Source: http://docplayer.it/11465942-Basic-controller-simatic-s7-1200.html
Timestamp: 2018-12-13 04:20:18+00:00

Document:
Rosalia Cavallaro
1 Siemens AG 2015 /2 Introduzione /4 Unità centrali /4 CPU standard /4 CPU 1211C /8 CPU 1212C /12 CPU 1214C /16 CPU 1215C /20 CPU 1217C /2 SIPLUS CPU standard /2 SIPLUS CPU 1211C /26 SIPLUS CPU 1212C /29 SIPLUS CPU 1214C / SIPLUS CPU 1215C /7 CPU fail-safe /7 CPU 1214 FC, CPU 1215 FC /41 /41 Unità digitali /41 Unità di ingressi digitali SM 1221 /44 Unità di ingressi digitali SB 1221 /46 Unità di uscite digitali SM 1222 /49 Unità di uscite digitali SB 1222 /51 Unità di ingressi e uscite digitali SM 122 /55 Unità di ingressi e uscite digitali SB 122 /58 SIPLUS Unità digitali /58 SIPLUS Unità di ingressi digitali SM 1221 /60 SIPLUS Unità di ingressi digitali SB 1221 /61 SIPLUS Unità di uscite digitali SM 1222 /64 SIPLUS Unità di uscite digitali SB 1222 /65 SIPLUS Unità di ingressi e uscite digitali SM 122 /68 SIPLUS Unità di ingressi e uscite digitali SB 122 /70 Unità analogiche /70 Unità di ingressi analogici SM 121 /7 Unità di ingressi analogici SB 121 /75 Unità di uscite analogiche SM 122 /78 Unità di uscite analogiche SB 122 /80 Unità di ingressi e uscite analogici SM 124 /82 Modulo per termocoppie SM 121 /85 Signal Board per termocoppie SB 121 /87 Signal Module RTD SM 121 /90 Signal Board RTD SB 121 /92 SIPLUS Unità analogiche /92 SIPLUS Unità di ingressi analogici SM 121 /9 SIPLUS Unità di uscite analogiche SM 122 /94 SIPLUS Unità di uscite analogiche SB 122 /96 SIPLUS Unità di ingressi e uscite analogici SM 124 /98 SIPLUS Modulo per termocoppie SM 121 /99 SIPLUS Signal Module RTD SM 121 /100 Unità speciali /100 SM xIO-Link-Master /101 Unità di simulazione SIM 1274 /102 Battery Board BB 1297 /10 SIWAREX WP241 /105 SIWAREX WP21 /107 Comunicazione /107 Communication Module CM 1241 /109 Communication Board CB 1241 RS 485 /110 CM /112 CM /11 CM /115 CSM 1277 unmanaged /117 CP /120 Unità GPRS CP V2 /12 Unità LTE CP /126 CP DNP /128 CP IEC /10 SIMATIC RF120C /12 SIPLUS Comunicazione /12 SIPLUS Communication Module CM 1241 /1 SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485 /14 SIPLUS Communication Module CM /15 SIPLUS Communication Module CM /16 SIPLUS NET CSM 1277 /17 fail-safe /17 Unità di ingressi digitali fail-safe SM 1226 /19 Unità di uscite digitali fail-safe SM 1226 /140 Unità di uscite a relè fail-safe SM 1226 /141 Alimentatori /141 monofase, DC 24 V (per S7-1200) /14 SIPLUS Alimentatore PM 1207 /145 Servizio e supervisione /145 SIMATIC HMI Basic Panels (2 nd Generation) /146 SIMATIC HMI Basic Panels (1 st Generation) /147 SIPLUS Basic Panels (2 nd Generation) /149 SIPLUS Basic Panels (1 st Generation) /151 Comfort Panels Standard /152 SIPLUS Comfort Panels /156 Prodotti Add-on di altri produttori /156 SIMATIC S CM CANopen Brochure Brochure di aiuto alla scelta dei prodotti SIMATIC si trovano all'indirizzo: Siemens ST
2 Introduzione S Panoramica Il nuovo piccolo controllore modulare della famiglia di controllori SIMATIC S7 Comprendente: - Controllore con interfaccia PROFINET IO-Controller integrata per la comunicazione tra controllori SIMATIC, HMI, dispositivo di programmazione o altri componenti di automazione - Communication Module con interfaccia PROFIBUS DP-Master integrata - Communication Module con interfaccia PROFIBUS DP-Slave integrato - Modulo GPRS per il collegamento a reti radiomobili GSM/G - Web Server integrato con pagine Web standard e specifiche di utente - Funzionalità Data Logging per l'archiviazione di dati runtime dal programma applicativo - Potenti funzioni tecnologiche integrate come conteggio, misura, regolazione e Motion Control - Ingressi/uscite digitali e analogici integrati - Signal Board per l'impiego diretto in un controllore - Signal Module per l'ampliamento del controllore con canali di ingresso/uscita - Communication Modules per l'ampliamento del controllore con ulteriori interfacce di comunicazione - Accessori, ad es. alimentatore, Switch Module o SIMATIC Memory Card Il piccolo controllore per la massima capacità di automazione con il minimo onere economico. Caratterizzato da facilità di montaggio, programmazione e utilizzo operativo. Con alto grado di integrazione, ingombro ridotto, elevata performance. Adatto all'impiego in applicazioni di piccola e media complessità della tecnica di automazione. Impiegabile sia per comandi assai semplici sia per compiti di automazione complessi. Impiego di tutte le CPU in esercizio stand-alone con possibilità d'inserimento in strutture di rete e in strutture decentrate. Il controllore anche per applicazioni nelle quali non si è potuto impiegare finora alcun controllore programmabile per motivi economici. Con funzionalità real-time eccezionale e notevoli possibilità di comunicazione. /2 Siemens ST
