Source: https://de.scribd.com/document/69193897/anexo-ict
Timestamp: 2019-11-14 11:53:26+00:00

Document:
anexo ict | Televisión | Antena (Radio)
speichernanexo ict für später speichern
db pro 4g direccional (460103) - dbpro4g ig manual en es
ANEXO Instalaciones en edificios plurifamiliares: instalaciones comunoas de telecomunicaciones y baja tensin
25/ 09 / 2008
INDICE 1.- PLIEGO DE CONDICIONES ICT.................................................................5 1.1.- CONDICIONES PARTICULARES............................................................5 A) RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN TERRENAL..5 A) CARACTERSTICAS TCNICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIN B) CARACTERSTICAS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS C) CARACTERSTICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS B) TELEFONA DISPONIBLE AL PBLICO..10 A) CABLES B) CARACTERSTICAS DE LAS REGLETAS C) INFRAESTRUCTURAS......12 A) CARACTERSTICAS DE LAS ARQUETAS B) CARACTERSTICAS DE LA CANALIZACIN C) CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA EN LA DISTRIBUCIN INTERIOR DE LOS RIT. INSTALACIN Y UBICACIN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS D) CARACTERSTICAS DE LOS REGISTROS SECUNDARIOS Y REGISTROS DE TERMINACIN DE RED D) CUADRO DE MEDIDAS........18 A) DE RADIODIFUSIN SONORA Y TELEVISIN B) CUADRO DE MEDIDAS DE LA RED DE TELEFONA DISPONIBLE AL PBLICO E) UTILIZACIN DE ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE EDIFICACIONES.....19 1.2.- CONDICIONES GENERALES...............................................................20 A) REGLAMENTO Y NORMAS ANEXAS20 B) PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES...24 A) DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIN
B) CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE SEGURIDAD C) RIESGOS GENERALES QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL PROYECTO DE ICT D) MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIN Y PROTECCIN E) CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIN F) PROTECCIONES PARTICULARES G) SERVICIOS DE PREVENCIN H) COMIT DE SEGURIDAD E HIGIENE I) INSTALACIONES MDICAS J) INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR K) PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE C) NORMATIVA SOBRE PROTECCIN CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNTICOS.32 D) SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES.......34 2.- PRESUPUESTO ICT......35 3.- TABLA DE CALCULOS BT...42 4.- ESTUDIO BSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIN46 4.1. OBJETO......47 4.2. NORMATIVA...47 4.3. CARACTERSTICAS DE LA OBRA E INSTALACIN......47 4.4. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN INSTALACIONES ELCTRICAS DE BAJA TENSIN.....47 4.4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES....47 4.4-2PRESCRIPCIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN48
4.4.2.1. TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIN 4.4.2.2. 4.4.2.3. TRABAJOS REPOSICIN EN DE LAS LA PROXIMIDADES DESPUES DE DEL INSTALACIONES EN TENSIN TENSIN TRABAJO 4.4.2.4. MANEJO DE FUSIBLES AREOS 4.4.2.5. MANEJO DE RECEPTORES, TILES O HERRAMIENTAS PORTTILES, ELCTRICOS 4.4.2.6. TRABAJOS ELCTRICOS EN LOCALES DE CARACTFRSTICAS ESPECIALES 4.4.3. MATERIAL DE SEGURIDAD, EMPLEO Y CONSERVACIN..53 4.4.3.1. CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR EL MATERIAL DE SEGURIDAD 4.4.3.2. CASCO DE SEGURIDAD AISLANTE 4.4.3.3. GAFAS DE PROTECCION 4.4.3.4. GUANTES AISLANTES 4.4.3.5. CINTURN DE SEGURIDAD 4.4.3.6. TREPADORES 4.4.3.7. BANQUETA AISLANTE Y ALFOMBRA AISLANTE 4.4.3.8. VERIFICADORES DE AUSENCIA DE TENSIN 4.4.3.9. PRTIGAS AISLANTES DE MANIOBRA 4.4.3.10. DISPOSITIVOS TEMPORALES DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO 4.4.4. NORMAS DIVERSAS.55 4.4.4. 1. INCENDIO EN LAS INSTALACIONES ELCTRICAS 4.4.4.2. TRABAJOS QUE DIFICULTAN LA CIRCULACIN 4.4.4.3. CONDUCTA A SEGUIR EN EL CASO DE UNA INCIDENCIA EN LNEAS 0 EN SU PROXIMIDAD 4.5. CONCLUSIN...58
5. ESQUEMAS ICT...59 5.1.-CANALIZACIONES...59 5.2.-ESQUEMA DE TELEFONA...60 5.3.-ESQUEMA DE TIPOS DE TELEFONA.61 5.4.-ESQUEMA DE TELEVISIN...62 5.5.-ESQUEMA DE TIPOS DE TELEVISIN...63 6.-ESQUEMAS BT.64 6.1.-ESQUEMA ELCTRICO PARTICULAR64 6.2.- ESQUEMA GENERAL DE DISTRIBUCIN Y CENTRALIZACIN DE CONTADORES.65 6.3.- SERVICIOS COMUNES....66 6.4.- VIVIENDAS TIPO SINGULAR.........67 6.5.- VIVIENDAS TIPO DPLEX....68 7.- PLANOS69 7.1- PLANOS ICT..69 7.2- PLANOS BT...77
1. PLIEGO DE CONDICIONES ICT 1.1 CONDICIONES PARTICULARES Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que ste afecta a la infraestructura que permita la correcta distribucin de las seales de Telecomunicacin que puedan llegar a las viviendas. La recepcin de seales de TV y Radiodifusin sonora por satlite no es objeto de este Proyecto. S lo es la instalacin de la infraestructura que permita en su da la distribucin. Por este motivo se ha calculado el tamao de parbolas para instalar la estructura de amarre en el edificio. En el diseo de la Red de Distribucin de seales se ha tenido en cuenta la Normativa legal existente para estaciones terrenas receptoras por lo que habr de tenerse en cuenta cuando la propiedad del inmueble decida su instalacin A) Radiodifusin sonora y televisin a) Caractersticas tcnicas de los sistemas de captacin Antena receptora de radiodifusin en FM. Las caractersticas generales de la misma son: Caractersticas Tipo R.O.E. Valores omnidireccional <2
Antena receptora de Televisin terrestre Las caractersticas generales de la misma son: Caractersticas Banda Canales Ganancia en dB ngulo de apertura horizontal ngulo de apertura vertical R.O.E. Valores B-III y UHF 8 al 12 y 21 al 69 > 12 dB (UHF) y > 9 dB (BIII) < 50 (UHF) y < 90 (B-III) < 60 (UHF) y < 120 (B-III) <2
b) Caractersticas de los elementos activos Los equipos amplificadores para la radiodifusin terrena sern monocanales, tanto para los canales analgicos como para los digitales. Ambos con separacin de entrada en Z y mezcla de salida en Z, sern de ganancia variable y tendrn las siguientes caractersticas:
FM Banda cubierta Nivel de salida mximo Ganancia mxima Figura de ruido mximo 88 -108 MHz <120 dBV 55 dB 9 dB
UHF monocanal 1 canal UHF analgico <120 dBV (*) 55 dB 9 dB
UHF monocanal 1 canal UHF digital <115 dBV (**) 55 dB 9 dB
VHF de grupo C8-C12 <100dBV (**) 55 dB 9 dB
(*) Para una relacin S/I > 56 dB en la prueba de intermodulacin de tercer orden con dos tonos. (**) Para una relacin S/I>35 dB en la prueba de intermodulacin de tercer orden con dos tonos. Amplificador de F.I: Los amplificadores de F.I. conectados a los conversores tendrn las siguientes caractersticas Caractersticas Banda cubierta Nivel de salida mximo Ganancia mnima Figura de ruido mximo Mezcla de terrestre Valores 950 - 2150 MHz <118 dBV (*) 55 dB 9 dB S
(*) Para una relacin S/I>35 dB en la prueba de intermodulacin de tercer orden con dos tonos. Derivadores, Distribuidores y Repartidores A continuacin se indican las caractersticas de los diferentes tipos de derivadores, distribuidores y repartidores que se deben utilizar en la instalacin para repartir la seal procedente de la cabecera. Derivadores Tipo (Referencia en el diseo y planos) Banda cubierta N de Salidas AT 230 5 - 2400 MHz 4 AT 225 5 - 2400 MHz 4 AT 425 5 - 2400 MHz 4
Prdidas derivacin tpicas V/U Prdidas derivacin tpicas FI Prdidas insercin tpicas V/U Prdidas insercin tpicas FI Desacoplo entrada - salida V/U Desacoplo entrada - salida FI Impedancia Prdidas de retorno en las puertas V/U Prdidas de retorno en las puertas FI Distribuidores Tipo (Referencia en el diseo y planos) Banda cubierta N de Salidas Prdidas distribucin tpicas V/U Prdidas distribucin tpicas FI Desacoplo entrada - salida Impedancia
11,5 0,5 dB 13 0,5 dB 4,7 0,25 dB 6,2 0,25 dB 23 dB 18 dB 75 10 dB 10 dB
15 0,5 dB 15,5 0,5 dB 3,2 0,25 dB 5,2 0,25 dB 23 dB 20 dB 75 10 dB 10 dB
20 0,5 dB 20,5 0,5 dB 1,7 0,25 dB 3,2 0,25 dB 25 dB 20 dB 75 10 dB 10 dB
AS 2 5 - 2150 MHz 2 4 0,25 dB 6,5 0,25 dB 18 75
Cables coaxiales Impedancia caracterstica Dimetro exterior Velocidad relativa de propagacin Prdidas de retorno en toda la banda de 40 a 2.150 MHz 75 6,8 mm. En ningn caso ser inferior a 0.7 > 14 dB
Apantallamiento: El cable coaxial utilizado deber estar convenientemente apantallado y cumplir lo dispuesto en las normas UNE-EN 50083, UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores), y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores). Las atenuaciones consideradas en el clculo son las siguientes: 3,7 dB / 100 m 7,7 dB / 100 m 11,8 dB / 100 m 16,7 dB / 100 m 18,1 dB / 100 m 24,7 dB / 100 m 27,8 dB / 100 m
Atenuacin a 50 Mhz Atenuacin a 200 Mhz Atenuacin a 450 Mhz Atenuacin a 862 Mhz Atenuacin a 1000 Mhz Atenuacin a 1750 Mhz Atenuacin a 2150 Mhz
La atenuacin del cable empleado no superar en ningn caso estos valores, ni ser inferior al 20% de los valores indicados. En cualquier punto de la red se cumplirn las caractersticas de transferencia que a continuacin se indican: PARMETRO BANDA DE FRECUENCIA 950-2150 5-862 MHz MHz Ohmios 75 75 dB 10 10 Unidad
Impedancia Prdida de retorno en cualquier punto Punto de Acceso al Usuario
Este elemento debe permitir la interconexin entre cualquiera de las dos terminaciones de la red de dispersin con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior del domicilio al usuario. Esta interconexin se llevar a cabo de una manera no rgida y fcilmente seccionable. El punto de acceso a usuario debe cumplir las caractersticas de transferencia que a continuacin se indican:
PARMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA PARMETRO Unidad BANDA DE FRECUENCIA 5-862 MHz Impedancia Prdidas de insercin Prdidas de retorno Bases de Acceso Terminal Las tomas de usuario que deben emplearse en esta instalacin debern satisfacer las siguientes caractersticas: Base de toma 5 2.150 MHz 1,2 +/- 0,5 dB 1,2 +/- 0.5 dB 75 Ohmios dB dB 75 <1 10 950-2150 MHz 75 <1 10
Tipo Banda cubierta Prdidas de derivacin V/U Prdidas de derivacin FI Impedancia
NOTA FINAL. Cualesquiera que sea la/s marca/s de materiales elegidos, las atenuaciones por ellos producidos en cualquier toma de usuario, no debern superar los valores que se obtendran si se utilizase los indicados en este y anteriores apartados. Estos materiales debern permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a desacoplos, ecos y ganancia y fase diferenciales, adems del resto de especificaciones relativas a calidad calculadas en la Memoria y cuyos niveles de aceptacin se recogen en el apartado 4.5 del ANEXO I , del R.D. 401 / 2.003 El cumplimiento de estos niveles ser objeto de la direccin de obra y su resultado se recoger en el correspondiente cuadro de mediciones en la certificacin final.
d) Distribucin de seales de televisin y radiodifusin sonora por satlite Cuando se instalen las antenas, en funcin de la forma y las caractersticas de fijacin de la base se fijar la misma con los elementos disponibles en el mercado, adecuados para el material de la base de al menos de 16 mm. De dimetro y longitud adecuada de forma que se garantice el esfuerzo horizontal y el momento sealados en el punto anterior. Antenas parablicas: La antena para la captacin de seales de satlite se compone de dos elementos, la parbola propiamente dicha y el conversor (LNB) y debern cumplir las siguientes caractersticas generales: Satlite ASTRA: Caractersticas Dimetro de la antena Figura de ruido del conversor Ganancia del conversor Impedancia de salida Satlite Hispasat: Caractersticas Dimetro de la antena Figura de ruido del conversor Ganancia del conversor Impedancia de salida Valores 90 cm. 0,7 dB 55 dB 75 Valores 120 cm. 0,7 dB 55 dB 75
B) Telefona disponible al pblico Ser responsabilidad de la propiedad del inmueble el diseo e instalacin de las redes de distribucin, dispersin e interior de usuario de este servicio a) Caractersticas de los cables Cables de un par Se utilizar en las redes de dispersin y de interior de usuario.
El cable de 1 par estar formado por dos conductores de cobre electroltico puro de 0,5 mm de con una cubierta formada por una capa continua de plstico de caractersticas ignfugas. Cable de dos pares Se utilizar en las redes de dispersin y de interior de usuario. El cable de 2 pares estar formado por dos pares trenzados de cobre electroltico puro de 0,5 mm de con una cubierta formada por una capa continua de plstico de caractersticas ignfugas. Cables Multipares En la red de distribucin se utilizar cable multipar. Estar formado por pares trenzados con conductores de cobre electroltico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de dimetro, con una cubierta formada por una cinta de aluminio y una capa continua de plstico de caractersticas ignfugas. La capacidad y dimetro exterior del cable sern: Dimetro mximo (mm) 21
N de pares 50
b) Caractersticas de las regletas Punto de interconexin Estn constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares de terminales. Cada uno de estos terminales tendr un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estar dispuesto de tal forma que permite el conexionado de los cables de acometida interior o de los puentes. El sistema de conexin ser por desplazamiento de aislante, realizndose la conexin mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia ambos lados, sin levantar las conexiones. En el Registro Principal se incluir un regletero que indique claramente cual es la vivienda a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. La resistencia a la corrosin de los elementos metlicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11.
Punto de distribucin Estarn constituidas por un bloque de material aislante provisto de 5 pares de terminales. Tienen un lado preparado para conectar los conductores de cable de Red de distribucin, y el otro lado los cables de la Red de dispersin. El sistema de conexin ser por desplazamiento de aislante, realizndose la conexin mediante herramienta especial o sin ella. Estas regletas se fijarn, con tornillos, a la pared del Registro Secundario. En cada registro secundario se incluir un regletero que indique claramente cual es la vivienda a la que va destinado cada par. Tendrn la facilidad de medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. La resistencia a la corrosin de los elementos metlicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11. Punto de acceso al usuario El PAU se configurar utilizando un equipo que, en lo relativo a sus caractersticas tcnicas, cumpla lo dispuesto en el Anexo I (apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre. Con carcter prctico satisfacen dicha funcionalidad los equipos similares a los utilizados por Telefnica y conocidos como PTR o bien mdulos de conexin UNIPAR, de alta fiabilidad montados en un ral DIN. En el PAU se conectar, por un lado el cable de DOS pares que constituye la red de dispersin y por el otro los cables de UN par de la red interior. Esta conexin se realizar segn sea una lnea o las dos lneas las que tengan servicio y la asignacin que se quiera hacer de las mismas a las BATs. Base acceso Terminal La BAT de tipo empotrable estar dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vas, que cumpla lo especificado en el RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89) C) Infraestructuras a) Caractersticas de las arquetas Ser preferentemente de hormign armado o de otro material siempre que soporten las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa ser de hormign armado o fundicin, y tendr una resistencia mnima de 5kN. Tendr unas dimensiones mnimas de 40x40x60 cm. (ancho, largo y profundo), dispondr de dos puntos para el tendido de cables, situados 15 cm. por encima del fondo, en paredes opuestas a las entradas de conductos, que soporten una traccin de 5kN., y su tapa estar provista de cierre de seguridad. Su ubicacin final, objeto de la direccin de obra, ser la prevista en el plano n
4, salvo que por razones de conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra alternativa que se evaluar. b) Caractersticas de las canalizaciones Todas las canalizaciones se realizarn con tubos, cuyas dimensiones y nmero se indican en la memoria, sern de plstico no propagador de la llama y debern cumplir la norma UNE 50086, debiendo ser de pared interior lisa excepto los de las canalizaciones secundarias e interior de usuario que pueden ser corrugados. Condiciones de instalacin. Como norma general, las canalizaciones debern estar, como mnimo, a 10 cm de cualquier encuentro entre dos paramentos. Los de la canalizacin externa inferior se embutirn en un prisma de hormign desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio. Los de enlace inferior se sujetarn al techo de la planta stano mediante grapas o bridas en tramos de cmo mximo 1 m y unirn los registros de enlace que se colocarn en esta planta. Los de enlace superior se sujetarn, por el mismo procedimiento, al techo de la planta bajo cubierta y unirn el registro de enlace con el RITS. Los de la canalizacin principal se alojarn en el patinillo previsto al efecto en el proyecto arquitectnico y se sujetarn mediante bastidores o sistema similar. Los de la canalizacin secundaria se empotrarn en roza sobre ladrillo doble. Los de interior de usuario se empotrarn en ladrillo de media asta. En aquellas estancias, excluidos baos y trasteros, en las que no se instalen tomas de los servicios bsicos de telecomunicacin, se dispondr de una canalizacin adecuada que permita el acceso a la conexin de al menos uno de los citados servicios. Se dejar gua en los conductos vacos que ser de alambre de acero galvanizado de 2 mm de dimetro o cuerda plstica de 5 mm de dimetro sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. La ocupacin de los mismos, por los distintos servicios, ser la indicada en los correspondientes apartados de la memoria. Cuando en un tubo se alojan ms de un cable la seccin ocupada por los mismos comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior no ser superior al 40 por 100 de la seccin transversal til del tubo o conducto. En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, consultar al tcnico redactor del proyecto. c) Condicionantes a tener en cuenta en la distribucin interior de los RIT. Instalacin y ubicacin de los diferentes equipos Ubicacin Los recintos estarn situados en zona comunitaria en los puntos indicados en los planos n 4 para el RITS y n 2 para el RITI.
Caractersticas constructivas Los recintos de instalaciones de telecomunicacin estarn constituidos por armarios ignfugos de dimensiones: Anchura: Profundidad: Altura: RITI 100 m 050 m 200 m RITS 100 m 050 m 200 m
El sistema de toma de tierra se har segn el apartado 3.2.3.1.1 La distribucin del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios ser de la siguiente forma: RITI: Mitad inferior para TLCA Mitad superior para TB + RDSI, reservando, en esta mitad, en la parte superior del lateral izquierdo espacio para la caja de distribucin del servicio de RTV (funcin RS) y en la parte inferior del lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de proteccin Dispondr de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminacin y de alumbrado de emergencia RITS: Mitad superior para RTV. Mitad inferior para SAFI, reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral derecho, espacio para al menos dos bases de enchufe y el correspondiente cuadro de proteccin. Dispondr de punto de luz que proporcione al menos 300 lux de iluminacin y de alumbrado de emergencia. Instalaciones Elctricas de los recintos Se habilitar una canalizacin directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble, hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de seccin mnima, ir bajo tubo de 32 mm de dimetro mnimo o canal de seccin equivalente, empotrado o superficial. La citada canalizacin finalizar en el correspondiente cuadro de proteccin, que tendr las dimensiones suficientes para instalar en su interior las
protecciones mnimas, y una previsin para su ampliacin en un 50 por 100, que se indican a continuacin: a) Interruptor magnetotrmico de corte general: tensin nominal mnima 230/400 V ca, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensin nominal mnima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 KA. c) Interruptor magnetotrmico de corte omnipolar para la proteccin del alumbrado del recinto: tensin nominal mnima 230/400 VCA, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA. d) Interruptor magnetotrmico de corte omnipolar para la proteccin de las bases de toma de corriente del recinto: tensin nominal mnima 230/400 VCA, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. e) En el recinto superior, adems, se dispondr de un interruptor magnetotrmico de corte omnipolar para la proteccin de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusin y televisin: tensin nominal mnima 230/400 VCA, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA. Si se precisara alimentar elctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se dotar el cuadro elctrico correspondiente con las protecciones adecuadas. Los citados cuadros de proteccin se situarn lo ms prximo posible a la puerta de entrada, tendrn tapa y podrn ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrn ser de material plstico no propagador de la llama o metlico. Debern tener un grado de proteccin mnimo IP 4X + IK 05. Dispondrn de un regletero apropiado para la conexin del cable de puesta a tierra. En cada recinto habr, como mnimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mnima de 16 A. Se dotar con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de seccin. En el recinto superior se dispondr, dems, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. En el lugar de centralizacin de contadores, deber preverse espacio suficiente para la colocacin de, al menos, dos contadores de energa elctrica para su utilizacin por posibles compaas operadoras de servicios de telecomunicacin. A tal fin, se habilitarn, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de dimetro desde el lugar de centralizacin de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existir espacio suficiente para que la compaa operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de proteccin que, previsiblemente, estar dotado con al menos los siguientes elementos: a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.).
b) Interruptor magnetotrmico de corte general: tensin nominal mnima 230/400 VCA, intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA. c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensin nominal mnima 230/400 VCA, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA. d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario. Alumbrado Se habilitarn los medios para que exista una intensidad mnima de 300 lux, as como un aparato de iluminacin autnomo de emergencia 5 Puerta de acceso Ser metlica de apertura hacia el exterior y dispondr de cerradura con llave comn para los distintos usuarios. El hueco mnimo ser de 0,90 x 1,90 m (ancho x alto). Identificacin de la instalacin En todos los recintos de instalaciones de telecomunicacin existir una placa de dimensiones mnimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el nmero de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspeccin de Telecomunicaciones al proyecto tcnico de la instalacin. d) Caractersticas de los Registros Secundarios y los Registros de Terminacin de Red Registros Secundarios Se podrn realizar de la siguiente forma: a) Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos, rellano) un hueco de 15 cm de profundidad mnima a una distancia de unos 30 cm del techo en su parte ms alta. Las paredes del fondo y laterales debern quedar perfectamente enlucidas y en la del fondo se adaptar una placa de material aislante (madera o plstico) para sujetar con tornillos los elementos de conexin correspondientes. Debern quedar perfectamente cerrados, asegurando un grado de proteccin IP-3X, segn EN 60529, y un grado IK.7, segn UNE EN 50102 con tapa o puerta de plstico, o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto. Empotrando en el muro o montando en superficie una caja con la correspondiente puerta o tapa. Tendr un grado de proteccin IP 3X, segn EN 60529, y un grado IP7, segn UNE EN 50102
Registros de paso y Registros de Terminacin de Red Sern cajas de plstico, provistas de tapa de material plstico o metlico, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso tambin se considerarn conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Debern tener un grado de proteccin IP 33, segn EN 60529, y un grado IK.5, segn UNE EN 50102. Se colocarn empotrados en la pared. Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrn acoplar conos ajustables multidimetro para entrada de conductos. Se colocar como mnimo un registro de paso cada 15 m. de longitud de las de interior de usuario y en los cambios de direccin de radio inferior a 12 cm. Para viviendas 25 cm para oficinas. Estos registros de paso sern del tipo B para las canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de TB + RDSI y del tipo C, para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA + RTV y SAFI. Dimensiones N de entradas en D. mximo alto x ancho x profundo cada cara lateral de tubo Tipo B. 10 x 10 x 4 cm. 3 25 mm Tipo C. 10 x 16 x 4 cm. 3 16 mm Se admitir un mximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso. Los de terminacin de red sern tres, uno para cada servicio. Su ubicacin se indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las sealadas en el correspondiente apartado de la memoria Los distintos registros de terminacin de red, dispondrn de las entradas necesarias para la canalizacin secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Los registros de toma debern disponer, para la fijacin del elemento de conexin (BAT o toma de usuario) de al menos dos orificios para tornillos, separados entre s 6 cm tendrn como mnimo 4,2 cm de fondo y 6,4 cm De lado exterior. Habr un mnimo de tres registros de toma para cada uno de los tres siguientes servicios: TB +RSDI acceso bsico, TLCA/SAFI y RTV, en dependencias distintas, y que no sean baos ni trasteros. Los de TLCA y RTV de cada dependencia estarn prximos. En aqullas estancias, excluidos baos y trasteros, en las que no se instale toma, existir un registro de toma, no especficamente asignado a un servicio concreto, pero que podr ser configurado posteriormente por el usuario para disfrutar de aqul que considere ms adecuado a sus necesidades. Los
registros de toma de TLCA y RTV tendrn en sus inmediaciones (mximo 50 cm) una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefona, esto es recomendable, con objeto de permitir la utilizacin de equipos terminales que precisen alimentacin de corriente alterna (telfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.). D) Cuadro de Medidas A continuacin se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalacin en lo referente a radiodifusin sonora, televisin terrenal y satlite, y telefona disponible al pblico. a) De radiodifusin sonora y televisin En la Banda 15-862 MHz: - Niveles de seales de R.F. a la entrada y salida de los amplificadores, anotndose en el caso de T.V. los niveles de las portadoras de vdeo y sonido en dB/V y su diferencia en dB para cada canal de televisin analgica y de la frecuencia central para cada canal de T.V. digital. - Niveles de FM, radio digital y TV en toma de usuario, en el mejor y peor caso de cada ramal, anotndose los niveles de las portadoras de vdeo y sonido en dB/V y su diferencia en dB para cada canal de televisin analgica y de la frecuencia central para cada canal de T.V. digital. - BER para los canales de T.V. digital terrenal, en el peor caso de cada ramal. - Respuesta en frecuencia En la Banda 950 - 2150 MHz: - Medida en los terminales de los ramales: - Respuesta amplitud-frecuencia. - Nivel de seal en tres frecuencias tipo segn lo especificado en proyecto - Respuesta en frecuencia - Continuidad y resistencia de la toma de tierra. b) Cuadro de Medidas de la red de Telefona disponible al pblico Red de telefona de usuario: Resistencia hmica: La resistencia hmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores, cuando se cortocircuitan los dos terminales de lnea de una BAT (se comprobar al menos una BAT por vivienda) es:
1) Mxima medida: 2) Mnima medida: Resistencia de aislamiento: La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida desde el Registro Principal con 500V de tensin continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y tierra, no deber ser menor de 100M (se comprobar al menos una BAT por vivienda) es: 3) Valor mnimo medido Se identificarn y sealizarn los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas: B Par bueno A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad). CC Cortocircuito (Contacto metlico entre dos hilos del mismo par. Se indicar el n del par en esta condicin) C- XX-YY Cruce (Contacto metlico entre dos hilos de distinto par, uno del par XX y otro del par YY) T Tierra (Contacto metlico entre un hilo del par y la pantalla del cable). Estas anomalas se reflejarn en el tarjetero del Registro Principal. Igualmente se sealarn estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso, colocados en las regletas sobre el punto en donde se encuentra conectado el par averiado. Debe tenerse en cuenta que no ser aceptada la instalacin si en la misma existen los siguientes pares averiados: Cable de 25 pares 2 pares averiados Cable de 50 pares 4 pares averiados
E) Utilizacin de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe) No existen en este proyecto
1.2 CONDICIONES GENERALES A) Reglamento de ICT y Normas Anexas Legislacin de aplicacin telecomunicacin a las infraestructuras comunes de
REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacin. REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacin en el interior de los edificios y de la actividad de instalacin de equipos y sistemas de telecomunicaciones. ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador contenido en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mnimas de seguridad y de salud en las obras de construccin. NORMAS TECNOLGICAS ESPAOLAS (NTE) IPP Instalacin de Pararrayos IEP Puesta a tierra de edificios REGLAMENTO ELECTROTCNICO PARA BAJA TENSIN aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. De instalacin de radiodifusin sonora y televisin terrestre Los mstiles de antena, supuestos estos metlicos, se conectarn a la toma de tierra del edificio a travs del camino ms corto posible, con cable de seccin 25 mm2 mnimo, y si el edificio se equipase con pararrayos, debern conectarse al mismo, a travs del camino ms corto posible con cable de igual seccin. Se utilizar un solo mstil para la colocacin de las antenas, ser un tubo de hierro galvanizado, perfil tipo redondo de 40 mm y 2 mm de espesor. El mstil se colocar en una torreta tipo comercial. La torreta, de base triangular, equiltera, de 18 cm de lado, estar construida con 3 tubos de acero de 20 mm. de dimetro exterior y 2 mm de espesor de pared, unidos por varillas de
acero de 6 mm y su base con tres pernos de sujecin, se anclar en una zapata de hormign que formar cuerpo nico con la cubierta del edificio. en el punto indicado en el plano de la misma. La base de la torreta deber embutirse en una zapata de hormign que sobresaldr 10 cm del suelo. Sus dimensiones sern definidas por el arquitecto, teniendo en cuenta que las cargas dinmicas, calculadas segn las Normas espaolas MV-101 y NTE-ECV, sern como mximo las siguientes: - Esfuerzo vertical sobre la base: 140 Kg. - Esfuerzo horizontal sobre la base: 76 Kg. - Momento mximo en la base: 219 Kg/m. La carga mxima admisible de viento en las antenas por la estructura ser de 56 Kg, superior a la que producirn las antenas propuestas para el sistema con vientos de 150 Km/h En cualquier caso, no se situar ningn otro elemento mecnico sobre la torreta o mstil sin la autorizacin previa de un tcnico competente, responsable de la ampliacin. Las antenas se colocarn en el mstil separadas entre s al menos 1m, entre puntos de anclaje, en la parte superior la antena de UHF y en la inferior la de FM. Para la instalacin de los equipos de cabecera se respetar el espacio reservado para estos equipos y en caso de discrepancia el redactor del proyecto o el tcnico que lleve la direccin de obra decidir la ubicacin y espacio a ocupar. Los mezcladores se colocarn en una posicin tal que facilite la posterior conexin con los equipos de cabecera de satlite. El suministro elctrico se realizar mediante como mnimo dos tomas elctricas, para los servicios de radio y televisin terrestre y de satlite. En los registros secundarios se tendr especial cuidado de no provocar pinzamientos en los cables coaxiales (condicin que se tiene que respetar en toda la instalacin), respetando los radios de curvatura que recomiende el fabricante de los mismos. Los derivadores se fijarn al fondo del registro, de manera que no queden sueltos. El cable coaxial donde no discurra bajo tubo se sujetar cada 40 cm, como mximo, con bridas o grapas no estrangulantes y el trazado de los cables no impedir la cmoda manipulacin y sustitucin del resto de elementos del registro. Los materiales utilizados dispondrn del marcado CE. Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. debern ser de materiales resistentes a la corrosin o tratados convenientemente a estos efectos. Los mstiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, debern impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, debern garantizar la evacuacin de la que se pudiera recoger.
De instalacin de televisin y radiodifusin por satlite Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalacin del equipamiento captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y dems elementos del sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. Las antenas y elementos del sistema captador de seales soportarn las siguientes velocidades de viento: - Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h. - Para sistemas situados a ms de 20 m del suelo: 150 km/h. Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto debern estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre ste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deber permitir la conexin de un conductor, de una seccin de cobre de, al menos, 25 mm2, con el sistema de proteccin general del edificio. Se instalarn dos bases de anclaje, en la cubierta del edificio. Para la sujecin de las mismas se dispondrn de 3 pernos de sujecin a la estructura del edificio de 16 mm de dimetro. Estos pernos se embutirn en una zapata de hormign, que formar cuerpo nico con el forjado de la cubierta. La distancia entre la ubicacin de las bases ser de 1,5 m mnimo, para permitir la orientacin de las mismas. El punto exacto de su ubicacin ser objeto de la direccin de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnticas entre los distintos sistemas de captacin. El hormign a emplear tendr una resistencia mnima de 150 Kg/cm2. Los esfuerzos que como mnimo deber soportar la estructura o sistema de anclaje, para la captacin de programas de los satlites son, dependiendo del dimetro de la parbola: 80-120 cm a 120-150 cm. Esfuerzo horizontal: 421,99 Kg a 614,12 Kg. Esfuerzo vertical: 157,85 Kg a 208,95 Kg. Momento: 553,26 Kg/m a 955,88 Kg/m
Cuando se instalen antenas parablicas se deber tener presente al menos lo indicado en el Reglamento en lo relativo a captacin, seguridad, radiacin y susceptibilidad del conjunto de captacin de los servicios por satlite. De seguridad entre instalaciones Como norma general, se procurar la mxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacin y las del resto de servicios. Los requisitos mnimos de seguridad entre instalaciones sern los siguientes: - La separacin entre una canalizacin de telecomunicacin y las de otros servicios ser, como mnimo, de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces. - La rigidez dielctrica de los tabiques de separacin de estas canalizaciones secundarias conjuntas deber tener un valor mnimo de 15 kV/mm (UNE 21.316). Si son metlicas, se pondrn a tierra. - Los cruces con otros servicios se realizarn preferentemente pasando las conducciones de telecomunicacin por encima de las de otro tipo. - En caso de proximidad con conductos de calefaccin, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de telecomunicacin se establecern de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrn separadas por una distancia conveniente o pantallas calricas. - Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacin, no se situarn paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccin de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones. Las conducciones de telecomunicacin, las elctricas y las no elctricas slo podrn ir dentro de un mismo canal o hueco en la construccin, cuando se cumplan simultneamente las siguientes condiciones: a) La proteccin contra contactos indirectos estar asegurada por alguno de los dispositivos sealados en la ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptorasProteccin contra los contactos directos e indirectos del REBT. Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin, considerando a las conducciones no elctricas, cuando sean metlicas como elementos conductores. b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarn convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendr en cuenta:
- La elevacin de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccin de fluido caliente. - La condensacin. - La inundacin, por avera en una conduccin de lquidos; en este caso se tomarn todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuacin de stos. - La corrosin, por avera en una conduccin que contenga un fluido corrosivo. - La explosin, por avera en una conduccin que contenga un fluido inflamable. De accesibilidad Las canalizaciones de telecomunicacin se dispondrn de manera que en cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fcilmente los conductores deteriorados. De identificacin En los registros secundarios se identificar mediante anillos etiquetados la correspondencia existente entre tubos y viviendas o locales en planta y en el registro principal de telefona se adjuntar fotocopia de la asignacin realizada en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de distribucin y se numerarn los pares del regletero de salida de acuerdo con la citada asignacin. Los tubos de la canalizacin principal, incluidos los de reserva, se identificarn con anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles y adems en los destinados al servicio de RTV, se identificarn los programas, de forma genrica, de los que es portador el cable en l alojado. En todos los casos los anillos etiquetados debern recoger de forma clara, inequvoca y en soporte plstico, plastificado similar la informacin requerida. B) Normativa vigente sobre prevencin de Riesgos Laborales a) Disposiciones legales de aplicacin Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: Estatuto de los trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el captulo VII del ttulo II. Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Real decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Proteccin de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicin al ruido durante el trabajo. Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulacin de las condiciones para la comercializacin y libre circulacin intracomunitaria de equipos de proteccin individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de Febrero y la Orden 20/02/97. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevencin de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevencin. Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas a la utilizacin por los trabajadores de equipos de proteccin individual. Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mnimas de seguridad y salud en las obras de construccin. Reglamento de rgimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente. b) Caractersticas especficas de Seguridad La ejecucin de un Proyecto de Infraestructura Comn de Telecomunicacin en el Interior de los edificios, en adelante ICT, tiene dos partes claramente diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes de la construccin. As se tiene: Instalacin de la Infraestructura y canalizacin de soporte de las redes. Instalacin de los elementos de captacin, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes. Instalacin de la Infraestructura y Canalizacin de Soporte de las Redes. Esta infraestructura consta de: Una arqueta que se instala en el exterior del edificio. Una canalizacin externa que parte de la arqueta y finaliza en el interior del Recinto Inferior de Telecomunicaciones Dos recintos el RITI o Inferior y el RITS o superior que se construyen dentro del edificio Una red de tubos que unen la arqueta con los recintos, y stos entre s, discurriendo por la vertical de la escalera, con interrupcin en los rellanos de los pisos, donde se instalan unos registros de donde parten las canalizaciones hacia las viviendas, continuando, por el interior de las mismas hasta puntos concretos de diversas estancias.
La instalacin de esta infraestructura plantea riesgos especficos, que deben ser tenidos en cuenta adems de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma. Esta instalacin se suele realizar durante la fase albailera y cerramientos. Instalacin de los elementos de captacin, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes Esta instalacin consiste en: La instalacin en la cubierta de los elementos captadores de seal y sus soportes, antenas y mstiles y/o torretas. Esta instalacin puede ser complementada con posterioridad con la instalacin de las parbolas como elementos captadores de seal de TV satlite, o antenas receptoras de seales de TV digital, telefona radio, etc. cuyos trabajos son similares a los de la instalacin inicial. Una instalacin elctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de proteccin, enchufes y alumbrado. El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos. Este trabajo puede ser completado, con posterioridad con la instalacin de los equipos de cabecera de seales de TV digital, telefona radio, etc. El tendido de los diferentes cables de conexin a travs de los tubos y registros y el conexionado de los mismos. No se manejan tensiones especiales siendo la ms utilizada la de 220 V 50 Hz. Normalmente se realiza durante la fase instalaciones. c) Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto ICT Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales derivados de la instalacin de este proyecto. Riesgos debidos al entorno Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construccin, se encuentran expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los operarios de la obra, siendo de sealar que los que esta presenta son: Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de andamios Atrapamientos por los medios de elevacin y transporte Cadas de operarios al vaco Cada de herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a niveles inferiores Cada de materiales de cerramiento por mala colocacin de los mismos Cada de andamios Desplome y hundimiento de forjados
Electrocuciones o contactos elctricos, directos e indirectos, con instalaciones elctricas de la obra Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles Irritaciones o intoxicaciones.: piel, ojos, aparato respiratorio, etc. Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros Instalacin de infraestructura en el exterior del edificio Estos trabajos comportan la instalacin de la arqueta y la canalizacin exterior y consisten en: Excavacin de hueco para la colocacin de la arqueta Excavacin de zanja para la colocacin de la canalizacin Instalacin de la arqueta y cerrado del hueco Instalacin de la canalizacin, confeccin del prisma que la contiene y cerrado del mismo Reposicin de pavimento Los riesgos especficos de la actividad son los siguientes: Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavacin se realizan en la acera hay que tomar especiales precauciones para no causar daos ni sufrir daos por los distintos servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera. Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavacin deben recabarse del Ayuntamiento las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por all discurren, su ubicacin en la acera y la profundidad a que se encuentran. En funcin de su situacin o ubicacin el director de obra decidir el medio a utilizar, ya sea retroexcavadora u otro medio mecnico o medios manuales. Si se realizan con retroexcavadora: Cadas al interior Circulacin de maquinaria: atropellos y colisiones Vuelcos y desplazamientos de las mquinas Golpes a personas en el movimiento de giro Arrastre de canalizaciones enterradas Daos producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la canalizacin como consecuencia del trabajo en curso ( electrocuciones, incendios o explosiones de gas.) Explosiones e incendios (caso de que discurran por la acera tuberas de gas) Si se realizan con medios manuales: Cadas al interior de las zanjas
Desprendimientos de tierras Daos en canalizaciones enterradas Daos producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la canalizacin como consecuencia del trabajo en curso (electrocuciones, incendios o explosiones de gas.) Riesgos debidos a la instalacin de infraestructura y canalizacin en el interior del edificio. Los trabajos que se realizan en el interior son: Tendido de tubos de canalizacin y su fijacin Realizacin de rozas para conductos y registros Colocacin de los diversos registros Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albailera de la obra siendo los riesgos especficos de la actividad a realizar los siguientes: Cadas de escaleras o andamios de borriquetas Proyeccin de partculas al cortar materiales Electrocuciones o contactos elctricos, directos e indirectos, con pequea herramienta Golpes o cortes con herramientas Lesiones, pinchazos y cortes en manos Riesgos debidos a la instalacin de los elementos de captacin, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes Estas obras se realizan durante la Fase de Obra, INSTALACIONES. El riesgo de estas unidades de obra no es muy elevado ya que se realizan en el interior del edificio salvo unas muy especficas que se realizan en las cubiertas, cuan es la instalacin de los elementos de captacin. Riesgos especficos de la actividad a realizar: Debidos al vrtigo en operarios propensos a sufrir estos efectos Resbalones en las superficies inclinadas. (Cubierta inclinada) Prdida de equilibrio o cadas en caso de vientos superiores a 50 Km/h Cada en altura de personal y materiales Cada de andamios o escaleras Cada por huecos de ventilacin no cerrados Golpes o cortes con herramientas Electrocuciones por contactos de antenas o elementos captadores con lneas de alta o baja tensin que discurran sobre la cubierta
Electrocuciones por contactos directos con lneas de energa o directos o indirectos con pequea maquinaria. Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies. Debe tenerse en cuenta que, segn el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 401/2003 sobre Infraestructuras Comunes la ubicacin de los mstiles o torretas de antena ser tal que su distancia mnima a lneas elctricas (incluso de baja tensin) ser de 1,5 veces la longitud del mstil o torretas de antena. Las mismas precauciones deben tenerse en cuenta cuando se realicen instalaciones posteriores a las iniciales, para elementos nuevos de captacin. Especial cuidado y atencin debe tenerse cuando se realicen trabajos de mantenimiento o sustitucin de los elementos inicialmente instalados ya que puede haber cambios en los elementos del entorno, una vez realizada la instalacin inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales. Riesgos debidos a las instalaciones elctricas en los recintos La instalacin elctrica en los recintos consiste en: Canalizacin directa desde el cuadro de contadores hasta el cuadro de proteccin Instalacin del cuadro de proteccin con las protecciones correspondientes Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotrmicos y diferenciales Instalacin de dos bases de toma de corriente Instalacin de alumbrado normal y de emergencia Red de alimentacin de los equipos que as lo requieran Riesgos especficos de la actividad a realizar: Cada de andamios o escaleras Golpes o cortes con herramientas Electrocuciones por contactos directos con lneas de energa o directos o indirectos con pequea maquinaria Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies Riesgos debidos a la instalacin de los equipos de cabecera y el tendido El nivel de riesgo en la instalacin de estas unidades de instalacin es, porrazn de la actividad, muy pequeo si bien, como en los casos anteriores, incide de forma importante el entorno. Todas ellas se realizan en el interior del edificio.
Riesgos especficos de la actividad a realizar: Cada en altura de personal y materiales Cada de andamios o escaleras Cada por huecos de ventilacin no cerrados Golpes o cortes con herramientas Electrocuciones por contactos directos con lneas de energa o directos o indirectos con pequea maquinaria Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies d) Medidas Alternativas de Prevencin y Proteccin El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucin de la obra, podr determinar medidas de prevencin y proteccin complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atpicas, que as lo requieran. e) Condiciones de los medios de proteccin Todas las prendas de proteccin personal o elementos de proteccin colectiva tendrn fijado un perodo de vida til, desechndose a su trmino y su uso nunca representar un riesgo en s mismo. Sern desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de proteccin: Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro ms rpido en una prenda o equipo se repondr inmediatamente, con independencia de la duracin prevista o de la fecha de entrega. Cuando hayan sufrido un trato lmite, es decir el mximo para el que fu concebido ( por ejemplo por un accidente). Cuando, por su uso, hayan adquirido ms holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. Protecciones Personales Todos los elementos de proteccin personal debern de: Cumplir el R.D. 773/97 Disponer de la marca CE Ajustarse a las Normas de Homologacin MT, del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) B.O.E. 29 /05/74
Cuando no exista Norma de Homologacin publicada para un producto o prenda, sta ser de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido diseada.
Protecciones Colectivas Las generales de aplicacin a la obra de edificacin sern enumeradas en el Estudio bsico de Seguridad y salud de la obra. Protecciones Particulares El material especfico para esta instalacin, con independencia de que sea aportado por la obra general, o por el Contratista, deber satisfacer las siguientes condiciones: Plataformas de trabajo Tendrn como mnimo 60 cm de ancho, y las situadas a ms de 2,00 m del suelo y estarn dotadas de barandillas a 90 cm de altura, listn intermedio y rodapi. No se utilizarn como lugares de acopio de materiales. Escaleras de mano Debern ir provistas de zapatas antideslizantes, estarn sujetas para evitar su cada. Debern sobrepasar en 1 m la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m. La separacin entre la pared y la base debe ser igual a de la altura total. En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. Si son de madera debern estar compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaos ensamblados (nunca clavados). Andamios de borriquetas Tendrn una altura mxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estar compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habindose comprobado, previo a su ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones. La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. g) Servicios de prevencin Sern los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno especfico para la obra de instalacin de la ICT.
h) Comit de seguridad e higiene Ser el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno especfico para la obra de instalacin de la ICT. i) Instalaciones mdicas Sern las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna especfica para la obra de instalacin de la ICT. j) Instalaciones de higiene y bienestar Sern las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna especfica para la obra de instalacin de la ICT. k) Plan de seguridad e higiene Ser el general de la obra al cual se incorporar este estudio especfico de la instalacin de ICT. C) Normativa sobre proteccin contra campos Electromagnticos Compatibilidad electromagntica Tierra local El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia elctrica no superior a 10 respecto de la tierra lejana. El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constar esencialmente de una barra colectora de cobre slida, ser fcilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estar conectada directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o ms puntos. A l se conectar el conductor de proteccin o de equipotencialidad y los dems componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente. El cable de conexin de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estar formado por conductores flexibles de cobre de 25 mm2 de seccin. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metlicos de los RIT estarn unidos a la tierra local. Si en el inmueble existe ms de una toma de tierra de proteccin, debern estar elctricamente unidas. Interconexiones equipotenciales y apantallamiento Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexin comn, o general de equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del
propio inmueble. Esa red estar tambin unida a las estructuras, elementos de refuerzo y dems componentes metlicos del inmueble. Todos los cables con portadores metlicos de telecomunicacin procedentes del exterior del edificio sern apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan prximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexin y nunca a ms de 2 m. de distancia. Acceso y cableado Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metlicos, la entrada de los cables de telecomunicacin y de alimentacin de energa se realizar a travs de accesos independientes, pero prximos entre s, y prximos tambin a la entrada del cable o cables de unin a la puesta a tierra del edificio Compatibilidad electromagntica entre sistemas Al ambiente electromagntico que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional (ETSI y U.I.T.) le asigna la categora ambiental Clase 2. Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicacin de un RIT con sus cableados especficos, por razn de la emisin electromagntica que genera, figuran en la norma ETS 300 386 del E.T.S.I.. El valor mximo aceptable de emisin de campo elctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dBV/m dentro de la gama de 30 MHz-230 MHz y en 47 dB V/m en la de 230 Mhz-1000 MHz, medidos a 10 m. de distancia. Estos lmites son de aplicacin en los RIT aun cuando slo dispongan en su interior de elementos pasivos. Cortafuegos Se instalarn cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en el interior de los tubos. En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores, fusibles, rels, resistencias y dems aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas elevadas. En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivacin que solamente contengan terminales, empalmes o derivaciones, cuando el dimetro de los tubos sea igual o superior a 50 milmetros. Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o temperaturas elevadas est situado en un compartimiento independiente del que contiene sus terminales de conexin y entre ambos hay pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimiento de conexin puede efectuarse siguiendo lo indicado en el prrafo anterior.
En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montarn lo ms cerca posible de las envolventes y en ningn caso a ms de 450 mm de ellas. Cuando dos o ms envolventes que, de acuerdo con los prrafos anteriores, precisen cortafuegos de entrada estn conectadas entre s por medio de un tubo de 900 mm o menos de longitud, bastar con poner un solo cortafuego entre ellas a 450 mm o menos de la ms alejada. En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el cortafuegos se colocar en cualquiera de los dos lados de la lnea lmite, pero se instalar de manera que los gases o vapores que puedan entrar en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la zona menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la lnea lmite no deben colocarse acoplamientos, cajas de derivacin o accesorios. La instalacin de cortafuegos habr de cumplir los siguientes requisitos: - La pasta de sellado deber ser resistente a la atmsfera circundante y a los lquidos que pudiera haber presentes y tener un punto de fusin por encima de los 90. - El tapn formado por la pasta deber tener una longitud igual o mayor al dimetro interior del tubo y, en ningn caso, inferior a 16 mm. - Dentro de los cortafuegos no debern hacerse empalmes ni derivaciones de cables; tampoco deber llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o derivaciones. - Las instalaciones bajo tubo debern dotarse de purgadores que impidan la acumulacin excesiva de condensaciones o permitan una purga peridica. - Podrn utilizarse cables de uno o ms conductores aislados bajo tubo o conducto. D) Secreto de las telecomunicaciones El Artculo 33 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que presten servicios de Telecomunicacin al pblico a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los artculos 18.3 y 55.2 de la Constitucin. Dado que en este Proyecto se han diseado redes de comunicaciones de Telefona Disponible al Pblico se debern adoptar las medidas tcnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en funcin de las caractersticas de la infraestructura utilizada. En el momento de redaccin de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 401/2003, de 4 de abril, por lo que atenindonos a este R.D. se colocarn cerraduras en todos los registros de telefona y RDSI. Fdo.: Manuel Prez Gonzlez Vctor Garca Cardona Ingeniero Tcnico de Telecomunicacin Ingeniero Tcnico Industrial. Colegiado N 8.992 Colegiado N 13.567
Presupuesto RTV Captulo 1.1 1.1.2 Captacin Antena logoperidica UHF/VHF, G=8/11dB FTE LOG3235F o similar, REF: 0203235 Antena Omnidireccional FM, G=1dB FTE F0-F o similar, REF: 9002005-F Brida para viento (mstil de 35 mm) FTE BPV35 o similar, REF: 9004021 Cable coaxial negro 75 Ohm At=30.9dB/100m (2150MHz) FTE K 202 B o similar Cable de vientos de 2 mm FTE CPV 2-50 o similar, REF: 9004016-50 Carga Terminal aislada tipo F FTE FCF o similar, REF: 0605590 Conector F para cable serie K200 FTE CF125 o similar, REF: 0703016 Garra de muro tacos FTE GTS o similar, REF: 9004000 Lnc 544 de 4 salidas FTE LNC544 o similar, REF: 0400067 Mstil enchufable 2500x35x1,5 mm FTE M250 o similar, REF: 9004010 Parablica 98cm. acero galvanizado FTE OS100 o similar, REF: 0701105 Pie 50 mm de dimetro a suelo FTE P50S o similar, REF: 9003050 Sujetacable 1/4 FTE SJT o similar, REF: 9004042 Taco para garra FTE TPG o similar, REF: 9004024 Tacos para vientos FTE TPV o similar, REF: 9004020 Tapn de mstil de 35 mm FTE TPM35 o similar, REF: 9004043 Tensor de 1/4 FTE T1/4 o similar, REF: 9004022 1 26,75 26,75 Descripcin Uds Precio Importe
1 1 28,74
18,80 3,35 0,32
18,80 3,35 9,20
1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18
11 2 8 2 1 2 1 1 12 4 3 1 3
0,30 1,70 0,12 2,75 31 14,95 62 25,50 0,95 0,65 1 0,84 2,30
3,30 3,40 0,96 5,50 31,00 29,90 62,00 25,50 11,40 2,60 3,00 0,84 6,90
Cabecera de amplificacin Amplificador FI G=38dB/118dBuV FTE SAT 40 o similar, REF: 0300035 Armario de 45x38x21 cm para cabeceras colectivas serie maximal FTE ONA 1 o similar, REF: 2003204 Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30,8 dB/100m (2150Mhz) FTE K 300 W o similar Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30,9dB/100m (2150Mhz) FTE K 202 W o similar Carga Terminal aislada tipo F FTE FCF o similar, REF: 0605590 Chasis 18 modulos serie maximal FTE MAX CH 18 o similar, REF: 9001150 Conector F para cable serie K200 FTE CF125 o similar, REF: 0703016 Fuente de alimentacin 15V 1600mA FTE PS2 1600 o similar, REF: 9001234 Fuente de alimentacin 15V 500mA FTE PS2 500 o similar, REF: 9001230 Mdulo canales digitales C65-69 G=50dB/110dBuV FTE TDT 565 o similar, REF: 9001133-65 Mdulo monocanal DAB G=45dB/115dBuV FTE CDAB o similar, REF: 9001207 Mdulo monocanal FM G=52dB/125dBuV FTE C522 o similar, REF: 9001202 Mdulo monocanal UHF G=52dB/125dBuV FTE C524 o similar, REF: 9001212 Puente de Mezcla FTE PMF o similar, REF: 9001012 Repartidor 2 salidas, 5-2400MHz FTE AS2 o similar, REF: 0980002 2 1 72 82 144,00 82,00
5 1 8 1 1 1
1,70 14,50 0,12 65 25 70
8,50 14,50 0,96 65,00 25,00 70,00
53 61,50
53,00 492,00
1.2.14 1.2.15
1,10 4,35
19,80 4,35
Distribucin interior de VIVIENDA A 5 Marcadores TV/FM/SAT/UNI/UNI de color antracita FTE OM5-TV/A o similar, REF: 0500117 28 1,05 29,40
Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30.9dB/100m (2150MHz) FTE K 202 W o similar Conector F para cable serie K200 FTE CF125 o similar, REF: 0703016 Marco para 1 mecanismo de toma color antracita FTE FR1/A o similar, REF: 0500102 Pau repartidor de 2 entradas 4 salidas FTE PAU4S o similar, REF: 0981004 Tapa para toma de TV de 2 conectores color antracita FTE CC2/A o similar, REF: 0500111 Toma final inductiva 2 conectores TV-SAT FTE A0870 o similar, REF: 0500087
0,12 2,15
3,36 60,20
68,40 56
Distribucin interior de LOCAL L 5 Marcadores TV/FM/SAT/UNI/UNI de color antracita FTE OM5-TV/A o similar, REF: 0500117 Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30.9dB/100m (2150MHz) FTE K 202 W o similar Conector F para cable serie K200 FTE CF125 o similar, REF: 0703016 Marco para 1 mecanismo de toma color antracita FTE FR1/A o similar, REF: 0500102 Pau pasivo 2 entradas 2 salidas FTE PAU o similar, REF: 0909018 Tapa para toma de TV de 2 conectores color antracita FTE CC2/A o similar, REF: 0500111 Toma final inductiva 2 conectores TV-SAT FTE A0870 o similar, REF: 0500087 1 1,05 1,05
1.1.5 1.5.1
Distribucin exterior Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30,8 dB/100m (2150MHz) FTE K 300 W o similar 34 0,51 17,34
Cable coaxial blanco 75 Ohm At=30.9dB/100m (2150MHz) FTE K 202 W o similar Carga Terminal tipo F FTE AW75F CATV o similar, REF: 0703020 Conector F para cable serie K200 FTE CF125 o similar, REF: 0703016 Derivador 25dB 5-2400MHz, 2 derivaciones FTE AT225 o similar, REF: 0980225 Derivador 25dB 5-2400MHz, 4 derivaciones FTE AT425 o similar, REF: 0980425 Derivador 30dB 5-2400MHz, 2 derivaciones FTE AT230 o similar, REF: 0980230
1,20 0,12 4,75
7,20 6,96 28,50
Coste de materiales televisin:
1.873,40 euros.
Presupuesto telefona bsica Captulo 2 2.2 Mdulos de regletas de 10 pares de insercin por desplazamiento de aislante y corte y prueba cada una. Mdulos de regletas de 5 pares de insercin por desplazamiento de aislante y corte y prueba cada una. Cable telefnico interior de 50 pares dimetro del par 0,5 mm Cable telefnico interior de 2 pares 0,5mm de dimetro Cable telefnico interior de 1 par 0,5mm de dimetro Pau telefnico de 2 pares Base metlica de toma de 5 7,69 38,45 Descripcin Telefona bsica Uds Precio Importe
25 m 150 m 125 m 31 31
1,35 0,32 0,15 7,30 1,15
33,75 48 18,75 226,3 35,65
telefona/catv/datos/ciega Toma con conector hembra RJ11 CAT3 color blanco Marcador base toma de telefona color blanco Marco para 1 mecanismo de toma color blanco Tapa para base metlica color blanco
1,55 0,75 1 0,35
48,05 23,25 31 10,85
Coste de materiales Infraestructuras:
574,22 euros.
Presupuesto de Infraestructuras Captulo 3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Descripcin Infraestructuras RITS 200x100x50 cm Registros secundarios 45x45x15 cm Registros de planta 45x45x10 cm Registro de enlace 45x45x12 cm RITI 200x100x50 cm Tubos PVC 50 mm dimetro Tubos PVC 63 mm dimetro Tubos PVC 40 mm dimetro Tubos PVC 25 mm dimetro Registro terminacin usuario 50x30x8 cm Tubos PVC 20 mm dimetro 1 2 5 1 1 130 m 100 m 72 m 240 m 10 255 m 910 235 235 235 910 0,57 1,52 1,03 0,16 12,34 0,16 910 470 1175 235 910 74,1 152 74,76 38,4 123,4 40,80 Uds Precio Importe
Coste de materiales Infraestructuras: Total materiales IVA (16,00%) *Total del presupuesto materiales
4203,46 euros. 6650,96 euros. 1064,15 euros. 7715,11 euros.
Fdo.: Manuel Prez Gonzlez Vctor Garca Cardona Ingeniero Tcnico de Telecomunicacin Ingeniero Tcnico Industrial. Colegiado N 8.992 Colegiado N 13.567
* Este presupuesto es una mera aproximacin del precio de los materiales de la ICT. El precio final de la ejecucin de la obra depender del instalador el cual deber de presentar un presupuesto detallado del material (marca y modelo) y la mano de obra ante el promotor de dicha ICT.
