Source: http://docplayer.es/12976345-Guia-tecnica-de-aplicacion-del-reglamento-de-seguirad-para-instalaciones-frigorificas-y-sus-instrucciones-tecnicas-complementarias.html
Timestamp: 2019-01-20 08:17:59+00:00

Document:
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGUIRAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS - PDF
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGUIRAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Download "GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGUIRAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS"
Sebastián Torres Ortiz de Zárate
1 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGUIRAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS AÑO
2 INTRODUCCIÓN Con fecha 8 de septiembre de 2011, entro en vigor el nuevo reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, denominado a partir de ahora en esta guía: RSIF. Un reglamento con muchas variaciones con respecto al vigente anteriormente. Como cualquier otro trabajo de esta índole, el nuevo RSIF tiene una letra pero también un espíritu, por lo cual bastantes conceptos de su contenido requieren aclaraciones y eventualmente correcciones. Tanto la letra como el espíritu de este Reglamento tienen por objetivos básicos el incremento de la seguridad para personas y bienes y la disminución de las incidencias negativas en el medio ambiente de las instalaciones frigoríficas. Y todo ello sin relegar a planos inferiores otra cuestión tan fundamental como son los costes de inversión y mantenimiento de estos procesos. La presente guía tiene la finalidad de facilitar sugerencias concretas donde el texto pueda conducir a interpretaciones diversas. La guía pretende ser una herramienta viva, con la posibilidad de incorporar nuevas respuestas a otras dudas que se puedan plantear. El nuevo RSIF procede en considerable medida de la norma EN-UNE 378 partes 1-4. Por ello la redacción de esta guía algunas de las interpretaciones derivan de modificaciones y subsanación de errores que la propia norma EN-UNE 378-1/4 ha ido incorporando en recientes ediciones. Reglamentariamente esta guía no es un texto vinculante, pero pretende servir de asesor en el caso de dudas para quienes tienen que aplicar el RSIF y quienes lo tienen que controlar, es decir para los instaladores y las Autoridades. Con carácter general, pero de gran trascendencia, se insiste en el hecho de que en este nuevo RSIF se ha tratado de establecer el marco reglamentario para que las instalaciones frigoríficas sean mas seguras, menos contaminantes y menos consumidoras de energía, pero que la suma de los costes de inversión y funcionamiento implicados no resulte para el usuario necesariamente mas gravosa. Queda ahora en manos de todas las personas involucradas en el diseño, ejecución, mantenimiento, explotación y control de las instalaciones objeto de este reglamento aplicarlo con la voluntad de seguir el texto, pero igualmente la lógica de la razón para que se alcancen los objetivos marcados. Por ultimo se recuerda a instaladores y usuarios que deben de esforzarse en conseguir diseñar, instalar y mantener con la mejor practica de la ingeniería incluso las instalaciones que queden fuera de este reglamento. 1
3 ÍNDICE DE LA GUÍA - Introducción 01 - Índice de la Guía Guía relativa a: Disposición adicional sexta del RD 138/ Disposición Transitoria Primera (a) Disposición Transitoria Primera (b) Disposición Transitoria Segunda Apartados 1 y Disposición Transitoria cuarta Artículo 2, 3c) Artículo Artículo Artículo 6, apartado Artículo 7, apartado Artículo 7, apartado 2, 2º punto Artículo 8, (a). Definición de instalación Artículo 8, (b). Nivel de las instalaciones Artículo 8, (c). Nivel de las instalaciones Artículo 8, (d). Nivel de las instalaciones 12 - Artículo 9, apartado 1, punto b) Artículo 9, apartado Artículo 9, apartado Artículo Artículo Artículo 15, apartado Artículo 15, apartados 1b y 2h 16 - Artículo 18, apartado a) Artículo 18, apartado b) Artículo 18, apartado d) 17 - Artículo 20, apartado Artículo 21, párrafo primero, apartado a) Artículo 21, párrafo primero, apartado d) Artículo 21, párrafo segundo Artículo 24 a) Cambio de refrigerante Artículo 24 b) Interpretación del límite de variación Instrucción técnica IF-01, apartado Instrucción técnica IF-01, apartado Instrucción técnica IF-01, apartado Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (a) Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (b) Instrucción técnica IF-01, apartado 3.4.8, (c) Instrucción técnica IF-02. Apéndice 1, Tabla A Instrucción técnica IF-02, Apéndice Instrucción técnica IF-04, apartado
4 - Instrucción técnica IF-04, apartado Instrucción técnica IF-06, apartado Instrucción técnica IF-06, apartado Instrucción Técnica IF-07. Apartado Instrucción Técnica IF-07. Apartado 6.3 (a) Instrucción técnica IF-07, apartado 6.3 (b) Instrucción técnica IF-08, apartado Instrucción técnica IF-08, apartado Instrucción técnica IF-08, apartado Instrucción técnica IF-08, apartado Instrucción técnica IF-08, apartado Instrucción técnica IF-08, apéndice Instrucción técnica IF-09, apartado Instrucción técnica IF-09, apartado Instrucción técnica IF-09, apartado Instrucción técnica IF-09, apartado Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 (a) Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 (b) Instrucción técnica IF-10, apéndice 1 Equipos compactos (c) Instrucción técnica IF-10, apartado Instrucción técnica IF-10, apartado Instrucción técnica IF-10, apéndice 1. Anexo Modelo de Libro Registro de las Instalaciones Instrucción técnica IF-11, apartado Instrucción técnica IF-11, apartado 1.2 (b) 42 - Instrucción técnica IF-11, apartado Instrucción técnica IF-12, apartado Instrucción técnica IF-12, apartado Instrucción técnica IF-14, apartado Instrucción técnica IF-14, apartado Instrucción técnica IF-14, apartado c) Instrucción técnica IF-14, apartado Instrucción técnica IF-14, apartado 2 y Instrucción técnica IF-14, apartado 3, punto Instrucción técnica IF-15, apartado 1, (a) Instrucción técnica IF-15, apartado 1, (b) Instrucciones técnicas IF-15, apartado 1 b) y IF-17, apartado Instrucción técnica IF-16, apartado Instrucción técnica IF-16, apartado b) 50 - Instrucción técnica IF- 16. apartado Instrucción técnica IF-17, apartado Instrucción técnica IF-17, apartado Instrucción técnica IF-17, apartado Instrucción técnica IF-17, apartado Instrucción técnica IF-04 / IF-08 / IF-13 / IF-16. Detectores de fugas ANEXO Registro Controles De Fugas de Refrigerantes Fluorados
5 Guía relativa a: Disposición adicional sexta del RD 138/2011 Qué empresas se entiende que están habilitadas como empresas frigoristas habilitadas en la fecha de entrada en vigor del RD 138/2011? De acuerdo con la disposición adicional sexta. Las empresas autorizadas o habilitadas a la entrada en vigor podrán seguir realizando la actividad para la que fueron autorizadas por el derogado Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprobaba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Las empresas autorizadas como instaladoras pueden seguir realizando instalaciones. Las empresas autorizadas como conservadores-reparadoras pueden seguir realizando el mantenimiento de las instalaciones. Estas empresas, a no ser que dispongan de las dos autorizaciones no están habilitadas como empresas frigoristas que pueden realizar todas las actividades indicadas en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento. Las empresas habilitadas como empresas frigoristas por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, siguen habilitadas para realizar todas las actividades indicadas en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento. Guía relativa a: La Disposición Transitoria Primera (a). A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del nuevo RSIF y aquellas que disponían en ese momento de proyecto y estén aún sin construir Qué reglamento es de aplicación? En ésta disposición se indica lo siguiente: A las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se les aplicará lo establecido en el capítulo IV del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas sobre el mantenimiento, reparación, funcionamiento, control de fugas, recuperación y reutilización de refrigerantes, así como gestión de residuos. Es decir, a las instalaciones existentes deberán cumplir con las IF-14 e IF-17 del RD 138/2011.Además, el personal de mantenimiento de las mismas deberá utilizar los equipos de protección detallados en la IF-16. Los materiales, equipos y accesorios de seguridad del sistema deberán satisfacer únicamente el RD 3099/1977, dado que en su día fueron diseñados según este ultimo RD. Por otra parte, en la disposición transitoria tercera respecto a las instalaciones en trámite de puesta en servicio, se dice: A las instalaciones frigoríficas que se encuentren en trámite de puesta en servicio en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, se les aplicará el mismo régimen jurídico que a las instalaciones ya existentes. Es decir, se les aplicará en cuanto a las prescripciones de seguridad relativas al diseño y trámites de la instalación frigorífica las que emanan del RD 3099/1977. Con respecto al mantenimiento, reparaciones, control de fugas, etc se tendrá en cuenta lo indicado en el párrafo 4
6 anterior. Para justificar que, antes de la entrada en vigor de este reglamento, la instalación estaba en trámite de puesta en servicio servirá la fecha de presentación del proyecto o en su caso el dictamen de seguridad en el Órgano competente. Hay que tener en cuenta que, en el caso de una instalación frigorífica, se entiende como trámite las diligencias que hay que llevar a cabo hasta poder realizar la puesta en marcha de la misma. Dichas diligencias se deben desarrollar de acuerdo con lo indicado en la legislación específica y, en éste caso, el primer paso consiste en presentar la documentación requerida ante el Organismo competente. Conclusión: Si las instalaciones no se encontraban aún en trámite de puesta en servicio en la fecha de entrada en vigor de este RSIF será de aplicación el nuevo reglamento en toda su extensión. Guía relativa a: Disposición Transitoria Primera (b). Qué se debe entender por instalaciones existentes? Evidentemente se deben considerar existentes aquellas instalaciones que figuren inscritas en el correspondiente registro de los órganos competentes en materia de industria. Por otra parte, se debe tener en cuenta que existen instalaciones que por diversos motivos, antigüedad y ausencia de registros, inscripción en registros de agricultura, pero no trasladado a los de industria, inscripción en censo de industrias sin accesibilidad al mismo, etc Para estos casos parece adecuado que las CCAA establezcan un procedimiento de actualización de datos de dichas instalaciones con los siguientes criterios generales: a) Se deberá presentar la documentación acreditativa de la existencia de la instalación con anterioridad a la entrada en vigor el vigente reglamento. b) Se presentará memoria de la instalación suscrita empresa frigorista habilitada, así como certificado de cumplimiento de la reglamentación vigente en el momento de la fecha acreditada como puesta en servicio. c) Junto con la documentación exigible en su día por el R.D.3099/1977 se presentará un certificado de la instalación eléctrica emitido por una empresa instaladora para baja tensión y una copia del acta de timbrado de los distintos recipientes. Si sobre estos últimos no se dispone de la documentación reglamentaria para su fabricación se necesitará un proyecto que demuestre que el recipiente en cuestión es adecuado para prestar el servicio que se requiere y está suficientemente protegido. Los cálculos justificativos, mediciones de espesores y prueba de presión serán supervisados por una OCA. d) Será necesario disponer del manual de instrucciones de la instalación. En caso de pérdida, la empresa frigorista contratada deberá confeccionar uno al efecto conforme a los requisitos marcados en el punto 2.2 de la IF-10 e) El usuario, si la instalación es de Nivel 2, tendrá un contrato de mantenimiento según lo establecido en R.D.138/2011 Nota.-Respecto al apartado c), si no es posible identificar los materiales de 5
7 construcción, se podrán hacer los cálculos utilizando las características de un material equivalente, por ejemplo las del acero al carbono de fabricación nacional más comúnmente empleado en éste tipo de construcciones. Si no hay manera de justificar el cálculo no se podrán legalizar los depósitos. Habrá que sustituirlos. Las pruebas de presión pueden ser hidráulicas, siempre que sea posible (por ejemplo con aceite), nunca con agua. Si técnicamente no fuese factible (por el volumen del equipo, etc.) se solicitara autorización oficial al Servicio de Seguridad Industrial de la Comunidad para hacer una prueba neumática, especificando las medidas de seguridad adicionales que se adoptarán Guía relativa a: Disposición Transitoria Segunda Apartados 1 y 2. Cuándo y cómo se deben llevar a cabo las revisiones e inspecciones obligatorias de las instalaciones existentes antes del 8/09/2011? En primer lugar se recuerda que a efectos de este RSIF las revisiones las realizara una empresa frigorista y las inspecciones una O.C.A. Las revisiones de las instalaciones frigoríficas se llevaran a cabo cada cinco años. Pero serán cada dos años si la instalación tiene una antigüedad superior a 15 años y además una carga de refrigerante mayor de 3000 kg (apartado 2 de IF- 14). Los periodos indicados se contarán a partir de la fecha de la última revisión realizada o, en su defecto, desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación frigorífica. Comprenderán las indicaciones detalladas en los apartados 2.2 y 2.3 de la IF-14., Las exigencias técnicas responderán a las prescripciones técnicas en vigor en el momento de su ejecución (R.D. 3099/1977). Además, será preciso efectuar las revisiones relacionadas con el control de fugas establecidas en la IF-17 Las inspecciones se efectuarán solo en instalaciones de nivel 2, por parte de una OCA, y tendrán lugar cada 10 años. Este periodo se contará desde la última inspección realizada y en su defecto desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación frigorífica. Pero si se trata de refrigerantes fluorados se realizarán cada año si su carga de refrigerante es igual o superior a 3000 kg, cada dos años si es inferior a 3000 kg, pero igual o superior a 300 kg y cada 5 años si es superior a 30 kg, pero inferior a 300 kg. En este caso los períodos deberían contabilizarse a partir de la entrada en vigor este R.D. Guía relativa a: Disposición Transitoria cuarta. Qué profesionales se pueden considerar que están habilitados a la fecha de entrada en vigor del RD 138/2011? Como se menciona en ésta disposición, se consideran habilitados los instaladores y conservadores-reparadores que dispusieran del carné correspondiente, salvo 6
8 que se les hubiese retirado la autorización por parte de la Administración. Asimismo los profesionales en posesión del carné en instalaciones térmicas de edificios se considerarán habilitados para realizar las actividades de instalación, puesta en servicio, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. La habilitación por sí misma no permite llevar a cabo la actividad profesional. Para ello es imprescindible actuar dentro del ámbito de una empresa siempre y cuando ésta se encuentre habilitada y cumpla lo prescrito en los artículos del 10 al 15 de este RD. Guía relativa a: Artículo 2, 3c). Si quedan excluidos de este RSIF los sistemas compactos, las cámaras servidas por uno o varios de estos sistemas quedan igualmente excluidas? Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) quedarán excluidos de este RSIF, pero para ello se tienen que dar las condiciones siguientes : a) Que sea un sistema compacto, fabricado y transportado en una sola pieza., que este cargado en fabrica con la cantidad de refrigerante necesaria y que se instale sin necesidad de conectar partes que contengan refrigerante (sólo habrá que conectarlo eléctricamente o a un circuito secundario). b) Que la carga de refrigerante sea inferior a: 2,5 kg de refrigerante del grupo L1 0,5 kg de refrigerante del grupo L2 0,2 kg de refrigerante del grupo L3 En este caso el sistema (véase definición en la instrucción IF-01, punto 3.1.1) estará fuera del reglamento, pero no así la Instalación Frigorífica que es el conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico, circuito de agua, locales y cámaras relacionados con los sistemas frigoríficos, etc.). Es decir, la instalación frigorífica incluye los sistemas de refrigeración de cualquier dimensión, incluso los utilizados en acondicionamiento de aire y en bombas de calor, así como los sistemas secundarios de enfriamiento y los de calefacción generada por equipos frigoríficos (incluidas las bombas de calor). Solo se excluyen de éste reglamento los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios, que deberán ajustarse a las disposiciones del RITE. Así pues, las cámaras y recintos frigoríficos atendidos por uno o varios sistemas excluidos del Reglamento deberán satisfacer la IF-11 y la IF-12 en los puntos que sean de aplicación a las cámaras y locales refrigerados para procesos (no al sistema). 7
9 Guía relativa a: Artículo 5.. Está permitido el uso del etilenglicol como fluido secundario en instalaciones frigoríficas? Nota previa. Las opiniones dadas en este punto sobre este particular quedan limitadas por las condiciones establecidas en otros reglamentos de la industria alimentaría que puedan entrar en colisión con ellas. Si, bajo ciertas condiciones. El etilenglicol es un líquido que puede utilizarse como fluido secundario de uno de los tipos a) o b). No puede emplearse para enfriamiento directo de productos líquidos alimentarios como la cerveza, leche, vino, agua de amasado, etc. Es decir, en todos aquellos casos en los que de tener lugar una fuga, el etilenglicol se podría mezclar con el producto alimentario y sería muy difícil su detección. Sin embargo puede usarse sin limitaciones en refrigeradores del aire ambiente para cámaras y locales ocupados por personas. En estos casos, si accidentalmente se produce contacto del etilenglicol con los productos que se están manipulando, como canales de carne, quesos o fruta, habrá que tener en consideración que el etilenglicol es un fluido nocivo por ingestión. Para evitar riesgos sanitarios se recomienda la regeneración del producto contaminado o su eliminación según se establezca en el correspondiente Reglamento Higiénico Sanitario. Guía relativa a: Artículo 6. En la clasificación de sistemas, según tipos: a) En qué casos es posible colocar cualquier sistema en un local ocupado por personas? c) Con el sistema tipo 2 los recipientes pueden montarse en el exterior? a) Las posibilidades de colocar cualquier sistema de los tipos 1,2 y 3 citados en el artículo 6. apartado 2, en locales ocupados por personas se explican y delimitan en los apartados y siguientes de la instrucción IF-04 y en el Apéndice 1 Tabla A de la referida IF-04. Como aclaración se menciona que la denominada "ubicación del sistema" en la Tabla A, recibe el nombre de "emplazamiento" en el texto del artículo. b) El objetivo del RSIF es garantizar un nivel adecuado de seguridad. Para ello ofrece tres posibles emplazamientos: todo el sistema en una sala ocupada por personas, la parte de alta en sala de máquinas o al aire libre y todo el sistema en una sala de máquinas. En el segundo caso puede colocarse a) todo el sector de alta en una sala de máquinas b) todo el sector de alta en el exterior; c) compresores y recipientes de líquido en sala de máquinas y condensadores en el exterior o bien d) compresores en sala de máquinas y condensadores y recipientes de líquido en el exterior. En todos los supuestos se mantiene el mismo nivel de seguridad. 8
10 Guía relativa a: Artículo 6, apartado 2. Cómo interpretar la definición de los sistemas del tipo 2? En la práctica esta definición se está demostrando imprecisa, por lo cual basándose en la última versión de la Norma UNE-EN de 2008 se concreta en los siguientes términos: Tipo 2: sistema de refrigeración con los compresores y recipientes (acumuladores) de líquido instalados en una sala de máquinas específica o al aire libre Se advierte que esta definición aplica a la nota 2 de la Tabla A del Apéndice 1 de la Instrucción Técnica Complementaria IF-04. Guía relativa a: Artículo 7, apartado 2. Cuando en un mismo edificio se ubiquen dos o más locales cuyo acceso desde el exterior sea independiente y se hallen totalmente separados por elementos constructivos o puertas resistentes al fuego de clase EI-60. En qué categoría se deberían clasificar estos locales a la hora de rellenar el LRI? Una situación clásica es la sala de máquinas de un supermercado, la cual está separada del resto del edificio por elementos constructivos y puertas resistentes al fuego. La sala de máquinas se considerará local categoría D, mientras que el resto de recintos pertenecerán a la categoría B. Si el refrigerante encerrado en el sistema puede llegar a difundirse en el local de categoría B, todo el sistema será clasificado como perteneciente a la categoría B. Si el refrigerante no puede propagarse fuera del área de acceso restringida, el sistema será adecuado para local de categoría D Es decir, cuando el refrigerante de un sistema pueda llegar a difundirse en locales de distinta categoría, la instalación deberá clasificarse de acuerdo con la categoría más restrictiva. Guía relativa a: Artículo 7, apartado 2, 2º punto. Si las cámaras frigoríficas no se consideran espacios ocupados, significa que no han de computarse al establecer la carga máxima? No computan para establecer la carga máxima. La carga máxima admisible en una instalación frigorífica viene determinada por la necesidad de limitar el riesgo en caso de fuga y éste está ligado a la presencia de personas en el local. Así pues quién limitará la cantidad de refrigerante admisible en un sistema, será el producto del volumen del local más pequeño ocupado por personas por el límite práctico que figura en la IF-02 (Apéndice 1, Tabla A) para el refrigerante en 9
11 concreto. Los pasillos por los que transcurra el paso de las tuberías no se consideran locales ocupados. La carga de refrigerante que hay en los evaporadores de las cámaras se deberá sumar a la de los restantes equipos para establecer la carga de refrigerante real del sistema, la cual no podrá superar la carga máxima calculada como se indica en la referida Tabla A de la IF-04. Se recuerda que la carga real de refrigerante en la instalación determinará además la necesidad de colocar el equipo productor de frío en una sala de máquinas específica, si al dividir la carga real de uno cualquiera de los sistemas existentes por el volumen del local en el que estará emplazado dicho sistema, el cociente resultante es superior al límite práctico. Guía relativa a: Artículo 8, (a). Definición de instalación. Qué criterios deben utilizarse para determinar en qué casos diferentes sistemas de refrigeración ubicados en proximidad configuran instalaciones frigoríficas distintas? En la IF-01, apartado se define la instalación frigorífica. Como Conjunto de los componentes de uno o varios sistemas de refrigeración y de todos los elementos necesarios para su funcionamiento (cuadro y cableado eléctrico, circuito de agua, etc.). Incluye los sistemas de refrigeración de cualquier dimensión, comprendidos los utilizados en acondicionamiento de aire y en bombas de calor, así como los sistemas secundarios de enfriamiento y los de calefacción generada por equipos frigoríficos (incluidas las bombas de calor). Diferentes sistemas de refrigeración configuran instalaciones frigoríficas distintas, cuando no tienen en común ninguno de los siguientes elementos o componentes: a) Sala de maquinas, b) circuito de condensación y c) cuadros eléctricos general de la instalación. Si alguno de estos tres conceptos es común a varios sistemas, entonces estos sistemas forman una instalación. Guía relativa a: Artículo 8, (b). Nivel de las instalaciones. En el caso de tener una instalación con varios sistemas, con una potencia eléctrica instalada total en compresores inferior a los 100 kw, pero uno de los sistemas sea de potencia superior a los 30 kw, todo el conjunto será clasificado como de nivel 2 o solo el sistema que supera los 30 kw? El objeto de la división en dos niveles es el de asegurar una correcta ejecución de la instalación, cumpliendo con los requisitos del reglamento cuando la envergadura de la instalación incremente el riesgo inherente. En los sistemas con refrigerantes del grupo L1 y una potencia instalada de los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kw, se admite que la responsabilidad quede exclusivamente en manos del instalador. No obstante cuando el conjunto de la instalación supere los 100 kw de potencia instalada en compresores, dada la potencia que alcanza la instalación en sus partes eléctrica y 10
12 frigorífica, se considera necesario que pase a formar parte de las instalaciones de nivel 2. Por tanto, siempre que se monten varios sistemas durante la misma fase de ejecución de una única instalación, aunque sólo uno de ellos tenga más de 30 kw y aún en el supuesto de que en su conjunto no superen los 100 kw, quedará toda la instalación clasificada como de Nivel 2. Para ampliaciones o modificaciones véase Guía relativa a: Instrucción IF-15, apartado 1 b). Pregunta Cuando en un establecimiento se realizan instalaciones frigoríficas para aplicaciones diferentes, a la hora de clasificar las instalaciones de Nivel 1 ó Nivel 2 se han de sumar las potencias instaladas? Respuesta Recordemos que para que los sistemas frigoríficos puedan ser considerados instalaciones frigoríficas distintas no deben tener elementos comunes (cuadro eléctrico propio del sistema, circuito de condensación, sala de máquinas?, etc ) los riesgos de un sistema no pueden afectar al otro. Consiguientemente, cuando en un establecimiento se realizan dos o más instalaciones frigoríficas al no existir, por definición, relación entre ellas que pueda aumentar el riesgo de una por existir las otras, la clasificación por niveles se realizará de manera individual, en función de la potencia instalada de cada instalación. En ningún caso se considerará el conjunto de instalaciones como una instalación frigorífica (cuyo nivel corresponde a una potencia instalada suma de todas ellas). Pregunta Respuesta Si existen 5 cámaras servidas por 5 sistemas frigoríficos independientes el conjunto se considera una instalación de 125 kw o 5 de 25 kw? Si los sistemas frigoríficos que dan servicio a las 5 cámaras, no tiene en común ninguno de los elementos mencionados en la Guía del art. 8 a), el conjunto se considerará constituido por 5 instalaciones frigoríficas de 25 kw cada una. Si las cámaras frigoríficas fueran de atmósfera controlada normal y los refrigerantes de la instalación pertenecen al grupo L1, las instalaciones frigoríficas serían de Nivel 1. Si hay alguno de los tres elementos común se sumarían las potencias y serían de Nivel 2 Pregunta Respuesta Si tenemos varios servicios atendidos por 5 compresores en paralelo de 25 kw cada uno cuál sería el nivel de la instalación? Si los compresores están trabajando en paralelo significa que están en un único circuito y por tanto forman un solo sistema. En de la IF-03 se define: Sistemas de refrigeración (incluidas las bombas de calor). Conjunto de componentes interconectados que contienen refrigerante y que constituyen un circuito frigorífico cerrado, en el cual el refrigerante circula con el 11
13 propósito de extraer o ceder calor (es decir, enfriar o calentar) a un medio externo al circuito frigorífico. Por consiguiente, cada circuito cerrado constituye un sistema y por tanto en este caso se trata de una instalación de Nivel 2. Guía relativa a: Artículo 8, (c). Nivel de las instalaciones. Se podría distinguir entre cámaras de atmosfera controlada y cámaras de desverdización, para establecer a que nivel pertenecen estas últimas? Ambos tipos de cámaras se denominan cámaras de atmósfera artificial, pues en ambas se altera la composición natural de la atmósfera interna. Puede parecer que el riesgo es mayor en el caso de la atmósfera controlada que en el caso de las cámaras de desverdización, sobre todo hoy en día que no se utilizan gases estimulantes puros. Sin embargo, estamos con seguridad ante una atmósfera modificada, lo cual en sí mismo obliga a adoptar una serie de medidas para asegurase de que cuando una persona entre en una de estas cámaras el aire en el interior de la misma tenga la composición normal. Por lo tanto esta justificado el tratamiento igual, en este aspecto, para ambas cámaras. Guía relativa a: Artículo 8, (d). Nivel de las instalaciones. Si tenemos una instalación de NH 3 para una cámara concreta y posteriormente instalamos un sistema frigorífico de 5 kw con refrigerante L1 para dar servicio a otra cámara independiente ésta última sería de Nivel 1 o de Nivel 2? Si ambas son independientes (no tienen en común ni cuadros eléctricos, ni circuito de condensación ni sala de máquinas, etc ), su conjunto estará constituido por dos instalaciones, siendo la primera (con NH 3 ) de Nivel 2 y la nueva de Nivel 1. Si el sistema frigorífico de 5 kw comparte la misma sala de máquinas, la nueva realización sería una ampliación de la primera y por lo tanto su conjunto constituiría una única instalación frigorífica de Nivel 2. Guía relativa a: Artículo 9, apartado 1, punto b). La Cualificación Profesional Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Frigoríficas (IMA040_2), cumple con lo establecido en el artículo 9 apartado 1, punto b) del Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITC? Se considera que lo cumple, pues en el R.D. 138/2011 se indican las condiciones que deben de ser cumplidas: 12
14 a) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas Y esta cualificación profesional está incluida en el Catalogo Nacional como ya indica explícitamente el propio R.D. 295/2004, con lo que quienes dispongan del certificado correspondiente están expresamente habilitados. Por otra parte en el R.D. 795/2010 se menciona expresamente la citada cualificación, concediéndole certificación provisional y equiparándola por tanto a los poseedores del carné de instaladores, en razón a su pertenencia al Catálogo Nacional de profesiones reconocidas. Véase Anexo I, apartado 1.2 d). Guía relativa a: Artículo 9, apartado 2. Cuando se trata de instalaciones frigoríficas en el ámbito de las instalaciones térmicas en los edificios, es decir, para el bienestar de las personas, qué operaciones pueden realizar los instaladores y empresas instaladoras RITE habilitadas por el RD 1027/2007? En primer lugar hay que tener en cuenta que según el Articulo 2,apartado 3 b), se excluyen del ámbito del RSF: Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios, que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Así pues las instalaciones frigoríficas, que constituyen el sistema primario, se regirán por el R.D. 138/2011, independientemente de que estén formadas por un equipo compacto o sean fabricadas in situ. Por otra parte, en el apartado 2 del artículo 9 se dice: Los instaladores que dispongan de habilitación profesional en instalaciones térmicas de edificios podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento, revisiones periódicas, reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. Se entiende que los instaladores RITE pueden efectuar todas estas actuaciones en el ámbito de las instalaciones frigoríficas de bienestar de las personas, tanto de sistemas realizados in situ como la colocación de equipos compactos. Naturalmente deberán cumplir las exigencias detalladas en el RSIF y sus Instrucciones técnicas complementarias con respecto a: documentación a presentar, medios existentes, plan de gestión residuos, registro de datos y cualificación del personal (operarios certificados según R.D.795/2010 en caso de utilización de refrigerantes fluorados, soldadores acreditados, etc.). Todo ello según corresponda al nivel de la instalación. Hay que remarcar que ningún instalador habilitado (entre ellos los del RITE) 13
15 puede llevar a cabo modificaciones o reparaciones en los equipos a presión. Estas tienen que ser realizadas por empresas habilitadas por el RD 2060/2008 (Reglamento de Equipos a Presión). Los instaladores que pueden intervenir en la reforma, reparación y modificación de los equipos fabricados según el RD 769/1999 (que tienen el marcado CE), son los habilitados por el RD 2060/2008 de equipos a presión. Las revisiones (no las inspecciones) de los equipos a presión se llevarán a cabo conjuntamente con las revisiones de las instalaciones frigoríficas y las pueden efectuar las empresas frigoristas habilitadas. Serán estas empresas las que determinen en su caso la necesidad de reforma, reparación o modificación Es también necesario considerar la diferencia expuesta a continuación entre los marcos de actuación de los instaladores frigoristas y los instaladores según RITE: Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para el bienestar humano, la intervención profesional en esta instalación pueden llevarla a cabo los instaladores habilitados por el RITE RD 1027/2007. Sin embargo, tienen que seguirse todas las condiciones establecidas en el RSIF y las Instrucciones técnicas complementarias que apliquen en cada caso. Si las instalaciones frigoríficas se utilizan para uso comercial o industrial, es decir, para otro uso distinto del bienestar humano, la intervención en esta instalación queda limitada a los profesionales habilitados de acuerdo con los apartados a), b) y c) del artículo 9 del RD 138/2011. Por último se hace necesario poner de manifiesto que las empresas instaladoras según el RITE deben cumplir con los mismos requisitos establecidos en el RSIF y sus Instrucciones Técnicas Complementarias para las empresas frigoristas con respecto a: personal y medio técnicos, cuando realicen operaciones de instalación, reparación, modificación, mantenimiento, revisión o desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas destinadas para el bienestar humano, incluso tener en plantilla técnico titulado (ingeniero técnico, superior o equivalente) competente cuando se realicen estas operaciones en instalaciones frigoríficas de nivel 2. Además, en caso de que el fluido refrigerante sea un gas fluorado de efecto invernadero, los profesionales habilitados deberán disponer del certificado acreditativo de competencia profesional de acuerdo con el R.D.795/2010. Guía relativa a: Artículo 9, apartado 3. Qué significa que el personal que lleve a cabo las uniones soldadas en las instalaciones con refrigerantes fluorados debe estar acreditado? La acreditación reconoce la competencia técnica de una persona u organización para la realización de ciertas actividades bien definidas, en este caso la realización de uniones soldadas. La acreditación de un soldador comporta su certificación por parte de una entidad acreditada por ENAC para certificación de personas. 14
16 Lo que según este apartado parece limitado a las instalaciones con Gases Fluorados de Efecto Invernadero, se hace extensivo a todas las uniones al aplicar: Apartado 3 del artículo 20: El instalador o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, deberán realizar los siguientes controles:.. b) En todo caso, las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones se llevarán a cabo con procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados. En apartado de la IF-06 se indica en general que: Los soldadores estarán acreditados para la realización del trabajo de acuerdo con la Norma UNE EN En el apartado de la IF-14 se habla de: Las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que requieran la asistencia de personal acreditado de otras profesiones (como soldadores y electricistas) deberán ser realizadas bajo la supervisión de una empresa frigorista Guía relativa a: Artículo 12. Las empresas frigoristas habilitadas pueden rellenar las actas correspondientes a las inspecciones periódicas de los aparatos a presión? No. Las inspecciones según el RSIF y sus ITC las realizará una OCA y las actas las rellenará la entidad que realice las inspecciones (véase guía a la IF-14, apartado 3) Guía relativa a: Artículo 14. Las empresas inscritas en el RITE, deben registrar los mismos datos que las instaladoras frigoristas? Si. En lo concerniente a la instalación frigorífica deben actuar como se le exige a todas las empresas instaladoras frigoristas. Por tanto deben llevar un registro propio, general para todas las instalaciones, en el cual se hará constar las instalaciones realizadas, aparatos, características, emplazamiento, cliente y fecha de su terminación. Rellenarán los boletines de revisiones periódicas y los informes de los controles de fugas. Cumplimentarán debidamente las anotaciones que les correspondan en el libro de registro de la instalación frigorífica, que firmarán y sellarán a los efectos oportunos. Todas estas anotaciones podrán combinarse con las que se les exige como instaladores del RITE, pero deberán quedar claramente consignadas. Tendrán la consideración de productores de residuos, por lo que deberá efectuar 15
17 un contrato con un gestor de residuos. Entregarán un manual de instrucciones al usuario, que se situará en sala de máquinas, y suministraran los carteles de seguridad reglamentarios. En caso de ampliación o modificación de la instalación, emitirán un nuevo manual de servicio adaptándolo a la realidad, entregando los esquemas frigoríficos y eléctricos pertinentes y los planos necesarios para complementar los que estén en poder del usuario. Guía relativa a: Artículo 15, apartado 1. La empresa frigorista que ejecute la instalación, además de cumplir con todos los requisitos que le pide el RSIF para las instalaciones nuevas tiene la obligación de registrar todas sus intervenciones en el libro de registro de la instalación y de conservar actualizado el libro de gestión de refrigerantes? Sí. Toda empresa frigorista que intervenga en una instalación deberá anotarlo en el libro de registro, incluso cuando haya sido la que realizo la instalación y no tenga un contrato de mantenimiento. Por ejemplo intervenciones durante el periodo de garantía. Guía relativa al artículo 15, apartados 1b y 2h. Respuest a: Qué profesionales están acreditados para la ejecución de uniones soldadas? De acuerdo con la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión, todos aquellos profesionales que hayan sido acreditados al efecto por Organismos Notificados o Entidades Independientes con competencias reconocidas para la aprobación de personal que realice uniones permanentes. Una relación de estos Organismos o Entidades se puede ver a través del subapartado relativo a Legislación sobre Seguridad Industrial que en el apartado Industria y PYME ha dispuesto en su página web el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se puede consultar en el siguiente link: #OrganismosNotificadosl. Guía relativa a: Artículo 18, apartado a). Cómo se puede exigir al titular de la instalación que conozca y aplique el R.D.138/2011? En realidad el apartado a) del artículo 18 no exige que el titular conozca el reglamento, sino solamente las disposiciones del mismo que afecten al 16
18 funcionamiento y acondicionamiento de las instalaciones. Es decir, todo lo relacionado con las revisiones, inspecciones, mantenimiento, control de fugas, elaboración de un plan de seguridad si procede, seguros de responsabilidad, derecho a exigir la intervención de personal debidamente acreditado para la actividad que va a desarrollar, limitaciones para el almacenamiento de refrigerante en sala de máquinas, obligación de no poder poner en marcha la instalación sin entregar la documentación exigida por el artículo 21, impedir su funcionamiento cuando no ofrezca las debidas garantías, mantener al día el libro de registro, facilitar la intervención del personal de la empresa instaladora o mantenedora y que todo esto se lleve a cabo con las debidas seguridades, tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 138/2011. Guía relativa a: Artículo 18, apartado b). En una instalación de nivel 2, durante el periodo de garantía, el titular debe tener suscrito un contrato de mantenimiento? Es responsabilidad del titular impedir el funcionamiento de la instalación cuando no ofrezca las debidas garantías? La respuesta es afirmativa en ambos casos (véanse apartados c y e del artículo 18. El titular de la instalación tiene la obligación de suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa frigorista habilitada. Tener la instalación en garantía significa que en caso de defecto de algún componente, éste será sustituido por la empresa instaladora en los términos del contrato. Si se produce una fuga de refrigerante, ésta será reparada y completada la carga de refrigerante igualmente en los términos que marque el contrato. No obstante, es necesario proceder a las operaciones de mantenimiento preventivo indicadas en el apartado 1.2 de la IF-14 y además en el caso de las instalaciones con refrigerantes fluorados será preciso llevar a cabo los controles de fugas preceptivos, según la carga de refrigerante. La obligación de evitar el funcionamiento de la instalación si no hay las debidas garantías de seguridad pertenece a titular. Sin embargo, éste no tiene porqué poseer los conocimientos técnicos necesarios para poder llegar a esa conclusión, por lo que deberá confiar en el criterio de la persona en la cual delegue dicha responsabilidad. En el supuesto de que la citada delegación recaiga sobre la empresa mantenedora, ésta le notificará por escrito, con acuse de recibo, la pérdida de las garantías de seguridad. Guía relativa a: Artículo 18, apartado d). Todas las instalaciones tienen que tener seguro de responsabilidad civil independientemente de su Nivel / de los refrigerantes que utilicen? No, solamente tienen la obligación de disponer de seguro de responsabilidad civil las instalaciones de Nivel 2 que utilicen refrigerante de media y baja seguridad (L2 17
19 y L3). Guía relativa a: Artículo 20, apartado 1. Qué se entiende por resiliencia? La resiliencia es la energía máxima de impacto que puede admitir un material, sin una deformación permanente. A bajas temperaturas la resistencia del acero se reduce de forma importante y hay peligro de que se produzca una fisura, ya que la compensación de tensión debida a la deformación plástica que se toma como condición en la fórmula, no puede producirse; es el fenómeno que se conoce como rotura por fragilidad. Para evitar el riesgo de rotura es necesario utilizar los materiales que tengan una buena resistencia a la temperatura mínima de utilización y de los que se deberá disponer de un documento que certifique que se ha superado el ensayo de resiliencia realizado a la mínima temperatura de funcionamiento prevista, mediante impacto con una energía de 27 J sobre una probeta de dicho material. En la tabla A.2 Ejemplos de límites de aplicación de temperatura para materiales del Anexo A de la norma UNE-EN , existen tres columnas marcadas como Temperaturas de funcionamiento ; en una pone min t o 100 y en ella figuran las mínimas temperaturas de utilización cuando a consecuencia de la presión se puede alcanzar el 100 % de la tensión máxima admisible para el material utilizada en el cálculo del espesor (el P265GH se podría utilizarse, por ejemplo, hasta la temperatura de -10 ºC). No obstante, si se sobredimensiona el espesor, haciendo el cálculo con una tensión menor, no se presenta el fenómeno de rotura por fragilidad. En las columnas siguientes de la mencionada tabla A.2 se pueden leer las temperaturas de utilización admisibles para una tensión máxima de cálculo reducida hasta un 75% (espesor máx. 10 mm) o del 50% (espesor máx. 20 mm) y para una tensión máxima de cálculo del 25 %, así, el acero P265GH sería utilizable hasta temperaturas de -60 ºC y -85 ºC respectivamente. En general los fluidos refrigerantes presentan la particularidad de que la presión desciende considerablemente cuando disminuye la temperatura (véase el ejemplo descrito en la figura A.1 del citado anexo A), de forma que cuando la temperatura de saturación del fluido es baja, el equipo está sometido a una baja presión. Cuando esto tiene lugar, se puede comprobar cuál es la relación de presiones entre la presión que realmente hay a baja temperatura y la presión de diseño a la temperatura máxima. Si puede haber coincidencia de bajas temperaturas y altas presiones habrá que emplear materiales con ensayo de resiliencia como se ha mencionado en el segundo párrafo. Dicha coincidencia la encontraríamos, por ejemplo, en el lado de alta de las instalaciones en cascada y con el refrigerante CO 2. Guía relativa a: Artículo 21, párrafo primero, apartado a). Cuándo hay que entregar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma la memoria de la instalación? 18
20 En él artículo 20 se indica claramente que la memoria o el proyecto, según corresponda, se preparara antes de la ejecución de la instalación. Ésta es una medida lógica, pues no se puede ejecutar ninguna instalación sin saber lo que se pretende con la misma y cuáles son los medios disponibles para lograrlo. Por ejemplo son necesarios los esquemas eléctricos y frigoríficos, la relación de materiales etc. Toda esta documentación deberá estar en poder del instalador, del director de obra y también a disposición del usuario. Aunque a este último solo se le entregara oficialmente la definitiva reflejando la realidad ejecutada. La documentación mencionada, juntamente con la que se cita en el artículo 21, la presentará el titular de la instalación ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, una vez finalizada la instalación y las pruebas, pero antes de la puesta en servicio. No es preceptiva la autorización de las autoridades para proceder a la puesta en servicio de la instalación, pero ésta no puede tener lugar sin haber presentado la documentación completa. Guía relativa a: Artículo 21, párrafo primero, apartado d). Es válido el Certificado de la instalación eléctrica, utilizado para obtener el suministro de energía por parte de la Compañía Eléctrica, para entregar junto con los restantes documentos citados en el artículo articulo 21, 1er párrafo, punto d)? Efectivamente, el Certificado indicado en el apartado 5.4 de la ITC-BT-04 del REBT es el que debe adjuntarse a la documentación citada. Será el certificado o certificados de la instalación eléctrica de fuerza y control necesaria para alimentar a la instalación frigorífica a partir de un punto que facilite el usuario y ejecutada(s) por una o varias empresas instaladoras de baja tensión, que puede ser naturalmente el mismo instalador frigorista, si está también convenientemente habilitado como instalador de baja tensión. Del certificado o certificados deberá desprenderse que la referida instalación eléctrica es apta en todo su recorrido para cubrir las necesidades de la instalación frigorífica. Guía relativa a: Artículo 21, párrafo segundo. a) Qué requisitos sobre documentación se exigen a los equipos no compactos con cargas de gas inferiores a : 2,5 kg de refrigerante del grupo L1 0,5 kg de refrigerante del grupo L2 0,2 kg de refrigerante del grupo L3 y a las instalaciones por absorción que utilizan Br-Li-agua. b) Cómo puede calcularse la carga de refrigerante? c) Qué condiciones mínimas deben de satisfacer estos equipos para su legalización? a) A estos equipos se les aplica exclusivamente los apartados a) y b) del párrafo segundo, del artículo 21. b) La carga real de un circuito frigorífico será la que el instalador introduce en el sistema (pesándolo), para dejar el equipo trabajando en su régimen nominal, es decir con las presiones y los ajustes que consigan el mejor rendimiento. 19
21 También se pueden estimar a priori de la manera siguiente: En los sistemas Split o Multisplit la carga real viene dada en las placas de los equipos y solo es necesario añadir la carga para las tuberías de conexión, considerando el volumen de las mismas y la densidad del fluido a la temperatura de servicio. En sistemas existentes o más complejos, se puede calcular la carga considerando el volumen de los distintos componentes, su grado de llenado y la densidad del fluido en las condiciones de operación. Sobre el grado de llenado de los componentes, el fabricante del equipo puede facilitar datos al menos orientativos (en catálogos de condensadores y evaporadores usualmente se facilitan). En los cursos para obtención del certificado de manipulador de refrigerantes, de acuerdo con el R.D. 795/2010, se facilita la formación e información pertinentes. c) Las condiciones mínimas a satisfacer para legalizar estos equipos se detallan en los puntos a) y b) del párrafo segundo del Artículo 21. Es obvio que hay que hacer un certificado de instalación (como en todas las demás instalaciones frigoríficas) y que por tanto habrá que añadir al mismo las declaraciones de conformidad correspondientes a los equipos a presión. Para estas instalaciones no es necesario disponer de un Libro de Registro. Solo se requerirá como ha quedado dicho el certificado de instalación. Guía relativa a: Artículo 24 a) Cambio de refrigerante. El cambio de refrigerante puede considerarse una modificación de un sistema frigorífico? De ser así será preciso proceder a la elaboración de una memoria o proyecto según nivel de la instalación? El R.D. 138/2011 no establece claramente si la sustitución de un refrigerante por otro debe entenderse como una modificación aunque indirectamente se desprende de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24. Se trata en este caso de analizar los riesgos que pueden derivarse de dicha sustitución. En el apartado 1.7 de la IF-17 se relacionan una serie de medidas que deben aplicarse en éste tipo de intervenciones destacando las siguientes: Comprobar si la presión máxima de trabajo del nuevo refrigerante es mayor o menor que la presión máxima de diseño ( PS ).del sistema. Comprobar que los compresores son adecuados para el nuevo refrigerante. Comprobar compatibilidad de materiales, en especial juntas, con el nuevo refrigerante y el aceite que éste precisa. El cumplimiento de dicho apartado es obligatorio e imprescindible para tener la seguridad de que se evita la posibilidad de fugas de refrigerante o anomalías. Puesto que, además, se actualizarán los libros de registro y la documentación, incluida la ficha técnica del equipo, se deberá incluir en dicha documentación el estudio llevado a cabo para la sustitución, contemplando todos los puntos detallados en el mencionado apartado 1.7 de la IF
Núm. 57 Martes 8 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 25817 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4292 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
3378 REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero,
BOE núm. 48 Sábado 25 febrero 2006 7781 ANEXO III Métodos considerados en el apartado 2 del artículo 3 Parámetro Unidad Método Prueba Fecha de publicación Contenido de COV...... g/l ISO 11890-2 2002 Contenido
Jornada Informativa RIF / RITE / CE3 05 Julio 2013
Jornada Informativa RIF / RITE / CE3 05 Julio 2013 TÜV Rheinland Group España Rodrigo Radovan Gerente Área Servicios Industriales Rodrigo.radovan@es.tuv.com 1 10/07/2013 TÜV Rheinland Ibérica ICT, SA TÜV

References: Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 21
 Artículo 21
 Artículo 24
 Artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 9
 Artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 Artículo 9
 artículo 20
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 15
 artículo 15
 Artículo 18
 artículo 18
 artículo 21
 Artículo 18
 artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 20
 Artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 Artículo 21
 Artículo 21
 artículo 21
 Artículo 21
 Artículo 24
 artículo 24
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 artículo 3