Source: http://www.prevsecurite62.fr/dispositions-particulieres-au-erp-de-type-n/
Timestamp: 2019-05-19 07:34:54+00:00

Document:
dispositions particulières au ERP de type N - PREV SECURITE 62
N1 Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants:
– 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
– 200 personnes au total.N 2 Calcul de l’effectif
L’effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d’occupation suivante:
a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;
b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
c) Files d’attente : 3 personnes par mètre carré.N 3 Conception de la distribution intérieure
En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.N 4 Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.N 5 Isolement des salles
§ 1. En atténuation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies:
– ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;
– le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l’article GC 9.
En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l’article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l’article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si un système d’extinction automatique du type sprinkleur couvre l’ensemble de l’établissement.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l’article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l’article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies:
– la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;
– un système d’extinction automatique du type sprinkleur couvre l’ensemble du centre.N 6 Dégagements accessoires
En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.N 7 Circulations secondaires
En dérogation aux dispositions de l’article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre; cette largeur est prise en position d’occupation des sièges.N 8 Vestiaires
Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.N 9 Désenfumage
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT n°246.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.N 10 Chauffage
§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l’article CH 55.
Par dérogation à l’article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l’article CH 46.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l’article CH 56.N 11 Foyers à éthanol
Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l’éthanol sont autorisés dans les conditions de l’article AM 20.N 12 Utilisation de bougies
L’utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.
Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.N 13 Eclairage de sécurité
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.N 14 Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques
En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration:
Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes:
– la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100 °C et les parois doivent être inaccessibles au public;
– la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.
Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article CH 55.N 15 Appareils de cuisson et de remise en température : Petits appareils portables
§ 1. L’emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.
§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.N 16 Moyens d’extinction
– soit par des seaux-pompes d’incendie ;
– soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité:
– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.N 17 Moyens de secours et consignes : Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours.N 18 Système d’alarme
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.N 19 Système d’alerte
En application de l’article MS 70 la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.N 20 Précautions d’exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l’huile dans les foyers pour y provoquer des coups de feu , entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

References: § 4

§ 1

§ 3

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 1

§ 2

§ 2