3.-TABLAS DE CCULOS EN BAJA TENSIN
Tipo L0 T U (V) 400
Distancia CGP-contador:10m
P. nom C.Pond. Cos (W) 90000 1 0,85 P. calc (W) 90000 Int. (A) 160,87 Sec. (mm2) 95,00 Dens. Long. (A/mm2) (m) 1,69 10 Cdt. Parcial (%) 0,12 Cdt. Total (%) 0,12
Descripcin Lnea repartidora
Tipo U (V) Descripcin
Distancia contador cuadro: 24m
P. nom Cos C.Pond. (W) 15200 4400 3500 3500 800 3000 1 1 1 1 1 1,25 1 1 1 1 1 1
(Viviendas 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 y 51)
P. calc (W) 5500 4400 3500 3500 800 3750 Int. (A) Sec. (mm2) 16,00 6,00 4,00 2,50 1,50 4,00 Dens. Long. (A/mm2) (m) 1,56 3,33 3,98 6,36 2,42 4,26 24 15 15 35 45 25 Cdt. Parcial (%) 0,61 0,81 0,97 3,62 1,77 1,73 Cdt. Total (%) 0,61 1,42 1,58 4,22 2,38 2,34
DERIVA L1 L2 L3 L4 L5
230 Derivacin Individual 230 230 230 230 230 Cocina-horno Lavadora/Lavavajillas Tomas de corriente Alumbrado Aire Acondicionado
25,00 20,00 15,91 15,91 3,64 17,05
Tipo DERIVA L1 L2 L3 L4 L5 L6 M M M M M M M U (V) Descripcin
P. nom Cos C.Pond. (W) 15200 4400 3500 3500 800 3000 2000 1 1 1 1 1 1,25 1,25 1 1 1 1 1 1 1
(Viviendas 42 )
P. calc (W) 5500 4400 3500 3500 800 3750 2500 Int. (A) 25,00 20,00 15,91 15,91 3,64 17,05 11,36 Sec. (mm2) 16,00 6,00 4,00 2,50 1,50 4,00 4,00 Dens. Long. (A/mm2) (m) 1,56 3,33 3,98 6,36 2,42 4,26 2,84 24 15 15 35 45 25 25 Cdt. Parcial (%) 0,97 0,81 0,97 3,62 1,77 1,73 1,15 Cdt. Total (%) 0,97 1,79 1,94 4,59 2,74 2,70 2,13
230 Derivacin Individual 230 230 230 230 230 230 Cocina-horno Lavadora/Lavavajillas Tomas de corriente Alumbrado Aire Acondicionado 1 Aire Acondicionado 2
Tipo DERIVA T U Descripcin (V) 400
Distancia CGP-contador:15m
P. nom C.Pon (W) d. 29000 1 Cos 0,85 P. calc (W) 29000 Int. (A) 51,84 Sec. (mm2) 16,00 Dens. Long. (A/mm2) (m) 3,24 15 Cdt. Parcial (%) 0,34 Cdt. Total (%) 0,34
Tipo U Descripcin (V)
Distancia contador cuadro: 1m
P. Cos nom C.Pond. (W) 11862 1 1 2,5 1,8 1 1 1 1,8 1 1 1 0.85 0,85 0,85 0,85 1 1 1 0,85 1 1 1 P. calc (W) Int. (A) Sec. (mm2) Dens. Long. (A/mm2) (m) Cdt. Parcial (%) 0.01 0,18 0,09 0,16 0,61 0,37 1,97 0,20 0,39 1,48 0,61 Cdt. Total (%) 0,01 0,19 0,27 0,34 0,80 0,55 1,98 0,21 0,40 1,49 0,62
DERIVA SC Ascen. L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
Derivacin a subcuadro S.G. T T T M M M M M M M M 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 12500 7572 13750 129.6 500 1500 1000 162 200 2500 500 22,34 13,53 24,58 0,69 2,27 6,82 4,55 0,87 0,91 11,36 2,27 16,00 16,00 10,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 1,50 1,40 0,85 2,46 0,46 1,52 4,55 3,03 0,58 0,61 4,55 1,52 1 30 5 25 25 5 40 25 40 20 25 De S.G. a subcuadro 7572 Asc. 5500 Motor ascensor 72 Alumbrado cabina 500 Rosario 1500 Alumbrado/tomas sala maq. 1000 90 Alumbrado esc. Temp. 200 Alumbrado dintel 2500 Alumbrado emergencia 500 Telecomunicaciones y tomas Alumbrado trasteros
4.- ESTUDIO BSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIN
4.1. OBJETO.
El estudio de la seguridad y salud en proyectos y ejecucin de instalaciones de Baja Tensin.
La normativa indicada en el punto de la mernQria anterior, adems de la normativa vigente de seguridad y salud laboral, segn el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mmimas de seguridad y de salud en las obras de construccin.
4.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA E INSTALACIN.
Ver memoria del proyecto, apartados n 10 y 11.
4.4. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN INSTALACIONES ELCTRICAS DE BAJA TENSIN.
4.4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
Dada la obligatoriedad del cumplimiento de las presentes prescripciones, todo el personal de la empresa ser responsable de la observancia de las mismas. La realizacin de un trabajo, significar tomar las medidas oportunas de prevencin aunque ello suponga una mayor duracin del mismo. El Jefe de Trabajos, ser responsable de comprobar que se cumplan las Prescripciones de Seguridad. Debe cerciorarse de la seguridad de las condiciones de trabajo, as como del empleo de las protecciones necesarias y que el equipo de seguridad sea el apropiado, adems, comprobar que las herramientas, materiales y equipos, tanto de trabajo como de seguridad y primeros auxilios, estn en perfectas condiciones. El Jefe de Trabajos, debe asegurarse de que todos los operarios comprenden la tarea que les ha sido asignada, admitiendo cuantas preguntas sean necesarias para la buena realizacin de los trabajos y la forma de evitar los posibles riesgos. Todos los operarios, debern informar a su superior cuando adviertan situaciones de trabajo inseguras, o cuando observen el material de trabajo en malas condiciones.
Quedan totalmente prohibidos los "actos de valenta, dado que siempre entraan un riesgo evidente. Se prohibe, consumir bebidas alcohlicas en el trabajo, salvo en casos excepcionales y con la autorizacin del superior inmediato. No se permiten las acciones (bromas, juegos etc.) que puedan distraer a los operarios en su trabajo.
4.4.2. PRESCRIPCIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN. 4.4.2.1. Trabajos en las instalaciones de baja tensin. Normas generales. Una instalacin de baja tensin, o en su proximidad, en la que deban realizarse trabajos, no se considerar sin tensin a menos que la ausencia de tensin haya sido comprobada previamente. Las instalaciones de baja tensin, en tensin, son siempre muy peligrosas, sobre todo cuando las condiciones de aislamiento son desfavorables. Debe tenerse en cuenta que, incluso en los contactos con instalaciones en tensin, que por su naturaleza no son peligrosos, pueden provocar movimientos irreflexivos que produzcan lesiones graves (por prdidas de equilibrio y cadas). Trabajos en instalaciones de baja tensin en tensin. El Jefe de Explotacin decidir la realizacin de este tipo de trabajos, quien lo notificar al Jefe de Trabajos. El Jefe de Trabajos, deber conocer las condiciones de seguridad para la realizacin del trabajo propuesto. Y en virtud de las medidas de seguridad que existan en el propio lugar de trabajo, determinar si este puede realizarse. En caso negativo, lo comunicar al Jefe de Explotacin. El personal que realice trabajos en tensin, en baja tensin, deber estar adiestrado en los mtodos de trabajo a seguir en cada caso, debe disponer, adems, del equipo necesario, haciendo correcto uso de el. Las personas que realicen dicho trabajo cumplirn-
Si tyabajan a nivel de suelo, se colocarn sobre superficies aislantes.
- Utilizar casco, guantes aislantes para Baja tensin y herramientas aisladas. - Utilizar gafas de proteccin, cuando exista riesgo de accidente ocular.
Utilizar ropas secas, y en caso de lluvia, ropa adecuada para ello. No deben tener partes contactoras y deben cubrir brazos y piernas. Aislar (mediante fundas, tejidos aislantes, etc.), siempre que sea posible, los conductores que estn en tensin, prximos al lugar de trabajo, incluido el neutro.
Queda prohibido realizar trabajos en tensin en los lugares en los que exista riesgo de explosin.
Trabajos en una instalacin de baja tensin sin tensin. Antes de la realizacin de los trabajos, se realizarn las operaciones siguientes: 1 En el lugar del corte: a) Apertura de los circuitos, para, as aislar todas las fuentes de tensin que alimentan la instalacin en la que debe trabajarse. Se realizar en cada uno de los conductores, incluido el neutro y en los conductores de alumbrado pblico, si los hubiere, mediante elementos de corte omnipolar, 9 en su defecto, abriendo primero las fases y en ltimo lugar el neutro. En caso de que la instalacin no permita separar el neutro, o ste sea en bucle, se adoptar una de las medidas siguientes: Realizar el trabajo como un trabajo en tensin. Realizarlo segn las normas particulares de la Empresa.
b) Bloquear, si es posible y en oposicin de apertura, los aparatos de corte. En cualquier caso, colocar una sealizacin en el mando de prohibicin de maniobrarlo. c) Verificacin de la ausencia de tensin, en cada uno de los conductores, incluido el neutro y los de alumbrado pblico si los hubiere, en una zona lo ms prxima posible al punto de corte, as como en las masas metlicas prximas. 2. En el propio lugar de trabajo: d) Verificacin de la ausencia de tensin. e) Puesta en cortocircuito. En el caso de redes areas, una vez verificada la ausencia de tensin, se proceder seguidamente a la puesta en cortocircuito. Dicha operacin, se efectuar lo ms cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensin, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado pblico, si existieran. En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no puede efectuarse, debe procederse como si la red estuviera en tensin, en cuanto a proteccin personal se refiere. f) Delimitar la zona de trabajo, sealizndola adecuadamente, cuando haya posibilidad de error en la identificacin de la misma.
4.4.2.2. Trabajos en las proximidades de instalaciones en tensin. Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras desnudas en tensin, pertenecientes a Mistalaciones de baja tensin y no sea posible dejarlas sin tensin, se adoptarn las medidas de proteccin siguientes, para garantizar la seguridad personal: a) Delimitar correctamente adecuadamente. la zona de trabajo, sealizndola
b) Aislar las partes conductoras desnudas bajo tensin, dentro de la zona de trabajo, mediante pantallas, fundas, capuchones, tejidos aislantes. Si estas operaciones no se hacen con corte previo, debe actuarse como en un trabajo en tensin.
En el caso de trabajos en instalaciones de baja tensin prximas a otras de alta tensin, se seguir lo establecido para estas instalaciones (interposicin de pantallas aislantes protectoras y vigilancia constante del Jefe de Trabajos, si, no es posible realizar esto, se solicitar la consignacin o descargo de las instalaciones prximas en tensin) Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensin o insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. 4.4.2.3. Reposicin de la tensin despus del trabajo. Despus del trabajo, y antes de dar tensin a la instalacin, deben efectuarse las siguientes operaciones: En el lugar de trabajo: a) Si en el trabajo han participado varias personas, el responsable del mismo las reunir y notificar que se va a proceder a dar tensin. b) Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. En el lugar del corte: c) Retirar el bloqueo y/o sealizacin. d) Cerrar circuitos.
4.4.2.4. Manejo de fusibles areos. La manipulcin de un fusible areo se har, como norma general, previo corte y comprobacin de ausencia de tensin a ambos lados del mismo. Cuando lo anterior no sea posible, se proceder con las precauciones indicadas para un trabajo en tensin. 4.4.2.5. Manejo elctricos. de receptores, tiles o herramientas porttiles,
En el uso de cualquier receptor, til o herramienta, elctricos, es necesario revisar el perfecto estado de conservacin de los mismos, de sus tomas de corriente, as como el correcto aislamiento de los conductores en conexin. Receptores o partes de instalacin.
Previamente a la reparacin o ajuste de un receptor elctrico o parte de una instalacin, debe realizarse el corte y la verificacin dib la ausencia de tensin correspondiente, Cuando esto no sea posible, se proceder con las precauciones para un trabajo en tensin. tiles o herramientas porttiles. La conexin de un til o herramienta porttil se puede hacer: En una instalacin perfectamente reglamentaria. En este caso no hay que tomar ninguna precaucin adicional ya que estar protegida contra los contactos directos, indirectos, cortocircuitos y sobrecargas. Directamente a la red o en instalaciones que no ofrezcan todas las garantas de proteccin. En estos casos, deber dotarse a la mquina o til de una proteccin adecuada, salvo en aquellos casos en que la fabricacin del aparato o til incluya esta proteccin.
4.4.2.6. Trabajos elctricos en locales de caractersticas especiales. Condiciones ambientales. Para aquellos lugares de trabajo donde se presenten condiciones especiales de humedad o impregnacin por lquidos conductores, emanacin de vapores corrosivos, etc., se utilizarn materiales especialmente proyectados para mantener el nivel de aislamiento requerido o que, en particular, sean capaces de resistir a la accin de la humedad. En recintos muy conductores, se utilizarn exclusivamente tensiones de seguridad, y las tomas de corriente se emplazarn en el exterior del recinto de trabajo. Atmsferas explosivas. Cuando los elementos porttiles deban utilizarse en obras o lugares en los que exista riesgo de explosin, debern responder a las prescripciones particulares establecidas en la instruccin MI BT 026 del Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin. Casos especiales.
El jefe de Trabajo, establecer las medidas de seguridad necesarias en caso de que no pueda aplicarse ninguna de las prescripciones indicadas anteriormente. 4.4.3. MATERIAL DE SEGURIDAD. EMPLEO Y CONSERVACIN. 4.4.3. 1. Condiciones que debe reunir el material de seguridad. De conformidad con la norma UNE, Norma Tcnica del Ministerio de Trabajo o una recomendacin AMYS (si existen para ese malerial). Es necesario que el material de seguridad sea objeto de revisiones peridicas por personas competentes, independientemente del control antes de su empleo. Se llevar un registro de estas revisiones. Estos materiales debern cumplimentar toda la reglamentacin interna que exista sobre su constitucin y empleo.
4.4.3.2. Casco de seguridad aislante. Su uso es obligatorio para toda persona con riesgos en el curso de su trabajo, bien sea de electrizacin o de sufrir cadas de un nivel superior y por cadas de objetos. Ocurre lo mismo cuando las condiciones de trabajo (locales pequeos, zanjas, etc.) acarrean riesgo de golpes. 4.4.3.3. Gafas deproteccin. Llevar gafas de proteccin es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que entrae un riesgo especial de accidente ocular (arco elctrico, partculas materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes, custicas o txicas, salpicaduras de lquidos, etc.) 4.4.3.4. Guantes aislantes. Deben adaptarse a la tensin de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras.
Los guantes deben ser verificados frecuentemente y antes de utilizarlos, hay que asegurarse de que estn en buen estado y no presentan roturas, desgarros ni agujeros. Todo guante que presente un defecto debe ser retirado. Deben ser conservados en cajas o bolsas de proteccin y no estar en contacto con objetos cortantes o punzantes. 4.4.3.5. Cinturn de seguridad. Debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecucin del trabajo (cuerda de sujecin y amortiguador de cadas, si procede). Estos accesoros deben ser revisados antes de su uso, al igual que el cinturn, revisando particularmente los agujeros previstos para el paso del hebilln de la hebilla. Se comprobar que los ensamblajes son slidos, que los hilos de las costuras no estn rotos, que los remaches estn en buen estado, que los anillos y hebillas no estn deformados y no presentan smbolos de rotura. Los cinturones deben ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 4.4.3.6. Trepadores. Son igualmente vlidas, para los trepadores, las prescripciones concernientes a las correas y las hebillas de los cinturones de seguridad. Las puntas de los trepadores para postes de madera deben estar siempre afiladas. Todo sntoma de rotura implica el rechazo del trepador. Est prohibido el variar la forma de un trepador que se ha deformado. 4.4.3.7. Banqueta aislante y alfombra aislante. Antes de su uso, se asegurar que las patas de la banqueta estn sobre una superficie despejada, limpia y en buen estado. La plataforma de la banqueta estar lo suficientemente alejada de las partes de la instalacin puestas a tierra. Es necesario situarse en el centro de la banqueta o de la alfombra y evitar todo contacto con las masas metlicas.
En algunas instalaciones donde existe la unin equipotencial entre masas, no ser obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sita sobre una superficie equipotencial, unida a las masas metlicas y al rgano de mando manual de los seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecucin de las maniobras. Si el emplazamiento de maniobra no est matrnializado por una plataforma metlica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar sealizada. 4.4.3.8. Verificadores de ausencia de tensin. Estos dispositivos deben estar adaptados a la tensin de las instalaciones en las que van a ser utilizados Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material. Debe verificarse su buen estado antes y despus de su uso. Es obligatorio el uso de los guantes aislantes para su utilizacin. El empleo de la banqueta aislante o de la alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 4.4.3.9. Prtigas aislantes de maniobra. Deben tener un aislamiento apropiado a la tensin de servicio de la instalacin en la que van a ser utilizadas. Cada vez que se emplee una prtiga debe verificarse que no haya ningn defecto en su aspecto exterior, que no est hmeda ni sucia. Si l prtiga lleva un aislador, ste debe estar limpio y sin fisuras o grietas. 4.4.3.10. Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que se debe efectuar un trabajo, debe hacerse mediante un dispositivo especial. Las operaciones sern realizadas,en el siguiente orden: 1. Asegurarse de que todas las piezas de contacto, as como los conductores del aparato, estn en buen estado. 2. En primer lugar, conectar el cable de tierra del dispositivo:
- En la tierra existente en las masas de las instalaciones o en los soportes; - En una pica metlica hundida en el suelo (en lugar apropiado); - En lneas areas sin hilo a tierra y con apoyos metlicos, se debe utilizar el equipo de puesta a tierra conectando equipotencialmente con el apoyo. 3. Desenrollar completamente el conductor del dispositivo s est enrollado sobre un tomo, y as evitar los efectos electromagnticos debidos a un cortocircuito eventual. 4. Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una prtiga aislante o una cuerda dislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor ms cercano. A veces, en instalaciones de baja tensin las pinzas pueden ser colocadas a mano, utilizando guantes aislantes. Para fijar las pinzas, el operador debe mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los dems conductores. Para quitar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en orden inverso. 4.4.4. NORMAS DIVERSAS. 4.4.4.1Incendio en las instalaciones elctricas. Normas Generales. a) Dejar la instalacin elctrica sin tensin siempre que sea posible. b) Emplear medios de proteccin contra los gases txicos si es necesario. c) Cerrar todas las oberturas provistas de puertas, ventanas, etc. d) Utilizar nicamente los aparatos de extincin situados en la zona de la instalacin elctrica. e) Est prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicacin de no utilizar con corriente elctrica.
f) Atacar el fuego, cuando las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, acercndose progresivamente al fuego. g) Al extinguir el incendio, asegurar la evacuacin de los gases txicos, ventilando los locales. Los vapores producidos por la combustin son, en general, ms pesados que el aire, evacuar dichos gases utilizando extractores.
Normas complementarias relativas a instalaciones que puedan estar en tensin. a) Utilizar guantes aislantes.
b) Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalacin en tensin una separacin mnima de: - Instalaciones de B, T. - Instalaciones de A.T. (hasta 15 kV incluidos) 0.5 metros. 1 metro. 2 metros. 4 metros.
- Instalaciones de A.T. (de entre 15 y 66 kV incluidos) - Instalaciones de A.T. (de ms de 66 kV)
Para instalaciones de ms de 66 kV. No es aconsejable la utilizacin de extintores, salvo que exista la seguridad de que la parte de la instalacin siniestrada est sin tensin. 4.4.4.2. Trabajos que dificultan la circulacin. Las obras deben estar sealizadas mediante vallas, en particular, toda obra o material en la ruta, ser anunciado por una sealizacin instalada a 150 metros como mnimo de sus extremos y conforme a lo establecido en el cdigo de circulacin. El contorno de la obra precisar una sealizacin de posicin. Si debe ser interrumpida la circulacin, se colocar una persona provista de una banderola o disco rojo, en las cercanas de las vallas de sealizacin, con el fin de indicar los puntos peligrosos.
Durante la noche las banderolas rojas sern sustituidas por seales luminosas, las vallas sern bien visibles. El paro de la circulacin puede, en alguno.s c~alos, necesitar la conformidad de las autoridades competentes y la vigilancia de la policia. 4.4.4.3. Conducta a seguir en el caso de una incidencia en lneas o en su proximidad. a) Conductor de lnea cado en el suelo. - No tocar el conductor. - Evitar acercarse e impedir que alguien lo haga. - Si es necesario desplazarse, hacerlo por saltos con los pies juntos o pasos pequeos, para evitar la tensin de paso. b) Incendio en la proximidad de una lnea. - Comunicarlo inmediatamente a la empresa. - No acercarse a un fuego existente al pie de los apoyos de lneas de alta tensin. 4.4.5 CONCLUSIN. Atendiendo al informe expuesto anteriormente, el Ingeniero autor del proyecto considera suficiente la descripcin de as condiciones de seguridad para las instalaciones elctricas de baja tensin mencionadas en este proyecto.
Dokumente ähnlich wie anexo ict
api-285138795
Norma Radiodifusión por Televisión
Mehr von GD PM
mt_2_11_03.pdf
articulo algarve.pdf
694_anexo18
ict PAS

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO