200 – – – (8) 1C termopar

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución