Source: http://doczz.cz/doc/178147/szinkron
Timestamp: 2018-11-17 11:07:12+00:00

Document:
szinkron - Krasobruslení
EGM 48 LPG-NG-1F (8896313)
Generátor elektrického proudu / CZ
Generátor elektrického prúdu / SK
Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU
Návod k použití
I. Technické údaje
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce HERON zakoupením tohoto nářadí.
vrtání x zdvih válce
objem oleje v motoru
hmotnost motoru (bez náplní)
max. výkon / jmenovitý výkon
účiník DC (usměrněný) napětí
třída izolace / krytí
hmotnost (bez náplní)
rozměry (výška x šířka x délka)
naměřený akustický výkon (ISO 1168-1)
naměřený akust. výkon (vzdálenost 7m)
výstupní tlak LPG
průtok LPG
výstupní tlak NG (G20)
průtok NG (G20)
doporučený tlakový regulátor (pro LPG)
doporučený vnitřní průměr hadice
Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá
opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho
používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:
www.heron-motor.cz
Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.
Heron EGM 48 LPG-NG-1F
zážehový , čtyřtaktní, jednoválec s OHV rozvodem, typ ST 188F
T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
nucené, vzduchem
88 x 64 mm
8,2kW (11HP) / 4000 min-1
LPG (zkapalněný ropný plyn) / NG (G20) (zemní plyn)
cca 0,32 kg / kWh (LPG) při 75% zatížení, cca 0,35 m3 / kWh (NG) při 75% zatíž.
1,1 l
typu Brisk - LR17YS nebo její ekvivalent
jednofázový, synchronní
4800 W/ 4400 W
B / IP23
80 kg
578x535x700 mm
2,8 ± 0,5 kPa (28 ± 5 mbar)
>2,0 kg/hod.
2,0 kPa (20 mbar)
>2,5 m3 /hod.
typ MEVA NP01033 a NP01034 nebo jeho ekvivalent (není součástí dodávky)
AVR systém
Elektrocentrála HERON dále splňuje veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová zařízení a z hlediska ochrany
před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41
na ochranu elektrickým oddělením.
Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku. První čtyři číslice uvádí rok,
další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje pořadové číslo.
II. Rozsah dodávky
generátor el. proudu
1 ks
8 ks
III. Bezpečnostní pokyny
Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezproblémovému provozu za předpokladu, že bude
provozována v souladu s návodem na obsluhu. Tento typ
elektrocentrál je ověřen a schválen do provozu autorizovanou zkušebnou a je opatřen certifikátem CE.
Před prvním použitím elektrocentrály si
pozorně prostudujte tento návod k obsluze tak, abyste porozuměli jeho obsahu.
Zabráníte tak možnému vážnému poškození zařízení
nebo dokonce zranění. Při používání generátoru je
nutné dodržet všechny bezpečnostní pokyny!
• Vždy před zahájením práce proveďte předběžnou
provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně
vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.
• Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby
nedošlo k jejímu převrácení. Systém mazání motoru
pracuje bezpečně jen do náklonu 16° ve všech směrech,
tudíž větší náklon elektrocentrály při provozu je nepřípustný a může vést k vážnému poškození motoru, na
které se nevztahuje záruka.
• Abyste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili
dostatečnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení
či strojů. Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé
látky. Nádobu se stlačeným plynem je nutno umístnit
min. 1 m od generátoru a tak, aby na něj nesměřovaly
výfukové plyny nebo nádobu umístěte do speciálního
držáku výrobce (není součástí dodávky).
• Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné
vzdálenosti, protože vzniká možnost popálenin od
horkých částí motoru, případně může přijít k úrazu
• Měli byste vědět, jakým způsobem je možné motor co
nejrychleji vypnout. Kromě toho byste se měli důkladně
seznámit s obsluhou ovládacích prvků. Nenechávejte
nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího
poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala
osoba indisponovaná např. pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená, a také tak sami nečiňte.
• Nepoužívejte centrálu ve sklepích, jámách apod. protože LPG/NG je těžší než vzduch a proto se v případe
úniku vždy hromadí v nejnižších místech a v prohlubních.
• Výměna nádoby se stlačeným plynem se musí provádět
v dobře větraném prostoru a při vypnutém motoru.
LPG/NG ve směsi se vzduchem může vytvořit výbušnou
směs. Před spuštěním motoru musíte zajistit, aby se
veškerý uniklý plyn odvětral.
• Zajistěte, aby celé plynové vedení bylo těsné. Před
každým použitím elektrocentrály kontrolujte těsnost
všech spojení a zda nejsou poškozeny přívodní hadice.
• Jestliže unikl plyn, bezpodmínečně zajistěte, aby místo
bylo před nastartováním motoru dostatečně odvětrané.
• Během výměny plynové lahve a v okolí uložených plynových lahví nikdy nekuřte a nepoužívejte otevřeného
• Používejte pouze hadice (popř. další díly, které přicházejí do styku s plynem), které jsou pro tento účel určeny
(spňujíc normu EN 559) a nejeví známky poškození,
opotřebení nebo stárnutí. Nikdy nepoužívejte běžné
zahradní hadice apod. Při použití nevhodných materiálů
hrozí riziko výbuchu způsobené reakcí plynu s materiálem hadice.
Vždy používejte redukční ventil určený pro LPG!
Připojení plynové lahve ke generátoru bez redukčního ventilu je velice nebezpečné a je zakázáno!
Doporučený tlakový regulátor typ MEVA NP01033
a NP01034 nebo jeho ekvivalent (není součástí dodávky). Všechny doporučené součásti (např. tlakový
regulátor, hadice a pod.) musí být certifikované dle
platných zákonů!
• Generátor se smí připojit jen na nízkotlaký přívod
zemního plynu NG ( G20 ) - nízkotlaký přívod již má
regulovaný výstupní tlak 2,0 kPa ( 20 mbar), není tedy
potřeba redukční ventil. Rozvod plynu musí byt vždy
ukončen kulovým ventilem, tak aby bylo možné přivod
plynu kdykoliv uzavřít nezávisle na hlavním spínači
a k tomuto kulovému ventilu je možné připojit přivodní
hadici ke generátoru. Vytvoření připojky s kulovým
ventilem vždy svěřte reviznímu technikovi na plynové
spotřebiče!
Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid
uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn
může při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně
i smrt. Proto nikdy nepouštějte zařízení v uzavřené
místnosti bez dostatečného větrání a přístupu
čerstvého vzduchu! Vždy zajistěte důkladné větrání
• Nepokládejte žádné předměty na motor, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru.
• Za provozu udržujte dostatečný odstup od všech rotujících částí zařízení.
• Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký
také dlouho po vypnutí motoru, proto se ho nedotýkejte. Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte motor vychladnout předtím,
než má být přepravován nebo uskladněn v uzavřených
• Uvědomte si že elektrocentrála je zařízení produkující
elektrické napětí, proto při její nesprávném používání
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama.
• Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elektrocentrály daného max. výkonu není vyžadováno, jelikož
ale tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodem je, vždy, když je to možné, zabezpečte uzemnění
elektrocentrály.
• Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně
na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chraňte proti
vlhkosti, nečistotám a jiným korozním vlivům při používání i při skladování.
• Elektrocentrály nesmí být připojovány za žádných okolností svépomocně do pevné rozvodné sítě jako záloha.
Ve zvláštním případě, kdy jde o připojení alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu rozvodnému
systému, smí být toto připojení provedeno jen kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním tato připojení
provádět, který zná problematiku použití přenosných
elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných
elektrotechnických předpisů a je schopen posoudit
rozdíly mezi zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné
síti a zařízením napájeným ze zdrojového soustrojí.
Za případné škody nebo zranění vzniklé neodborným
spojováním s veřejným rozvodem distributor nenese
• K elektrocentrále nepřipojujte jiný typ zásuvkového
spojení, než odpovídá platným normám. V opačném
případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem
nebo vznik požáru. Použitý kabel musí odpovídat
platným normám, vzhledem k velkému mechanickému
namáhání používejte pouze ohebný pryžový kabel.
• Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo se řiďte
normou ISO 8528-8.
• Elektrocentrála Heron je el.zařízení, které splňuje
bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí
pracující dle ČSN ISO 8528-8 v izolované soustavě.
Předepsané parametry pro použití prodlužovacího vedení
dle ISO 8528-8:
Průřez kabelu (mm)
Pozn.: Hodnoty platí u plně rozvinutého kabelu.
• Podle hygienického předpisu nesmí být elektrocentrála
používána, pokud je tím omezována veřejnost a v době
od 22.00 do 6.00 z důvodu rušení nočního klidu.
• Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektrické instalaci
může provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a mající povolení od výrobce Madal Bal
a.s. V opačném případě se jedná o neoprávněný zásah
do centrály, což má za následek ztrátu záruky.
IV. Použité piktogramy
a důležitá upozornění
OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORU
Když hladina oleje klesne na minimální množství,
ochranný systém motoru zastaví automaticky chod stroje
a ochrání motor před poškozením.
V. Popis součástí stroje
Tento stroj je dodáván
bez oleje. Před prvním
spuštěním jej doplňte
doporučeným typem oleje
na předepsanou úroveň (viz
Doplnění olejové náplně).
13) 14) Nedotýkejte se horkých
částí motoru.
připojení tlakové lahve
štítek s technickými údaji a sériové číslo
piktogram - hladina oleje
výrobní číslo spalovacího motoru
výpustní šroub oleje
zátka plnění oleje
zásuvka 12 V DC
zásuvka 230 V/50 Hz
jistič (12 V okruh)
jistič (230 V okruh)
přepravní pojistky
4) 5) 6) kryt vzduchového filtru
přepínač NG/LPG
uzávěr plynu – spínač motoru
6a) 7)
chladicí otvory alternátoru
kryt výfuku - pozor, horké!
žebra chlazení válce
jistič střídavého
a stejnosměrného okruhu
knížka - čtěte návod
Pravidelně kontrolujte, zda
nedochází k úniku plynu!
Nikdy nekuřte a zabraňte
přístupu s otevřeným
ohněm!
Nepoužívejte v uzavřených
prostorách. Oxid uhelnatý je
při vdechnutí jedovatý.
Tento stroj je bez oleje. Před prvním spuštěním
nalijte 1,1l oleje typu SAE 15W40.
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU. Filtrační prvky čistěte
každých 50 h (nebo v případě provozu v extrémních
podmínkách po každých 10 h). Vyperte a vymačkejte
vložku v roztoku saponátu-nepoužívejte rozpouštědla.
Nechte vyschnout. Ponořte vložku do čistého motorového oleje a vymačkejte přebytečný olej.
2) rukojeť startéru
3)3) sytič
4)4) přepínač
přepínačNG/LPG
5)5) uzávěr
uzávěrplynu
plynu– –spínač
spínačmotoru
6)6) ventilátor
VI. Před uvedením stroje
OBR.4 4
1)1) chladicí
chladicíotvory
otvoryalternátoru
2)2) výfuk
K provedení
3)3) kryt
horké! kontrolních úkonů umístěte
výfuku- pozor,
- pozor,
na horké!
pevnou a vodorovnou plochu s vypnu4)4) žebra
a uzavřeným
hlavním ventilem na lahvi nebo
5)5) hlava
válceNG (nebo úplně odpojenou plynovou lahví) nebo
6)6) karburátor
odpojeným kabelem zapalovací svíčky. Nedotýkejte se
6a)6a)směšovač
horkých částí motoru.
7)7) svíčka
svíčkazapalování
Uvedení do provozu provede prodejce podle přejímacího
8)8) sytič
protokolu – viz Záruka a servis – nebo majitel sám po
dohodě a instruktáži prodejcem.
V případě, že stroj nebyl uveden do provozu a spuštěn
prodejcem, postupujte podle následujících kroků:
1. Vizuální kontrola
Obr.3 3
Po vybalení stroje a před prvním použitím stroje demontujte 2ks přepravních pojistek agregátu. Přepravní
pojistka je žluté barvy, vyrobena z kusu hrubého plechu.
Uchycena 2 šrouby (obr. 2, pozice 14).
Po vybalení a před každým uvedením stroje stroje do chodu proveďte vizuální kontrolu stavu povrchu a základních
funkcí stroje. Přesvědčte se, zda nikde nevisí nezapojené
či uvolněné kabely. V případě, že tomu tak je, nechte si
závadu odstranit ve smluvním servisu.
Zkontrolujte palivový systém, zejména připojení palivových hadiček, ještě než poprvé připojíte plynovou lahev
nebo NG ke generátoru.
Před každým použitím elektrocentrály kontrolujte těsnost
2. Plnění olejové náplně
• Provozování motoru s nedostatečným a nebo naopak
nadměrným množstvím oleje může způsobit vážné
poškození motoru bez nároku na záruku.
• Kontrolu úrovně oleje provádějte na vodorovné rovině
a při vypnutém motoru před každým spouštěním.
• Olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny motorového oleje.
• Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu
hladiny oleje před každým použitím.
• Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
• Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před
každým spuštěním motoru v souladu s tabulkou předepsané údržby.
Doporučené oleje
Doporučujeme používat jen vysoce kvalitní oleje zavedených značek v originálních baleních (např. Shell Helix
Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo jiný víceoblastní ekvivalent), které vyhovují požadavkům jakostní
třídy API min. SH- SG/CD popř. je převyšují.
Jakostní třídy olejů jsou značeny na obalu.
Např. oleje s viskozní třídou SAE 15W40 vám v mírných
klimatických podmínkách naší země zaručí vynikající
viskozně-teplotní závislost. Proto doporučujeme používat
oleje s touto nebo jí přesahující viskozní třídou
(např. 15W50 při použití v extrémně vysokých teplotách,
10W40 nebo 5W40 při použití v mrazech pod -10°C).
Plnění a doplnění oleje
1. Ujistěte se, že elektrocentrála stojí na pevné a vodorovné ploše s vypnutým motorem a přívodem paliva
a odpojeným kabelem zapalovací svíčky.
2. Odšroubujte plnící olejovou zátku (obr. 5, pozice 1).
3. Za použití trychtýře nalejte plnícím otvorem cca
1,1l oleje (předepsaný objem pro prázdnou olejovou nádrž). Při plnění dbejte na to, aby olej nevytékal
mimo plnící otvor; pokud se tak stane, rozlitý olej
setřete a motor od oleje očistěte do sucha.
4. Měrku na vnitřní straně plnící zátky očistěte do sucha
a opět vložte do plnícího hrdla a zašroubujte. Ihned
opět vyšroubuje a vizuálně zkontrolujte množství
oleje – úroveň by měla dosahovat okraje plnícího
hrdla. Při nízké hladině oleje vám měrka na zátce
napoví, v jaké výšce se hladina nachází.
5. Při nízkém stavu oleje doplňte doporučovaným
olejem (stejným typem oleje, který v elektrocentrále
používáte) na požadovanou úroveň. Nemíchejte oleje
rozdílným SAE a jakostní třídou.
Upozornění: Je zakázáno používat oleje bez
detergentních přísad a oleje určené pro dvoutaktní
motory. Nikdy nemíchejte oleje s rozdílným SAE a jakostní
třídou.
• LPG/NG je velice snadno vznětlivý a výbušný.
• Připojování a výměnu tlakových lahví provádějte pouze
v dobře větraném prostoru při vypnutém motoru.
Během výměny a v místech, kde jsou umístěny plynové
lahve, nikdy nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným
ohněm.
• Dbejte na to, aby všechny spoje byly pevně dotaženy,
byly vybaveny vhodným těsněním a neunikal z nich
plyn. Pro připojení plynové hadice ke generátoru používejte pouze hadice o vnitřním průměru 8 mm a splňující
normu EN 559. Nikdy nepoužívejte hadice nesplňující
tuto normu (např. zahradní hadice) – hrozí reakce plynu
s materiálem hadice. Hadici ke generátoru připojte na
hadicovou spojku (obr. 2, pozice 1) a hadici připevněte
šroubovací hadicovou sponou. Nikdy neprovozujte
generátor, pokud není hadice zajištěna hadicovou sponou – hrozí vypadnutí hadice a únik LPG/NG do okolí!
• Generátor smí být připojen k plynové lahvi pouze prostřednictvím redukčního ventilu určeného pro LPG!
• Dbejte na to, aby nedošlo k úniku LPG/NG. Při úniku
LPG/NG je nutno před nastartováním motoru nechat
uniklý plyn rozptýlit.
• Zabraňte opakovanému nebo delšímu styku
s pokožkou, jakož i vdechování výparů. Nádoby s plynem uchovávejte mimo dosah dětí.
• Používejte pouze LPG/NG od značkových výrobců,
plněný do tlakových lahví určených pro váš trh. LPG/NG
neznámého původu nemusí splňovat obsah všech látek
a může mít za následek snížený výkon nebo poškození
• Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu
plynu, znečištěného, kontaminovaného či zvětralého
nebudou posuzovány jako záruční.
2. Zkontrolujte, zda je ventil na lahvi zavřený
3. Našroubujte na lahev redukční ventil (doporučený
tlakový regulátor typ MEVA NP01033 a NP01034)
Upozornění: Na tlakovém regulátoru musí byt
nastaven výstupní tlak LPG 30 mbar! Za jiných tlakových
podmínek motor nenastartujete.
4. Připojte plynovou hadici ke generátoru a k redukčnímu ventilu a spoje na generátoru i na redukčním
ventilu zajistěte šroubovací hadicovou spojkou.
Pozor! Ujistěte se, že k výstupům elektrocentrály
nejsou připojeny žádné spotřebiče! Je-li to možné, elektrocentrálu uzemněte.
1. Přepněte proudový jistič (obr. 2, pozice 11 a 12) do
polohy „0“ (vypnuto)
2. Přepněte spínač motoru (obr. 8, pozice 5) do polohy
zapnuto (ON).
Jestliže palivo obsahuje nečistoty a korozivní příměsi jako
např. síru, vodu, prach atd. musí uživatel použít filtr na
odstranění těchto látek, jinak dojde ke zkrácení životnosti
generátoru. Záruka se na tyto případy, kdy bylo použité
nekvalitní palivo bez filtru, nevztahuje.
Změna paliva u generátoru na
dvojí palivo (NG - zemní plyn/ LPG zkapalněný ropný plyn )
1. Použití NG - zemního plynu
Otočte palivový přepínač (obr. 3, pozice 4) do polohy NG.
Palivový přepínač
Uzávěr plynu –
3. Přepněte páčku sytiče (obr. 3, pozice 3) do levé
polohy (směrem od spínače motoru). Zapnutí sytiče
není zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo
při vysoké okolní teplotě.
4. Pomalu táhněte samonavíjecím startérem (obr. 3,
pozice 2) tak dlouho, dokud nedojde k záběru, potom
za něj zatáhněte prudce. Zopakujte podle potřeby,
dokud motor nenaskočí. Ihned po startu motoru startér pusťte.
5. Vyčkejte zahřátí motoru. Přesouvejte páčku sytiče
o krátkou vzdálenost směrem doprava, v horkém
počasí toto provádějte během několika sekund,
zatímco ve studeném počasí během několika minut.
Před každou změnou ponechejte motor chvilku
běžet. Po dosažení provozní teploty sytič zcela vypněte (poloha vpravo).
2. Použítí LPG - zkapalněného ropného plynu
Otočte palivový přepínač (obr. 3, pozice 4) do polohy LPG.
Připojení plynové lahve
1. Zkontrolujte, zda je plynové vedení nepoškozené
a všechny spoje jsou dotažené.
VII. Startování motoru
• Nedopusťte, aby se rukojeť startéru vracela zpět rychle
proti krytu motoru. Rukojeť pouštějte pomalu, abyste
zabránili poškození krytu startéru.
• Vždy startujte rychlým zatažením za rukojeť. Jestliže
tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.
Indikátor poklesu hladiny oleje
Olejové čidlo slouží k odstavení chodu motoru při poklesu
hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na
motoru z důvodu nedostatečného mazání. Při poklesu
hladiny oleje pod bezpečnou hranici se motor vypne,
spínač motoru však zůstane v poloze zapnuto (1).
Toto však neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny
oleje před každým použitím elektrocentrály!
Pokud dojde k zastavení motoru a nelze jej již nastartovat,
přestože v tlakové láhvi je dostatek plynu o požadovaném
tlaku, dříve než začnete zjišťovat další možné příčiny
poruchy, zkontrolujte stav oleje v motoru.
VIII. Použití
Pozor! Při použití elektrocentrály HERON vždy
dodržujte instrukce uvedené v této kapitole a v kapitole
Bezpečnostní pokyny. Elektrocentrála byla navržena
a vyrobena s maximálním ohledem na Vaši bezpečnost,
ale používání jakéhokoliv elektrického zařízení s sebou
nese riziko úrazu elektrickým proudem. Proto přísně
dbejte instrukcí uvedených v tomto návodu.
Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za
následky vzniklé neodborným používáním elektrocentrály
v rozporu s návodem k obsluze a se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro používání elektrického
zařízení či jejich neznalostí. Stejně tak nenese odpovědnost za nesprávnou či neodbornou montáž a provoz
• Elektrocentrála HERON EGM 48 LPG-NG-1F je vybavena
třemi standardními zásuvkami na 230V/50Hz jištěnými
20A s jmenovitým výkonem 4400W a zásuvkou na
jednosměrných 12V/8,3A .
• Elektrocentrálu HERON dlouhodobě zatěžujte pouze
do hodnoty jejího jmenovitého výkonu jednotlivých okruhů (okruh 230V a 12V) odděleně. Provoz
elektrocentrály na maximální výkon je omezen na
max. 20 min. V každém případě musí být zohledněn
celkový příkon všech připojených spotřebičů a jejich
konstrukce (odporová zatěž, indukční zatěž, kapacitní
zátěž). O správnosti a vhodnosti použití se poraďte
s autorizovaným prodejcem nebo s distributorem. Stálé
přetěžování může mít za následek zkrácení životnosti
elektrocentrály, nebo dokonce poškození generátoru
bez nároku na záruku.
• Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda jeho maximální příkon nepřesahuje jmenovitý výkon elektrocentrály. Většina elektromotorů potřebuje na rozběh až
trojnásobný příkon, než je příkon jmenovitý.
• Nepřekračujte předepsanou hranici maximálního
zatížení generátoru.
• Jednotlivé zásuvky na 230V mohou být používány současně jen do maximálního jmenovitého výkonu generátoru. Pokud je používána zásuvka na 12V současně se
zásuvkami na 230V, odečtěte (snižte) maximální jmenovitý příkon generátoru o příkon, kterým zatěžujete
zásuvku s 12V.
• Zásuvky nikdy nepřepojujte! Přepojování za účelem zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo
jakýmkoli jiným účelem může způsobit poškození stroje
nebo požár a je považováno za hrubé zasahování do
konstrukce elektrického zapojení elektrocentrály. Na
takto vzniklé závady se nevztahuje záruka!
• Vestavěný voltmetr je zapojen a měří napětí v 230V
okruhu a bude se na něm zobrazovat napětí tohoto
okruhu i v případě, že není zatěžován a zatěžován je
okruh s 12V. Je to dáno vnitřní konstrukcí elektrocentrály. Tedy pokud voltmetr ukazuje 230V, neznamená to,
že okruh s 12V je porouchán nebo nefunguje.
• Tento typ elektrocentrály je vybaven jističem 20A pro
230V (obr. 2 pozice 12) a 8,3A pro 12V (obr. 2, pozice
11), který slouží jako ochrana proti dlouhodobému
přetížení nebo zkratu spotřebiče. Pokud je dodávka
proudu přerušena během použití, může to být způsobeno rozpojením jističe. V tomto případě chvíli vyčkejte,
odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu a jistič znovu
zapněte. Přesvědčte se, že znáte maximální jmenovitý
výkon své elektrocentrály.
• Před nastartováním motoru mějte vždy vypnut jistič
el. výstupu, pokud to daná konstrukce umožňuje.
• K elektrocentrále připojujte jen spotřebiče v bezvadném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu.
Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží
pomalu, nerozběhne se, je nadmíru hlučný, kouří...),
okamžitě jej vypněte nebo vypněte elektrocentrálu.
Spotřebič poté odpojte a odstraňte závadu.
• Připojujte jen spotřebiče s odpovídajícími hodnotami
napětí (230V/50Hz)
• Neměňte nastavení a seřízení motoru; pracuje-li motor
nepravidelně, obraťte se na autorizovaný servis.
• Tento typ elektrocentrály je vhodný pro pohon elektrického nářadí, elektromotorů nebo podobných zařízení do
příkonu nepřesahující jmenovitý výkon elektrocentrály.
• Tento typ elektrocentrály je vybaven systémem elektronické stabilizace výstupního napětí AVR (Automatic
Voltage Regulator), který umožňuje také připojení
spotřebičů s elektronickými zařízeními jako např. TV
přijímače, radiomagnetofony apod.
• Pokud používáte elektrocentrálu pro napájaní elektronických spotřebičů (počítač, TV), nepoužívajte elektrocentrálu současně pro napájení výkonových spotrebičů
(např. úhlová bruska 1600 W). Při souběžném připojení
(nesouměrná zátěž) může dojít k poškození elektronických spotrebičů.
• Pokud připojujete elektronické spotřebiče (počitač, TV
apod.) je vyžadováno použití prodlužovacích kabelů
s přepěťovou ochranou!
• Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepřipojujte jakékoliv nástavce či prodloužení k výfuku motoru
elektrocentrály. Neprovádějte žádné úpravy na elektroinstalaci elektrocentrály.
• Na elektrocentrálu lze připojit k jednotlivým výstupům
230V/50Hz jenom souměrnou zátěž. Nedodržením
souměrné zátěže dochází k poškození připojených
spotřebičů. Při připojení do pevné rozvodné sítě
nenese výroce zodpovědnost za vzniklou škodu
a nelze uplatnit záruku!
O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizovaným prodejcem nebo s distributorem.
• Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým
napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje
požadavkům ČSN EN 33 2000-4-41 čl.413.5, tedy ochrana elektrickým oddělením. Při provozu je proto nutné
dodržet podmínky uvedené v čl. 413.1.5 pro sítě IT.
Při napájení více jak jednoho spotřebiče. Před připojením
elektrospotřebiče se ujistěte, o jakou třídu spotřebiče se
jedná. Při připájení spotřebičů II.třídy (dvojitá izolace)
není nutné elektrocentrálu uzemňovat.
V případě napájení spotřebičů I. třídy (nářadí s kovovým
povrchem), tyto spotřebiče musí být opatřené šňůrou
s ochranným vodičem (3-žilový). Elektrocentrálu řádně
uzemnit a celou soustavu opatřit proudovým chráničem.
IX. Obsluha
1. Nastartujte motor.
2. Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte přitom na to,
aby nebylo překročené maximální dovolené jmenovité napětí. Ujistěte se, zda jsou připojené spotřebiče
vypnuty.
3. Zapněte jistič nebo se ujistěte, že je zapnut.
Elektrocentrála nesmí být zatížena na max. povolené
zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chlazení. Při použití elektrocentrály v zhoršených podmínkách
nezatěžujte elektrocentrálu na maximum.
elektrocentrály jsou:
• Atm. tlak: 1000hPa (1bar)
• Teplota vzduchu: 25°C
• Vlhkost vzduchu: 30%
Požadované provozní podmínky
• Použití do výšky 1500 metrů nad mořem (viz Provoz ve
vysokých nadmořských výškách)
• Vnější teplota při použití LPG: v rozmezí od – 5º C do 40ºC
• Vnější teplota při použití NG: v rozmezí od – 25º C do 40ºC
Provoz ve vysokých
nadmořských výškách
Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně
poměru sycení paliva směrem k přesycení směsi. Má to za
následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotřebu paliva.
Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách se dá zlepšit výměnou hlavní trysky s menším vrtáním a změnou
polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud motor
pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1500 m n. m., nechte
provést kalibraci karburátoru v autorizovaném servisu.
I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke
snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m
nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je
ztráta výkonu ještě větší.
Pokud motor pracuje naopak v nižších nadmořských
výškách než na které je kalibrován karburátor, dochází
z důvodu příliš chudé směsi paliva a vzduchu opět ke
ztrátě výkonu, přehřátí nebo dokonce k vážnější poruše.
Všechny změny nastavení směšovače a karburátoru může
provádět jenom autorizovaný servis.
Karburátor se směšovačem jsou opatřeny kovovou plombou. Poškození plomby má za následek ztrátu záruky
z důvodu neoprávněného zásahu.
X. Vypnutí motoru
1. Odpojte veškeré spotřebiče od výstupu generátoru.
V případě potřeby nouzového vypnutí generátoru
přepněte vypínač motoru do polohy (0) nebo vypněte
jistič (pokud to daná konstrukce umožňuje).
2. Přepněte spínač motoru do polohy vypnuto (0).
3. Uzavřete ventil plynové lahve.
XI. Údržba a péče
Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu.
Nedotýkejte se horkých částí motoru!
Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování motoru
vypněte spínač motoru a odpojte konektor (“fajfku”)
Používejte pouze originální díly. Při použití dílů, které
neodpovídají kvalitativním požadavkům, může dojít
k vážnému poškození elektrocentrály.
Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení
v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem
pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých
výkonů. Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav stroje a jeho dlouhou životnost. Opravy a pravidelnou údržbu, kontroly, revize a seřízení smí provádět
z důvodu zachování standardní a přiznání prodloužené
záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti jen autorizovaný
smluvní servis HERONu nebo distributor sám.
Pro prodloužení záruky je nutné udržovat stroj v čistotě.
Údržba žeber chlazení válce
a chladících otvorů alternátoru
Je nutné pravidelně kontrolovat zanesení žeber chlazení
válce (obr. 4 pozice 4) a chladících otvorů alternátoru
(obr. 4 pozice 1) a udržovat je čisté. V případě silného
zanesení může docházet k přehřívání motoru či alternátoru a případnému vážnému poškození motoru či alternátoru. Chlazení je nucené, to znamená po nastartovani
motoru se roztáčí současně ventilátor.
Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.
1. Odšroubujte zátku plnícího hrdla (obr. 2, pozice 7)
a vypouštěcí šroub (obr. 2, pozice 6) a olej nechte
vytéct do připravené nádoby.
2. Po vypuštění všeho oleje našroubujte zpět vypouštěcí
šroub s podložkou a řádně dotáhněte.
3. Znovu doplňte nový doporučený olej na požadovanou
úroveň. Doporučený objem motorového oleje činí 1,1 l.
4. Zátkou uzavřete plnící hrdlo.
6. Molitanovou vložku nasaďte zpět na své místo a opět
zajistěte nasazením krytu a uzavřením klipsů.
Otlačení v molitanové vložce nám ukazuje původní
uložení vložky ve filtru. Dbejte na to, aby se molitanová
vložka neotáčela a vždy se nasazovala původním směrem.
Údržba zapalovacích svíček (obr. 9)
Doporučované svíčky: typu Brisk - LR17YS nebo jejich
Poznámka: Novou svíčku je nutno po dosednutí
dotáhnout o 1/2 otáčky, aby došlo ke stlačení těsnícího
kroužku. Jestliže je znovu použita stará svíčka, je nutno ji
dotáhnout pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.
Dbejte, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená
svíčka se silně zahřívá a může dojít k vážnému
Doporučené intervaly pro údržbu a druh údržbových prací jsou uvedeny v následující tabulce:
Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou.
V případě zasažení pokožky olejem důkladně umyjte
postižené místo mýdlem a vodou.
Použitý olej likvidujte podle pravidel ochrany životního
prostředí. Do sběrny jej dopravujte v uzavřených nádobách. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do
kanalizace nebo na zem, ale odevzdejte ho do sběrny
použitého oleje.
Normální intervaly pro údržbu.
Provádějte vždy v uvedených měsíčních
intervalech nebo provozních hodinách,
podle toho, co nastane dříve.
K čištění vložky filtru nepoužívejte nikdy benzín nebo
jiné vysoce hořlavé látky. Mohlo by dojít k požáru nebo
dokonce k explozi.
Nikdy nenechávejte běžet motor bez vzduchového filtru,
vede to k urychlenému opotřebení motoru a v takovém
případě nebude záruka zohledněna.
1. Přemístěte páčku sytiče (obr. 3, pozice 3) do polohy
zavřeno (doprava).
2. Sejměte kryt filtru (obr. 3, pozice 1) uvolněním dvou
klipsů.
3. Vyjměte molitanovou vložku, vyperte v teplé vodě se
saponátem a nechte důkladně proschnout.
4. V případě zjevného opotřebení nebo poškození
vložku vyměňte.
5. Vložku nechte nasáknout čistým motorovým olejem
a přebytečný olej dobře vymačkejte
(nikdy vložku nekruťte).
nebo 20
prov. hodin
každých 50
100 prov. hodin
Každý kal.
rok nebo
200 prov.
každých 300
Předmět údržby
Dekarbonizaci výfuku a čištění lapače jisker (v případě že
je namontován) přenechte odbornému servisu.
Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do
karburátoru. Z důvodu zabránění následného poškození
karburátoru je třeba vzduchový filtr pravidelně čistit.
Filtr čistěte častěji při provozu ve zvláště prašném prostředí.
Údržba výfuku a lapače jisker
Nepoužívejte svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.
Pokud byl motor krátce předtím v provozu, je výfuk
a hlava válce velmi horká. Dejte proto velký pozor, aby
Aby bylo dosaženo dokonalého chodu motoru, musí být
svíčka správně nastavena a očištěna od usazenin.
1. Sejměte kabel svíčky a svíčku demontujte pomocí
správného klíče na svíčky.
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže
je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má
prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování,
svíčku vyměňte. Pokud budete svíčku používat znovu,
je třeba ji očistit drátěným kartáčem.
3. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod.
Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím
přihnutím elektrod. Vzdálenost elektrod: 0,6-0,8 mm.
4. Ujistěte se, zda je v pořádku těsnící kroužek, potom svíčku zašroubujte rukou, abyste předešli stržení závitu.
5. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na
svíčky tak, aby stlačila těsnící kroužek.
Čištění - nastavení
Kontrola - nastavení
a membrán
Kontrola a nastavení
Celý generátor
Každých 18 měsíců
Kontrola/revize
Každých 12 měsíců od zakoupení (3)
Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
Tyto body údržby musí být prováděny smluvními servisy firmy Madal Bal a.s..
Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál
může provádět jen revizní technik, tj. osoba znalá s vyšší kvalifikací podle §9 vyhl. 50/78 Sb. V případě profesionálního
nasazení elektrocentrály do provozu je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku.
Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček a neporušenost plomby na směšovači.
XII. Skladování
Při přepravě motoru se ujistěte, zda je vypínač motoru
v poloze (0). Při přepravě generátoru vždy odpojte plynovou lahev!
Před uskladněním stroje na delší
• Vyčistěte vnějšek motoru.
• Odpojte plynovou hadici a hadicovou spojku (obr. 3,
pozice 1) zajistěte proti poškození a vniknutí nečistot do
plynového rozvodu. Doporučujeme omotat hadicovou
spojku kouskem čisté látky a zajistit provázkem nebo
gumičkou.
• Před delším skladováním vyměňte olej.
• Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci
cca 1 čajovou lžičku oleje. Pak zatáhněte 2-3 krát za
startovací lanko. Tím se v prostoru válce (palivové
nádrži) vytvoří rovnoměrný ochranný olejový film.
• Svíčku našroubujte zpátky.
• Protočte motor zatažením za rukojeť startovací šňůry
a zastavte píst v horní úvrati. Tak zůstane výfukový
i sací ventil uzavřen.
• Elektrocentrálu uložte do chráněné, suché místnosti.
XIII. Diagnostika
a odstranění případných
Test funkčnosti svíčky
Nejprve se ujistěte, že v blízkosti nejsou vznětlivé látky
jako např uniklý plyn. Při testu použijte vhodné ochranné
rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým
proudem! Před demontáží se ujistěte, že svíčka není
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717
prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách
zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.
1. Vymontujte svíčku.
2. Svíčku nasaďte do konektoru („fajfky”).
3. Svíčku přidržte na kostře motoru (např. hlavě válce)
a zatáhněte za startovací šňůru.
4. Pokud k jiskření nedochází, vyměňte svíčku. Pokud je
jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.
5. Když ani poté motor nenaskočí, svěřte opravu
odbornému servisu.
HERON 8896313 (EGM 48 LPG-NG-1F)
generátor plynový 4800W, 11HP
Byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003,/A1:1995, EN 60204-1:1997, EN1050:1996,
EN55012:2002, EN 61000-6-1:2001, EN ISO 3744:1995, ISO8528-10:1998
a následujícími předpisy (vše v platném znění):
NV 17/2003 Sb., (směrnice 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS);
NV 616/2006 Sb., (směrnice 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS);
NV 24/2003 Sb., (směrnice 98/37/ES ve znění 98/79/ES);
NV 9/2002 Sb., (směrnice 2000/14/ES ve znění 2005/88/ES,);
NV 365/205 Sb.(směrnice 97/68/ES ve znění 2002/88/ES)
Pokud se vám poruchu odstranit nepodaří, svěřte opravu
XIV. Likvidace odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci
vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti.
Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo
odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně
jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu
s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.
ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu GB/1067/1109/07 vydaného AV technology LTD Stockport,
AC/0706011, AC/0607008 vydaného Auger Certification & testing Service LTD, London, United Kingdom, 2007D-006N
vydaného Shanghai Marine Deisel Engine Research Institut, Shanghai.
Naměřená hladina akustického tlaku: 96 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: 97 dB(A)
Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 08
Motor nenaskočí při startování
• Je vypínač motoru v poloze zapnuto?
• Je otevřen ventil na plynové lahvi / je otevřen kulový
ventil na přívodu NG?
• Je v lahvi dostatek plynu?
• Je v motoru dostatečné množství oleje?
• Je připojen kabel svíčky?
• Přeskakuje na svíčce jiskra?
• Má tlakový regulátor nastaven výstupní tlak při LPG
provozu na 3 kPa (30mbar) a provozu NG na 2kPa
(20 mbar)?
• Je přepínač LPG/NG ve správné poloze?
Ve Zlíně 25. 4. 2008
XV. Záruka
Na tento výrobek poskytujeme standardní záruku v délce
24 měsíců od data zakoupení a prodlouženou záruku
v trváni 36 měsíců po splnění specifikovaných podmínek.
Veškeré záruční podmínky najdete v příručce Záruka
a servis. Prosíme, před používáním stroje si přečtěte celou
tuto příručku tak, abyste porozuměli jejímu obsahu.
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke HERON zakúpením tohto náradia.
Tento výrobok bol testovaný na spoľahlivosť a kvalitu. Takýmto testom pravidelne podrobujeme svoje výrobky. Urobili
sme všetky opatrenia, aby sa k vám dostal výrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek
porucha alebo ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte a obráťte sa na naše zákaznícke centrum.
www.heron.sk
Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Príluky, Česká republika
vŕtanie x zdvih valca
obsah valca
objem oleja v motore
hmotnosť motora (bez náplní)
max. výkon / menovitý výkon
DC (usmernené) napätie
DC menovitý prúd
trieda izolácie / krytie
rozmery (výška x šírka x dĺžka)
nameraný akust. výkon (ISO 1168-1)
nameraný akust. výkon (vzdial. 7m)
výstupný tlak LPG
prietok LPG
výstupný tlak NG (G20)
prietok NG (G20)
odporúčaný tlakový regulátor odporúčaný vnútorný priemer hadice
HERON EGM 48 LPG NG 1F
zážihový, štvortaktný, jednovalec s OHV rozvodom, typ ST 188F
T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktné)
nútené, vzduchom
8,2 kW (11HP)/ 4000 min-1
LPG (skvapalnený ropný plyn) / NG (G20) (zemný plyn)
cca 0,32 kg / kWh (LPG) pri 75% zaťažení, cca 0,35 m3 / kWh (NG) pri 75% zaťažení
typu Brisk - LR17YS alebo jej ekvivalent
jednofázový, synchrónny
>2,0kg/hod.
typ MEVA NP01033 a NP01034 alebo jeho ekvivalent (nie je súčasťou dodávky)
Nadštandardná výbava:
olejový snímač
Elektrocentrála HERON ďalej spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové zariadenia a z hľadiska ochrany
pred nebezpečným dotykovým napätím na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje požiadavkám 413.5 IEC 364-4-41
na ochranu elektrickým oddelením.
Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na výrobnom štítku. Prvé štyri čísla uvádzajú
rok výroby a ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac výroby, po nich nasleduje poradové číslo.
generátor el. prúdu
kľúč na sviečku
III. Bezpečnostné pokyny
Elektrocentrála je konštruovaná na bezpečnú a bezproblémovú prevádzku za predpokladu, že bude prevádzkovaná
v súlade s návodom na obsluhu. Tento typ elektrocentrál
je overený a schválený do prevádzky autorizovanou
skúšobňou s vydaným certifikátom CE.
Pred prvným použitím elektrocentrály
si pozorne preštudujte tento návod na
obsluhu tak, aby ste porozumeli jeho obsahu. Zabránite tak možnému vážnemu poškodeniu
zariadenia alebo dokonca zraneniu. Pri používaní
generátoru je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné
pokyny!
• Vždy pred začatím práce vykonajte predbežnú
prevádzkovú skúšku. Uistite sa, že elektrocentrála
vrátane vedení a zásuvkových spojov je bez chýb alebo
poškodení. Môžete tak predísť úrazu alebo poškodeniu
• Elektrocentrálu umiestnite na pevný, rovný povrch,
aby nedošlo k jej prevráteniu. Systém mazania motora
pracuje bezpečne len do náklonu 16° vo všetkých smeroch, takže väčší náklon elektrocentrály pri prevádzke
je neprípustný a môže viesť k vážnemu poškodeniu
motora, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Aby ste predišli nebezpečiu vznietenia a zabezpečili
dostatočnú ventiláciu, umiestnite prevádzkovanú elektrocentrálu minimálne 1 m od budov alebo iných zariadení či strojov. Nedávajte do blízkosti motora žiadne
vznetlivé látky. Nádobu so stlačeným plynom je nutné
umiestniť min. 1m od generátora a tak, aby na nádobu
nesmerovali výfukové plyny alebo nádobu umiestnite do
špeciálneho držiaka výrobcu (nie je súčasťou dodávky).
• Deti a domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej
vzdialenosti, pretože vzniká možnosť popálenín od
horúcich častí motora, prípadne môže dôjsť k úrazu
• Mali by ste vedieť, akým spôsobom je možné motor
čo najrýchlejšie vypnúť. Okrem toho by ste sa mali
dôkladne oboznámiť s obsluhou ovládacích prvkov.
Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez
predchádzajúceho poučenia. Taktiež zabráňte tomu,
aby zariadenie obsluhovala osoba indisponovaná napr.
pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavená osoba a tiež tak nekonajte sami.
• Nepoužívajte elektrocentrálu v pivniciach, jamách
a pod. pretože LPG/NG je ťažší než vzduch a preto sa
v prípade úniku vždy hromadí v najnižších miestach
a priehlbniach.
• Výmena nádoby so stlačeným plynom sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore a pri vypnutom motore.
LPG/NG v kombinácii so vzduchom môže vytvoriť
výbušnú zmes. Pred spustením motora musíte zaistiť
odvetranie plynu, ktorý unikol.
• Zaistite, aby celé plynové vedenie bolo tesné. Pred
každým použitím elektrocentrály kontrolujte tesnosť
všetkých spojení a či nie sú poškodené prívodné hadice.
• Ak unikol plyn, bezpodmienečne zaistite, aby bolo miesto
pred naštartovaním motora dostatočne odvetrané.
• Počas výmeny plynovej fľaše a v okolí uložených plynových fľaší nikdy nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň.
• Používajte iba hadice (prípadne ďalšie diely, ktoré
prichádzajú do styku s plynom), ktoré sú na tento účel
určené (a spĺňajú normu EN 559). Nikdy nepoužívajte
bežné záhradné hadice a pod.! Pri použití nevhodných
materiálov hrozí riziko výbuchu spôsobené reakciou
plynu s materiálom hadice.
Vždy používajte redukčný ventil určený pre LPG!
Pripojenie plynovej fľaše ku generátoru bez redukčného ventilu je veľmi nebezpečné a je zakázené!
a NP01034 alebo jeho ekvivalent (nie je súčasťou
dodávky). Všetky odporúčané súčasti (napr. tlakový
regulátor, hadica a pod.) musia byť certifikované
podľa platných zákonov!
• Generátor sa môže pripojiť len na nízkotlakový prívod
zemného plynu NG (G20) - nízkotlakový prívod má už regulovaný výstupný tlak 2,0kPa (20mbar), nie je teda potrebný
redukčný ventil. Rozvod plynu musí byť vždy ukončený
guľovým ventilom, tak aby bolo možné prívod plynu
kedykoľvek uzavrieť nezávisle na hlavnom spínači a k tomuto guľovému ventilu je možné pripojiť prívodnú hadicu ku
generátoru. Vytvorenie prípojky s guľovým ventilom vždy
zverte revíznemu technikovi na plynové spotrebiče!
Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid
uhoľnatý, ktorý ako bezfarebný a nezapáchajúci
plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia,
prípadne i smrť. Preto nikdy nepúšťajte zariadenie
v uzavretej miestnosti bez dostatočného vetrania
a prístupu čerstvého vzduchu. Vždy zaistite dôkladné
vetranie priestoru!
• Neukladajte žiadne predmety na motor, aby ste predišli
nebezpečiu vzniku požiaru.
• Počas prevádzky udržujte dostatočný odstup od všetkých rotujúcich častí zariadenia.
• Výfuk je počas prevádzky veľmi teplý a zostáva teplý
taktiež dlho po vypnutí motora, preto sa ho nedotýkajte. Aby ste predišli ťažkým popáleninám alebo
nebezpečiu vzplanutia, nechajte motor vychladnúť pred
tým, ako má byť elektrocentrála prepravovaná alebo
uskladnená v uzavretých priestoroch.
• Uvedomte si, že elektrocentrála je zariadenie produkujúce elektrické napätie, preto pri jej nesprávnom
používaní hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami.
• Podľa normy STN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnenie elektrocentrály daného max. výkonu nie je vyžadované.
Keďže táto elektrocentrála je vybavená uzemňovacím
vývodom, vždy, keď je to možné, zabezpečte uzemnenie elektrocentrály.
• Elektrocentrála nesmie byť prevádzkovaná nechránená
od dažďa alebo snehu. Prístroj neustále chráňte proti
vlhkosti, nečistotám a iným koróznym vplyvom pri
používaní i pri skladovaní.
• Elektrocentrály nesmú byť pripájané za žiadnych
okolností svojpomocne do pevnej rozvodnej siete ako
záloha. Vo zvláštnom prípade, keď ide o pripojenie
alternatívneho napájacieho zariadenia k existujúcemu
rozvodnému systému, smie byť toto pripojenie vykonané len kvalifikovaným elektrikárom s oprávnením
tieto pripojenia vykonávať, ktorý pozná problematiku
použitia prenosných elektrocentrál z hľadiska bezpečnosti a platných elektrotechnických predpisov a je
schopný posúdiť rozdiely medzi zariadením pracujúcim
vo verejnej rozvodnej sieti a zariadením napájaným zo
zdrojového sústroja. Za prípadné škody alebo zranenia
vzniknuté neodborným spojovaním s verejným rozvodom distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť.
• K elektrocentrále nepripájajte iný typ zásuvkového spojenia ako ten, ktorý zodpovedá platným normám STN.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia
elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Použitý kábel
musí zodpovedať platným normám STN, vzhľadom
k veľkému mechanickému namáhaniu používajte len
ohybný gumený kábel.
• Prierez a dĺžku použitého predlžovacieho kábla konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo sa riaďte
normou STN ISO 8528-8.
• Elektrocentrála Heron je el. zariadenie, ktoré spĺňa
bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové stroje
pracujúce podľa STN ISO 8528-8 v izolovanej sústave.
Predpísané parametre na použitie predlžovacieho vedenia
podľa STN ISO 8528-8:
Prierez kábla (mm)
max. dĺžka (m)
Pozn.: Hodnoty platia pri úplne rozvinutom kábli.
• Podľa hygienického predpisu nesmie byť elektrocentrála používaná, pokiaľ je tým obmedzovaná verejnosť
a v čase od 22.00 do 6.00 z dôvodu rušenia nočného
kľudu.
• Akékoľvek zásahy alebo opravy v elektrickej inštalácii
môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a majúce povolenie od
výrobcu Madal Bal a.s. V opačnom prípade sa jedná
o neoprávnený zásah do centrály, čo má za následok
stratu záruky.
a dôležité upozornenia
OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORA
Keď hladina oleja klesne na minimálne množstvo,
ochranný systém motora zastaví automaticky chod stroja
a ochráni motor pred poškodením.
V. Popis súčastí stroja
Tento stroj je dodávaný
bez oleja. Pred prvým
spustením ho doplňte
odporučeným typom oleja
na predpísanú úroveň (viď
Dopĺňanie olejovej náplne).
10) 11) 12) 13) 14) Nedotýkajte sa horúcich
častí motora.
palivový kohútik
pripojenie tlakovej fľaše
uzemňovacia svorka
štítok s technickými údajmi a sériové číslo stroja
piktogram - hladina oleja
výrobné číslo spaľovacieho motora
zátka plnenia oleja
zásuvka 12V DC
istič (12V okruh)
istič (230V okruh)
prepravné poistky
Istič striedavého
a jednosmerného okruhu
4) 5) 6) kryt vzduchového filtra
rukoväť štartéra
prepínač NG/LPG
uzáver plynu – spínač motora
chladiace otvory alternátora
kryt výfuku - pozor, horúce!
rebrá chladenia valca
knižka - čítajte návod
Pravidelne kontrolujte, či
nedochádza k úniku plynu!
Nikdy nefajčite a zabráňte
prístupu s otvoreným
ohňom!
v uzatvorených priestoroch.
je pri vdýchnutí jedovatý.
Tento stroj je bez oleja. Pred prvým spustením
nalejte 1,1 l oleja typu sae 15w40.
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA. Filtračné prvky čistite
každých 50 h (alebo v prípade prevádzky v extrémnych
podmienkach každých 10 h). Vyperte a vyžmýkajte
vložku v roztoku so saponátom - nepoužívajte
rozpúšťadlá. Nechajte odkvapkať. Ponorte vložku do
motorového oleja. Vyžmýkajte prebytočný olej.
VI. Pred uvedením stroja
do prevádzky OBR.
nasledujúcich kontrolných úkonov umiest3)3) kryt
- pozor,horké!
horké!
na pevnú a vodorovnú plochu
4)4) žebra
s vypnutým
a uzavretým hlavným ventilom
válcealebo prívode NG (alebo úplne odpojenou plyna fľaši
novou fľašou) a odpojeným káblom zapaľovacej sviečky.
Nedotýkajte sa horúcich častí motora.
Uvedenie do prevádzky vykoná predajca podľa protokolu
o predpredajnej kontrole – viď Záruka a servis –
alebo majiteľ sám po dohode a inštruktáži predajcom.
V prípade, že stroj nebol uvedený do prevádzky a spustený
predajcom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vizuálna kontrola
Po vybalení stroja a pred prvým použitím stroja demontujte 2ks prepravných poistiek agregátu. Prepravná
poistka má žltú farbu, vyrobená je z hrubého plechu.
Uchytená dvomi skrutkami (obr. 2, pozícia 14).
Po vybalení stroja vykonajte vizuálnu kontrolu stavu povrchu a základných funkcií stroja. Presvedčte sa, či niekde
nevisia nezapojené alebo uvoľnené káble. V prípade, že
je to tak, nechajte si chybu odstrániť v zmluvnom servise.
Skontrolujte palivový systém, hlavne pripojenie palivových hadičiek, skôr ako prvýkrát pripojíte plynovú fľašu
ku generátoru.
Pred každým použitím elektrocentrály kontrolujte tesnosť
2. Plnenie olejovej náplne
• Prevádzkovanie motora s nedostatočným alebo naopak
nadmerným množstvom oleja môže spôsobiť vážne
poškodenie motora bez nároku na záruku.
• Kontrolu hladiny oleja vykonávajte na rovine a pri
vypnutom motore pred každým spustením.
• Olejový snímač slúži len na zastavenie motora pri náhlom úniku a poklese hladiny motorového oleja.
• Olejový snímač neoprávňuje obsluhu vynechať (nevykonať) kontrolu hladiny oleja pred každým použitím.
• Olejový snímač nesmie byť odpojený alebo demontovaný.
• Obsluha je povinná kontrolovať hladinu oleja pred každým spustením motora v súlade s tabuľkou
predpísanej údržby.
Odporučené oleje
Odporúčame používať len vysoko kvalitné oleje zavedených značiek v originálnych baleniach (napr. Shell Helix
super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 alebo iný porovnateľný ekvivalent), ktoré vyhovujú požiadavkám kvalitatívnej triedy API min. SH- SG/CD prípadne ju prevyšujú.
Kvalitatívne triedy olejov sú značené na obale.
Napr. oleje s viskóznou triedou SAE 15W40 vám v miernych
klimatických podmienkach našej krajiny zaručia vynikajúcu viskózno-teplotnú závislosť. Preto odporúčame používať oleje s touto alebo ju presahujúcou viskóznou triedou
(napr. 15W50 pri použití v extrémne vysokých teplotách,
10W40 alebo 5W40 pri použití v mrazoch pod -10°C).
Plnenie a dopĺňanie oleja
1. Uistite sa, že elektrocentrála stojí na pevnej a vodorovnej ploche s vypnutým motorom a prívodom
paliva a odpojeným káblom zapaľovacej sviečky.
2. Odskrutkujte plniacu olejovú zátku (obr. 5, pozícia 1).
3. S použitím lievika nalejte plniacim otvorom cca
1,1 l oleja (predpísaný objem pre prázdnu olejovú
nádrž). Pri plnení dbajte na to, aby olej nevytekal
mimo plniaceho otvoru; pokiaľ sa tak stane, rozliaty
olej zotrite a motor od oleja očistite do sucha.
4. Mierku na vnútornej strane plniacej zátky očistite do
sucha a opäť vložte do plniaceho hrdla a zaskrutkujte.
Ihneď opäť vyskrutkujte a vizuálne skontrolujte
množstvo oleja – úroveň by mala dosahovať okraj
plniaceho hrdla. Pri nízkej hladine oleja vám mierka
na zátke ukáže, v akej výške sa nachádza hladina.
5. Pri nízkom stave oleja doplňte odporúčaným olejom
(rovnakým typom oleja, ktorý v elektrocentrále používate) hladinu na požadovanú úroveň.
Upozornenie: Je zakázané používať oleje bez
VII. Štartovanie motora
detergentných prísad a oleje určené pre dvojtaktné
motory. Nikdy nemiešajte oleje rozdielnych SAE a kvalitatívnych tried.
Na tlakovom regulátore musí byť nastavený výstupný tlak
LPG 3 kPa (30 mbar)! Pri iných tlakových podmienkach
motor nenaštartujete.
4. Pripojte plynovú hadicu ku generátoru a k redukčnému ventilu a spoje na generátore i na redukčnom
ventile zaistite skrutkovacou hadicovou spojkou.
• LPG/NG je veľmi ľahko zápalný a výbušný.
• Pripojovanie a výmenu tlakových fliaš vykonávajte iba
v dobre vetranom priestore pri vypnutom motore. Počas
výmeny a v miestach, kde sú umiestnené plynové fľaše,
nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.
• Dbajte na to, aby všetky spoje boli pevne dotiahnuté,
boli vybavené vhodným tesnením a neunikal z nich
plyn. Na pripojenie plynovej hadice ku generátoru používajte iba hadice s vnútorným priemerom min. 8 mm
a spĺňajúcim normu EN 559. Nikdy nepoužívajte hadice,
ktoré nespĺňajú túto normu (napr. záhradné hadice) –
hrozí reakcia plynu s materiálom hadice. Hadicu ku
generátoru pripojte na hadicovú spojku (obr. 2, pozícia
1) a hadicu pripevnite skrutkovacou hadicovou sponou.
Nikdy neprevádzkujte generátor, pokiaľ nie je hadica
zaistená hadicovou sponou – hrozí vypadnutie hadice
a únik LPG/NG do okolia!
• Generátor smie byť pripojený k plynovej fľaši iba prostredníctvom redukčného ventilu určeného pre LPG!
• Dbajte na to, aby nedošlo k úniku LPG/NG. Pri úniku
LPG/NG je nutné pred naštartovaním motora nechať
uniknutý plyn rozptýliť.
• Zabráňte opakovanému alebo dlhšiemu kontaktu s pokožkou, ako aj vdychovaniu výparov. Nádoby s plynom
• Používajte iba LPG/NG od značkových výrobcov, plnené
do tlakových fliaš určených pre váš trh. LPG/NG neznámého pôvodu nemusí spĺňať obsah všetkých látok
a môže mať za následok znížený výkon alebo poškodenie motora.
• Chyby, ktoré vznikli z dôvodu použitia nesprávneho
typu plynu, znečišteného, kontaminovaného či zvetralého nebudú posudzované ako záručné.
1. Prepnite prúdový istič (obr. 2, pozícia 11 a 12) do
polohy „0“ (vypnuté)
2. Prepnite spínač motora (obr. 8, pozícia 5) do polohy
zapnuté (ON).
Ak palivo obsahuje nečistoty a korozívne prímesy ako je
napr. síra, voda, prach atď. musí užívateľ použiť filter na
odstránenie týchto látok, inak dôjde k skráteniu životnosti
generátora. Záruka sa na tieto prípady, kedy bolo použité
nekvalitné palivo, nevzťahuje.
Zmena paliva u generátora na
dvojaké palivo (NG - zemný plyn/ LPG
- skvapalnený ropný plyn)
1. Použitie NG - zemného plynu
Otočte palivový prepínač (obr. 3, pozícia 4) do polohy NG.
Palivový prepínač
Spínač motora –
uzáver plynu
3. Prepnite páčku sýtiča (obr. 3, pozícia 3) do ľavej polohy (smerom od palivového kohútika). Zapnutie sýtiča
nie je potrebné na spustenie zahriateho motora alebo
pri vysokej okolitej teplote.
4. Pomaly ťahajte za samonavíjací štartér (obr. 3, pozícia
2) tak dlho, dokiaľ nedôjde k záberu, potom zatiahnite prudko. Zopakujte podľa potreby, dokiaľ motor
nenaskočí. Ihneď po štarte motora štartér pusťte.
5. Počkajte dokiaľ sa motor nezahreje. Presuňte páčku
sýtiča o krátku vzdialenosť smerom doprava, v horúcom počasí toto vykonajte počas niekoľkých sekúnd,
zatiaľ čo v studenom počasí počas niekoľkých minút.
Pred každou zmenou ponechajte motor chviľku
bežať. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič úplne
vypnite (poloha vpravo).
2. Použítie LPG - skvapalneného ropného plynu
Otočte palivový prepínač (obr. 3, pozícia 4) do polohy LPG.
Pripojenie plynovej fľaše
1. Skontrolujte, či nie je plynové vedenie poškodené a či
sú všetky spoje pevne dotiahnuté.
2. Skontrolujte, či je ventil na fľaši zavretý.
3. Naskrutkujte na fľašu redukčný ventil (odporúčaný
Pozor! Uistite sa, že k výstupom elektrocentrály
nie sú pripojené žiadne spotrebiče! Ak je to možné,
elektrocentrálu uzemnite.
• Nedopustite, aby sa rukoväť štartéra vracala späť rýchlo
proti krytu motora. Rukoväť púšťajte pomaly, aby ste
zabránili poškodeniu krytu štartéra.
• Vždy štartujte rýchlym zatiahnutím za rukoväť. Keď tak
neučiníte, môže dôjsť k poškodeniu motora.
Indikátor poklesu hladiny oleja
Olejový snímač slúži na odstavenie chodu motora pri poklese hladiny oleja v motore. Zamedzuje tým vzniku škôd
na motore z dôvodu nedostatočného mazania. Pri poklese
hladiny oleja pod bezpečnú hranicu sa motor vypne,
spínač motora však zostane v polohe zapnuté (1).
Toto však neoprávňuje obsluhu vynechať kontrolu hladiny
oleja pred každým použitím elektrocentrály!
Pokiaľ dôjde k zastaveniu motora a nie je možné ho už
naštartovať, aj napriek tomu, že v tlakovej nádobe je dostatok plynu s požadovaným tlakom, tak skôr než začnete
zisťovať ďalšie možné príčiny poruchy, skontrolujte stav
oleja v motore.
VIII. Použitie
Pri použití elektrocentrály HERON vždy dodržujte inštrukcie uvedené v tejto kapitole a v kapitole Bezpečnostné
pokyny. Elektrocentrála bola navrhnutá a vyrobená
s maximálnym ohľadom na Vašu bezpečnosť, ale používanie akéhokoľvek elektrického zariadenia so sebou nesie
riziko úrazu elektrickým prúdom. Preto prísne dbajte na
inštrukcie uvedené v tomto návode.
Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za
následky vzniknuté neodborným používaním elektrocentrály v rozpore s návodom na obsluhu a so všeobecnými
zásadami a predpismi stanovenými pre používanie
elektrického zariadenia či ich neznalosti. Rovnako tak
nenesie zodpovednosť za nesprávnu či neodbornú montáž
a prevádzku elektrocentrály.
• Elektrocentrála HERON EGM 48 LPG-NG-1F je vybavená
tromi štandardnými zásuvkami na 230V/50Hz istenými
20A s menovitým výkonom 4400W a zásuvkou na
12V/8,3A.
• Elektrocentrálu HERON dlhodobo zaťažujte len do
hodnoty jej menovitého výkonu jednotlivých okruhov
(okruh 230V a 12V) oddelene. Prevádzka elektrocentrály na maximálny výkon je obmedzená na max. 20 min.
V každom prípade musí byť zohľadnený celkový príkon
všetkých pripojených spotrebičov. O správnosti a vhodnosti použitia sa poraďte s autorizovaným predajcom
alebo s distribútorom. Stále preťažovanie môže mať
za následok skrátenie životnosti elektrocentrály alebo
dokonca poškodenie generátora bez nároku na záruku.
O správnosti a vhodnosti použitia sa poraďte s autorizovaným predajcom alebo distribútorom.
• Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či jeho maximálny príkon nepresahuje menovitý výkon elektrocentrály.
Pozor, väčšina elektromotorov potrebuje na rozbeh až
trojnásobný príkon, ako je ich menovitý príkon.
• Neprekračujte predpísanú hranicu max. zaťaženia
generátora.
• Jednotlivé zásuvky na 230V môžu byť používané
súčasne len do maximálneho menovitého výkonu
generátora. Pokiaľ je používaná zásuvka na 12V súčasne
so zásuvkami na 230V, odčítajte (znížte) maximálny
menovitý príkon generátora o príkon, ktorým zaťažujete zásuvku s 12V.
• Zásuvky nikdy neprepájajte! Prepájanie za účelom
zvýšenia maximálneho menovitého prúdu alebo akýmkoľvek iným účelom môže spôsobiť poškodenie stroja
alebo požiar a je považované za hrubé zasahovanie do
konštrukcie elektrického zapojenia elektrocentrály. Na takto vzniknuté chyby sa nevzťahuje záruka!
• Vstavaný voltmeter je zapojený a meria napätie v 230V
okruhu a bude sa na ňom zobrazovať napätie tohto
okruhu i v prípade, že nie je zaťažovaný a zaťažovaný je
okruh s 12V. Je to dané vnútornou konštrukciou elektrocentrály. Teda pokiaľ voltmeter ukazuje 230V, neznamená to, že okruh s 12V je pokazený alebo nefunguje.
• Tento typ elektrocentrály je vybavený ističom 20A
pre 230V (obr. 2, pozícia 12) a 8,3A pre 12V (obr. 2,
pozícia 11), ktorý slúži ako ochrana proti dlhodobému
preťaženiu alebo skratu spotrebiča. Pokiaľ je dodávka
prúdu prerušená počas použitia, môže to byť spôsobené
rozpojením ističa. V tomto prípade chvíľu počkajte,
odstráňte príčinu preťažovania alebo skratu a istič
znovu zapnite. Presvedčte sa, že poznáte maximálny
menovitý výkon svojej elektrocentrály.
• Pred naštartovaním motora majte vždy vypnutý istič el.
výstupu, pokiaľ to daná konštrukcia umožňuje.
• K elektrocentrále pripájajte len spotrebiče v bezchybnom stave, nevykazujúce žiadnu funkčnú abnormalitu.
Pokiaľ sa na spotrebiči prejavuje chyba (iskrenie, pomalý chod, nerozbehne sa, je nadmieru hlučný, dymí ...),
okamžite ho vypnite alebo vypnite elektrocentrálu.
Spotrebič potom odpojte a odstráňte chybu.
• Pripájajte len spotrebiče so zodpovedajúcimi hodnotami napätia (230V/50Hz)
• Nemeňte nastavenie motora; ak pracuje motor nepravidelne obráťte sa na autorizovaný servis.
• Tento typ elektrocentrály je vhodný pre pohon elektrického náradia, elektromotorov alebo podobných
zariadení do príkonu nepresahujúceho menovitý výkon
• Tento typ elektrocentrály je vybavený systémom
elektronickej stabilizácie výstupného napätia AVR
(Automatic Voltage Regulator), ktorý umožňuje tiež
pripojenie spotrebičov s jemnými elektronickými zariadeniami ako napr. TV prijímače, rádiomagnetofóny,
počítače a pod.
• Pokiaľ používate elektrocentrálu na napájanie elektronických spotrebičov (počítač, TV), nepoužívajte
elektrocentrálu súčasne na napájanie výkonových spotrebičov (napr. uhlová brúska 1600 W). Pri súbežnom
pripojení (nesúmerná záťaž) môže dôjsť k poškodeniu
elektronických spotrebičov.
• Ak pripájate elektronické spotrebiče (počitač, TV a pod.)
vyžaduje sa použitie predlžovacích káblov s prepäťovou
ochranou!
• Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepripájajte akékoľvek nadstavce či predĺženia k výfuku motora
elektrocentrály. Nevykonávajte žiadne úpravy na elektroinštalácii elektrocentrály.
• Na elektrocentrálu možno pripojiť k jednotlivým
výstupom 230V/50Hz len súmernú záťaž. Nedodržaním
súmernej záťaže dochádza k poškodeniu pripojených
spotrebičov. Pri pripojení do pevnej rozvodnej
siete nenese výrobca zodpovednosť za vzniklú
škodu a nelze uplatniť záruku! O správnosti a vhodnosti použitia sa poraďte s autorizovaným predajcom
alebo s distribútorom.
• Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým
napätím na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje
požadavkam STN EN 33 2000-4-41 čl.413.5, teda ochrana elektrickým oddelením. Pri provádzke je preto nutné
dodržať podmienky uvedené v čl. 413.1.5 pre siete IT.
Pri napájaní viac ako jedného spotrebiča. Pred pripojením
elektrospotrebiča sa uistite, o akú triedu spotrebiča sa
jedná. Pri pripájení spotrebičov II.triedy (dvojitá izolácia)
nie je nutné elektrocentrálu uzemňovať.
V prípade napájania spotrebičov I.triedy (náradie s kovovým povrchom), tieto spotrebiče musí byť vybavené
káblom s ochranným vodičom (3-žilový). Elektrocentrálu
riadne uzemniť a celú sústavu vybaviť prúdovým chráničom.
vité napätie. Uistite sa, či sú pripojené spotrebiče
3. Zapnite istič alebo sa uistite, že je zapnutý.
Elektrocentrála nesmie byť zaťažená na max. povolené
zaťaženie, pokiaľ nie sú splnené podmienky dobrého
chladenia. Pri použití elektrocentrály v zhoršených podmienkach nezaťažujte elektrocentrálu na maximum.
Ideálne podmienky na prevádzku
elektrocentrály sú:
• Vlhkosť vzduchu: 30%
Požadované prevádzkové podmienky
• Použitie do výšky 1500 metrov nad morom (vid
Prevádzka vo vysokých nadmorských výškách)
• Vonkajšia teplota pri použití LPG: v rozmedzí od – 5º C
do 40 ºC
• Vonkajšia teplota pri použití NG: v rozmedzí od – 25º C
Prevádzka vo vysokých nadmorských
výškach
Vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zmene
pomeru sýtenia paliva smerom k presýteniu zmesi. Má
to za následok ako stratu výkonu, tak zvýšenú spotrebu
paliva. Výkon motora pri prevádzke vo vysokých výškach
sa dá zlepšiť výmenou hlavnej trysky s menším vŕtaním
a zmenou polohy zmiešavacej regulačnej skrutky. Ak
motor pracuje dlhodobo vo výškach nad 1500 m n. m.,
nechajte vykonať kalibráciu karburátora v autorizovanom
servise. I pri odporúčanom nastavení karburátora dochádza k zníženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 m
nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie opísaných úprav
je strata výkonu ešte väčšia.
Ak motor pracuje naopak v nižších nadmorských výškach,
ako na ktoré je kalibrovaný karburátor, dochádza z dôvodu príliš chudobnej zmesi paliva a vzduchu opäť k strate
výkonu, prehriatiu alebo dokonca k vážnejšej poruche.
Všetky zmeny nastavenia zmiešavača a karburátora môže
vykonávať len autorizovaný servis.
Karburátor so zmiešavačom sú vybavené kovovou
plombou. Poškodenie plomby má za následok strátu
záruky z dôvodu neoprávneného zásahu.
X. Vypnutie motora
1. Odpojte všetky spotrebiče od výstupu generátora.
V prípade potreby núdzového vypnutia generátora
prepnite vypínač motora do polohy (0) alebo vypnite
istič (pokiaľ to daná konštrukcia umožňuje).
2. Prepnite spínač motora do polohy vypnuté (0).
3. Uzavrite ventil plynovej fľaše.
XI. Údržba a starostlivosť
Pred začatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite
elektrocentrálu na pevnú vodorovnú plochu. Nedotýkajte
sa horúcich častí motora!
Na vylúčenie možnosti nečakaného naštartovania motora
vypnite spínač motora a odpojte konektor („fajku”)
zapaľovacej sviečky.
Používajte len originálne dielce. Pri použití dielcov, ktoré
nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám, môže dôjsť
k vážnemu poškodeniu elektrocentrály.
Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a dolaďovanie v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným
predpokladom na zaistenie bezpečnosti a na dosahovanie
vysokých výkonov. Pravidelná údržba, revízia a nastavenie
zaručuje optimálny stav stroja a jeho dlhú životnosť.
Opravy a pravidelnú údržbu, kontroly, revízie a dolaďovanie smie vykonávať z dôvodu zachovania štandardnej
a priznania predĺženej záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti len autorizovaný zmluvný servis Madal Bal s.r.o.
alebo distribútor sám.
Na predĺženie záruky je nutné udržiavať stroj v čistote.
1. Naštartujte motor.
2. Pripojte spotrebiče k zásuvkám a dbajte pritom na to,
aby nebolo prekročené maximálne dovolené meno-
Údržba rebier chladenia valca
a chladiacich otvorov alternátora
Je nutné pravidelne kontrolovať zanesenie rebier chladenia valca (obr. 4 pozícia 4) a chladiacich otvorov alternátora (obr. 4 pozícia 1) a udržiavať ich čisté. V prípade
silného zanesenia môže dôjsť k prehrievaniu motora alebo
alternátora a prípadnému vážnemu poškodeniu motora
či alternátora. Chladenie je nútené, to znamená, že po
naštartovaní motora sa roztáča súčasne ventilátor.
Použitý olej vypúšťajte z mierne zahriateho motora.
1. Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla (obr. 2, pozícia 7)
a vypúšťaciu skrutku (obr. 2, pozícia 6) a olej nechajte
vytiecť do pripravenej nádoby.
2. Po vypustení všetkého oleja naskrutkujte späť vypúšťaciu skrutku s podložkou a riadne dotiahnite.
3. Znovu doplňte nový odporučený olej na požadovanú
úroveň. Odporučený objem motorového oleja je 1,1 l.
4. Zátkou uzavrite plniace hrdlo.
3. Vyberte molitanovú vložku, vyperte v teplej vode so
saponátom a nechajte dôkladne preschnúť.
4. V prípade zjavného opotrebovania alebo poškodenia
vložku vymeňte.
5. Vložku nechajte nasiaknuť čistým motorovým olejom
a prebytočný olej dobre vyžmýkajte
(nikdy vložku nekrúťte).
6. Molitanovú vložku nasaďte späť na svoje miesto
a opäť zaistite nasadením krytu a a uzavretím klíps.
Otlačenie v molitanovej vložke nám ukazuje pôvodné
uloženie vložky vo filtru. Dbajte na to, aby sa molitanová
vložka neotáčala a vždy se nasazovala povodnom smere.
Údržba zapaľovacích sviečok (obr. 9)
Odporúčaná sviečka: typu Brisk - LR17YS alebo jej ekvivalent.
Prípadný rozliaty olej utrite do sucha. Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou.
V prípade zasiahnutia pokožky olejom dôkladne umyte
postihnuté miesto mydlom a vodou. Použitý olej likvidujte podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Do
zberne ho dopravujte v uzavretých nádobách. Použitý olej
nevyhadzujte do odpadu, nelejte do kanalizácie alebo na
zem, ale odovzdajte ho do zberne použitého oleja.
Znečistený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do
karburátora. Z dôvodu zabránenia následného poškodenia
karburátora je potrebné vzduchový filter pravidelne
čistiť. Filter čistite častejšie v prípade prevádzky vo zvlášť
prašnom prostredí.
Na čistenie vložky filtra nepoužívajte nikdy benzín alebo
iné vysoko horľavé látky. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo
dokonca k explózii.
Nikdy nenechávajte bežať motor bez vzduchového filtra,
vedie to k urýchlenému opotrebeniu motora a v takom
prípade nebude záruka zohľadnená.
1. Premiestnite páčku sytiča (obr. 3, pozícia 3) do polohy
zatvorené (doprava).
2. Zložte kryt filtra (obr. 3, pozícia 1) uvoľnením dvoch klíps.
te podľa odporúčania zodpovedajúcim prihnutím
elektród.
4. Uistite sa, či je v poriadku tesniaci krúžok, potom
sviečku zaskrutkujte rukou, aby ste predišli strhnutiu
závitu.
5. Len čo sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča
na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.
Poznámka: Novú sviečku je nutné po dosadnutí
dotiahnuť o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho
krúžku. Ak je znovu použitá stará sviečka, je nutné ju
dotiahnúť len o 1/8 - 1/4 otáčky.
Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier (v prípadě
že je namontovaný) prenechajte odbornému servisu.
Normálne intervaly pre údržbu.
Vykonávajte vždy v uvedených mesačných
intervaloch alebo prevádzkových hodinách,
Zapaľovacia sviečka Čistenie - nastavenie
alebo 20 prev.
hodín po
prev. hodín
rok alebo
každých 200 každých 300
každých 100
prev. hodín prev. hodín
Kontrola - nastavenie
Vôľa ventilov
Nepoužívajte nikdy sviečky s nevhodným teplotným
rozsahom.
Údržba výfuku a lapača iskier
Odporúčané intervaly pre údržbu a druh údržbových prác sú uvedené v následujúcej tabulke:
Pokiaľ bol motor krátko predtým v prevádzke, sú výfuk
a hlava valca veľmi horúce. Dávajte preto veľký pozor, aby
nedošlo k popáleniu.
Aby bol dosiahnutý dokonalý chod motora, musí byť
sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.
1. Zložte kábel sviečky a sviečku demontujte pomocou
správneho kľúča na sviečky.
2. Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak
je sviečka viditeľne značne opotrebovaná alebo má
prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymeňte. Pokiaľ budete sviečku používať
znovu, je potrebné ju očistiť drôtenou kefou.
3. Pomocou mierky nastavte vzdialenosť elektród.
Vzdialenosť elektród: 0,6-0,8 mm. Vzdialenosť uprav-
Dbajte, aby bola sviečka dobre dotiahnutá. Zle dotiahnutá
sviečka sa silne zahrieva a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu motora.
Kontrola a nastavenie
Kompletné vyčistenie
Kontrola/revízia
Každých 18 mesiacov
Každých 12 mesiacov od zakúpenia (3)
Pri používaní motora v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.
Tieto body údržby musia byť vykonávané zmluvnými servismi firmy Madal Bal s.r.o.
Podľa platných právnych predpisov (STN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení) revízie
a kontroly všetkých druhov elektrocentrál môže vykonávať len revízny technik, t. j. osoba skúsená s vyššou kvalifikáciou.
V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály do prevádzky je pre prevádzkovateľa nevyhnutné, aby v zmysle
zákonníka práce a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preventívnej
údržby elektrocentrály ako celku.
Vykonajte kontrolu tesnosti spojov, hadičiek a neporušenost plomby na zmiešavači.
XII. Skladovanie
Pri preprave motora sa uistite, či je vypínač motora v polohe (0). Pri preprave generátora, vždy odpojte plynovú
fľašu!
Pred uskladnením stroja na dlhší čas:
• Vyčistite vonkajšok motora.
• Odpojte plynovú hadicu a hadicovú spojku (obr. 2,
pozícia 1) zaistite proti poškodeniu a vniknutiu nečistôt
do plynového rozvodu. Odporúčame omotať hadicovú
spojku kúskom čistej látky a zaistiť špagátom alebo
• Pred dlhším skladovaním vymeňte olej.
• Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku a do valca nechajte
vtiecť cca 1 čajovú lyžičku oleja. Potom zatiahnite 2- až
3-krát za štartovacie lanko. Tým sa v priestore valca
(palivovej nádrži) vytvorí rovnomerný ochranný olejový
• Sviečku naskrutkujte späť.
• Pretočte motor zatiahnutím za rukoväť štartovacej
šnúry a zastavte piest v hornej úvrati. Tak zostane výfukový i nasávací ventil uzavretý.
• Elektrocentrálu uložte do chránenej, suchej miestnosti.
a odstránenie prípadných
Motor nenaskočí pri štartovaní
• Je vypínač motora v polohe zapnuté?
• Je otvorený ventil na plynovej fľaši / je otvorený guľový
ventil na prívodu NG?
• Je vo fľaši dostatok plynu?
• Je v motore dostatočné množstvo oleja?
• Je pripojený kábel sviečky?
• Preskakuje na sviečke iskra?
• Má tlakový regulátor nastavený výstupný tlak pri LPG
prevádzke na 3kPa (30mbar) a prevádzke NG na 2kPa
(20mbar)?
• Je prepínač LPG/NG vo správnej polohe?
Test funkčnosti sviečky
Najprv sa uistite, že v blízkosti nie sú zápalné látky ako
napr. unikajúci plyn. Pri teste použite vhodné
ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz
elektrickým prúdom! Pred demontážou sa uistite,
že sviečka nie je horúca!
prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené
vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.
1. Vymontujte sviečku.
2. Sviečku nasaďte do konektora („fajky”).
3. Sviečku pridržte na kostre motora (napr. hlave valca)
a zatiahnite za štartovaciu šnúru.
4. Pokiaľ k iskreniu nedochádza, vymeňte sviečku.
Pokiaľ je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť
a pokračujte v štartovaní podľa návodu.
5. Keď ani potom motor nenaskočí, zverte opravu
bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
a nasledujúcimi predpismi (všetky v platnom znení):
73/23/EHS v znení 93/68/EHS; 89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS;
98/37/ES v znení 98/79//ES; 2000/14/ES v znení 2005/88/ES;97/68/ES v znení smernice č. 2002/88/ES
Pokiaľ sa vám poruchu nepodarí odstrániť, zverte opravu
XIV. Likvidácia odpadu
Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii
vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou
legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické
súčasti. Neodhadzujte ich do miešaného odpadu, ale
odovzdajte ich spracovateľovi odpadu
alebo na miesto spätného odberu alebo
oddeleného zberu tohto typu odpadu.
Prevádzkové náplne sú nebezpečným
odpadom. Nakladajte s nimi v súlade
s platnou legislatívou a podľa pokynov
ich výrobcu.
ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu GB/1067/1109/07 vydaného AV technology LTD Stockport,
Nameraná hladina akustického výkonu: 96 dB(A)
Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 08
V Zlíne 25. 4. 2008
člen predstavenstva a.s.
Na tento výrobok poskytujeme štandardnú záruku v dĺžke
24 mesiacov od dátumu zakúpenia a predĺženú záruku
v lehote 36 mesiacov po splnení špecifických podmienok.
Všetky záručné podmienky nájdete v príručke Záruka
Prosíme, pred používaním stroja si prečítajte celú túto
príručku tak, aby ste porozumeli jej obsahu.
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta.
A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlannak
bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habozzon
kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.
www.heron.hu
Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
A kiadás dátuma:
A jelen használati útmutató a HERON EGM 48 LPG-NG-1F áramfejlesztő generátor paramétereire vonatkozó, illetve az
üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információkat tartalmazza.
négyütemű, OHV vezérlésű, egyhengeres, belsőégésű motor, típus: ST 188F
T.C.I. (kontaktus nélküli, tranzisztoros)
kényszerhűtés levegővel
Hengerfurat x löket:
88 mm x 64 mm
LPG (cseppfolyós propán-bután) / NG (G20) (földgáz)
Üzemanyag-szükséglet:
kb. 0,32kg / kWh (LPG) 75% terheléssel, kb. 0,35m3 / kWh (NG) 75% terheléssel
A motorban lévő olaj mennyisége:
A gyújtógyertya típusa:
Brisk - LR17YS vagy ezeknek megfelelő típus
Motortömeg (üzemanyag nélkül):
egyfázisú, szinkron
Maximális / Névleges teljesítmény:
DC (egyenirányított) feszültség:
DC névleges áramerősség:
Szigetelési osztály / Érintésvédelem: B / IP 23
Tömeg (üzemanyag nélkül):
Mért akusztikus teljesítmény (ISO 1168-1):
Mért akusztikus teljesítmény (7m távolságból) 77 dB (A)
Kimeneti nyomás (NG): 2,0 KPa (20 mbar)
Tömegáram (NG):
>2,5 m3 /óra
Kimeneti nyomás (LPG): 2,8 ± 0,5 kPa ( 28 ± 5 mbar )
Tömegáram (LPG):
>2,0 kg/óra
Ajánlott nyomásszabályozó típus:
MEVA NP01033 a NP01034 vagy megegyező (NEM része a csomagolásnak!)
Ajánlott üzemanyagcső mérete (belső átmérő): 8 mm
Alapfelszereltségen felüli kiegészítők:
AVR-rendszer:
Üzemóraszám-mérő:
Olajszint-érzékelő:
Feszültségmérő:
A HERON áramfejlesztő generátor az áramforrásokra vonatkozó összes biztonsági előírásnak eleget tesz. Az áramfejlesztő
generátor feszültség alatt nem álló részeinek érintésvédelme megfelel a 413.5 IEC 364-4-41 követelményeinek.
A termék adattábláján a sorozatszám segítségével fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve. Az első négy számjegy az
évet adja meg, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.
II. A csomagolás tartalma
elektromos áramot fejlesztő generátor
III. Biztonsági utasítások
Az áramfejlesztő generátort biztonságos és hibamentes
üzemeléshez fejlesztették ki. Ennek feltétele, hogy
üzemeltetése a jelen használati utasításban megadott
utasítások szerint történjen. A HERON EGM 48 LPG-NG-1F
típusú áramfejlesztő generátor hitelesített, és rendelkezik
az üzembiztonsági szempontból szükséges vizsgálati intézeti igazolásokkal, illetve a szükséges CE tanúsítvánnyal.
Az elektromos áramfejlesztő első használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen
használati útmutatót, és jegyezze meg
az abban foglaltakat. Ezzel megelőzheti a készülék
súlyos meghibásodását, illetve az esetleges sérüléseket. A generátor használata közben mindig vegye
figyelembe és tartsa be a biztonsági utasításokat!
• A munka megkezdése előtt végezzen próbaüzemet.
Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő generátor,
valamint a vezetékek és a csatlakozási pontok hibátlanok és sérülésektől mentesek. Ezzel megelőzhetők
a sérülések, illetve a készülék meghibásodása.
• Az áramfejlesztő generátort helyezze biztonságos, vízszintes alapra, nehogy az felboruljon. A nem vízszintes
felületen történő üzemeltetés esetén az üzemanyag
a tartályból kifolyhat. A motor kenési rendszere csak
16° dőlésszögig (minden irányban) működik biztonságosan, ezért az áramfejlesztő generátor nagyobb
dőlése működés közben nem megengedett. Ez a motor
súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia
elvesztésével járhat.
• A gyulladásveszély megelőzése és a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az üzemelő áramfejlesztőt
generátort az építményektől, illetve az egyéb berendezésektől és gépektől legalább 1 méter távolságra kell
elhelyezni. Ne tartson a motor közelében semmilyen
gyúlékony anyagot. A sűrített gázt tartalmazó tartályt az áramfejlesztő generátortól legalább 1 méter
távolságra kell elhelyezni, olyan módon, hogy a kipufogógázok ne arra irányuljanak, illetve a sűrített gázt
tartalmazó tartályt a gyártó által szállított speciális
tartón kell elhelyezni (szállítása külön megrendelésre
történik).
• Gyermekeknek és állatoknak az áramfejlesztő generátortól biztonságos távolságban kell tartózkodniuk,
mivel a motor forró alkatrészei égési sérüléseket okozhatnak, illetve fennáll az áramütés veszélye.
• A kezelőnek tudnia kell, hogy miképpen lehet a leggyorsabban kikapcsolni a motort, ezenkívül alaposan
meg kell ismernie a működtető elemek kezelését. Tilos
az áramfejlesztő generátor használata annak előzetes
megismerése nélkül. A berendezést indiszponált,
például gyógyszer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt
álló, illetve túlságosan fáradt személy nem kezelheti.
• Az áramfejlesztő generátort nem szabad pincékben,
aknákban stb. használni, mivel a propán-bután/ földgáz gázkeverék nehezebb a levegőnél, és elillanása
esetén mindig a legalacsonyabban lévő helyeken és
a mélyedésekben gyűlik össze.
• A sűrített gázt tartalmazó tartály cseréjét jól szellőzött
helyen kell elvégezni, a motor kikapcsolt állapotában.
A propán-bután/ földgáz a levegővel robbanóképes
keveréket alkothat. A motor újbóli beindítása előtt
ellenőrizni kell, hogy az összes elillant gáz eltávozott-e
a területről.
• Biztosítani kell a teljes gázvezeték megfelelő tömítettségét. Az áramfejlesztő generátor minden használata
előtt ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét,
valamint azt, hogy a gázbevezető tömlő nem sérült-e
• Amennyiben gáz illant el, minden körülmények között
biztosítani kell, hogy a motor beindítása előtt a terület
kiszellőztetése a szükséges mértékben megtörténjen.
• A gázpalack cseréje közben, illetve az elhelyezett
gázpalackok környezetében a dohányzás és a nyílt láng
használata szigorúan tilos.
• Gázvezetékként csak olyan tömlőt szabad használni,
amely erre a célra készült (teljesíti az EN 559 számú
szabvány előírásait), és amelyen nem láthatók sérülésre, elhasználódásra vagy elöregedésre utaló jelek.
(Ugyanez vonatkozik a gázzal érintkezésbe kerülő
részegységekre is.) Soha ne használjon gázvezetékként
kerti tömlőt stb. Nem megfelelő anyagból készült
tömlő használata esetén fennáll a gáz és a tömlő anyaga között végbemenő reakció miatti robbanás veszélye.
Nyomáscsökkentő szelepként kizárólag propánbután gázhoz készült szelepet szabad használni.
A gázpalack nyomáscsökkentő szelep nélkül történő
csatlakoztatása az áramfejlesztő generátorhoz
rendkívül veszélyes, ezért tilos! Javasoljuk MEVA
NP01033 a NP01034 típusú vagy ezzel egyenértékű
nyomáscsökkentő szelep használatát (a nyomáscsökkentő NEM része a csomagolásnak!). Minden
egyes javasolt részegységnek (pl. nyomásszabályozó,
gazcső, stb.) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
tanúsítványokkal ellátottnak kell lennie!
• A generátort csak kisnyomású NG (G20) földgázbevezetéshez szabad csatlakoztatni – a kisnyomású csatlakozás 2,0 kPa ( 20 mbar) kilépési nyomással rendelkezik,
vagyis nyomáscsökkentő szelepet nem szükséges
A gázelosztó vezetéknek mindig gömbcsapban kell
végződnie, hogy a gázbevezetést a főkapcsolótól
függetlenül mindig le lehessen zárni, a gömbcsaphoz
pedig csatlakoztathatónak kell lennie a generátorhoz
vezető tömlőnek. A gömbcsapos csatlakozás kialakítását a gázfogyasztót szervizelő technikusnak kell
végeznie.
Az üzemanyag betöltése / az üzemanyag vezeték
csatlakoztatása közben, illetve a tárolt üzemanyagok
közelében a dohányzás és a nyílt láng használata
tilos. Mindig biztosítson alaposan szellőző munkaterületet!
• A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartalmaz,
amely színtelen és szagtalan gáz, belélegzése eszméletvesztést, esetleg halált is okozhat. Soha nem szabad
a berendezést zárt vagy szűk helyen, megfelelő szellőzés és friss levegő beáramlása nélkül működtetni.
• A tűz keletkezésének elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a motorra.
• Működés közben tartson kellő távolságot a berendezés
forgó részeitől.
• A kipufogó működés közben nagyon forró, és a kikapcsolás után még hosszabb ideig forró marad, ezért nem
szabad megérinteni. A súlyos égési sérülések, illetve
a tűz keletkezésének elkerülése érdekében szállítás
vagy zárt helyen történő elhelyezés előtt hagyja kihűlni
a motort.
• Ne feledje, hogy az áramfejlesztő generátor elektromos
áramot fejlesztő berendezés, ezért annak nem megfelelő használata esetén fennáll az áramütés veszélye.
Soha ne üzemeltesse az áramfejlesztő generátort nedves kézzel.
• A ČSN ISO 8528-8 számú szabvány 6.7.3. pontja szerint
az adott maximális teljesítményű áramfejlesztő generátor földelése nem szükséges, mivel azonban a HERON
EGM 20 LPG áramfejlesztő generátor földelt kimenettel
van ellátva, lehetőség szerint mindig biztosítsa az
áramfejlesztő generátor földelését.
• Az elektromos áramfejlesztő generátort tilos esőtől vagy hótól nem védett helyen üzemeltetni.
A berendezést használat és tárolás közben védeni kell
a nedvességtől, a szennyeződésektől és más korróziót
okozó hatásoktól.
• Az elektromos áramfejlesztő generátort semmilyen
körülmények között sem szabad a meglévő, fix elektromos áram hálózatára ideiglenes áramforrásként
rákötni. Kivételes esetben, ha a hálózatra történő csatlakoztatása ideiglenesen, alternatív jelleggel történik,
a csatlakoztatást kizárólag szakképzett, az ilyen csatlakozások kialakításához megfelelő jogosultsággal és
képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el, aki
ismeri a hordozható áramforrások használatát, biztonságtechnikáját, valamint az érvényben lévő vonatkozó
előírásokat, és meg tudja ítélni a nyilvános elektromos
hálózat és az ideiglenes áramforrás használata közötti
különbségeket. A szakszerűtlen csatlakoztatásból eredő
esetleges károkért és sérülésekért a forgalmazó nem
• Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak az
érvényben lévő szabvány szerinti csatlakozóaljzatot
szabad csatlakoztatni. Ellenkező estben fennáll az
áramütés vagy a tűzveszély veszélye. A felhasznált
kábelnek teljesítenie kell az érvényben lévő szabvány
előírásait. Tekintettel a nagy mechanikai terhelésre,
kizárólag hajlékony gumikábelt szabad használni.
• A felhasználandó hosszabbító kábel átmérőjével és
hosszúságával kapcsolatban kérje ki szakképzett
villanyszerelő véleményét, vagy tartsa be a ISO 8528-8
számú szabvány előírásait.
• A Heron áramfejlesztő generátor elektromos berendezés, amely teljesíti a ISO 8528-8 szabvány szerint szigetelt rendszerben működő elektromos gépcsoportokra
vonatkozó követelményeket.
A ISO 8528-8 számú szabvány előírásai a használandó
hosszabbító kábel átmérőjére és hosszára vonatkozóan:
A kábel átmérője (mm)
Max. hosszúság (m)
Megjegyzés: Az értékek a teljes hosszában kihúzott
kábelre értendők.
• A vonatkozó előírások értelmében az áramfejlesztő
generátort tilos olyan esetekben használni, amikor
ezzel a lakókörnyezetet zavarnák,, illetve este 22.00 óra
és reggel 6.00 óra között, mivel ez az éjszakai nyugalomra vonatkozó rendelkezések megsértését jelentené.
• Elektromos berendezéseken bármilyen beavatkozást
vagy javítást csak megfelelő elektrotechnikai szakképzettséggel rendelkező személy végezhet aki a munkavégzésre a Madal Bal a.s. engedélyével rendelkezik.
Más személy által végzett beavatkozás az elektromos
áramfejlesztőbe történő jogosulatlan beavatkozást
jelent, ami a garancia elvesztésével jár együtt.
V. A berendezés
részegységei és
A berendezés szállítása
olaj nélkül történik. Az
első üzembe helyezés előtt
töltsön be ajánlott típusú
olajat a megfelelő szintig
(lásd: Olaj betöltése).
Ne érintse meg a motor
forró részeit.
Indítóporlasztó
A váltóáramú és az
egyenáramú áramkör
védőreléje
csatlakoztatás nyomás alatti edényhez
a műszaki adatokat tartalmazó címke
piktogram – olajszint
az olajbetöltő nyílás fedele
12 V egyenáramú csatlakozóaljzat
230 V / 50 Hz csatlakozóaljzat
védőrelé (12 V-os áramkör)
védőrelé (230 V-os áramkör)
biztosító elem szállításhoz
4) 5) 6) a levegőszűrő fedele
indítóporlasztó (szívató)
földgáz/propán-bután átkapcsoló
gázelzáró – motorkapcsoló
6) 6a) 7)
az alternátor hűtőnyílásai
a kipufogó borítása – vigyázat, forró!
a henger hűtőrácsai
porlasztó (karburátor)
IV. Alkalmazott
jelölések és fontos
Gépkönyv - Olvassa el
a használati utasítást.
A MOTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE
Ha az olajszint a minimális értékre csökken, a motor
biztonsági rendszere a gépet kikapcsolja, és a motort
a további károsodástól megvédi.
Rendszeresen ellenőrizze,
hogy nem távozik-e el
a gáz valahol. A berendezés
közelében a dohányzás és
a nyílt láng használata tilos!
Ne használja a berendezést
zárt térben. A szén-monoxid
belélegzéskor mérgező!
A berendezésben nincs olaj. Az első üzembe helyezés
előtt töltsön be 1,1 liter SAE 15W40 típusú olajat.
A LEVEGŐSZŰRŐ KARBANTARTÁSA.
A szűrőbetétet minden 50 óra üzemelés után (különösen
szennyezett levegőjű környezetben történő üzemelés esetén
minden 10 óra után) meg kell tisztítani. Mossa ki a betétet
szappanos vízben – a tisztításhoz ne használjon oldószert.
Hagyja megszáradni. Merítse be a szűrőbetétet tiszta
motorolajba, majd nyomkodja ki a felesleges olajat.
VI. Teendők a gép üzembe
helyezése előtt
alábbi ellenőrzések
elvégzése előtt – a motornak
-állapotban,
pozor,horké!
a gázpalack vagy a fölgázvezeték
chlazení válce
főszelepének
zárt helyzetben kell lennie (vagy a gáz5)5) hlava
palack vagy a fölgázvezeték berendezéshez történő
csatlakozását meg kell szüntetni), a gyújtógyertya-kábelt
le kell venni – az elektromos generátort szilárd, vízszintes
kell helyezni. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá a mo8)8) sytič
tor forró részeihez.
Az üzembe helyezést az átvételi jegyzőkönyv alapján az
eladó végzi (lásd: .... oldal), illetve az üzembe helyezést
megbeszélés alapján és az eladó útmutatásai szerint
a tulajdonos maga is elvégezheti.
Abban az esetben, ha a gépet az eladó nem helyezte
üzembe és nem indította be, kövesse az alábbi lépéseket:
1. A gép szemrevételezése
Kicsomagolás után, a berendezés első használata előtt
vegye le az elektromos áramfejlesztőről a két szállítási
biztosító elemet. A szállítási biztosító elemek sárga
színűek, vastag lemezből készülnek, 2 csavarral vannak
rögzítve (2. ábra, 14. pozíció).
A gép kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizni
kell a gép felületének állapotát, valamint ellenőrizni kell
alapfunkcióit. Ellenőrizze, hogy sehol nem láthatók nem
csatlakoztatott vagy szabadon lévő kábelek. Abban az
esetben, ha ilyen problémák fennállnak, a hibát szerződéses szervizben kell megjavíttatni.
Még a gázpalacknak vagy a fölgázvezetéknek a generátorhoz történő első csatlakoztatása előtt ellenőrizze
az üzemanyag-rendszert, mindenekelőtt az gázvezeték
Az áramfejlesztő generátor minden használata
előtt ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét, valamint azt, hogy a gázbevezető tömlő nem
sérült-e meg.
• Ellenőrizze az olajszintet minden indítás előtt, vízszintes talajon, álló motor mellett.
• Az olajszint-érzékelő leállítja a motort a motorolaj
szintjének hirtelen csökkenése vagy az olaj elfolyása
• Az olajszint-érzékelő alkalmazása ellenére a kezelőnek
az olajszintet minden használat előtti ellenőriznie kell.
• A kezelő a motor minden használata előtt köteles az
olajszintet ellenőrizni, a karbantartási munkákat ismertető táblázatban foglaltak szerint.
Az ajánlott olajtípusok
Csak ismert márkájú, eredeti csomagolású, kiváló minőségű olajokat (például Shell Helix Super SAE 15W40,
Castrol GTX 15W40, illetve ezeknek megfelelő univerzális
olajokat) szabad használni, amelyek megfelelnek az API
min. SH- SG/CD, vagy minőségi osztály követelményeinek
vagy meghaladják azokat. Az olajok minőségi osztálya
a csomagoláson van feltüntetve.
Például az SAE 15W40 viszkozitási osztályú olajok a magyarországi enyhe időjárási viszonyok mellett tökéletes
viszkozitás-hőmérséklet kapcsolatban vannak. Ezért
javasoljuk az ilyen vagy ennél magasabb viszkozitású osztályba tartozó olajok használatát (például a 15W50 olajat
extrém magas hőmérsékletek esetén, a 10W40 vagy az
5W40 olaj használatát pedig -10°C (hidegben).
Az olaj betöltése és utántöltése:
1. Ellenőrizze, hogy az áramfejlesztő generátor biztonságos, vízszintes felületen van elhelyezve, a motor
le van állítva, és az üzemanyagvezeték el van zárva,
valamint a gyújtógyertya-kábel le van véve.
2. Csavarja le az olajtöltő fedelét (5. ábra, 1. pozíció).
2. Az olajtartály feltöltése
• A motor nem elegendő mennyiségű vagy túl sok olajjal
történő üzemeltetése a motor súlyos károsodását okozhatja, valamint a garancia elvesztését eredményezheti.
3. Tölcsér segítségével a betöltő nyíláson töltsön be
körülbelül 1,1 liter olajat (az előírt mennyiség üres
motor esetén). A betöltés közben ügyeljen arra, hogy
az olaj ne folyjon le a betöltő nyílás mellett. Ha ez
mégis megtörténne, a kiömlött olajat törölje fel,
a motort pedig teljesen tisztítsa meg a ráfolyt olajtól
(a felület legyen száraz).
4. A betöltő nyílás fedelének belső oldalán található
rácsot törölje szárazra, a fedelet helyezze vissza a betöltő nyílásra, majd csavarja be. Ezután azonnal nyissa ki, és ellenőrizze az olajszintet – az olajszintnek
a betöltő nyílás széléig kell érnie. Alacsony olajszint
esetén a fedélen található olajszintmérő megmutatja,
hogy meddig ér az olaj.
5. Alacsony olajszint esetén töltsön be olajat a javasolt
olajból, és állítsa be a kívánt szintet (ugyanolyan
olajjal, amelyet az áramfejlesztő generátorban
éppen használ). A különböző SAE, illetve a különböző
minőségi osztályokba tartozó olajokat ne keverje
Adalék nélküli és kétütemű motorokhoz használatos
olajok alkalmazása szigorúan tilos.
• A cseppfolyós propán-bután/ földgáz fokozottan tűzveszélyes és robbanóképes anyag.
• A nyomás alatti palackok csatlakoztatását és cseréjét
kizárólag jól szellőző területen, a motor kikapcsolt
állapotában szabad végrehajtani. A palackcsere
során a gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyeken
dohányozni, valamint a területre nyílt lánggal belépni
• Ügyeljen, hogy az összes csatlakozás szilárdan meg
legyen húzva, megfelelő tömítéssel legyen ellátva, és a csatlakozáson keresztül gáz ne illanjon el.
A gázvezetékeknek a generátorhoz történő csatlakoztatásához kizárólag legalább 8 mm belső átmérőjű,
az EN559 szabvány előírásait teljesítő tömlőt szabad
használni. Soha ne használjon az említett szabvány
előírásait nem teljesítő tömlőt (például kerti tömlőt),
mivel fennáll a gáz és a tömlő anyaga közötti reakció
lejátszódásának veszélye. A tömlőt a generátoron lévő
tömlőcsatlakozóra (2. ábra, 1. pozíció) kell csatlakoztatni, a tömlő rögzítését pedig tömlőbilinccsel kell
végezni. Soha ne üzemeltesse a generátort, ha a tömlő
nincs bilinccsel rögzítve, mivel ekkor fennáll a tömlő
lecsúszásának és a cseppfolyós propán-bután/ földgáz
környezetbe kerülésének veszélye.
• A generátort kizárólag cseppfolyós propán-butánhoz/
földgáz készült nyomáscsökkentő szelepen keresztül
szabad a gázpalackhoz csatlakoztatni
• Ügyeljen, hogy a (cseppfolyós) propán-bután/ földgáz
ne illanjon el. Amennyiben (cseppfolyós) propánbután/ földgáz elillanása következne be, a motor
újraindításával várni kell addig, amíg az elillant gáz
a környező levegőben szétoszlik.
• Ügyeljen, hogy bőre ne kerüljön ismétlődő jelleggel
vagy hosszabb időn keresztül érintkezésbe (a cseppfolyós propán-butánnal), illetve ne lélegezze be
a gázokat. A gázpalackot gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.
• Csak ismert gyártótól származó, az adott országban
használatos gázpalackba töltött, márkás cseppfolyós
propán-butánt szabad használni: Az ismeretlen eredetű
cseppfolyós propán-bután nem megfelelő anyagokat
tartalmazhat, aminek következtében a motor teljesítménye csökkenhet, illetve a motor károsodhat.
• A nem megfelelő típusú, szennyező anyagokat tartalmazó, elszennyeződött vagy hosszú ideig tárolt gázok
használata miatti károsodásokra a garancia nem vonatkozik.
A gázpalack csatlakozTatása
1. Ellenőrizze, hogy a gázvezeték sértetlen, győződjön
meg róla, hogy az összes csatlakozás meg van húzva.
2. Ellenőrizze, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e.
3. Csavarja fel a palackra a nyomáscsökkentő szelepet
(a javasolt nyomáscsökkentő szelep típusa: MEVA
NP01033 a NP01034).
A nyomáscsökkentő szelepen propán-bután gázzal
történő üzemelés esetén 30 mbar. Ettől eltérő nyomások
beállítása esetén a motor nem indul be.
4. Csatlakoztassa a gáztömlőt a generátorhoz; a generátoron és a nyomáscsökkentő szelepen a tömlőt
rögzítse tömlőbilinccsel.
VII. A motor beindítása
Győződjön meg róla, hogy az elektromos áramfejlesztő
generátor kimeneteihez semmilyen fogyasztó nem
csatlakozik! Ha lehetséges, földelje az áramfejlesztő
generátort.
A kén, víz, por, és egyéb szennyeződések károsítják
a motort! Ha a gáz energiaforrás (NG vagy LPG) tartalmaz
károsító szennyeződéseket, az üzemeltető kötelessége
hogy kiszűrje a gázból a ként, vizet, port és egyéb szen�nyeződéseket, egyébként a motor élettartama lerövidül!
A szennyeződések kiszűrési módjáról kérjen tanácsot
a helyi gázszolgáltatótól!
A gyenge minőségű NG vagy LPG gázok használatából
eredő nem megfelelő működésre vagy esetleges meghibásodásra a garancia nem érvényesíthető!
A generátor gázüzemanyag (NG/LPG)
átváltó csap működtetése (4. ábra/6a)
1. NG (Földgáz) használata
Fordítsa a csap állítókarját az ábra szerinti (3. ábra,
4. pozíció) NG helyzetbe
Gáz üzemanyag
átváltó csap
2. LPG (csepfolyós / palackozott gáz) használata
4. pozíció) LPG helyzetbe
1. A védőrelét (2. ábra, 11., 12. pozíció) állítsa „0” helyzetbe (kikapcsolva).
2. A motor kapcsolóját (8. ábra , 3. ábra – 5. pozíció)
állítsa bekapcsolt (ON) állásba.
3. Állítsa az indítóporlasztó (szívató) karját (3. ábra,
3. pozíció) bal oldali (az üzemanyagcsaptól kifelé
mutató) állásba. Az indítóporlasztó használata nem
szükséges a meleg motor beindításához, illetve
akkor, ha a környezeti hőmérséklet nagy.
4. Lassan húzza a feltekeredő indítókart (3. ábra,
2. pozíció) annyi ideig, amíg nem jön működésbe,
ekkor hirtelen rántsa meg. Addig ismételje az eljárást, amíg a motor be nem indul. A motor beindulásakor rögtön engedje el az indítókart.
5. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre
melegszik. Az indítóporlasztót kismértékben csúsztassa jobbra, meleg időjárás esetén ezt néhány
másodpercen belül végezze el, hideg időben pedig
várjon néhány percet. Minden változtatás előtt váron,
amíg a motor egyenletesen jár. Az üzemi hőmérséklet
elérése esetén teljesen kapcsolja ki az indítóporlasztót (jobb oldali helyzet).
• Ne hagyja, hogy a indítókar fogantyúja hirtelen
csapódjon vissza a motorhoz. Lassan engedje vissza
a fogantyút, nehogy megrongálja a burkolatot.
• Mindig a fogantyú hirtelen megrántásával indítsa be
a motort, mert különben a motor megrongálódhat.
Az olajszint csökkenését jelző
Az olajszint-érzékelő az üzemelő motor kikapcsolására
szolgál abban az esetben, ha az olaj szintje lecsökkenne.
Ezzel elkerülhető a motor nem megfelelő kenés következtében bekövetkező meghibásodása. Amennyiben az
olajszint a biztonságos érték alá csökken, a motor kikapcsol, bár a motor kapcsolója továbbra is „bekapcsolva” (1)
állásban marad. A kezelőnek ettől függetlenül az áramfejlesztő generátor olajszintjét a berendezés használata
előtt minden esetben ellenőriznie kell. Amennyiben
a motor leáll, és nem lehet újraindítani, habár a gázpalackban elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású gáz
van, a további hibakeresés megkezdése előtt ellenőrizze
a motorban az olajszintet.
VIII. Az áramfejlesztő
generátor használata
A HERON típusú áramfejlesztő generátor használatakor mindig tartsa be a jelen fejezetben, valamint
a „Biztonsági előírások” című fejezetben foglalt utasításokat. Az elektromos áramfejlesztő generátort a kezelő
biztonságának teljes mértékű szem előtt tartásával
tervezték és alakították ki, azonban minden elektromos
berendezés használatakor fennáll az elektromos árammal
történő áramütés veszélye. Ezért fokozottan tartsa be
a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat.
A gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő generátor szakszerűtlen, a jelen használati útmutatóban megadott utasításokkal ellentétes módon történő
használatának, az elektromos berendezésekre vonatkozó
biztonsági előírások megszegésének, illetve nem ismeretének, továbbá az áramfejlesztő szakszerűtlen telepítésének vagy üzemeltetésének következményeiért.
• A HERON EGM 48 LPG-NG-1F áramfejlesztő generátor
rendelkezik 3 db szabványos 230V/50Hz dugaljjal,
maximum 4,8 kW névleges teljesítményig és egy
12V/8,3A egyenáramú dugaljjal.
• Ne terhelje túl a generátort a maximális teljesítményen
• Az összes dugalj együttes, egyidejű terhelése maximum a generátor névleges teljesítménye lehet!
• Ha a 12V-os dugaljat egyidejüleg használja a 230V-
ossal, a generátor névleges teljesítménye a 12V-os
dugaljból vett teljesítmény mértékével csökken.
• A HERON áramfejlesztő generátort folyamatosan csak
az egyes áramkörök (230 V, és 12V áramkör) névleges
teljesítményében külön-külön megadott értékig
terhelje. Az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményen történő használata legfeljebb 20 percig
megengedett. Minden esetben figyelembe kell venni
a csatlakoztatott fogyasztók összteljesítmény-szükségletét. Az üzemeltetés megfelelő módjával kapcsolatban
kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól.
Folyamatos terhelés esetén az áramfejlesztő generátor
élettartama csökkenhet, illetve a berendezés meghibásodhat, a garancia egyidejű elvesztése mellett. Az
üzemeltetés módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az
eladótól vagy a forgalmazótól.
• Fogyasztó csatlakoztatása előtt győződjön meg arról,
hogy a fogyasztó max. teljesítményfelvétele esetén
nem következik be az áramfejlesztő generátor névleges
feszültségének túllépése. A legtöbb elektromotor
beindításkor a teljesítményfelvétel a névleges teljesítményfelvétel háromszorosa. Amennyiben az adott
fogyasztó túllépi az adott csatlakozóaljzat max. névleges teljesítményét, használjon nagyobb teljesítményű
csatlakozóaljzatot.
• Ne lépje túl az egyes csatlakozóaljzatok előírt terhelési
határának értékét.
• A 230 V-os csatlakozóaljzatokat egyesével is használhatja az egyes csatlakozóaljzatok max. névleges
teljesítményének eléréséig. Amennyiben a 12 V-os
csatlakozóaljzatot használja a 230 V-os csatlakozóaljzatokkal egy időben, vonja le mindhárom 4,4kW/230V
csatlakozóaljzat teljesítményfelvételéből a 12 V-os
csatlakozóaljzatot terhelő teljesítményfelvételi értéket.
• A csatlakozóaljzatokat soha se kösse át. Az átkötés
(a max. névleges áram növelése céljából, vagy bármilyen más okból) a berendezés súlyos károsodását
okozhatja, tűzveszélyt jelent, és egyben a berendezés
elektromos konstrukciójának súlyos megsértését jelenti.
Az így keletkezett hibákra a garancia nem vonatkozik.
• A beépített feszültségmérő be van kötve és a 230 V-os
áramkört méri. Ezt a feszültséget fogja mutatni, akkor
is, ha ez az áramkör terheletlen, és a 12 V-os áramkör
van terhelve. Ez az áramfejlesztő generátor belső
felépítése miatt van így. Tehát ha a feszültségmérő 230
V-ot mutat, ez nem jelenti azt a 12 V-os áramkör hibás
vagy működésképtelen.
• A HERON áramfejlesztő generátorokat 230V-hoz való
3db 20A-es (2. ábra, 12. pozíció), illetve 12 V-hoz való
8,3 A-es 12 A-es (2. ábra, 11. pozíció) védőrelé biztosítja
hosszú távú túlterhelés, valamint a fogyasztó rövidzárlata ellen. Amennyiben az áramszolgáltatás működés
közben megszűnik, ezt a relé szétkapcsolása is okozhatja. Ebben az esetben rövid ideig várjon, iktassa ki
a túlterhelést vagy a rövidzárlatot okozó fogyasztót,
majd a relét kapcsolja vissza. Vegye figyelembe az
áramfejlesztő generátor maximális teljesítményét.
• A motor beindítása előtt mindig kapcsolja be az elektromos kimeneti védőrelét, ha ezt az adott konstrukció
• Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak
tökéletes állapotban lévő, semmilyen működési
rendellenességet nem mutató berendezéseket szabad
csatlakoztatni. Amennyiben a fogyasztón bármilyen
meghibásodás jelei észlelhetők (szikrázik, lassan jár,
nem indul be, túl hangos, füstöl stb.), azonnal kapcsolja
ki a berendezést vagy az áramfejlesztő generátort.
Ezután szüntesse meg a fogyasztó csatlakoztatását,
majd hárítsa el a hibát.
• Kizárólag tökéletes állapotban lévő, megfelelő üzemeltetési feszültségű (230V/50Hz) berendezéseket
• Ha a motor nem megfelelően működik, ne változtasson
a motor beállításán, hanem forduljon az illetékes szakszervizhez.
• A HERON áramfejlesztő generátorok olyan elektromos
berendezések, elektromotorok vagy más hasonló
berendezések üzemeltetéséhez alkalmasak, amelyek
teljesítményfelvétele nem lépi túl az áramfejlesztő
generátor névleges teljesítményét.
• Amennyiben az elektromos áramfejlesztőt elektronikus
fogyasztók (számítógép, televíziós készülék) feszültségforrásaként használja, ne használja egyidejűleg az
elektromos áramfejlesztőt nagyobb teljesítményfelvételű fogyasztók (például 1600 W-os sarokcsiszoló)
működtetéséhez. Egyidejű csatlakoztatáskor (nem arányos terhelés) az elektronikus fogyasztó károsodhat.
• Elektronikus fogyasztók (számítógép, televíziós készülék stb.) csatlakoztatása esetén célszerű túlfeszültségvédelemmel rendelkező hosszabbító kábelt használni.
• A jelen áramfejlesztő generátorok AVR (Automatic
Voltage Regulator) rendszerrel – elektronikus
kimenetifeszültség-stabilizáló rendszerrel – vannak
felszerelve. Ez lehetővé teszi bizonyos, nem túlságosan
érzékeny elektronikai berendezésekhez, például televíziókhoz, rádiósmagnókhoz, stb. történő használatát is.
A generátort nem ajánljuk különösen érzékeny berendezésekhez, pl. számítógépekhez.
• Ne módosítsa az áramfejlesztő generátort, ne szereljen
rá semmilyen tartót vagy kipufogó-hosszabbítót.
• Az elektromos áramfejlesztőnél az egyes 230V/50Hz
kimenetekhez csak arányos terheléseket szabad csatlakoztatni. A kimenet fix elosztóhálózathoz történő csatlakoztatása esetén megfelelő gondossággal kell eljárni,
leggyakrabban ilyen esetben történik meg az említett
feltételt be nem tartása.
Az arányos terhelési feltétel be nem tartása esetén
a csatlakoztatott fogyasztók károsodhatnak.
A csatlakoztatás megfelelőségéről a meghatalmazott
értékesítőnél vagy forgalmazónál lehet tájékozódni.
• Érintésvédelmi szempontból a feszültség alatt nem
álló részeknél az elektromos áramfejlesztő eleget tesz
a EN 33 2000-4-41 szabvány (413.5. pont) szerinti követelményeknek, azaz védelem elektromos leválasztás
révén. Ezért üzemeltetéskor IT hálózatoknál be kell
tartani a 413.1.5. pont szerinti feltételt.
Egynél több fogyasztó táplálásakor a fogyasztó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy milyen érintésvédelmi
osztályba tartozik a fogyasztó. II. osztályba tartozó (kettős szigetelésű) fogyasztó csatlakoztatásakor az elektromos áramfejlesztőt nem szükséges földelni.
I. érintésvédelmi osztályba tartozó fogyasztó esetén (fém
felületű szerszámok) a fogyasztókat védővezetővel rendelkező (3 eres) kábellel kell csatlakoztatni, az elektromos áramfejlesztőt le kell földelni, és az egész rendszert
áramvédővel kell ellátni.
IX. Az áramfejlesztő
generátor kezelése
1. Indítsa be a motort
2. A fogyasztókat csatlakoztassa a csatlakozóaljzatokhoz. Ügyeljen, hogy ne lépje túl a maximálisan megengedett névleges feszültség értékét. Ellenőrizze,
hogy a csatlakoztatott fogyasztók kikapcsolt állapotban vannak.
3. Kapcsolja be a védőrelét, vagy győződjön meg róla,
hogy be van kapcsolva.
Az elektromos áramfejlesztő generátort nem szabad
a max. megengedett teljesítményen üzemeltetni, ha
nem adottak a megfelelő hűtési feltételek. Kedvezőtlen
körülmények között az áramfejlesztő generátort nem
szabad a maximális teljesítményen üzemeltetni.
Az áramfejlesztő generátor üzemeltetésének ideális feltételei:
• a levegő hőmérséklete: 25° C;
• a levegő páratartalma: 30%.
Üzemeltetési környezeti feltételek
• Hőmérséklet: az LPG üzemeltetésű generátor esetén:
-5 ºC és 40 ºC között, az NG üzemeltetésű generátor
esetén: -25 ºC és 40 ºC között.
• Tengerszint feletti magasság: maximális tengerszint
feletti magasság 1500m (lásd még a „Üzemeltetés nagy
tengerszint feletti magasságokon“ fejezetet)
Üzemeltetés nagy tengerszint feletti
Nagy tengerszint feletti magasságokon megváltozik
a keverék összetétele a dúsabb keverék irányába. Ennek
következtében egyrészt csökken a teljesítmény, másrészt
nő az üzemanyag-szükséglet.
A motor teljesítményét nagy tengerszint feletti magasságokon a fő fúvóka kisebb furattal rendelkező fúvókára
történő cseréjével, valamint a keverékszabályozó csavar
helyzetének változtatásával lehet javítani.
Amennyiben a motor hosszabb időn keresztül 1500 méter
tengerszint feletti magasságon üzemel, a porlasztók erre
feljogosított szervizben be kell állítani.
A karburátor fentiekben ismertetett beállítása esetén is
minden 305 méter tengerszint feletti magasság után körülbelül 3,5 százalékkal csökken a teljesítmény. A beállítás
elvégzése nélkül a teljesítményveszteség még nagyobb.
Amennyiben a motor kisebb tengerszint feletti magasságon üzemel, mint amelyre a karburátor be van állítva,
a viszonylag „szegény” üzemanyag-levegő keverék miatt
hasonlóképpen teljesítményveszteség, túlmelegedés
következik be, illetve súlyos meghibásodás történhet.
A porlasztók beállításának módosítását kizárólag erre
felhatalmazott szervizben szabad elvégezni.
A porlasztók fém plombával vannak ellátva. A plomba
sérülése – illetéktelen beavatkozás – esetén a garancia
érvényét veszti.
X. A motor kikapcsolása
1. Szüntesse meg az összes fogyasztó generátor-kimenethez történő csatlakoztatását. Szükség esetén, ha
a generátort vészhelyzetben le kell állítani, a motor
kapcsolóját állítsa (0) állásba, vagy kapcsolja ki
a gyújtást (ha ezt az adott konstrukció lehetővé
teszi).
2. Fordítsa a motor kapcsolóját „kikapcsolt“ (0) helyzetbe.
3. Zárja el a gázpalack szelepét.
XI. Karbantartás és ápolás
A karbantartási munkálatok megkezdése előtt kapcsolja
ki a motort, majd helyezze biztonságos és vízszintes
Ne érjen hozzá a motor forró alkatrészeihez!
A motor váratlan beindulásának lehetetlenné tétele
érdekében kapcsolja ki a motor indítóját és az indítógyertya pipáját vegye le.
Csak eredeti alkatrészeket használjon. Nem megfelelő
minőségű alkatrészek használata esetén az áramfejlesztő
generátor súlyosan megrongálódhat.
Az előírt átvizsgálások, karbantartási munkák, felülvizsgálatok és beállítások rendszeres időközönkénti
elvégzése az áramfejlesztő generátor jó teljesítményének
előfeltétele. A rendszeres karbantartás, felülvizsgálatok
és beállítások szavatolják az áramfejlesztő generátor
optimális állapotát és hosszú élettartamát.
A javításokat, a rendszeres karbantartási munkákat,
a felülvizsgálatokat és a beállításokat az alapgarancia
megtartása, illetve a garancia meghosszabbítása céljából
kizárólag a HERON vállalattal szerződéses kapcsolatban
álló szerviz vagy a maga a forgalmazó végezheti el.
A garancia meghosszabbításához a berendezést tiszta
állapotban kell tartani.
A henger hűtőrácsainak és az
alternátor hűtőnyílásainak
A henger hűtőrácsainak (4. ábra, 4. pozíció) és az alternátor hűtőnyílásainak (4. ábra, 1. pozíció) szennyezettségét
rendszeresen ellenőrizni kell, illetve a hűtőrácsokat és
a hűtőnyílásokat tisztán kell tartani. Erős szennyezettség
esetén a motor vagy az alternátor túlhevülhet, és ez a motor, illetve az alternátor súlyos károsodását okozhatja.
A berendezés kényszerhűtésű, ez annyit jelent, hogy
a motor beindításával egyidejűleg a ventilátor is beindul.
A fáradt olajat a csak kissé meleg motorból engedje le.
1. Csavarja le a betöltőnyílás fedelét és a leengedő csavart (2. ábra, 7. pozíció), és hagyja (2. ábra, 6. pozíció)
az olajat szabadon kifolyni az előkészített edénybe.
2. Az összes olaj kiengedése után a leengedő csavart az
alátéttel együtt csavarja vissza, és erősen húzza meg.
3. Töltse fel a motort ajánlott fajtájú olajjal a kívánt
szintre. A motorolaj ajánlott mennyisége: 1,1 liter.
4. A fedéllel zárja le a betöltőnyílást.
Az esetlegesen kiömlött olajat nyom nélkül törölje fel.
Használjon védőkesztyűt, hogy a bőre ne érintkezzen az
olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel mossa le.
A fáradt olajat a környezetvédelem szabályai szerint kell
ártalmatlanítani. A az olajat zárt edényben kell a gyűjtőhelyre szállítani. A fáradt olajat ne dobja a hulladék közé,
ne öntse lefolyóba vagy a talajra, hanem adja le a fáradt
olaj begyűjtésével foglalkozó gyűjtőhelyen.
Soha ne működtesse a motort levegőszűrő nélkül, mert ez
a motor gyors elhasználódásához vezet. Az emiatt bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
1. Állítsa az indítóporlasztó karját (3. ábra, 3. pozíció)
zárt helyzetbe (szállítás).
2. Lazítsa meg a két szárnyas csavart, majd vegye le
klipszeket (3. ábra, 1. pozíció).
3. Vegye ki a habszivacs-betétet, mossa ki meleg szappanos vízben, majd hagyja megszáradni.
4. Nyilvánvaló elhasználódás vagy sérülés esetén cserélje ki a betétet.
5. A betétet hagyja átitatódni tiszta motorolajjal, majd
a fölösleges olajat nyomkodja ki belőle (soha ne csavarja ki a betétet).
6. Tegye vissza a habszivacs-betétet, végül helyezze
vissza, majd a klipszek zárásával és a csavarok meghúzásával rögzítse.
A benyomás a molitan-betétben a betétnek a szűrőbe
történő eredeti behelyezését jelzi. Ügyelni kell arra, hogy
a molitan-betét ne forduljon el, hanem mindig az eredeti
irányban legyen.
A gyújtógyertya karbantartása
(9. ábra)
Az ajánlott gyújtógyertya-típusok: Brisk - LR17YS vagy
ezzel egyenértékű típusok.
A levegőszűrő tisztítása
Az elszennyeződött levegőszűrő akadályozza a levegő
beáramlását a porlasztóba. A porlasztó ebből adódó
meghibásodásának elkerülése érdekében a levegőszűrőt
rendszeresen tisztítani kell. Erősen poros környezetben
történő üzemelés esetén a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.
A szűrőbetét tisztításához soha ne használjon benzint
vagy erősen gyúlékony anyagokat, mivel tűz keletkezhet
vagy robbanás következhet be.
Soha ne használjon nem megfelelő hőértékű gyújtógyertyákat.
Közvetlenül a motor leállítása után a kipufogó még nagyon forró. Ezért nagyon vigyázzon, hogy ne következzen
be égési sérülés.
A motor tökéletes működése érdekében a gyújtógyertyát
pontosan kell beállítani, valamint meg kell tisztítani
a lerakódásoktól.
1. Vegye le a gyújtógyertya kábelét (pipa), és szerelje ki
a gyertyát a megfelelő kulccsal.
2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyújtógyertya
állapotát. Ha a gyertya láthatóan jelentősen
elhasználódott, eltörött vagy fokozatosan lepattog
a szigetelése, cserélje ki a gyertyát. Amennyiben újra
használni akarja a gyertyát, tisztítsa meg drótkefével.
3. Megfelelő eszköz segítségével állítsa be az elektródahézagot. Az elektródahézagot az ajánlás szerint
állítsa be, az elektródok egymáshoz hajlításával.
A szükséges elektródahézag: 0,6-0,8 mm.
4. Ellenőrizze a tömítőgyűrűt, majd a menet sérülésének elkerülése érdekében kézzel csavarja be a gyújtógyertyát.
5. Végül húzza meg a gyújtógyertyát kulcs segítségével
annyira, hogy lenyomja a tömítőgyűrűt.
Megjegyzés: Az új gyújtógyertyát a becsavarás után
Karbantartási táblázat
Normál karbantartási idő:
A megadott hónapszám vagy üzemóra elteltével,
attól függően, hogy melyik következik be előbb
még ½ fordulattal kell meghúzni, hogy lenyomódjon
a tömítőgyűrű. Ha a régi gyertyát tesszük vissza, elég
a gyertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.
Az üzembe
helyezés után
hónap vagy
egy hónap vagy
20 üzemóra
vagy 100
vagy 200
vagy 300
Ügyeljen, hogy a gyújtógyertya jól meg legyen húzva.
A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik, aminek
következtében a motor súlyosan megrongálódhat.
A kipufogó és a szikrafogó
Szintellenőrzés
Tisztítás / beállítás
A szelepek holtjátéka
Ellenőrzés / beállítás
A tömítés és a membrán
Ellenőrzés és beállítás
A kipufogó szénmentesítését és a szikrafogó tisztítását
(amennyiben ez szintén fel van szerelve) bízza az illetékes
szakszervizre.
A teljes generátor
Ellenőrzés vizuális
Minden 18 hónapban
Ellenőrzés /
A vásárlástól számított minden 12. hónap (3)
Ha a motor poros környezetben üzemel, karbantartását gyakrabban kell elvégezni.
Ezeket a karbantartási munkákat csak a Madal Bal vállalattal szerződéses kapcsolatban álló szakszervizben szabad
Az érvényes jogszabályok szerint az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését csak felülvizsgáló szakember végezhető, azaz olyan személy, aki magasabb szakirányú képesítéssel rendelkezik.
Az áramfejlesztő generátorok szakszerű üzembe helyezése esetén az üzembentartó számára elengedhetetlenül fontos,
hogy az üzemeltetés tényleges körülményeinek elemzése, illetve a lehetséges veszélyek felmérése alapján megtörténjen az áramfejlesztő generátorok megelőző karbantartási munkálataira vonatkozó ütemterv kidolgozása.
Ellenőrízze a csatlakozók és vezetékek tömitettségét valamint a porlasztón levő plomba sértetlenségét.
XII. Tárolás
A motor szállításakor győződjön meg róla, hogy a motor
kapcsológombja a (0) állásban van, valamint az üzemanyagtartály megfelelően le van zárva, hogy a benzin
ne folyhasson ki. A generátor szállításakor a gázpalack
csatlakozását minden esetben meg kell szüntetni.
A gép hosszabb idejű raktározása
előtti teendők
• Tisztítsa meg a kívülről a motort.
• Vegye le a gáztömlőt és a tömlőcsatlakozót (3. ábra,
1. pozíció), gondoskodjon róla, hogy ne sérülhessenek
meg, illetve ne kerülhessen be szennyeződés a gázelosztóba. Javasoljuk, hogy a tömlőcsatlakozót burkolja
be tiszta textíliával, majd kösse át zsineggel vagy gumiszalaggal.
• Hosszabb tárolás előtt végezzen olajcserét.
• Csavarja ki a gyújtógyertyát, és a hengerbe öntsön
kb. 1 teáskanál olajat. Ezután 2-3-szor húzza meg az
indítózsinórt. Ezzel a henger felületén egyenletes védő
olajréteg képződik.
• Csavarja vissza a gyújtógyertyát.
• Forgassa meg a motort az indítózsinór fogantyújának
meghúzásával, és állítsa meg a dugattyút a sűrítési
ütemben a felső holtponton. Így a szívószelep és a kipufogószelep is zárva lesz.
• Az áramfejlesztő generátort védett, száraz helyiségben
helyezze el.
XIII. Hibakeresés
és az esetleges
A motor az indítás során nem indul be
• A motor kapcsolója bekapcsolt állapotban van?
• A gázpalack szelepe nyitva van?
• Van a palackban elegendő mennyiségű gáz?
• A motor elegendő mennyiségű olajat tartalmaz?
• A gyújtógyertya kábele csatlakoztatva van?
• A gyújtógyertya szikrázik?
• A nyomáscsökkentő szelep propán-bután üzemnél
30 mbar kilépési nyomásra, illetve földgázüzemnél
20 mbar kilépési nyomásra van beállítva?
A gyújtógyertya működésének
Először győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek
tűzveszélyes anyagok, például elillant gáz. A vizsgálat
elvégzésekor megfelelő védőkesztyűt kell használni,
kesztyű nélküli munkavégzés esetén fennáll az áramütés
veszélye. Kiszerelés előtt ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem forró-e.
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • szervezetazonosító szám: 49433717
tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely
megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt,
vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások
történnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
Áramfejlesztő generátor 4800W, 11HP
1. Szerelje ki a gyújtógyertyát.
2. A gyújtógyertyát helyezze be a csatlakozóba (a pipába)
3. A gyújtógyertyát tartsa a motortesthez (például
a hengerfejhez), és húzza meg az indítózsinórt.
4. Amennyiben nincs szikrázás, cserélje ki a gyújtógyertyát. Amennyiben van szikrázás, szerelje vissza
a gyújtógyertyát, és folytassa az indítást a használati
útmutatóban megadottak szerint.
5. Amennyiben a motor ezután sem indul el, bízza
annak javítását szakszervizre.
amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 73/23/EGK;
a 91/263/EGK, a 92/31/EGK és a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 89/336/EGK;
a 98/79/EGK jogszabállyal módosított 98/37/EGK;
a 2005/88/EGK jogszabállyal módosított 2000/14/EGK;
a 2002/88/EGK számú jogszabállyal módosított 97/68/EGK által.
Amennyiben a meghibásodást nem sikerül elhárítania,
bízza a javítást szakszervizre.
A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítése során az
érvényes jogszabályoknak megfelelően kell
eljárni. A termék elektromos/elektronikus
alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a vegyes
hulladékba, hanem adja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen
jellegű hulladékok külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi
anyagok veszélyes hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfelelően és gyártójuk útmutatásainak
megfelelően kezelje.
Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a AV technology LTD Stockport, United Kingdom, minőségvizsgáló intézet által
kiadott GB/1067/1109/07 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.
Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Auger Certification & testing Service LTD, London, United Kingdom, minőségvizsgáló
intézet által kiadott AC/0706011, AC/0607008 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.Az EK megfelelőségi nyilatkozatot
a Shanghai Marine Deisel Engine Research Institut , Shanghai, minőségvizsgáló intézet által kiadott 2007D-006N számú
tanúsítványok alapján adtuk ki.
A mért akusztikus teljesítmény: 96 dB(A)
A garantált akusztikus teljesítmény: 97 dB(A)
Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg: 08
Zlín, 25.4.2008.
XV. Garancia
A HERON áramfejlesztő generátorra a vásárlás napjától
számított 12 hónapos garanciát biztosítunk. A garanciális
feltételek a Jótállási jegyen találhatók. Kérjük, hogy
a HERON EGM 48 LPG-NG-1F áramfejlesztő generátor
használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen
használati útmutatót, és jegyezze meg a benne foglaltakat.
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja
HU - heron
• Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Systém mazání motoru pracuje bezpečně jen do náklonu 16° ve všech směrech, tudíž větší náklon elektrocentrály při...
Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Generátor
útmutató - Szolnokszerszam
SV - Domyos.com
OBSAH Pˇ`RU»KY

References: čl. 6
 čl.413
 čl. 413
 §9
 §132
 čl. 6
 čl.413
 čl. 413