Source: http://doczz.cz/doc/267070/pr%C5%AFkaz-energetick%C3%A9-n%C3%A1ro%C4%8Dnosti-budovy-reprezentant
Timestamp: 2019-12-07 22:30:41+00:00

Document:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY reprezentant - Nakupování
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY reprezentant
STOPTERM spol. s r.o.,Plamínkové 1564 / 5, Praha 4
tel. / fax : 241 400 533
reprezentant rodinných domů
EKORD 182 t 78
POSOUZENÍ POROVNÁVACÍCH
stavebních konstrukcí EKORD
Zadavatel: Ing. Marian Groch
Třemblat 93
Zpracoval : Robert Šafránek
STOPTERM s.r.o. - PENB Ekord 182t78 - říjen 2009
Strana 2 (celkem 106)
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .......................................................................................................... 5
Zadavatel průkazu energetické náročnosti budovy ....................................................................... 5
Provozovatel předmětu průkazu energetické náročnosti budovy.................................................. 5
Zpracovatel průkazu energetické náročnosti budovy .................................................................... 5
Předmět průkazu energetické náročnosti budovy.......................................................................... 5
2. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY ................................................................................................ 5
3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ................................................................................................. 8
Stavební konstrukce ...................................................................................................................... 8
Vytápění + příprava TV ................................................................................................................ 9
Elektroinstalace ............................................................................................................................. 9
NAVRHOVANÉ SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ.............................................. 10
5. POROVNÁVACÍ UKAZATELE ............................................................................................. 11
Řešení tepelných mostů a tepelných vazeb mezi konstrukcemi.................................................. 12
Tab. č. 1 - Požadované hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro
relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 %............................................................. 13
Tab. č. 2 - Požadované hodnoty bezpečnostní přirážky teplotního faktoru Δ fRsi .......................... 13
Tab. č. 3 - Teploty rosných bodů v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti ................................ 14
Tab. č. 4 - Požadované a doporučené hodnoty lineárního a bodového činitele prostupu tepla ..... 15
k, N a j, N tepelných vazeb mezi konstrukcemi ( ČSN 73 0540-2 : 2007 ).............................. 15
Tab. č. 5 - Teplotní faktor.............................................................................................................. 35
Tab. č. 6 - Lineární činitel prostupu tepla...................................................................................... 35
Závěr : ......................................................................................................................................... 35
Součinitel prostupu tepla............................................................................................................. 36
Tab. č. 7 - Součinitel prostupu tepla .............................................................................................. 36
Závěr : ......................................................................................................................................... 37
Šíření vlhkosti konstrukcí - zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce ................................ 38
Tab. č. 8 - Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce ................................................................... 39
Závěr : ......................................................................................................................................... 39
Šíření vzduchu konstrukcí a budovou - průvzdušnost................................................................. 40
Tab. č. 9 - Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti iLV,N...................................... 40
Tab. č. 10 - Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N .................................. 41
Závěr : ......................................................................................................................................... 41
Pokles dotykové teploty podlahy ................................................................................................ 42
Tab. č. 11 - Požadované hodnoty poklesu dotykové teploty podlahy Δ θ10,N ................................ 42
Závěr : ......................................................................................................................................... 43
Tepelná stabilita místností........................................................................................................... 44
Tab. č. 12 - Požadované hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období Δ θv
(t).................................................................................................................................. 44
Tab. č. 13 - Požadované hodnoty nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti
v letním období Δ θai,max,N a nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním
období θai,max,N .............................................................................................................. 45
Strana 3 (celkem 106)
Závěr : ......................................................................................................................................... 45
Prostup tepla obálkou budovy ..................................................................................................... 46
Tab. č. 14 - Požadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N
všechny obytné budovy a pro nebytové budovy s fW ≤ 0,50 a
pro všechny s
převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C .. 47
Závěr : ......................................................................................................................................... 47
Tab. č. 15 - Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy ( CI ) ............................................ 48
Závěr : ......................................................................................................................................... 48
Technická zařízení budov............................................................................................................ 49
Úpravy otopné soustavy :............................................................................................................ 49
Rozvody TV ............................................................................................................................... 50
Tab. č. 16 - Požadavky vyhlášky 151 / 2001 Sb. na tloušťky tepelné izolace energetických
rozvodů ........................................................................................................................ 50
Větrání......................................................................................................................................... 50
Využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie ( obecné informace ) ............................. 51
Graf - Podíly jednotlivých forem energie na spotřebě objektu  % ............................................. 54
6. ZJEDNODUŠENÉ VÝPOČTOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE OBYTNÝCH
BUDOV S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ - TNI 73 0329....... 55
7. CEKOVÝ ZÁVĚR ..................................................................................................................... 56
PŘÍLOHA Č. 1 - TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.... 58
PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPOČET TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ....................................... 76
PŘÍLOHA Č. 3 - VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY............................ 84
PŘÍLOHA Č. 4 - VÝPOČET PODLE TNI 73 0329.................................................................... 92
PŘÍLOHA Č. 5 - VÝKAZ VÝMĚR A PROTOKOL K PRŮKAZU ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY........................................................................................................... 106
Strana 4 (celkem 106)
1.) ČSN 73 0540 / 1 - 4 : Tepelná ochrana budov, 1994 - 2007.
2.) ČSN 06 0210 : Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, 1994.
3.) ČSN EN ISO 13788 : Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní
povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace
uvnitř konstrukce - Výpočtové metody.
4.) ČSN EN ISO 6946 : Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu
tepla - Výpočtová metoda.
5.) ČSN EN ISO 13790 : Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
6.) ČSN EN 832 : Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy
7.) Zákon č. 61/2008 Sb., Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá
z pozdějších změn
8.) Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
9.) Vyhláška č. 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
: ústřední topení.
: teplá voda ( dříve označováno TUV - teplá užitková voda ).
: technické podlaží.
: nadzemní podlaží.
: podzemní podlaží.
: suterén, suterénní.
: meziokenní vložka.
: tloušťka.
: polyvinylchlorid.
: sádrokartonové desky.
: dodatečná tepelná izolace.
: pěnový polystyren.
: extrudovaný polystyren.
: minerální vlna ( mineral wool )
: vnější tepelně izolační kompozitní systém
16.) STN
: stupeň tepelné náročnosti.
17.) ČHMÚ : Český hydrometeorologický ústav.
18.) Tab.
: tabulka.
19.) TŽ
: technická životnost.
20.) KMV : krajská materiálová varianta.
21.) CZT
: centrální zdroj tepla ( centrální zásobování teplem ).
Strana 5 (celkem 106)
Zadavatel průkazu energetické náročnosti budovy
Ing. Marian Groch, Třemblat 93, 251 65 Ondřejov
Provozovatel předmětu průkazu energetické náročnosti budovy
Budoucí vlastník budovy
Robert Šafránek,
zapsaný do Seznamu energetických auditorů podle § 11 odst. 1 písm. g ) zákona
č. 406 / 2000 Sb. o hospodaření s energií pod číslem 212, s oprávněním Ministerstva průmyslu a
obchodu vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy.
Předmět průkazu energetické náročnosti budovy
Předmětem průkazu energetické náročnosti budovy je reprezentant rodinného domu typu
EKORD 182 t 78 v obecné lokalitě 1. teplotní oblasti.
2. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
Podle §6a odstavce 1) zákona č. 61/2008 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn, stavebník, vlastník budovy nebo společenství
vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění
porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis ( vyhláška č.148/2007 Sb.
o energetické náročnosti budov ) a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými
českými technickými normami.
Podle odstavce 2) dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
splnění požadavků podle odstavce 1) průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být
přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.
Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního
předpisu při
b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které
ovlivňují jejich energetickou náročnost ( zásah na více než 25 % plochy obvodového pláště budovy ),
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala
povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b).
Průkaz může být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním
vytápěním, které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie.
Strana 6 (celkem 106)
Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m2 celkové podlahové plochy musí být výsledky
posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění,
kterými jsou
Tzv. „porovnávací ukazatele“ podle §6a odstavce 1) zákona č.61/2008 Sb. o hospodaření
energií jsou uvedeny v §4 vyhlášky č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.
1. stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že na
jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní,
2. stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel
prostupu tepla,
3. uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které
neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti,
4. funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní
konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou
celkovou průvzdušností obálky budovy,
5. podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu,
6. místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich
přílišného chladnutí a přehřívání,
b) technická zařízení budovy pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody
a osvětlení a jejich regulace zajistí
Strana 7 (celkem 106)
V §6a v odstavci 8) zákona č.61/2008 Sb. o hospodaření energií je uvedeno : „Požadavky podle
odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže
energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na
životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního
předpisu ( např. zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ).
Požadavky podle odstavce 1 nemusí být dále splněny u budov dočasných s plánovanou dobou
užívání do 2 let, budov experimentálních, budov s občasným používáním, zejména pro
náboženské činnosti, obytných budov, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v
roce, samostatně stojících budov o celkové podlahové ploše menší než 50 m2 a budov
obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla. Požadavky dále nemusí být splněny u výrobních
budov v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční
spotřebou energie na vytápění.“.
Zároveň ale §6 v odstavci 1) v poslední větě uvádí, že: „ Při změnách dokončených budov jsou
požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy“. Z toho vyplývá, že
některé požadavky je nutné splnit pro budovu jako celek ( např. průměrný součinitel prostupu tepla,
celkovou kategorii energetické náročnosti budovy apod. ), některé požadavky je nutné splnit pouze u
měněných či upravovaných konstrukcí.
Strana 8 (celkem 106)
Zhodnocení stávajícího stavu je provedeno rozborem tepelných ztrát stanovených na základě
všeobecného vizuálního stavebního průzkumu, použitého stavebního systému, typové dokumentace
příslušné stavební soustavy a na základě získaných informací o provedených stavebních opatřeních a
úpravách zadavatele průkazu energetické náročnosti budovy.
Úplná projektová dokumentace objektu nebyla k dispozici.
Výpočet tepelně technických vlastností konstrukcí je proveden podle předpisu ČSN 73 0540
„Tepelná ochrana budov" a v souladu s ČSN EN ISO 13788 a ČSN EN ISO 6946.
Pro hodnocení byly vybrány konstrukce, kterými dochází k tepelným ztrátám, a které svými
tepelně technickými vlastnostmi ovlivňují tepelnou pohodu a spotřebu tepla na vytápění objektu.
Posuzovanou budovou je reprezentant rodinných domů EKORD. Jedná se o samostatně stojící
rodinný dům. Budova má pouze obytné přízemí bez podkroví, není podsklepená.
Světlá výška podlaží je 2,60 m. Výška objektu nad úrovní přízemí je pak 6,40 m.
Celková půdorysná plocha zastavěná objektem je cca 182,0 m2.
Navržená obvodová stěna přízemí ( E1 ) je sendvičová, nosnou konstrukci tvoří betonové
skořepinové tvárnice tl. 200 mm, tepelnou izolaci tvoří materiály na bázi minerálních, sklených,
konopných apod. vláken ( např. Hardsil, Steico Flex, Canabest apod. ) tl. 270 mm, vnitřní vrstvu tvoří
sádrové tvárnice tl. 80 mm.
Navržená nosná konstrukce střechy je z příhradových dřevěných vazníků.
Navržená konstrukce stropu nad přízemím ( B1 ) má ve svém souvrství tepelnou izolaci mezi
vazníky v tl. 600 mm. Podhled stropu nad přízemím tvoří sádrokartonové desky.
Podlaha přízemí bez suterénu ( C1 ) má ve svém souvrství vloženou tepelnou izolaci
z pěnového polystyrenu ( EPS 100 Z ) v tl. 200 mm.
Navržené výplně otvorů ( okna i vstupní dveře ) jsou z dřevěných profilů zasklené izolačními
trojskly.
Poznámka : Skladby stavebních konstrukcí jsou uvedeny v kapitole „Skladby hodnocených
základních obvodových a vnitřních konstrukcí“.
Strana 9 (celkem 106)
Vytápění + příprava TV
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev TV bude tepelné čerpadlo systému vzduch - voda.
Předpokládaný nejnižší faktor je 3,4. Přesný typ zdroje tepla bude upřesněn pro konkrétní stavby dle
individuálních požadavků stavebníků.
Předmětem průkazu energetické náročnosti budovy je také spotřeba elektrické energie pro
osvětlení, eventuelně pomocná energie pro provoz technických zařízení domu ( vytápění, ohřev TV,
větrání ).
Pro osvětlení se předpokládá používání úsporných kompaktních světelných zdrojů, tzv.
úsporných žárovek.
Strana 10 (celkem 106)
NAVRHOVANÉ SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
Některé skladby jednotlivých stavebních konstrukcí, které jsou udávány směrem od interiéru
k exteriéru, byly vzhledem k absenci úplné projektové dokumentace určeny odborným odhadem.
Skladby všech stavebních konstrukcí jsou patrné z tepelně technických výpočtů uvedených
v kapitole „Tepelně technické výpočty stavebních konstrukcí“.
1. Obvodová stěna přízemí - E1
- sádrové tvárnice
- parozábrana ( AIRSTOP VAP apod.)
- vláknitá tepelná izolace (HARDSIL, STEICO FLEX apod. )
- betonové skořepinové tvárnice
- omítka vnější
tl. 270 mm
tl. 200 mm
2. Strop nad přízemím - B1
- sádrokartonový podhled , alternativně palubky
- uzavřená vzduchová dutina + nosné profily sádrokartonu
- parozábrana ( AIRSTOP VAP apod. )
- tepelná izolace mezi vazníky
tl. 12,5 mm
tl. 187,5 mm
tl. 600 mm
3. Podlaha přízemí bez suterénu - C 1
- nášlapná vrstva ( např. keramická dlažba )
- anhydritový potěr
- tepelná izolace ( např. EPS 150 S, EPS 100 Z apod. )
tl. 55 mm
tl. 175 mm
tl. 275 mm
Strana 11 (celkem 106)
5. POROVNÁVACÍ UKAZATELE
energií jsou uvedeny v §4 vyhlášky č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov ( viz. kapitola 2 ).
Strana 12 (celkem 106)
Řešení tepelných mostů a tepelných vazeb mezi konstrukcemi
Porovnávací ukazatele jsou z tohoto hlediska splněny, když:
2. stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a
činitel prostupu tepla,
Konkrétní požadavky na tepelně technické vlastnosti jsou stanoveny v ČSN 73 0540 „Tepelná
ochrana budov“. Ve druhé části této normy ( ČSN 73 0540-2 : 2007 ) jsou mimo jiné uvedeny
požadavky na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukcí.
Vnitřní povrchová teplota θsi se hodnotí v poměrném tvaru jako teplotní faktor vnitřního
Požadavky dle v článku 5.1.:
5.1.1. V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu
φi ≤ 60% vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi , bezrozměrný, podle
kde fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu, stanovená ze
fRsi,N = fRsi,cr + Δ fRsi
kde fRsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, stanovený podle 5.1.2.
Δ fRsi je bezpečnostní přirážka teplotního faktoru, stanovená podle 5.1.3.
Zjednodušeně řečeno, podle ČSN 73 0540 musí být vnitřní povrchová teplota konstrukce nad
teplotou rosného bodu s navýšením o bezpečnostní přirážku. Podle předešlé normy
ČSN 73 0540-2 : 2005 byla pro obytné místnosti s vnitřním vzduchem θai = 21 °C a relativní vlhkostí
φi = 50 % kritická teplota stavební konstrukce θsi,cr = 13,6 °C, pro vnější výplně otvorů θsi,cr = 10,2 °C,
přičemž se stavební konstrukce navrhují a posuzují v 1. teplotní oblasti ( Praha ) pro převažující
návrhovou teplotu vnějšího vzduchu θe = - 13 °C.
Podle současné ČSN 73 0540 - 2 : 2007 požadavek na kritický teplotní faktor v 1.teplotní oblasti a
pro návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θai= 21 °C činí fRsi,cr = 0,781, bezpečnostní přirážka pro
tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 °C ( termostatické hlavice ) Δ fRsi = 0,015.
Výsledný požadavek na teplotní faktor fRsi,N = 0,796, čemuž odpovídá nejnižší přípustná vnitřní
povrchová teplota 14,06 °C.
Požadavky ČSN 73 0540-2 : 2007 na kritický teplotní faktor v jednotlivých teplotních oblastech a
na hodnoty bezpečnostních přirážek pro různé druhy konstrukcí a režim vytápění místností jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
Strana 13 (celkem 106)
Tab. č. 1 - Požadované hodnoty kritického teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro relativní
vlhkost vnitřního vzduchu φi = 50 %
vzduchu θai
 °C 
Výplň otvoru
Návrhová teplota vnějšího vzduchu θe  °C 
Požadovaný kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr
Tab. č. 2 - Požadované hodnoty bezpečnostní přirážky teplotního faktoru Δ fRsi
Vytápění s poklesem výsledné teploty ΔθV  °C 
ΔθV < 2 °C
( nepřerušované )
2 °C ≤ ΔθV ≤ 5 °C
( tlumené )
ΔθV > 5 °C
Bezpečnostní přirážka teplotního faktoru Δ fRsi
topné těleso pod
výplní otvoru
Pokud povrchová teplota stavebních konstrukcí klesne pod teplotu rosného bodu, dochází
k povrchové kondenzaci vodní páry a následnému vzniku plísní.
Vznik kondenzace na vnitřních površích je svázán právě s teplotou rosného bodu. Teplota rosného
bodu je teplota, při které se začíná srážet vodní pára obsažená ve vzduchu. Teplota rosného bodu tedy
závisí na teplotě vzduchu a jeho relativní vlhkosti. Čím je relativní vlhkost vzduchu vyšší při stejné
teplotě, tím je vyšší i teplota rosného bodu. Teploty rosného bodu jsou uvedeny ve fyzikálních
tabulkách a pro stavební praxi jsou uvedeny i v ČSN 73 0540. Hodnoty rosných bodů pro některé
teploty jsou uvedeny v následující tabulce.
Strana 14 (celkem 106)
Tab. č. 3 - Teploty rosných bodů v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
Teploty rosných bodů v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti
Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že s nárůstem relativní vlhkosti vzduchu se zvyšuje i
teplota rosného bodu.
Vnitřní povrchová teplota je závislá jednak na teplotách vnitřního a vnějšího vzduchu a na
tepelně technických vlastnostech konstrukce. Čím lepší mají konstrukce tepelně technické vlastnosti
( vyšší tepelný odpor ), tím mají za stejných podmínek teplot vnitřního a vnějšího vzduchu vyšší
vnitřní povrchovou teplotu a tedy větší rezervu proti možnosti vzniku povrchové kondenzace.
Vznik povrchové kondenzace na stavebních konstrukcích je podle požadavků ČSN 73 0540
nepřípustný a to hlavně z hygienických důvodů. Povrchová kondenzace je přímo spojena se vznikem
plísní, které jsou většinou nebezpečné lidskému zdraví. Z uvedených důvodů požaduje norma takové
tepelně technické vlastnosti konstrukcí, aby jejich vnitřní povrchová teplota byla za daných
výpočtových podmínek s rezervou nad teplotou rosného bodu.
Strana 15 (celkem 106)
Další požadavek ČSN 73 0540 - 2 : 2007 je uveden v článku 5.2.3., a sice, že lineární i bodový
činitel prostupu tepla k ve W/(m.K) a j ,ve W/K, tepelných vazeb mezi konstrukcemi musí u
budov s převažující vnitřní teplotou θim = 20°C ve smyslu 5.2.1a) splňovat podmínku:
k, ≤ k, N
j, N ≤ j, N
Tab. č. 4 - Požadované a doporučené hodnoty lineárního a bodového činitele prostupu tepla
k, N a j, N tepelných vazeb mezi konstrukcemi ( ČSN 73 0540-2 : 2007 )
k, N W/(m.K)
Vnější stěna navazující na další konstrukci s výjimkou
výplně otvoru, např. na základ, strop nad nevytápěným
prostorem, jinou vnější stěnou, střechu, lodžii či balkon,
markýzu či arkýř, vnitřní stěnu a strop (při vnitřní izolaci), aj.
Vnější stěna navazující na výplň otvoru, např. na okno,
dveře, vrata a část prosklené stěny v parapetu, bočním ostění
a v nadpraží
Střecha navazující na výplň otvoru, např. střešní okno,
světlík, poklop výlezu
Typ bodové tepelné vazby
Průnik tyčové konstrukce (sloupy, nosníky, konzoly) vnější
stěnou, podhledem nebo střechou
Bodový činitel prostupu tepla
j, N W/K
V praxi to tedy znamená, že v projektové dokumentaci musí projektant navrhnout zateplení
budovy nejen s ohledem na obvyklé požadavky součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
( UN ), ale i doložit splnění výše uvedených požadavků na teplotní faktor ( potažmo nejnižší
přípustnou povrchovou teplotu ) a splnění požadavků na hodnoty lineárních i bodových činitelů
prostupu tepla u tepelných vazeb mezi konstrukcemi.
Součástí zateplení musí být tedy i provedení tepelných izolací všech detailů k eliminaci
tepelných mostů, jako je např. ostění a nadpraží oken, zateplení pod parapetními plechy,
konstrukčních styků po obvodu vytápěných částí objektu apod..
V tomto průkazu energetické náročnosti budovy jsou hodnoceny základní detaily a tepelné
vazby. V rámci zpracování realizační projektové dokumentace úprav objektu je nutné dořešit a
posoudit jednotlivé konkrétní detaily tak, aby následná realizace byla v souladu s požadavky
ČSN 73 0540-2 : 2007.
Strana 16 (celkem 106)
ČSN 73 0540-2 : 2007 v článku 5.1.4 uvádí, že: „pokud při změně dokončené budovy nelze u
konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60% v zimním období splnit
požadavek podle 5.1.1, připouští se ve výjimečném odůvodněném případě hodnocení podle 5.1.5.“
Článek 5.1.5 pak uvádí, že: „U konstrukcí, na jejichž vnitřním povrchu nesmí podle 5.1.1
vzniknout a růst plíseň, je možné slnit tuto podmínku jiným způsobem, než zajištěním vnitřní
povrchové tepoty podle 5.1.1. Účinnost, nezávadnost a dlouhodobost jiného způsobu vyloučení plísní
je nutné doložit.
Na dalších stránkách jsou uvedeny výsledky výpočtů jednotlivých detailů a tepelných vazeb
mezi konstrukcemi, provedené programem AREA 2008.
Z důvodu univerzálnosti konstrukčního řešení byly jednotlivé detaily posuzovány
pro 3. teplotní oblasti ( -17 C ). Jako výplně otvorů byly uvažovány výrobky s europrofilem
tl. 92 mm.
Strana 17 (celkem 106)
1. STYK OBVODOVÉ STĚNY A STROPU NAD PŘÍZEMÍM
Posuzovaný detail - ilustrační obrázek
Poznámka: Při výpočtu tepelně technických vlastností jednotlivých detailů stavebních konstrukcí byl
zohledněn vliv v konstrukci obsažených tepelných mostů zvýšenou hodnotou ekvivalentního
součinitele tepelné vodivosti ( λev,iz ) tepelně izolační vrstvy v souladu s ČSN 73 0540 - 4 a ČSN EN
ISO 6946.
Strana 18 (celkem 106)
POROVNÁNÍ S POŽADAVKY ČSN 73 0540 - 2 : 2007
a) hodnocení teplotního faktoru
návrhová teplota vnitřního vzduchu ai = 21,0 [ C ]
návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období e = -17,0 [ C ]
odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi = 0,25 [ m2.K/W ]
Rsi = 0,13 [ m2.K/W ] ( výplň otvorů)
odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse = 0,04 [ m2.K/W ] ( jednoplášťová kce )
odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse = 0,10 [ m2.K/W ] ( dvouplášťová kce )
Normové požadavky:
fRsi,N = fRsi,cr +  fRsi
fRsi,N = 0,804 + 0,015
fRsi,N = 0,819
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,947
0,947 ≥ 0,819  VYHOVUJE
b) hodnocení lineárního činitele prostupu tepla
Okrajové podmínky: návrhová teplota vnitřního vzduchu ai = 21,0 [ C ]
odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi = 0,13 [ m2.K/W ] ( stěna )
Rsi = 0,17 [ m2.K/W ] ( podlaha )
Rsi = 0,10 [ m2.K/W ] (střecha, strop)
k ≤  K,N
K,N = 0,60 [ W/m.K ]
Propustnost detailem:
L = 0,246 [ W/m.K ]
U1 = 0,14 [ W/m2.K ] ( obvodová stěna )
U2 = 0,07 [ W/m2.K ] ( strop nad přízemím )
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,600 m
l2 = 1,545 m
Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: e = L - U1 x l1 - U2 x l2
e = 0,246 – 0,14 x 1,600 - 0,07 x 1,545
e = - 0,086 [ W/m.K ]
- 0,086 ≤ 0,60  VYHOVUJE
Obrázek - průběh izotermy 14,12 C
Obrázek - teplotní pole
Obrázek - rozložení relativní vlhkosti
Strana 19 (celkem 106)
Strana 20 (celkem 106)
2. STYK OBVODOVÉ STĚNY A PODLAHY NA TERÉNU
Strana 21 (celkem 106)
odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse = 0,00 [ m2.K/W ] ( v zemině )
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,931
0,931 ≥ 0,819  VYHOVUJE
L = 0,672 [ W/m.K ]
Lz = 0,471 [ W/m.K ]
Součinitel prostupu tepla: U1 = 0,14 [ W/m2.K ] ( obvodová stěna )
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,475 m
Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: e = L - U1 x l1 - Lz
e = 0,672 – 0,14 x 1,475 - 0,471
e = - 0,006 [ W/m.K ]
- 0,006 ≤ 0,60  VYHOVUJE
Strana 22 (celkem 106)
Strana 23 (celkem 106)
3. OSTĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
Strana 24 (celkem 106)
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,841
0,841 ≥ 0,819  VYHOVUJE
K,N = 0,10 [ W/m.K ]
L = 0,979 [ W/m.K ]
U2 = 0,78 [ W/m2.K ] ( výplň otvorů )
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,0525 m
l2 = 1,0475 m
Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: i = L - U1 x l1 - U2 x l2
i = 0,979 – 0,14 x 1,0525 - 0,78 x 1,0475
i = 0,015 [ W/m.K ]
0,015 ≤ 0,10  VYHOVUJE
Strana 25 (celkem 106)
Strana 26 (celkem 106)
4. NADPRAŽÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
Strana 27 (celkem 106)
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,822
0,822 ≥ 0,819  VYHOVUJE
L = 0,987 [ W/m.K ]
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,2525 m
i = 0,987 – 0,14 x 1,2525 - 0,78 x 1,0475
i = - 0,005 [ W/m.K ]
- 0,005 ≤ 0,10  VYHOVUJE
Strana 28 (celkem 106)
Strana 29 (celkem 106)
5. PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ
Strana 30 (celkem 106)
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,824
0,824 ≥ 0,819  VYHOVUJE
L = 0,950 [ W/m.K ]
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 1,020 m
l2 = 1,040 m
i = 0,919 – 0,14 x 1,020 - 0,78 x 1,040
i = - 0,004 [ W/m.K ]
- 0,004 ≤ 0,10  VYHOVUJE
Strana 31 (celkem 106)
Strana 32 (celkem 106)
6. STYK PODLAHY A VÝPLNÍ OTVORŮ
Strana 33 (celkem 106)
Teplotní faktor hodnoceného detailu: fRsi = 0,875
0,875 ≥ 0,819  VYHOVUJE
L = 1,360 [ W/m.K ]
Lz = 0,791 [ W/m.K ]
Součinitel prostupu tepla: U1 = 0,78 [ W/m2.K ] ( výplň otvorů)
Vnější rozměry hodnoceného detailu: l1 = 0,980 m
Výpočet lineárního činitele prostupu tepla: i = L - U1 x l1 - Lz
i = 1,360 – 0,78 x 0,980 - 0,791
i = - 0,195 [ W/m.K ]
- 0,195 ≤ 0,60  VYHOVUJE
Strana 34 (celkem 106)
Strana 35 (celkem 106)
Tab. č. 5 - Teplotní faktor
fRsi,cr  - 
Styk obvodové stěny a stropu
Styk obvodové stěny a podlahy
na terénu
Nadpraží výplní otvorů
Parapet výplní otvorů
Styk podlahy a výplní otvorů
Tab. č. 6 - Lineární činitel prostupu tepla
Styk obvodové stěny s podlahy
lineární činitel
k, N
W/(m.K)
vazby mezi konstrukcemi, které svým provedením odpovídají požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2007 na
teplotní faktor a lineární činitel prostupu tepla. V rámci zpracování realizační projektové dokumentace
úprav objektu je nutné dořešit a posoudit jednotlivé konkrétní detaily tak, aby následná realizace byla
v souladu s požadavky uvedené tepelně technické normy.
Strana 36 (celkem 106)
činitel prostupu tepla.
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí byly určeny podle ustanovení ČSN 73 0540
a v souladu s ČSN EN ISO 13788 a ČSN EN ISO 6946. Fyzikální vlastnosti použitých materiálů byly
převzaty z ČSN 73 0540 - 3. Výpočty jsou provedeny výpočtovým programem „Teplo"
fy. SVOBODA - Kladno. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v kapitole „Příloha 1 - Tepelně technické
výpočty stavebních konstrukcí“.
Tab. č. 7 - Součinitel prostupu tepla
ČSN 73 0540 - 2
hodnota ( 1 )
hodnota ( 2 )
 W/m2K 
Obvodová stěna přízemí - E1
Strop nad přízemím - B1
Podlaha na terénu - C1
0,45 ( 0,38 )
0,30 ( 0,25 )
6. Dřevěné vstupní
U = 0,78  W/m2K 
U = 0,78  W/m K 
- požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla ( ČSN 73 0540-2 : 2007 )
- hodnota součinitele prostupu tepla vhodná pro energeticky úsporné budovy
( ČSN 73 0540-2 : 2007 )
- normová hodnota součinitele prostupu tepla ( ČSN 73 0540-3 )
- hodnota pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní
zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce, kde se uplatňují
hodnoty pro vnější stěny.
Strana 37 (celkem 106)
Objekt se podle ČSN 73 0540-3: 2005 nachází v 1. teplotní oblasti s návrhovou teplotou
venkovního vzduchu v zimním období θe = - 13 °C, v krajině s normálním zatížením větrem.
Výpočtová vnitřní teplota, resp. návrhová vnitřní teplota v zimním období, byla uvažována v
bytových podlažích ve výši i = + 20 oC a v nevytápěném podkroví ( na půdě ) i = - 11 oC.
Navrhované obvodové konstrukce budovy jsou VYHOVUJÍCÍ z hlediska součinitele prostupu
tepla dle ČSN 73 0540 - 2 : 2007.
Strana 38 (celkem 106)
Šíření vlhkosti konstrukcí - zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
3. uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství,
které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti,
Podle článku 6 normy ČSN 73 0540-2: 2007:
6.1.1 Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce
MC  kg/(m2.a) , mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř
konstrukce, tedy :
Ohrožení požadované funkce je obvykle podstatné zkrácení předpokládané životnosti konstrukce,
snížení vnitřní povrchové teploty konstrukce vedoucí ke vzniku plísní, objemové změny a výrazné
zvýšení hmotnosti konstrukce mimo rámec rezerv statického výpočtu, zvýšení hmotností vlhkosti
materiálu na úroveň způsobující jeho degradaci.
6.1.2 Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou
funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce
MC  kg/(m2.a)  tak, aby splňovalo podmínku:
Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukci s vnějším
tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně
málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot:
MC,N = 0,10 kg/( m2.a ) nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu
Pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot:
MC,N = 0,50 kg/( m2.a ) nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu
Strana 39 (celkem 106)
Tab. č. 8 - Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce
Maximální přípustné
množství zkondenzované
vodní páry uvnitř
zkondenzované
 kg/m2.a 
Jednotlivé upravované stavební konstrukce odpovídají svým návrhem požadavkům
ČSN 73 0540 - 2 : 2007 z hlediska kondenzace vodní páry a celoroční bilance vlhkosti. Pokud by
v průběhu realizace stavby došlo ke změně použitých materiálů či jejich parametrů, bude nutné provést
nové důkladné posouzení konstrukce z hlediska difúze a kondenzace vodní páry dle ČSN 73 0540 a
ČSN EN ISO 13788.
Na stranách 80 až 88 jsou uvedeny alternativní výpočty s různými vnějšími povrchovými
úpravami obvodové stěny ( stěrka s umělopryskyřičnou ( akrylátovou ) omítkou, keramický obklad,
břidličný obklad ).
Strana 40 (celkem 106)
Šíření vzduchu konstrukcí a budovou - průvzdušnost
celkovou průvzdušností obálky budovy
Podle článku 7 normy ČSN 73 0540-2 : 2007:
7.1.1. Průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů :
Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár iLV  m3/( s.m.Pa0,67 ) , stanovený podle
ČSN 73 0540-2 : 2007, musí u výplní otvorů a lehkých obvodových plášťů splňovat podmínku :
kde iLV,N je požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti  m3/ ( s.m.Pa
stanoví podle následující tabulky:
) , která se
Tab. č. 9 - Požadované hodnoty součinitele spárové průvzdušnosti iLV,N
Požadovaná hodnota součinitele
spárové průvzdušnosti
iLV,N  m3/ ( s.m.Pa 0,67 ) 
přirozeným nebo
s větráním pouze
nuceným nebo s
Vstupní dveře do zádveří budovy, při celkové výšce
nadzemní části budovy do 8 m včetně
1,60 . 10-4
0,87 . 10-4
Ostatní vstupní dveře do budovy
Dveře oddělující ucelené části budovy
0,30 . 10-4
Ostatní vnější výplně otvorů - do 8 m včetně
při celkové výšce nadzemní - nad 8 m, do 20 m včetně
- nad 20 m, do 30 m včetně
- nad 30 m včetně
0,10 . 10-4
Lehký obvodový plášť včetně oken a dveří
0,05 . 10-4
Strana 41 (celkem 106)
7.1.2 Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy :
Součinitel spárové průvzdušnosti iLV  m3/ ( s.m.Pa0,67 ) , spár a netěsností v ostatních
konstrukcích a mezi nimi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů a lehkých obvodových
plášťů, musí být v celém průběhu užívání budovy nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební
metody pro jeho stanovení.
Tepelně izolační vrstva konstrukce musí být účinně chráněna proti působení náporu větru.
7.1.4. Celková průvzdušnost obálky budovy :
Celková průvzdušnost obálky budovy nebo její ucelené části se může ověřit pomocí celkové
intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, v h-1, stanovené experimentálně podle ČSN
EN ISO 13829. Doporučuje se splnění podmínky :
kde n50,N je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, v h-1,
která se stanoví podle následující tabulky:
Tab. č. 10 - Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N
n50,N  h-1
Přirozené nebo kombinované
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště
nízkou potřebou tepla na vytápění ( pasivní domy)
Splnění uvedených požadavků u funkčních spár výplní otvorů musí garantovat jejich výrobce a
dodavatel. Je nutné, aby vlastnosti výrobků byly doloženy příslušným certifikátem. U ostatních
konstrukcí a spár je nutné dodržet požadavky normy zejména např. správnou montáží nových výplní
otvorů s použitím parozábrany na vnitřním líci apod..
Strana 42 (celkem 106)
5. podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich
tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu,
Podle článku 5.3 normy ČSN 73 0540-2, pokles dotykové teploty podlahy Δθ10  °C , musí
splňovat podmínku :
Δ θ10 ≤ Δ θ10,N
kde Δ θ10,N je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty  °C , která se stanoví následující
Tento požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní
podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26 °C.
Tab. č. 11 - Požadované hodnoty poklesu dotykové teploty podlahy Δ θ10,N
Pokles dotykové
teploty podlahy
Δ θ10,N  °C 
Obytná budova : dětský pokoj, ložnice
Občanská budova : dětská místnost jeslí, školky, pokoj
intenzivní péče, pokoj nemocných dětí
I. velmi teplé
do 3,8 včetně
Obytná budova : obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící
s pokoji, kuchyň
Občanská budova : operační sál, předsálí, ordinace,
přípravna, vyšetřovna, služební místnost, chodba a předsíň
nemocnice, pokoj dospělých nemocných, kancelář, rýsovna,
kreslírna, pracovna, tělocvična, učebna, kabinet, laboratoř,
restaurační místnost, kino, divadlo, hotelový pokoj
Výrobní budova : trvalé pracovní místo při sedavé práci
II. teplé
do 5,5 včetně
Obytná budova : koupelna, WC, Předsíň před vstupem do
Občanská budova : WC, lázeň, převlékárna lázně, chodby,
čekárny, schodiště nemocnice, taneční sál, jednací místnost,
sklad se stálou obsluhou, prodejna potravin, noclehárna,
trvalé pracovní místo ve výstavní síni a muzeu bez podlážky
nebo předepsané teplé obuvi
Výrobní budova : trvalé pracovní místo bez podlážky nebo
předepsané teplé obuvi
III. méně teplé
do 6,9 včetně
IV. studené
Druh budovy a místností
Budovy a místnosti bez požadavků
Strana 43 (celkem 106)
Pokles dotykové teploty podlahy na terénu s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je
Δ θ10 = 6,89 °C a tedy nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-2 : 2007. V případě použití nášlapné vrstvy
z keramické dlažby se však předpokládá instalace podlahového vytápění ( dohřevu ).
Požadavek ČSN 73 0540-2 : 2007 na pokles dotykové teploty podlahy Δ10,N do 5,5 °C včetně,
tedy v kategorii II. ( teplé podlahy ), který musí splňovat na např. obývací pokoj, pracovna, předsíň
sousedící s pokoji apod., bude splněn pouze za předpokladu nášlapné celoplošné vrstvy z textilní
Pokles dotykové teploty podlahy Δ10,N do 3,8 °C včetně, tedy v kategorii I. ( velmi teplé
podlahy ), který musí splňovat např. dětský pokoj, ložnice apod., bude zajištěn pouze v případě, kdy
nášlapnou celoplošnou vrstvu bude tvořit podlahová textilie ( např. koberec ).
Strana 44 (celkem 106)
6. místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko
jejich přílišného chladnutí a přehřívání,
Podle článku 8.1 normy ČSN 73 0540-2 : 2007:
Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období.
8.1.1 Kritická místnost ( vnitřní prostor ) musí na konci doby chladnutí t vykazovat pokles
výsledné teploty v místnosti v zimním období Δ θv (t)  °C , podle vztahu :
Δ θv (t) ≤ Δ θvN (t)
kde Δ θvN (t) je požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období ve °C,
stanovená z následující tabulky, kde θi je návrhová vnitřní teplota podle ČSN 73 0540-3.
Tab. č. 12 - Požadované hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období Δ θv (t)
Druh místnosti ( prostoru )
- při vytápění radiátory, sálavými panely a teplovzdušně;
- při vytápění kamny a podlahovém vytápění
- při přerušení vytápění topnou přestávkou
- budova masivní
- budova lehká
- při předepsané nejnižší výsledné teplotě θv,min
- při skladování potravin
- při nebezpečném zamrznutí vody
Nádrže s vodou ( teplota vody )
Pokles výsledné teploty v místnosti
Δ θv,N(t)  °C 
Strana 45 (celkem 106)
Tepelná stabilita místností v letním období.
8.2.1 Kritická místnost ( vnitřní prostor ) musí vykazovat :
a) buď nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období Δ θai,max, ve °C, podle
vztahu :
Δ θai,max ≤ Δ θai,max,N
kde Δ θai,max,N je požadovaná hodnota nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu v místnosti
v letním období, ve °C, která se stanoví podle následující tabulky.
b) nebo nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti v letním období θai,max, ve °C, podle vztahu :
θai,max ≤ θai,max,N
kde θai,max,N je požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období,
ve °C, která se stanoví podle následující tabulky.
období θai,max,N
- do 25 W/m3 včetně
- nad 25 W/m3
Nejvyšší denní vzestup teploty
vzduchu v místnosti v letním
Δ θai,max,N  °C 
θai,max,N  °C 
Požadavky ČSN 73 0540-2 : 2007 pro tepelnou stabilitu místností v letním období ( nejvyšší
denní vzestup teploty vzduchu v místnosti Δai,max,N = 5,0 °C ), jsou splněny za předpokladu osazení
vnějších žaluzií se světlými lamelami na výplně otvorů, nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu
v místnosti je 0,83 C.
Budova je VYHOVUJÍCÍ z hlediska požadavků ČSN 73 0540-2 : 2007 na tepelnou stabilitu
místností v zimním období pro maximální délku otopné přestávky 8 hodin.
Strana 46 (celkem 106)
Prostup tepla obálkou budovy
Prostup teple obálkou budovy podle článku 9 ČSN 73 0540-2: 2007:
Hodnotí se průměrným součinitelem prostupu tepla Uem, ve W/(m2.K), stanoveným ze vztahu :
Uem = HT /A
kde HT je měrná ztráta prostupem tepla, ve W/K, stanovená ze součinitelů prostupu tepla Uj všech
teplosměnných konstrukcí tvořících obálku budovy na její systémové hranici dané vnějšími rozměry,
jejich ploch Aj určených z vnějších rozměrů, odpovídajících teplotních redukčních činitelů bj
lineárních činitelů prostupu tepla j včetně jejich délky a bodových činitelů prostupu tepla j včetně
jejich počtu podle ČSN 73 0540-4,
kde A plocha obálky budovy v m2, stanovená součtem ploch Aj
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem, ve W/(m2.K), budovy nebo hodnocené vytápěné zóny,
musí splňovat podmínku:
kde Uem,N je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla, ve W/(m2.K), která se
stanoví podle 9.2 až 9.4 normy ČSN 73 0540-2.
Pro všechny obytné budovy a pro nebytové budovy s poměrnou plochou průsvitných výplní
otvorů obvodového pláště fW ≤ 0,50 a s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C, jejichž
konstrukce se hodnotí podle 5.2.1a), se požadovaná hodnota průměrného součinitel prostupu tepla
Uem,N, ve W/(m2.K), stanoví z následující tabulky v závislosti na objemovém faktoru tvaru budovy
A/V v m2/m3.
Strana 47 (celkem 106)
Tab. č. 14 - Požadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N pro
všechny obytné budovy a pro nebytové budovy s fW ≤ 0,50 a pro všechny s
převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C
Objemový faktor tvaru
A/V  m2/m3 
( zaokrouhlené na setiny )
Uem,N,  W/(m2.K) 
Uem,N,rq
Uem,N,rc
0,30 + 0,15 / ( A / V )
0,75 . Uem,N,rq
Při stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách v užívání budov a jiných změnách
dokončených budov se požaduje splnit požadavek :
a) při změně a úpravě více než 25 % obálky budova od dokončení budovy nebo od posledního
hodnocení prostupu tepla obálkou budovy,
Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s ve W/(m2.K), se stanoví
z požadované normové hodnoty Uem,N,rq ze vztahu :
Uem,s = Uem,N,rq + 0,60
Podle provedených výpočtů uvedených v příloze č. 3 vychází průměrný součinitel prostupu
tepla Uem :
Uem = 0,12  W/(m2.K)  < 0,46  W/(m2.K)  = Uem,N
Navrhovaná budova je VYHOVUJÍCÍ z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla podle
Strana 48 (celkem 106)
Tab. č. 15 - Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy ( CI )
klasif. tříd
Stav po realizaci plánovaných
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy se posuzuje podle ČSN 73 0540 - 2 : 2007
pomocí požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty
průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s.
Klasifikační třída A je vhodná pro pasivní domy.
Klasifikační třída B je vhodná pro nízkoenergetické domy.
Rozdíl tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu v ČR do roku 2006.
Klasifikační třídu C lze podrobněji rozdělit na:
- C1 - vyhovující doporučené úrovni ( CI ≤ 0,75 )
- C2 - vyhovující požadované úrovni ( CI > 0,75 )
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy ( CI ) podle ČSN 73 0540-2 : 2007 vychází ve
výši 0,26 a odpovídá tak klasifikaci A pro VELMI ÚSPORNOU budovu.
Strana 49 (celkem 106)
b) technická zařízení budovy pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé
vody a osvětlení a jejich regulace zajistí
V následující kapitole jsou uvedeny některé obecné informace a základní obvyklé ekonomické
přínosy instalací zařízení využívajících alternativních a obnovitelných zdrojů energie. V případě
rodinných domů typu EKORD se jedná o budovy s velmi nízkou potřebou energie, proto je nezbytně
nutné provést pro každý objekt individuelní podrobné technicko ekonomické posouzení a na jeho
základě pak eventuelně přistoupit k instalaci konkrétního zařízení.
Úpravy otopné soustavy :
Vytápěcí soustavu je třeba vybavit individuální regulací na otopných tělesech v jednotlivých
místnostech ventily s termostatickými hlavicemi.
Zároveň je nutné provést tepelné izolace všech tepelných rozvodů tak, aby byly splněny
požadavky vyhlášky č. 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při
rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Vhodným opatřením je zavedení energetického manažerství, spočívající v týdenní kontrole
spotřeby tepla na vytápění objektu podle vnější teploty. Je nutné navrhnout a vypočítat křivku odběru
tepla v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu a následně kontrolovat, porovnávat a vyhodnocovat
skutečný režim vytápění s projektovanými parametry.
Pokud dojde k odchylce bude nutné okamžitě zjistit její příčinu a následně pak odstranit
vzniklou závadu, nebo ovlivňovat uživatele bytů k energeticky vědomému chování.
Strana 50 (celkem 106)
Podobně jako u rozvodů ÚT je nutné provést tepelné izolace rozvodů TV podle požadavků
vyhlášky č. 193 / 2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Tab. č. 16 - Požadavky vyhlášky 151 / 2001 Sb. na tloušťky tepelné izolace energetických rozvodů
Dimenze vnitřních rozvodů
 DN 
 mm 
 20 mm
 30 mm
 DN
 100 mm
Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti
 u rozvodů ≤ 0,045  W / m.K  a u vnitřních rozvodů ≤ 0,040  W / m.K .
U vnitřních rozvodů z plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle
vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.
Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích
místech, u centrálního rozdělovače a u přípojek k otopným tělesům, které nejsou delší než 8 m, se volí
poloviční tloušťka tepelné izolace.
Vyhláška č. 151 / 2001 Sb. byla s účinností od 1.9.2007 nahrazena vyhláškou č. 193 / 2007 Sb.,
ve které již nejsou tloušťky izolantu taxativně stanoveny, ale stanovují se výpočtem. Tloušťky izolantu
uvedené v tabulce č. 16 jsou proto pouze orientační.
Větrání objektu bude zajištěno pomocí rekuperační jednotky. Přesný typ zařízení bude upřesněn
pro konkrétní stavby dle individuálních požadavků stavebníků. V dalších výpočtech bylo v tomto
případě uvažováno s účinností 75% s časovým využitím 70%.
Rekuperace je zpětné získávání tepla, tedy děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy
předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným
oknem ven, ale v rekuperační jednotce odevzdá většinu svého tepla právě přiváděnému vzduchu.
Účinnost rekuperačních zařízení udávají jednotliví výrobci v rozmezí 30 až 90 %, přičemž
účinnosti nad 60 % se považují za výborné. Záleží na velikosti jednotky, typu rekuperačního
výměníku, typu budovy apod.. Reálně lze uvažovat s celkovou účinností řádově okolo 50 %, což
v praxi představuje cca poloviční úsporu nákladů na pokrytí tepelné ztráty infiltrací, tedy větráním.
Strana 51 (celkem 106)
Využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie ( obecné informace )
Mezi tzv. alternativní či obnovitelné zdroje energie se řadí zejména energie vody, geotermální
energie, spalování biomasy, energie větru, energie slunečního záření, využití tepelných čerpadel a
energie příboje a přílivu oceánů. Teoretické využití těchto forem energie lze u budov předpokládat
pouze v oblasti spalování biomasy, slunečního záření a využití tepelných čerpadel.
Principem tepelného čerpadla je odebírání tepla z jeho zdrojů ( voda, země, vzduch ) a jeho
následné využití za pomoci další dodané pomocné energie. Teplo je odebíráno z okolního prostředí
pracovní látkou a je přenášeno do výparníku. Ve výparníku je teplo odnímáno pracovní látce pomocí
chladiva. Zahřátím kapalného chladiva dochází k jeho vypařování. Páry chladiva jsou odsávány a
stlačovány v kompresoru. Tím se zvýší jejich teplota. Páry chladiva jsou dále odváděny do
kondenzátoru, kde předávají teplo ohřívané látce, zchladí se a změní své skupenství na kapalné.
Kapalné chladivo je přiváděno zpět přes expanzní ventil do výparníku a celý cyklus se opakuje.
Z hlediska teplonosné látky je možné tepelná čerpadla rozdělit na čerpadla voda - voda, voda vzduch, vzduch - voda, vzduch - vzduch a země - voda.
U budov, zejména obytných, mají nejčastější uplatnění tepelná čerpadla voda - voda,
země - voda nebo vzduch - voda. Protože tepelná čerpadla využívající energii vody potřebují pro svůj
provoz zřízení studní pro čerpání a jímání vody ( pomineme - li využití přírodních jezer či řek ) a
systémy využívající energii země pak zřízení zemních kolektorů či zemních sond, jsou tyto systémy
vzhledem k nutným záborům pozemků prostorově náročné.
U systému vzduch - voda je nutné počítat s tím, že při poklesu teploty venkovního vzduchu
roste potřeba tepla na vytápění budovy, ale tepelný výkon čerpadla klesá. Z toho důvodu se
k tepelnému čerpadlu instaluje i druhý zdroj tepla, např. elektrokotel, který kryje topný výkon při
poklesu pod určitou teplotu, např. 0°C.
Nevýhodou systému je také to, že je chlazení vzduchu na výparníku provázeno kondenzací
vlhkosti obsažené ve vzduchu a jejím namrzáním. Námraza se musí periodicky odstraňovat ( odtávat ),
což přináší zvýšené energetické nároky.
Další nevýhodou je, že tepelná čerpadla pracují s nízkou teplotou topné vody, řádově 40°C,
proto je nutné při instalaci tepelných čerpadel do stávajících objektů počítat s výměnou otopných těles
za velkoplošná, což přináší další nemalé náklady.
Obvyklá průměrná cena instalace tepelných čerpadel do stávajících bytových domů se pohybuje
řádově okolo 90 000,- Kč na jednu bytovou jednotku, návratnost takové investice pak činí cca 15 let.
Výrobci tepelných čerpadel uvádějí jejich životnost 20 - 25 let, u technických zařízení podobného typu
je ale nutné zhruba po 15 letech počítat s jejich repasí. Otázkou zůstává vliv jejich ekonomické
životnosti, kdy po 15 letech budou v současnosti vyráběná zařízení již zastaralá a technicky
Předpokladem využití tepelných čerpadel v budovách jsou jejich výborné tepelně technické
vlastnosti. U stávajících budov je tedy nutné v případě jejich instalace nejprve realizovat zateplení
obvodových stěn, výměny oken apod..
Z uvedených důvodů je možné instalaci tepelných čerpadel doporučit do novostaveb, ovšem
pouze za předpokladu kladných výsledků důkladné technicko - ekonomické analýzy. V současné době
jsou již na trhu výrobky, jejichž instalace může být v kombinaci se státní dotací v případě novostaveb
ekonomicky efektivní.
Strana 52 (celkem 106)
Jedním z nejčistších a ekologicky nešetrnějších způsobů získávání energie je využívání
solárního záření. Využití slunečního záření v oblasti budov může být buď pasivní, tedy prvky tzv.
pasivní sluneční architektury ( prosklené fasády, Trombeho stěny, zasklené lodžie atd. ) nebo aktivní
( solární kolektory apod. ).
Na Českou republiku dopadá ročně cca 3 600 - 3700 MJ/m2, tedy zhruba 1 000 kWh/m2 energie
při průměrném počtu hodin solárního svitu ( bez oblačnosti ) v rozmezí 1400 - 1700 h/rok.
Obrázek - Průměrné roční sumy globálního záření v MJ/m2 ( zdroj ČHMÚ )
Jedním ze způsobů využití sluneční energie jsou aktivní systémy na bázi kapalinových
solárních kolektorů, sloužící nejčastěji pro předehřev teplé vody ( TV, dříve TUV ), dále pak např.
pro ohřev bazénové vody a pro přitápění.
U aktivních solárních systémů se energie záření zachycuje absorpční plochou a ve formě tepla
se předává teplonosné látce, která zprostředkovává jeho dopravu ke spotřebiči ( většinou do
akumulační nádoby ).
Účinnost přeměny solární energie na tepelnou prostřednictvím solárního kolektoru závisí na
mnoha faktorech ( orientace kolektorů, jejich sklon, tepelné ztráty z povrchu absorbéru, tepelné ztráty
v rozvodech, zašpinění povrchu kolektorů atd.). Obvyklou průměrnou roční účinnost výroby energie
lze uvažovat řádově 40%, tedy roční výrobu 400 kWh/m2 plochy kapalinového kolektoru, u
modernějších vakuových trubicových kolektorů je to pak cca 600 kWh/m2.
Technickým problémem u bytových domů je nutná plocha solárních kolektorů, která
představuje cca 5 m2 na jednu bytovou jednotku. Jediným prakticky možným umístěním kolektorů je
plochá střecha domu, u objektů s 20 a více byty ale vzniklá prostorový problém, že se na střechu
kolektory nevejdou.
Při obvyklé průměrné ceně instalace systému ve výši 15 000,- Kč/m2 plochy kolektoru a
množství získaného tepla ve výši průměrně 500 kWh/m2 ročně činí ekonomická návratnost investice
řádově 20 let.
Instalaci solárních kolektorů pro ohřev TV je možné doporučit pouze do rodinných domů s
celoročním využitím vyrobeného tepla, např. pro ohřev bazénové vody. Doporučit jejich instalaci pro
vícebytové domy není z technického ani ekonomického hlediska možné.
Strana 53 (celkem 106)
Další možností využití solárního záření je výroba elektrické energie fotovoltaickými panely.
Při dopadu světla na rozhraní dvou polovodičových materiálů vzniká elektrické napětí. Takto získaný
stejnosměrný elektrický proud se pomocí měničů mění na střídavý a je možné jej následně využívat
pro vlastní spotřebu v budově nebo prodávat do distribuční sítě.
Výkupní cena je stanovena na 13,46 Kč/kWh bez DPH, pokud se vyrobená elektrická energie
spotřebovává pro vlastní potřebu, je možné inkasovat tzv. zelený bonus ve výši 12,65 Kč/kWh. Je to
tzv. prémie za výrobu elektrické energie čistým způsobem.
Jmenovitý výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách kWp ( kilo Watt peak ), což je
výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaných podmínkách, podobných běžnému letnímu
bezoblačnému dni ( hustota záření 1000 W/m2 , 25°C, bezoblačná atmosféra ).
1 kWp nainstalovaného výkonu solárního panelu vyrobí v našich podmínkách ročně
cca 900 kWh elektrické energie. Tato hodnota se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách
( nadmořská výška, orientace panelů, konkrétní umístění v rámci republiky viz. obr. 3 apod.).
Jmenovitého výkonu 1 kWp dosáhne solární panel o ploše cca 8 m2. Pro umístění panelů na
terén nebo na ploché střechy je nutné počítat s nutnou vodorovnou plochou cca 2,5x větší, aby si
panely vzájemně nestínily.
Výrobci obvykle udávají životnost panelů 25 let, je ale nutné počítat s 0,8 % poklesem jejich
výkonu ročně. Výrobci obvykle garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% po 25 letech provozu.
Technicky mohou panely fungovat i déle, např. i 30 let, otázkou ale zůstává jejich životnost
ekonomická vzhledem k technickému pokroku a s ohledem na dvacetiletou garantovanou výkupní
cenu energie. Po uplynutí této doby může být výhodnější pořídit nové zařízení s vyšší účinností.
Cena instalace fotovoltaického systému se pohybuje okolo 150 000,- Kč/kWp výkonu, je ovšem
nutné počítat s dalšími náklady na získání licence k výrobě elektřiny od Energetického regulačního
úřadu a s další související administrativou a dále pak s náklady na připojení k distribuční síti podle
podmínek provozovatele distribuční soustavy.
Ekonomická návratnost při celkových průměrných nákladech instalace 170 000,- Kč/kWp a
zohlednění nákladů na administrativu provozu, údržbu atd. činí řádově 15 let.
Ekonomické parametry mohou vylepšit eventuelní státní dotace.
Při celkovém hodnocení enviromentálních přínosů výroby elektrické energie fotovoltaickými
systémy je nutné zohlednit i energetickou náročnost výroby a následné likvidace panelů, která není
zcela zanedbatelná.
Jednou z dalších variant využívání alternativních či obnovitelných zdrojů energie při provozu
budov je spalování biomasy, tedy hmoty biologického původu ( rostlinného či živočišného ). Pro
vytápění je možné využívat dřevní hmotu, tzv. pevná fytopaliva, kterými jsou polena, dřevní štěpky,
piliny, kůra, brikety či pelety.
Tento způsob vytápění je ekonomicky výhodný, má však velké nároky na skladovací prostory
pro palivo a na odpadové hospodářství ( odvoz popela ). Před instalací obdobných zařízení a systémů
vytápění je vždy nutné provést důkladnou komplexní ekonomickou analýzu.
Strana 54 (celkem 106)
Graf - Podíly jednotlivých forem energie na spotřebě objektu  % 
Celková roční dodaná energie Q,fuel = EP: 24,024 GJ
Strana 55 (celkem 106)
6. ZJEDNODUŠENÉ VÝPOČTOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE
OBYTNÝCH BUDOV S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU TEPLA NA
VYTÁPĚNÍ - TNI 73 0329
Objekt byl zároveň posouzen z hlediska požadavků TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové
hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění.
Pro splnění požadavků pro „pasivní rodinný dům“, tedy dosažení maximální měrné potřeby
tepla na vytápění 20 kWh/m2.a, bylo nutné provést některé nadstandardní úpravy a opatření:
- použití výplní otvorů s maximálním součinitelem prostupu tepla UW = 0,68 W/m2K
- doplnění skladby podlahy na terénu násypem z drceného skla tl. 290 mm tak, aby celkový
tepelný odpor podlahy činil min. 7,5 m2K/W
Strana 56 (celkem 106)
7. CEKOVÝ ZÁVĚR
1. Celková energetická náročnost budovy
Podle metodiky vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov činí měrná roční
spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 45 kWh/m2 , budova proto spadá do třídy energetické
náročnosti budovy A - MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ. Navržená budova bude tedy splňovat
požadavky na celkovou energetickou náročnost.
2. Porovnávací ukazatele
Navržené obvodové konstrukce budovy jsou VYHOVUJÍCÍ z hlediska součinitele prostupu
Jednotlivé navrhované stavební konstrukce odpovídají svým návrhem požadavkům
Navržená budova je VYHOVUJÍCÍ z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla Uem,
který je menší než požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem, N,rq podle ČSN 73 05402 : 2007.
místností v letním období za předpokladu osazení vnějších žaluzií se světlými lamelami na výplně
otvorů, nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti je 0,83 C.
místností v zimním období pro maximální délku otopné přestávky 8 hod.
Strana 57 (celkem 106)
V případě provedení tepelných izolací tepelných rozvodů tak, aby byly splněny požadavky
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, v případě řešení umělého osvětlení energeticky
úspornými světelnými zdroji na základě světelně technického výpočtu a v případě sofistikovaného
návrhu technických zařízení budovy ( vytápění, ohřev TV, rekuperace atd. ) je předpoklad, že
technická zařízení zajistí požadovanou dodávku užitečné energie pro požadovaný stav vnitřního
prostředí, dodávku energie s požadovanou energetickou účinností, požadovanou osvětlenost s nízkou
spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení a nízkou energetickou náročnost budovy.
Průkaz energetické náročnosti budovy vypracoval :
Robert Šafránek, zapsaný do Seznamu energetických auditorů podle § 11 odst. 1 písm. g)
zákona č. 406 / 2000 Sb. o hospodaření s energií pod číslem 212, s oprávněním Ministerstva průmyslu
a obchodu vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy.
Spolupráce: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., zapsaný do Seznamu energetických auditorů podle
§ 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 406 / 2000 Sb. o hospodaření s energií pod číslem 066, s oprávněním
Ministerstva průmyslu a obchodu vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy.
Strana 58 (celkem 106)
PŘÍLOHA Č. 1 - TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540
Teplo 2008
Název úlohy :
Zakázka :
E1 - obvodová stěna přízemí
ENB - RD Ekord 182 t78
KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :
Typ hodnocené konstrukce :
Korekce součinitele prostupu dU :
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Sádrové tvárni
Isocell Airsto
desky Steico f
betonová skoře
Stěrka s omítk
Ro[kg/m3]
Mi[-]
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :
0.13 m2K/W
0.25 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te :
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :
Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :
Ma[kg/m2]
Strana 59 (celkem 106)
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :
6.84 m2K/W
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.
Difuzní odpor konstrukce ZpT :
Teplotní útlum konstrukce Ny* :
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :
8.0E+0010 m/s
Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :
19.81 C
Minimální požadované hodnoty při max.
rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:
--------- 80% --------- -------- 100% --------Tsi,m[C]
f,Rsi,m
Tsi,m[C]
--------------------0.325
RHsi[%]
RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
tepl.[C]:
p [Pa]:
p,sat [Pa]:
13.6 -10.8
1554 241
Kond.zóna
vodní páry [kg/m2s]
8.310E-0009
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:
0.009 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:
2.098 kg/m2,rok
Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:
Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.
STOP, Teplo 2008
Strana 60 (celkem 106)
Strana 61 (celkem 106)
B1 - strop nad přízemím
Strop, střecha - tepelný tok zdola
Uzavřená vzduc
Minerální vlák
0.10 m2K/W
-11.0 C
Strana 62 (celkem 106)
13.83 m2K/W
0.07 W/m2K
0.09 / 0.12 / 0.17 / 0.27 W/m2K
5.4E+0009 m/s
1284 239
Množství difundující vodní páry Gd : 2.284E-0007 kg/m2s
Strana 63 (celkem 106)
C1 - podlaha přízemí bez suterénu - U
Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Dlažba keramic
Anhydritový po
Pěnový polysty
0.17 m2K/W
0.00 m2K/W
Strana 64 (celkem 106)
5.07 m2K/W
0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K
7.9E+0011 m/s
20.25 C
Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:
Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :
Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :
1379.57 Ws/m2K
6.92 C
Strana 65 (celkem 106)
C1 - podlaha přízemí bez suterénu - ztráty
Štěrkový podsy
Strana 66 (celkem 106)
5.61 m2K/W
0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K
8.4E+0011 m/s
6.89 C
Strana 67 (celkem 106)
Teplo 2009
E1 - obvodová stěna přízemí - stěrka s omítkou
Strana 68 (celkem 106)
8.534E-0009
2.039 kg/m2,rok
STOP, Teplo 2009
Strana 69 (celkem 106)
Strana 70 (celkem 106)
E1 - obvodová stěna přízemí + keramický obklad
Stavební lepid
Strana 71 (celkem 106)
6.89 m2K/W
0.142 W/m2K
1.4E+0011 m/s
9121.8
19.82 C
13.6 -10.6
1560 246
1.579E-0008
0.115 kg/m2,rok
0.207 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 10.0 C.
Strana 72 (celkem 106)
V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.
Kondenzační zóna č. 1
Akt.kond./vypař.
Gc [kg/m2s]
3.83E-0010
6.42E-0009
9.36E-0009
9.91E-0009
9.44E-0009
6.33E-0009
1.16E-0009
-5.85E-0009
-1.16E-0008
-1.51E-0008
-1.39E-0008
Akumul.vlhkost
Ma [kg/m2]
0.1121 kg/m2
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).
Strana 73 (celkem 106)
E1 - obvodová stěna přízemí + břidličný obklad
Strana 74 (celkem 106)
1.2E+0011 m/s
1559 246
1.566E-0008
0.109 kg/m2,rok
0.232 kg/m2,rok
Strana 75 (celkem 106)
5.88E-0009
8.95E-0009
9.57E-0009
9.05E-0009
5.78E-0009
3.51E-0010
-7.11E-0009
-1.32E-0008
-1.70E-0008
-1.58E-0008
0.1031 kg/m2
Strana 76 (celkem 106)
PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPOČET TEPELNÉ STABILITY MÍSTNOSTÍ
podle ČSN 730540 a STN 730540
Stabilita 2009
Název ulohy:
RD Ekord 182 t78 - ložnice
Venkovní návrhová teplota Te:
Vnitřní návrhová teplota Ti:
Souč.přestupu h,e:
Souč.přestupu h,i:
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:
Dílčí časový úsek pro hodnocení poklesu teploty Tau:
Měrné objemové teplo vzduchu v místnosti Cv:
Jiné trvalé tepelné zisky v místnosti Qm:
Objem vzduchu v hodnocené místnosti V:
Násobnost výměny vzduchu:
25.0 W/m2K
7.7 W/m2K
1.00 h (celkem 24xTau)
1217.0 J/m3K
58.1 m3
0.5 1/h
Konstrukce číslo 1 ... Neprůsvitná kce
Nesymetricky chladnoucí
Plocha konstrukce:
Teplota na vnější straně Te: -13.0 C
vrstva č.
Sádrová tvárnice
desky Steico flex
betonová skořepinová
Stěrka s omítkou
Tep.odpor 1.vrstvy:
6.836 m2K/W
0.242 m2K/W
M.teplo
M.hmotnost
Tep. jímavost 1. vrstvy:
Konstrukce číslo 2 ... Neprůsvitná kce
Plocha konstrukce: 11.88 m2
Strana 77 (celkem 106)
Konstrukce číslo 3 ... Neprůsvitná kce
Konstrukce číslo 4 ... Neprůsvitná kce
Symetricky chladnoucí
Plocha konstrukce: 13.60 m2
Teplota na vnější straně Te: 21.0 C
1 Sádrová tvárnice
1.991 W/m2K
Konstrukce číslo 5 ... Neprůsvitná kce
Plocha konstrukce: 11.80 m2
2 zvuková izolace
3 Sádrová tvárnice
1.415 m2K/W
0.597 W/m2K
Konstrukce číslo 6 ... Neprůsvitná kce
Plocha konstrukce: 17.63 m2
Teplota na vnější straně Te: 5.0 C
1+2 vrstva
5.595 m2K/W
0.171 W/m2K
2014009.6
Konstrukce číslo 7 ... Neprůsvitná kce
Teplota na vnější straně Te: -11.0 C
1 1+2 vrstva
2 Minerální vlákna
3 Minerální vlákna
13.827 m2K/W
0.137 m2K/W
0.071 W/m2K
71085.6
Strana 78 (celkem 106)
Konstrukce číslo 8 ... Dřevěné okno
Okenní vnější
Teplota na vnější straně:
Souč. prostupu:
Konstrukce číslo 9 ... Dřevěné dveře
Teploty vzduchu, povrchů a výsledné poklesy teploty:
Ta,i [C]:
Tv [C]:
DTv [C]:
Kce č.
Strana 79 (celkem 106)
Ta,i - teplota vnitřního vzduchu v čase Tau
Tv - výsledná teplota v místnosti v čase Tau
DTv - pokles výsledné teploty místnosti v čase Tau
STOP, Stabilita 2009
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)
A VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb.
Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008.
Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období (čl. 8.1 ČSN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):
Delta Tr,N (tau) = 3,00 C
Delta Tr (2,00) = 1,27 C
Delta Tr (4,00) = 1,89 C
Delta Tr (6,00) = 2,43 C
Delta Tr (8,00) = 2,93 C
Delta Tr (10,00) = 3,41 C
Delta Tr (12,00) = 3,87 C
Delta Tr (14,00) = 4,30 C
Delta Tr (16,00) = 4,72 C
Delta Tr (18,00) = 5,13 C
Delta Tr (20,00) = 5,53 C
Delta Tr (22,00) = 5,91 C
Delta Tr (24,00) = 6,28 C
Delta Tr (8,00) < Delta Tr,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN pro maximální délku otopné přestávky 8,00 h.
Při delší otopné přestávce NEBUDE POŽADAVEK SPLNĚN.
Stabilita 2009, (c) 2009 Svoboda Software
Strana 80 (celkem 106)
Teplotní oblast:
Návrh.teplota int.vzduchu Tai:
Měrné objemové teplo vnitřního vzduchu:
Jiné trvalé tepelné zisky či ztráty v místnosti:
Objem vzduchu v hodnocené místnosti:
Souč. přestupu h,e:
Souč. přestupu h,i:
14.3 W/m2K
Pohltivost vnějšího povrchu: 0.60
Teplotní útlum:
7225.21
Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:
Orientace kce:
Strana 81 (celkem 106)
Vnitřní neochlazovaná
10661440.0 J
19341680.0 J
Vnitřní ochlazovaná
332348800.0 J
Pohltivost vnějšího povrchu: 0.80
16.49 h
Strana 82 (celkem 106)
Propustnost sl. záření Tau:
VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ TEPELNÉ STABILITY V LETNÍM OBDOBÍ:
I. Výpočet podle metodiky ČSN 730540-4:
Tepelná energie akumulovaná v neosluněných konstrukcích: 3.623519E+0008 J
Neprůsvitná kce
Stř.intenzita záření
Tep.zisk [W]
Tepelný zisk průsvitnými konstrukcemi Qok:
Modul vekt.součtu tepl.amplitud tep.zisků Qoka+Qe:
Tepelný zisk od vnitřních zdrojů Qi:
Tepelná ztráta větráním Qv:
Celkový maximální tepelný zisk Qz:
Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :
Doba zisku [h]
44.72 W
103.96 W
(při násobnosti výměny n = 0.50 1/h)
147.63 W
II. Výpočet podle metodiky STN 730540-4:
Tepelná energie akumulovaná v neosluněných konstrukcích:
100.546 kWh/den
Tep.zisk [kWh]
Energie sl. záření [kWh/m2,den]
Tepelný zisk průsvitnými konstrukcemi Qs:
Tepelný zisk neprůsvitnými konstrukcemi Qe:
0.336 kWh
(při délce větrání 8 h při vnější teplotě nižší než vnitřní o 4 C dle čl. 12.1.5 STN 730540-4)
Celkový denní tepelný zisk Q:
1.889 kWh
Strana 83 (celkem 106)
Požadavek na nejvyšší vzestup teploty vzduchu v letním období (čl. 8.2 ČSN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):
Delta Ta,max,N = 5,00 C
Vypočtená hodnota:
Delta Ta,max = 0,83 C
Delta Ta,max < Delta Ta,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Strana 84 (celkem 106)
PŘÍLOHA Č. 3 - VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA
podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540
a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832
RD Ekord 182 t78
Počet zón v objektu:
Typ výpočtu potřeby energie:
měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce)
Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2]
-2,4 C
-0,6 C
Strana 85 (celkem 106)
HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU :
HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 :
Název zóny:
Geometrie (objem/podlah.pl.):
Časová konstanta:
600,6 m3 / 147,3 m2
Vnitřní teplota (zima/léto):
Zóna je vytápěna/chlazena:
20,0 C / 20,0 C
Regulace otopné soustavy:
Průměrné vnitřní zisky:
....... odvozeny pro
1,069 kW
· produkci tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotřebiče)
· časový podíl produkce: 0+0 % (osoby+spotřebiče)
· zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba
· příkon osvětlení: 147,3 W (využito 5000,0 h/rok)
· prům. účinnost osvětlení: 0 %
· další tepelné zisky: 884,0 W
Teplo na přípravu TV:
....... odvozeno pro
10015,28 MJ/rok
· roční potřebu teplé vody: 59,9 m3
· teplotní rozdíl pro ohřev: (50,0 - 10,0) C
Zpětně získané teplo mimo VZT:
0,0 MJ/rok
Vytápění je zajištěno VZT:
Účinnost sdílení/distribuce:
Název zdroje tepla:
Typ zdroje tepla:
Parametr COP:
Účinnost výroby/regulace:
Příkon čerpadel vytápění:
98,0 % / 98,0 %
tepelné čerpadlo (podíl 80,0 %)
elektrický dohřev (podíl 20,0 %)
obecný zdroj tepla (např. kotel)
93,0 % / 97,0 %
Typ zdroje přípravy TV:
Účinnost zdroje přípravy TV:
Příkon čerpadel distribuce TV:
Účinnost distribuce teplé vody:
tepelné čerpadlo (podíl 30,0 %)
tepelné čerpadlo (1. zdroj tepla)
323,0 %
elektrický akumulační zásobník (podíl 70,0 %)
Měrná tepelná ztráta větráním zóny č. 1 :
Objem vzduchu v zóně:
Podíl vzduchu z objemu zóny:
Typ větrání zóny:
Objem.tok přiváděného vzduchu:
Objem.tok odváděného vzduchu:
Násobnost výměny při dP=50Pa:
Souč.větrné expozice e:
Souč.větrné expozice f:
Účinnost zpětného získávání tepla:
Podíl času s nuceným větráním:
Výměna bez nuceného větrání:
Měrná tepelná ztráta větráním Hv:
480,48 m3
nucené (mechanický větrací systém)
2,0 1/h
0,3 1/h
23,325 W/K
Strana 86 (celkem 106)
Tepelná propustnost mezi zónou č. 1 a exteriérem :
Okno JZ
Prosklené dveře JZ
Okno Z
Prosklené dveře Z
Okno SV
Vstupní dveře SV
Vstupní dveře V
Okno JV
Název liniového tep.mostu
Psi [W/mK]
Styk stěny a stropu nad přízem
Styk stěny a podlahy
Okno JZ - ostění
Okno JZ - nadpraží
Okno JZ - parapet
Prosklené dveře JZ - ostění
Prosklené dveře JZ - nadpraží
Prosklené dveře JZ - parapet
Okno Z - ostění
Okno Z - nadpraží
Okno Z - parapet
Prosklené dveře Z - ostění
Prosklené dveře Z - nadpraží
Prosklené dveře Z - parapet
Okno SV - ostění
Okno SV - nadpraží
Okno SV - parapet
Vstupní dveře SV - ostění
Vstupní dveře SV - nadpraží
Vstupní dveře SV - parapet
Okno V - ostění
Okno V - nadpraží
Okno V - parapet
Vstupní dveře V - ostění
Vstupní dveře V - nadpraží
Vstupní dveře V - parapet
Okno JV - ostění
Okno JV - nadpraží
Okno JV - parapet
Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Hd:
54,328 W/K
Strana 87 (celkem 106)
Ustálená tepelná propustnost zeminou zóny č. 1 :
Plocha kce ve styku se zeminou či sklepem:
Součinitel prostupu tepla této konstrukce:
Činitel teplotní redukce:
Ustálená tepelná propustnost zeminou Hg:
12,376 W/K
Solární zisky průsvitnými konstrukcemi zóny č. 1 :
Ff [-]
Celkový solární zisk okny Qs (MJ):
Strana 88 (celkem 106)
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :
VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 :
Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu:
Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw:
Měrná ztráta větranými stěnami H,vw:
Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti:
Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dHt:
Výsledná měrná ztráta H:
----------90,029 W/K
Potřeba tepla na vytápění po měsících:
Q,H,ht[GJ]
Q,int[GJ]
Q,sol[GJ]
Q,gn [GJ]
Eta,H [-]
Q,H,nd[GJ]
----------0,610
Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární
tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fH je část
měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění.
Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd:
10,664 GJ
Energie dodaná do zóny po měsících:
Q,f,H[GJ]
Q,f,C[GJ]
Q,f,RH[GJ]
Q,f,W[GJ]
Q,f,L[GJ]
Q,f,A[GJ]
Q,fuel[GJ]
----------0,290
Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie
na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie
na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.)
a Q,fuel je celková dodaná energie.
Celková roční dodaná energie Q,fuel:
24,024 GJ
Strana 89 (celkem 106)
PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT :
Faktor tvaru budovy A/V:
0,95 m2/m3
Rozložení měrných tepelných ztrát
Měrná ztráta [W/K]
Celková měrná ztráta H:
Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv:
Ustálená propustnost zeminou Hg:
Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu:
Propustnost tepelnými mosty Hd,tb:
Propustnost plošnými kcemi Hd,c:
Obvodové stěny... :
Střecha... :
Okno Z... :
Okno JZ... :
Prosklené dveře Z... :
Zbylé méně významné konstrukce:
Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dH:
---17,824
Měrná ztráta objektu a parametry podle starších předpisů
Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc:
Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů:
Tepelná charakteristika budovy podle ČSN 730540 (1994):
Spotřeba tepla na vytápění podle STN 730540, Zmena 5 (1997):
90,029 W/K
600,6 m3
0,15 W/m3K
11,0 kWh/m3,a
Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc
působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem.
Součet měrných tepelných ztrát prostupem jednotlivých zón Ht:
Plocha obalových konstrukcí budovy:
66,7 W/K
Požadavek ČSN 730540-2 odvozený z U,req dílčích konstrukcí Uem,req:
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em:
Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy:
Celková podlahová plocha budovy:
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3):
4,9 kWh/(m3.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:
2,962 MWh
Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H:
Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H:
Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:
Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:
Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C:
Energetická náročnost chlazení za rok EP,C:
Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:
Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,Fans:
Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:
Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,DHW:
Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,DHW:
Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,DHW:
Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,Light:
Energ. náročnost osvětlení za rok EP,Light:
Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e:
Strana 90 (celkem 106)
5,074 GJ
--5,074 GJ
--------1,104 GJ
1,104 GJ
12,018 GJ
--12,018 GJ
5,827 GJ
1,410 MWh
--1,410 MWh
--------0,307 MWh
0,307 MWh
3,338 MWh
--3,338 MWh
1,619 MWh
--10 kWh/m2
--------2 kWh/m2
--23 kWh/m2
(již zahrnuto v potřebě energie na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně)
Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el:
Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el:
Celková produkce energie za rok Q,e:
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:
6,673 MWh
Měrná spotřeba energie dodané do budovy
Celková roční dodaná energie:
Měrná spotřeba dodané energie EP,V:
6673 kWh
11,1 kWh/(m3.a)
Měrná spotřeba energie budovy EP,A:
45 kWh/(m2,a)
STOP, Energie 2008
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ
VYHLÁŠKY MPO č. 148/2007 Sb.
Objem vytápěných zón budovy V =
Plocha ohraničujících konstrukcí A =
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce
je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.
Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a7)
max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =
0,46 W/m2K
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce
vyžaduje současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků
pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) = 0,38 W/m2K
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN.
Požadavek na energetickou náročnost budovy (§3, odst.1)
max. měrná spotřeba energie EP,A,req:
142 kWh/m2.a
měrná spotřeba energie EP,A:
45 kWh/m2.a
EP,A < EP,A,req ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
Energie 2008, (c) 2008 Svoboda Software
A (mimořádně úsporná)
Strana 91 (celkem 106)
Strana 92 (celkem 106)
PŘÍLOHA Č. 4 - VÝPOČET PODLE TNI 73 0329
NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ
podle TNI 730329
RD Ekord 182 t78 - standardní řešení
podle TNI 730329 (měsíční)
· počet osob: 4 a počet bytů: 1
Celk. pomocná energie:
Celk. elektřina na osvětlení:
7920,0 MJ/rok
2880,0 MJ/rok
11520,0 MJ/rok
elektrický kotel (podíl 20,0 %)
Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 :
Měrný tepelný tok větráním Hv:
9,217 W/K
Strana 93 (celkem 106)
Strana 94 (celkem 106)
Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem :
b [-] U,N [W/m2K]
Okno J - ostění
Okno J - nadpraží
Okno J - parapet
Měrný tok prostupem do exteriéru Hd:
54,341 W/K
Strana 95 (celkem 106)
Ustálený měrný tok zeminou zóny č. 1 :
Název konstrukce:
Tepelná vodivost zeminy:
2,0 W/mK
Exponovaný obvod podlahy:
Lin. činitel v napojení stěny:
0,0 W/mK
Součinitel vlivu spodní vody Gw:
Typ podlahové konstrukce:
Tloušťka obvodové stěny:
Tepelný odpor podlahy:
5,18 m2K/W
Přídavná okrajová izolace:
Tloušťka okrajové izolace:
Tepelná vodivost okrajové izolace:
Hloubka okrajové izolace:
Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu:
-0,016 W/mK
Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:
Ustálený měrný tok zeminou Hg:
25,022 W/K
Strana 96 (celkem 106)
Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:
Měrný tok Trombeho stěnami H,tw:
Měrný tok větranými stěnami H,vw:
Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:
Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dHt:
Výsledný měrný tok H:
----------88,580 W/K
----------0,559
12,926 GJ
----------0,266
22,875 GJ
Strana 97 (celkem 106)
Měrný tok [W/K]
Měrný tok zeminou Hg:
Měrný tok tepelnými mosty Hd,tb:
Měrný tok plošnými kcemi Hd,c:
---17,812
Otvorová výplň:
Měrný tok speciálními konstrukcemi dH:
--25,022
Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc:
88,580 W/K
10,8 kWh/m3,a
Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc
Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami Ht:
79,4 W/K
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:
6,0 kWh/(m3.a)
24 kWh/(m2.a)
3,591 MWh
Strana 98 (celkem 106)
Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:
Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:
Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:
Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:
Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:
Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:
6,151 GJ
1,152 GJ
7,303 GJ
--------1,152 GJ
2,324 GJ
0,576 GJ
11,520 GJ
1,709 MWh
0,320 MWh
2,029 MWh
--------0,320 MWh
0,646 MWh
0,160 MWh
0,806 MWh
(již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně)
6,354 MWh
6354 kWh
10,6 kWh/(m3.a)
43,1 kWh/(m2.a)
Strana 99 (celkem 106)
Rozdělení podle energonositelů, primární energie a emise CO2
Qp CO2
Mech.větrání
Q,f [GJ/a]
Q,p [GJ/a]
CO2 [t/a]
Qf je potřeba energie na daný účel dodávaná energonositelem v GJ/rok, Qp je potřeba primární energie
na daný účel dodávaná energonositelem v GJ/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok.
Celková potřeba prim. energie za rok:
Celkové emise CO2 za rok:
STOP, Energie 2009
68,626 GJ
4,067 t
19,063 MWh
Strana 100 (celkem 106)
RD Ekord 182 t78 - nadstandardní úprava
( výplně otvorů UW = 0,68 W/m2K + doplněná tepelná izolace spodní stavby )
Strana 101 (celkem 106)
383,183 m3
přirozené nebo nucené
6,732 W/K
Strana 102 (celkem 106)
59,517 W/K
Měrný tok zeminou u zóny č. 1 :
7,68 m2K/W
Známý přídavný lineární činitel prostupu:
-0,006 W/mK
18,257 W/K
Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:
od 13,071 do 106,747 W/K
19,998 / 7,393 W/K
Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg:
Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m:
Strana 103 (celkem 106)
----------84,506 W/K
----------0,465
10,437 GJ
--0,221
Strana 104 (celkem 106)
a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů.
21,691 GJ
---8,026
84,506 W/K
0,14 W/m3K
10,3 kWh/m3,a
... dtto pro činitel teplotní redukce výplní otvorů b=1,15 (dle ČSN 730540):
77,8 W/K
Prům. souč. prostupu tepla obálky budovy U,em dle TNI 730329 a 30:
Prům. souč. prostupu tepla obálky budovy U,em dle ČSN 730540:
4,8 kWh/(m3.a)
2,899 MWh
Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla.
----------0,221
Strana 105 (celkem 106)
4,966 GJ
6,118 GJ
1,379 MWh
1,699 MWh
6,025 MWh
6025 kWh
10,0 kWh/(m3.a)
40,9 kWh/(m2.a)
Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů.
Qf je spotřeba energie na daný účel dodávaná energonositelem v GJ/rok, Qp je spotřeba primární energie
Celková spotřeba prim. energie za rok:
30,512 GJ
1,808 t
8,475 MWh
Poznámka: Primární energie a emise CO2 nezahrnují v souladu s TNI 730329 a TNI 730330 energii na osvětlení.
PŘÍLOHA Č. 5 -
VÝKAZ VÝMĚR A
Strana 106 (celkem 106)
K PRŮKAZU
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí byly určeny podle ustanovení ČSN 73 0540 a v souladu s ČSN EN ISO 13788 a ČSN EN ISO 6946. Fyzikální vlastnosti použitých materiálů byly převzaty ...
PENB BD Amforová - stávající stav
4EP4)?6?/3L)2325OJ2
podmínku nN ≤ n ≤ 1,5 ⋅ nN , přičemž požadovaná intenzita větrání nN se stanovuje na základě množství potřebného čerstvého vzduchu1. Splnění požadavku se zajišťuje návrhem větrání místnosti (nejlép...
1452 - dokumentace
Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0476 kg/(m2.rok) Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a: 5.6900 kg/(m2.rok) Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C. Poznám...
Technická a výpočtová část ENVIROS
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypočtená hodnota: U = 0,12 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. III. Požadavky na šíření vlhkosti ...
PENB BD Amforová - návrh - Společenství vlastníků bytových
4'"#N,5"+& ,-,!./,& )& +& 7K#OJ& *=K-8& 6"$"-3,-1& 5+6"78& 7& 'NJ')6K& '%-K-J& '"L)6)7$+& -) ,-,!.,#/0$"+&-2!"3-"4#&5+6"78&'"6%,&P&F&"64#Q&>&'J4=Q&)@&)&'[email protected]
Brožuru ve formátu pdf můžete stahovat zde
max. 100 mm max. 100 mm (od 60 mm nutná roznášecí vrstva)
Konstrukce rodinných domů DEKHOME C je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cih...
energetický audit - Oblastní nemocnice Příbram
Energetický audit je zpracován podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky 425/2004 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Struktura toho...
byla nyní odstraněna. V případě větší změny dokončené budovy (za kterou zákon považuje změnu na více než 25 % celkové plochy obálky budovy) jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastní...
IVT PremiumLine EQ - Eko
Řešení problémů s vlhkostí v bytech
Fyzika III – Optika
Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu

References: zákona č. 406
 § 11
 §6
 zákona č. 61
 zákona č. 406
 §6
 zákona č.61
 §4
 §6
 zákona č.61
 §6
 §4
 § 11

zákona č. 406

§ 11
 zákona č. 406
 čl. 12