Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/it/corlo-touch-knx-knx-touch-display.html
Timestamp: 2020-04-08 09:31:46+00:00

Document:
Home > Corlo Touch KNX
Display tattile KNX
Il display Corlo Touch KNX per il sistema KNX offre diverse possibilità di utilizzo: La superficie di vetro sensibile al tocco gli consente di essere utilizzato come un normale interruttore. Il display ad alta risoluzione è adatto per la visualizzazione di testi, figure e grafici. Oltre ai valori misurati e ai messaggi correnti del sistema bus KNX, è anche possibile visualizzare, ad esempio, foto. Allo stesso tempo, Corlo Touch KNX può essere impostato come unità di controllo per l'ombreggiatura, ventilazione e climatizzazione automatiche.
Nel modello Corlo Touch KNX WL grazie alla connessione WLAN è possibile visualizzare sul display i contenuti della rete, come ad es. pagine web, immagini delle telecamere IP o altre visualizzazioni. La schermata del display del Corlo Touch KNX WL può essere visualizzata ad es. su uno smartphone, se è stata stabilita una connessione VPN esterna.
N. 70252 Corlo Touch KNX WL, bianco/cromato lucido, con comunicazione WLAN
N. 70253 Corlo Touch KNX WL, nero/cromato lucido, con comunicazione WLAN
N. 70254 Corlo Touch KNX WL, bianco/cromato opaco, con comunicazione WLAN
N. 70255 Corlo Touch KNX WL, nero/cromato opaco, con comunicazione WLAN
N. 70334 Corlo Touch KNX WL, bianco/bianco opaco, con comunicazione WLAN
N. 70335 Corlo Touch KNX WL, nero/nero opaco, con comunicazione WLAN
N. 70258 Corlo Touch KNX, bianco/cromato lucido
N. 70259 CorloTouch KNX, nero/cromato lucido
N. 70260 Corlo Touch KNX, bianco/cromato opaco
N. 70261 Corlo Touch KNX, nero/cromato opaco
N. 70336 Corlo Touch KNX, bianco/bianco opaco
N. 70337 Corlo Touch KNX, nero/nero opaco
Tutte le figure con telaio Corlo aftermarket
per Corlo Touch KNX WL disponibile in Google Play Store (Android) ed in App Store (Apple). Prerequisiti: Corlo Touch KNX WL dalla versione 0.1.9-0. Dispositivo (smartphone, tablet) con connettività WiFi e sistema operativo Android 3.0 oppure iOS 8.0 (o superiore).
Corlo Touch KNX (WL), bianco/cromato lucido
Corlo Touch KNX (WL), nero/cromato lucido
Corlo Touch KNX (WL), bianco/cromato opaco
Corlo Touch KNX (WL), nero/cromato opaco
Corlo Touch KNX (WL), bianco/bianco opaco
Corlo Touch KNX (WL), nero/nero opaco
Schema Corlo Touch KNX in scatola per interruttore UP
Corlo Touch KNX (WL)vista posteriore
Corlo Touch KNX (WL), bianco/cromato lucido Corlo Touch KNX (WL), nero/cromato lucido Corlo Touch KNX (WL), bianco/cromato opaco Corlo Touch KNX (WL), nero/cromato opaco Corlo Touch KNX (WL), bianco/bianco opaco Corlo Touch KNX (WL), nero/nero opaco Corlo Touch KNX (WL), nero/cromato lucido Corlo Touch KNX MOBILE APP Schema Corlo Touch KNX in scatola per interruttore UP Awards Corlo Touch KNX Awards System Corlo Corlo Touch KNX (WL)vista posteriore
Controller KNX singolo locale con 10 schermate e 5 canali automatici per il controllo delle schermature, ventilazione, temperatura ambiente e illuminazione
Superficie sensibile al tocco 3,5 pollici
10 pagine di visualizzazione, che possono essere configurate con diverse superfici per il comando o la visualizzazione, ad es. interruttore, pulsante, bilanciere su/giù, manopola, visualizzazione di valori. Nel modello Corlo Touch KNX WL è possibile visualizzare, grazie al collegamento WLAN, delle pagine web predefinite. Gli indirizzi URL verranno immessi nell'ETS.
Le icone per la visualizzazione possono essere sostituite (Simbolo archivio del dispositivo, alcuni grafici della scheda Micro SD)
Illuminazione dell'ambiente con colore regolabile (RGB)
Sensore di prossimità integrato. Consente l'accensione in caso di avvicinamento e l'attivazione rapida del visualizzatore dalla modalità Standby
Sensore di luminosità integrato per la regolazione automatica dell'illuminazione del display
Controllo scenari integrato (16 scenari), timer, sveglia
5 canali automatici, ventilazione automatica integrata (finestre, dispositivi di areazione), per ombreggiatura (veneziane, persiane avvolgibili, tende da sole), per climatizzazione (riscaldamento, raffreddamento) inclusa per la luce
4 porte logiche AND e 4 OR ciascuna con 4 ingressi. Come input per le porte logiche, sono disponibili 16 ingressi logici (sotto forma di oggetti di comunicazione). L'uscita di ogni porta può essere configurata, opzionalmente, come 1 bit oppure come 2 x 8 bit.
Slot per schede Micro SD ad es. come memoria per immagini
Modello Corlo Touch KNX WL: Interfaccia WLAN per la trasmissione dati wireless da e verso le reti locali. A causa delle limitate risorse del sistema, con un utilizzo intensivo si possono verificare ritardi nel caricamento dei contenuti
Sono disponibili vernici speciali, per es. in accordo ai codici RAL oppure ai codici cromatici delle vernici per auto. Si prega di richiedere il vostro colore preferito.
Sotto Corlo Touch KNX: Esempi di progetti trova i file di progetto ETS per KNX-Displays Corlo Touch KNX e Corlo Touch KNX 5in con esempi di regolazione da scaricare.
Bordo: Zinco pressofuso
Display Diagonale visibile di: 3,5 pollici
Risoluzione di: 320 × 240 pixel
Angolo di visuale preferenziale: a ore 6:00
Angolo visione orizzontale: di norma -75° fino a +75°
Angolo visione verticale: di norma -55° fino a +75°
Colori • Vetro bianco, bordo cromato lucido
• Vetro bianco, bordo cromato opaco
• Vetro nero, bordo cromato lucido
• Vetro nero, bordo cromato opaco
• Vetro bianco, bordo bianco opaco
• Vetro nero, bordo nero opaco
Montaggio a filo (Incasso per la scatola del dispositivo Ø 60 mm)
Dimensioni Alloggiamento totale circa 80 × 71 × 49
(L × A × P, mm),
Prof. struttura circa 12,5 mm,
Peso unità display Corlo Touch KNX circa 140 g
Peso unità display Corlo Touch KNX WL circa 160 g
Peso cornice telaio singolo circa 75 g,
telaio doppio circa 95 g,
telaio triplo circa 115 g
Temperatura ambiente Funzionamento 0…+50°C, Stoccaggio -10…+50°C
Tensione di esercizio 24 V DC ±10%
Corrente bus circa 10 mA
Potenza assorbita Corlo Touch KNX • max. ca. 1,3 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo al 100% a luce bianca, luminosità del display al 100%)
• in condizioni normali di funzionamento ca. 0,9 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo spenta, luminosità del display al 50%)
• in modalità stand-by ca. 0,6 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo spenta, display spento)
(misurato con la tensione ausiliaria 24 V)
Potenza assorbita Corlo Touch KNX WL • max. ca. 3,5 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo al 100% a luce bianca, luminosità del display al 100%)
• in condizioni normali di funzionamento ca. 1,9 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo spenta, luminosità del display al 50%)
• in modalità stand-by ca. 1,7 W (con l'illuminazione dell'ambiente e del logo spenta, display spento)
Trasmissione dati/Comunicazione sul bus KNX +/- morsetto bus ad innesto
Interfacce dati aggiuntivi Micro SD, USB
Ingressi 4× Analogici/Digitali, lunghezza max. cavo 10 m
Campo di regolazione del sensore di temperatura T-NTC sull'ingresso Corlo Touch -40°C...+80°C
Standard WLAN supportati IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
Sicurezza WLAN supportati 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unità di display
Sono inoltre necessari (non in dotazione):
Telaio Corlo (disponibile singolo, doppio o triplo)
Accessori opzionali (non in dotazione):
Sensore di temperatura T-NTC (numero dell' articolo 30516)
Scheda Micro SD per immagini (disponibile in commercio)
Telaio Corlo
Cavo di collegamento Interruttore Corlo Touch
Scatola presa Corlo
Corlo Touch KNX (WL) 2.0 Scheda Tecnica N. articolo 70252-55, 70258-61, 70334-37
Versione 16.08.2019 IT pdf
Corlo Touch KNX (WL) Applikation 1.1, ab KNX-Firmware 0.2.0 N. articolo 70252-55, 70258-61, 70334-37
Versione 16.10.2013 D, EN, FR, IT, ES, NL zip
Corlo Touch KNX (5in / WL) Applikation 2.2, ab KNX-Firmware 0.3.9 N. articolo 70252-55, 70258-61, 70334-37, 70475, 70481
Versione 19.12.2019 D, EN, FR, IT, ES, NL zip
Corlo Touch KNX (WL) Overview Versions/Languages N. articolo 70252-55, 70258-61, 70334-37
Versione 25.05.2016 D, EN, FR, IT, ES pdf
Corlo Touch KNX: Liste Icons N. articolo 70252-55, 70258-61, 70334-37
Versione 06.12.2017 D, EN, FR, IT, ES pdf

References: articolo 30516
 articolo 70252
 articolo 70252
 articolo 70252
 articolo 70252
 articolo 70252