3 Introduzione S Dati tecnici Dati tecnici generali S Grado di protezione IP20 secondo IEC 529 Temperatura ambiente In esercizio (95 % di umidità relativa) - per montaggio in orizzontale C - per montaggio in verticale C Trasporto e magazzinaggio C - con 95 % di umidità relativa C Isolamento Circuiti DC 5/24 V Tensione di prova AC 500 V Circuiti AC 115/20 V verso terra Tensione di prova AC 1500 V Circuiti AC 115/20 V verso circuiti Tensione di prova AC 1500 V AC 115/20 V Circuiti AC 20 V verso circuiti Tensione di prova AC 1500 V DC 5/24 V Circuiti AC 115 V verso circuiti Tensione di prova AC 1500 V DC 5/24 V Compatibilità elettromagnetica Requisiti della legge EMC Immunità ai disturbi secondo Test effettuato secondo: EN IEC 801-2, IEC 801-, IEC 801-4, EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, VDE 0160 Emissione di disturbi secondo EN e EN Sollecitazione meccanica Resistenza a vibrazioni, test effettuato secondo / con Resistenza a urti, test effettuato secondo / con Test effettuato secondo EN 55011, Classe A, Gruppo 1 IEC 68, Parte 2-6: Hz; ampiezza costante 0, mm; Hz; accelerazione costante 1 g (montaggio su guida profilata) o 2 g (montaggio in pannello di comando); tipo di vibrazione: cicli di frequenza con una velocità di variazione di 1 ottava/minuto; durata della vibrazione: 10 cicli di frequenza in ogni direzione dei tre assi tra loro ortogonali IEC 68, Parte 2-27/semisinusoide: forza del colpo 15 g (valore di picco), durata 11 ms, 6 colpi su ognuno dei tre assi tra loro ortogonali Dati tecnici generali S Campo della temperatura ambiente -40/-25/ /60/70 C Conformal coating Rivestimento speciale del circuito stampato e dei componenti elettronici Dati tecnici Valgono i dati tecnici del prodotto standard ad eccezione di quelli relativi alle condizioni ambientali. Condizioni ambientali Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura Tmin... Tmax a ambiente, alla pressione atmosferica 1080 hpa hpa e all'altitudine d'installazione (-1000m m)// Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) Umidità relativa con condensa, max. 100 %; UR, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN a sostanze meccanicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /
4 Unità centrali CPU standard CPU 1211C Panoramica La soluzione compatta intelligente Con 10 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB) - max. Communication Module (CM) Dati tecnici Numero di articolo 6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0 CPU 1211C, AC/DC/RELÈ, 6DI/4DO/2AI Denominazione del tipo di prodotto Informazioni generali Engineering con CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI CPU 1211C, DC/DC/RELÈ, 6DI/4DO/2AI pacchetto di programmazione da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 Tensione di alimentazione Valore nominale (DC) DC 24 V Valore nominale (AC) AC 120 V AC 20 V Alimentazione encoder Alimentazione dei trasduttori a 24 V 24 V L+ meno 4 V DC min. L+ meno 4 V DC min. Potenza dissipata Potenza dissipata, tip. 10 W 8W 8W Memoria Memoria di lavoro integrato 50 kbyte 50 kbyte 50 kbyte Memoria di caricamento integrato 1Mbyte 1Mbyte 1Mbyte inseribile (SIMATIC Memory Card), con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card max. Tamponamento senza batteria Tempi di elaborazione della CPU per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction per operazioni in virgola mobile, tip. 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction Aree dati e loro ritentività Merker Numero, max. 4 kbyte; dimensione del settore di merker 4 kbyte; dimensione del settore di merker 4 kbyte; dimensione del settore di merker Immagine di processo Ingressi, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Uscite, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Ora Orologio Orologio hardware (orologio real-time) /4 Siemens ST
5 Unità centrali CPU standard CPU 1211C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0 Ingressi digitali Numero di ingressi 6; integrato 6; integrato 6; integrato di cui ingressi utilizzabili per funzioni ; HSC (High Speed Counting) ; HSC (High Speed Counting) ; HSC (High Speed Counting) tecnologiche Uscite digitali Numero di uscite 4; Relè 4 4; Relè di cui uscite veloci 4; 100 khz Pulse Train Output Ingressi analogici Canali integrati (AI) 2; V 2; V 2; V Aree d'ingresso Tensione 1. interfaccia Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET Fisica Ethernet Ethernet Ethernet Funzionalità PROFINET IO-Device PROFINET IO-Controller Funzioni di comunicazione Comunicazione S7 supportati Comunicazione IE aperta TCP/IP ISO-on-TCP (RFC1006) UDP Web-Server supportati Numero di collegamenti totale 16; dinam. 16; dinam. 16; dinam. Funzioni integrate Numero di contatori Frequenza di conteggio (contatori), 100 khz 100 khz 100 khz max. Misuratori di frequenza Posizionamento comandato Regolatore PID Numero di ingressi di allarme Numero di uscite impulsi 4 Frequenza limite (impulso) 100 khz Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C -20 C -20 C max. 60 C 60 C 60 C Concentrazioni di sostanze nocive - SO2 con RH < 60% senza condensa Progettazione programmazione Linguaggio di programmazione CPU 1211C, AC/DC/RELÈ, 6DI/4DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa -KOP -FUP -SCL Dimensioni Larghezza 90 mm 90 mm 90 mm Altezza 100 mm 100 mm 100 mm Profondità 75 mm 75 mm 75 mm Pesi Peso, ca. 420 g 70 g 80 g CPU 1211C, DC/DC/RELÈ, 6DI/4DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa Siemens ST /5
6 Unità centrali CPU standard CPU 1211C Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo CPU 1211C CPU compatta, AC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 50 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; alimentatore wide-range AC V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz CPU compatta, DC/DC/DC; memoria per programma/dati integrata da 50 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane 0,1 μs per ogni operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz CPU compatta, DC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 50 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/ Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz Signal Board SB ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES7221-AD0-0XB0 4 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES7221-BD0-0XB0 Signal Board SB uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1AD0-0XB0 4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1BD0-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 24 V, 6ES722-0BD0-0XB0 IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 W; utilizzabili come HSC a max. 0 khz 2 ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES722-AD0-0XB0 2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 2 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES722-BD0-0XB0 2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz Signal Board SB 121 6ES721-4HA0-0XB0 1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Signal Board per termocoppie 6ES721-5QA0-0XB0 SB ingresso ±80 mv, risoluzione 15 bit + segno, termocoppie tipo J, K Signal Board RTD SB 121 6ES721-5PA0-0XB0 1 ingresso per termoresistenze Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, risoluzione 15 bit + segno Signal Board SB 122 6ES722-4HA0-0XB0 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Communication Board 6ES7241-1CH0-1XB0 CB 1241 RS 485 per accoppiamento punto a punto, con 1 interfaccia RS 485 Unità di simulazione di ingressi digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 8 interruttori lato ingressi, 6ES7274-1XF0-0XA0 per CPU 1211C / CPU 1212C Unità di simulazione di uscite digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 2 potenziometri 6ES7274-1XA0-0XA0 6ES7211-1BE40-0XB0 6ES7211-1AE40-0XB0 6ES7211-1HE40-0XB0 /6 Siemens ST
7 Unità centrali CPU standard CPU 1211C Dati per l ordinazione N. di articolo N. di articolo SIMATIC Memory Card (opzionale) STEP 7 Professional / Basic V1 SP1 4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0 12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0 24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0 256 Mbyte 6ES7954-8LL02-0AA0 2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 Blocco morsetti (ricambio) per CPU 1211C/1212C per DI, con 14 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AH0-0XA0 4 pezzi per DO, con 8 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AP0-0XA0 4 pezzi per AI, con viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1BC0-0XA0 4 pezzi Scarico di tiro RJ45 Confezione da 4 pezzi Single Port 6ES7290-AA0-0XA0 Set di sportelli frontali (ricambio) per CPU 1211C/1212C 6ES7291-1AA0-0XA0 Sistema di destinazione: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-00, S7-400, WinAC Requisito: Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8.1 Professional (64 bit), Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 StdE (installazione completa), Windows Server 2012 StdE (installazione completa) Forma di fornitura: tedesco, inglese, cinese, italiano, francese, spagnolo STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna 6ES7822-1AA0-0YA5 6ES7822-1AE0-0YA5 STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License 6ES7822-0AA0-0YA5 STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) 6ES7822-0AE0-0YA5 Indirizzo necessario per la consegna 1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet all'indirizzo: Siemens ST /7
8 Unità centrali CPU standard CPU 1212C Panoramica La soluzione compatta "superior" Con 14 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB) - 2 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Dati tecnici Numero di articolo 6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0 CPU 1212C, AC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI Denominazione del tipo di prodotto Informazioni generali Engineering con CPU 1212C, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI CPU 1212C, DC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI pacchetto di programmazione da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 Tensione di alimentazione Valore nominale (DC) DC 24 V Valore nominale (AC) AC 120 V AC 20 V Alimentazione encoder Alimentazione dei trasduttori a 24 V 24 V L+ meno 4 V DC min. L+ meno 4 V DC min. Potenza dissipata Potenza dissipata, tip. 11 W 9W 9W Memoria Memoria di lavoro integrato 75 kbyte 75 kbyte 75 kbyte Memoria di caricamento integrato 1Mbyte 1Mbyte 1Mbyte inseribile (SIMATIC Memory Card), con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card max. Tamponamento senza batteria Tempi di elaborazione della CPU per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction per operazioni in virgola mobile, tip. 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction Aree dati e loro ritentività Merker Numero, max. 4 kbyte; dimensione del settore di merker 4 kbyte; dimensione del settore di merker 4 kbyte; dimensione del settore di merker Immagine di processo Ingressi, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Uscite, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Ora Orologio Orologio hardware (orologio real-time) /8 Siemens ST
9 Unità centrali CPU standard CPU 1212C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0 Ingressi digitali Numero di ingressi 8; integrato 8; integrato 8; integrato di cui ingressi utilizzabili per funzioni 4; HSC (High Speed Counting) 4; HSC (High Speed Counting) 4; HSC (High Speed Counting) tecnologiche Uscite digitali Numero di uscite 6; Relè 6 6; Relè di cui uscite veloci 4; 100 khz Pulse Train Output Ingressi analogici Canali integrati (AI) 2; V 2; V 2; V Aree d'ingresso Tensione 1. interfaccia Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET Fisica Ethernet Ethernet Ethernet Funzionalità PROFINET IO-Device PROFINET IO-Controller Funzioni di comunicazione Comunicazione S7 supportati Comunicazione IE aperta TCP/IP ISO-on-TCP (RFC1006) UDP Web-Server supportati Numero di collegamenti totale 16; dinam. 16; dinam. 16; dinam. Funzioni integrate Numero di contatori Frequenza di conteggio (contatori), 100 khz 100 khz 100 khz max. Misuratori di frequenza Posizionamento comandato Regolatore PID Numero di ingressi di allarme Numero di uscite impulsi 4 Frequenza limite (impulso) 100 khz Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C -20 C -20 C max. 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 4 / (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 8 / 6 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 4 / (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 8 / 6 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 4 / (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 8 / 6 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale Concentrazioni di sostanze nocive - SO2 con RH < 60% senza condensa Progettazione programmazione Linguaggio di programmazione CPU 1212C, AC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa CPU 1212C, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa -KOP -FUP -SCL CPU 1212C, DC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa Siemens ST /9
10 Unità centrali CPU standard CPU 1212C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0 CPU 1212C, AC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI CPU 1212C, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI Dimensioni Larghezza 90 mm 90 mm 90 mm Altezza 100 mm 100 mm 100 mm Profondità 75 mm 75 mm 75 mm Pesi Peso, ca. 425 g 70 g 85 g CPU 1212C, DC/DC/RELÈ, 8DI/6DO/2AI Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo CPU 1212C CPU compatta, AC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 75 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; alimentatore wide-range AC V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz CPU compatta, DC/DC/DC; memoria per programma/dati integrata da 75 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz CPU compatta, DC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 75 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz 6ES7212-1BE40-0XB0 6ES7212-1AE40-0XB0 6ES7212-1HE40-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES7221-AD0-0XB0 4 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES7221-BD0-0XB0 Signal Board SB uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1AD0-0XB0 4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1BD0-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 24 V, 6ES722-0BD0-0XB0 IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 W; utilizzabili come HSC a max. 0 khz 2 ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES722-AD0-0XB0 2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 2 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES722-BD0-0XB0 2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz Signal Board SB 121 6ES721-4HA0-0XB0 1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Signal Board per termocoppie 6ES721-5QA0-0XB0 SB ingresso ±80 mv, risoluzione 15 bit + segno, termocoppie tipo J, K Signal Board RTD SB 121 6ES721-5PA0-0XB0 1 ingresso per termoresistenze Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, risoluzione 15 bit + segno Signal Board SB 122 6ES722-4HA0-0XB0 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Communication Board 6ES7241-1CH0-1XB0 CB 1241 RS 485 per accoppiamento punto a punto, con 1 interfaccia RS 485 /10 Siemens ST
11 Unità centrali CPU standard CPU 1212C Dati per l ordinazione N. di articolo N. di articolo Unità di simulazione di ingressi digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 8 interruttori lato ingressi, 6ES7274-1XF0-0XA0 per CPU 1211C / CPU 1212C Unità di simulazione di uscite digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 2 potenziometri 6ES7274-1XA0-0XA0 SIMATIC Memory Card (opzionale) 4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0 12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0 24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0 256 Mbyte 6ES7954-8LL02-0AA0 2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 Cavo di prolunga per montaggio 6ES7290-6AA0-0XA0 su due file per il collegamento di unità di ingressi/uscite digitali/analogici; lunghezza 2 m Starter-Box CPU 1212C 6ES7212-1BD4-4YB0 AC/DC/relè Offerta completa di SIMATIC S7-1200, Starter-Box, comprendente: CPU 1212C AC/DC/relè, unità di simulazione, STEP 7 BASIC-CD, manuale su CD, materiale informativo, in Systainer Blocco morsetti (ricambio) per CPU 1211C/1212C per DI, con 14 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AH0-0XA0 4 pezzi per DO, con 8 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AP0-0XA0 4 pezzi per AI, con viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1BC0-0XA0 4 pezzi Scarico di tiro RJ45 Confezione da 4 pezzi Single Port 6ES7290-AA0-0XA0 Set di sportelli frontali (ricambio) per CPU 1211C/1212C 6ES7291-1AA0-0XA0 STEP 7 Professional / Basic V1 SP1 Sistema di destinazione: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-00, S7-400, WinAC Requisito: Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8.1 Professional (64 bit), Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 StdE (installazione completa), Windows Server 2012 StdE (installazione completa) Forma di fornitura: tedesco, inglese, cinese, italiano, francese, spagnolo STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna 6ES7822-1AA0-0YA5 6ES7822-1AE0-0YA5 6ES7822-0AA0-0YA5 6ES7822-0AE0-0YA5 1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet all'indirizzo: Siemens ST /11
12 Unità centrali CPU standard CPU 1214C Panoramica La CPU compatta "high performance" Con 24 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB) - 8 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Dati tecnici Numero di articolo 6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI Denominazione del tipo di prodotto Informazioni generali Engineering con CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI CPU 1214C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI pacchetto di programmazione da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 Tensione di alimentazione Valore nominale (DC) DC 24 V Valore nominale (AC) AC 120 V AC 20 V Alimentazione encoder Alimentazione dei trasduttori a 24 V 24 V L+ meno 4 V DC min. L+ meno 4 V DC min. Potenza dissipata Potenza dissipata, tip. 14 W 12 W 12 W Memoria Memoria di lavoro integrato 100 kbyte 100 kbyte 100 kbyte Memoria di caricamento integrato 4Mbyte 4Mbyte 4Mbyte inseribile (SIMATIC Memory Card), con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card max. Tamponamento senza batteria Tempi di elaborazione della CPU per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction per operazioni in virgola mobile, tip. 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction Aree dati e loro ritentività Merker Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore di merker 8 kbyte; dimensione del settore di merker 8 kbyte; dimensione del settore di merker Immagine di processo Ingressi, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Uscite, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Ora Orologio Orologio hardware (orologio real-time) /12 Siemens ST
13 Unità centrali CPU standard CPU 1214C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0 Ingressi digitali Numero di ingressi 14; integrato 14; integrato 14; integrato di cui ingressi utilizzabili per funzioni 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) tecnologiche Uscite digitali Numero di uscite 10; Relè 10 10; Relè di cui uscite veloci 4; 100 khz Pulse Train Output Ingressi analogici Canali integrati (AI) 2; V 2; V 2; V Aree d'ingresso Tensione 1. interfaccia Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET Fisica Ethernet Ethernet Ethernet Funzionalità PROFINET IO-Device PROFINET IO-Controller Funzioni di comunicazione Comunicazione S7 supportati Comunicazione IE aperta TCP/IP ISO-on-TCP (RFC1006) UDP Web-Server supportati Numero di collegamenti totale 16; dinam. 16; dinam. 16; dinam. Funzioni integrate Numero di contatori Frequenza di conteggio (contatori), 100 khz 100 khz 100 khz max. Misuratori di frequenza Posizionamento comandato Regolatore PID Numero di ingressi di allarme Numero di uscite impulsi 4 Frequenza limite (impulso) 100 khz Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C -20 C -20 C max. 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale Concentrazioni di sostanze nocive - SO2 con RH < 60% senza condensa Progettazione programmazione Linguaggio di programmazione CPU 1214C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa -KOP -FUP -SCL CPU 1214C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa Siemens ST /1
14 Unità centrali CPU standard CPU 1214C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI Dimensioni Larghezza 110 mm 110 mm 110 mm Altezza 100 mm 100 mm 100 mm Profondità 75 mm 75 mm 75 mm Pesi Peso, ca. 455 g 415 g 45 g CPU 1214C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo CPU 1214C CPU compatta, AC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 100 kbyte, memoria di caricamento da 2Mbyte; alimentatore wide-range AC V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz CPU compatta, DC/DC/DC; memoria per programma/dati integrata da 100 kbyte, memoria di caricamento da 2Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) 100 khz CPU compatta, DC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 100 kbyte, memoria di caricamento da 2Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz 6ES7214-1BG40-0XB0 6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7214-1HG40-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES7221-AD0-0XB0 4 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES7221-BD0-0XB0 Signal Board SB uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1AD0-0XB0 4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1BD0-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 24 V, 6ES722-0BD0-0XB0 IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 W; utilizzabili come HSC a max. 0 khz 2 ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES722-AD0-0XB0 2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 2 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES722-BD0-0XB0 2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz Signal Board SB 121 6ES721-4HA0-0XB0 1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Signal Board per termocoppie 6ES721-5QA0-0XB0 SB ingresso ±80 mv, risoluzione 15 bit + segno, termocoppie tipo J, K Signal Board RTD SB 121 6ES721-5PA0-0XB0 1 ingresso per termoresistenze Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, risoluzione 15 bit + segno Signal Board SB 122 6ES722-4HA0-0XB0 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Communication Board 6ES7241-1CH0-1XB0 CB 1241 RS 485 per accoppiamento punto a punto, con 1 interfaccia RS 485 /14 Siemens ST
15 Unità centrali CPU standard CPU 1214C Dati per l ordinazione N. di articolo N. di articolo Unità di simulazione di ingressi digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 14 interruttori lato ingressi, 6ES7274-1XH0-0XA0 per CPU 1214C / CPU 1215C Unità di simulazione di uscite digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 2 potenziometri 6ES7274-1XA0-0XA0 SIMATIC Memory Card (opzionale) 4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0 12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0 24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0 256 Mbyte 6ES7954-8LL02-0AA0 2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 Cavo di prolunga per montaggio 6ES7290-6AA0-0XA0 su due file per il collegamento di unità di ingressi/uscite digitali/analogici ; lunghezza 2 m Blocco morsetti (ricambio) per CPU 1214C per DI, con 20 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AV0-0XA0 4 pezzi per DO, con 12 viti, morsetti 6ES7292-1AM0-0XA0 stagnati; 4 pezzi per AI, con viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1BC0-0XA0 4 pezzi Scarico di tiro RJ45 Confezione da 4 pezzi Single Port 6ES7290-AA0-0XA0 Set di sportelli frontali (ricambio) per CPU 1214C 6ES7291-1AB0-0XA0 STEP 7 Professional / Basic V1 SP1 Sistema di destinazione: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-00, S7-400, WinAC Requisito: Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8.1 Professional (64 bit), Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 StdE (installazione completa), Windows Server 2012 StdE (installazione completa) Forma di fornitura: tedesco, inglese, cinese, italiano, francese, spagnolo STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna 6ES7822-1AA0-0YA5 6ES7822-1AE0-0YA5 6ES7822-0AA0-0YA5 6ES7822-0AE0-0YA5 1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet all'indirizzo: Siemens ST /15
16 Unità centrali CPU standard CPU 1215C Panoramica La CPU compatta "high performance" Con 24 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB) - 8 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Dati tecnici Numero di articolo 6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0 CPU 1215C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO Denominazione del tipo di prodotto Informazioni generali Engineering con CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO CPU 1215C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO pacchetto di programmazione da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 da STEP 7 V1 SP1 Tensione di alimentazione Valore nominale (DC) DC 24 V Valore nominale (AC) AC 120 V AC 20 V Alimentazione encoder Alimentazione dei trasduttori a 24 V 24 V L+ meno 4 V DC min. L+ meno 4 V DC min. Potenza dissipata Potenza dissipata, tip. 12 W 12 W 12 W Memoria Memoria di lavoro integrato 125 kbyte 125 kbyte 125 kbyte Memoria di caricamento integrato 4Mbyte 4Mbyte 4Mbyte inseribile (SIMATIC Memory Card), con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card con SIMATIC Memory Card max. Tamponamento senza batteria Tempi di elaborazione della CPU per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction 0,085 µs; / instruction per operazioni a parola, tip. 1,7 µs; / instruction 1,5 µs; / instruction 1,7 µs; / instruction per operazioni in virgola mobile, tip. 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction 2,5 µs; / instruction Aree dati e loro ritentività Merker Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore di merker 8 kbyte; dimensione del settore di merker 8 kbyte; dimensione del settore di merker Immagine di processo Ingressi, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte Uscite, impostabili 1kbyte 1kbyte 1kbyte /16 Siemens ST
17 Unità centrali CPU standard CPU 1215C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0 Ora Orologio Orologio hardware (orologio real-time) Ingressi digitali Numero di ingressi 14; integrato 14; integrato 14; integrato di cui ingressi utilizzabili per funzioni 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) tecnologiche Uscite digitali Numero di uscite 10; Relè 10 10; Relè di cui uscite veloci 4; 100 khz Pulse Train Output Ingressi analogici Canali integrati (AI) 2; V 2 2; V Aree d'ingresso Tensione Uscite analogiche Canali integrati (AO) 2; ma 2; ma 2; ma Campi d'uscita, tensione V Campi d'uscita, corrente ma 1. interfaccia Tipo di interfaccia PROFINET PROFINET PROFINET Fisica Ethernet Ethernet Ethernet Funzionalità PROFINET IO-Device PROFINET IO-Controller Funzioni di comunicazione Comunicazione S7 supportati Comunicazione IE aperta TCP/IP ISO-on-TCP (RFC1006) UDP Web-Server supportati Numero di collegamenti totale 16; dinam. 16; dinam. 16; dinam. Funzioni integrate Numero di contatori Frequenza di conteggio (contatori), 100 khz 100 khz 100 khz max. Misuratori di frequenza Posizionamento comandato Regolatore PID Numero di ingressi di allarme Numero di uscite impulsi 4 Frequenza limite (impulso) 100 khz Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C -20 C -20 C max. 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale Concentrazioni di sostanze nocive - SO2 con RH < 60% senza condensa CPU 1215C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa CPU 1215C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa Siemens ST /17
18 Unità centrali CPU standard CPU 1215C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0 CPU 1215C, AC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO Progettazione programmazione Linguaggio di programmazione -KOP -FUP -SCL Dimensioni Larghezza 10 mm 10 mm 10 mm Altezza 100 mm 100 mm 100 mm Profondità 75 mm 75 mm 75 mm Pesi Peso, ca. 550 g 500 g 585 g CPU 1215C, DC/DC/RELÈ, 14DI/10DO/2AI/2AO Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo CPU 1215C CPU compatta, AC/DC/relè; memoria per programma/dati integrata da 125 kbyte, memoria di caricamento da 4Mbyte; alimentatore wide-range AC V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,085 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; 2 uscite analogiche; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz CPU compatta, DC/DC/DC; memoria per programma/dati integrata da 125 kbyte, memoria di caricamento da 4Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,085 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 2 ingressi analogici; 2 uscite analogiche; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz 6ES7215-1BG40-0XB0 6ES7215-1AG40-0XB0 CPU compatta, DC/DC/relè; 6ES7215-1HG40-0XB0 memoria per programma/dati integrata da 125 kbyte, memoria di caricamento da 4 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,085 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; 2 uscite analogiche; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz Signal Board SB ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES7221-AD0-0XB0 4 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES7221-BD0-0XB0 Signal Board SB uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1AD0-0XB0 4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1BD0-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 24 V, 6ES722-0BD0-0XB0 IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 W; utilizzabili come HSC a max. 0 khz 2 ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES722-AD0-0XB0 2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 2 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES722-BD0-0XB0 2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz Signal Board SB 121 6ES721-4HA0-0XB0 1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Signal Board per termocoppie 6ES721-5QA0-0XB0 SB ingresso ±80 mv, risoluzione 15 bit + segno, termocoppie tipo J, K Signal Board RTD SB 121 6ES721-5PA0-0XB0 1 ingresso per termoresistenze Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, risoluzione 15 bit + segno /18 Siemens ST
19 Unità centrali CPU standard CPU 1215C Dati per l ordinazione N. di articolo N. di articolo Signal Board SB 122 6ES722-4HA0-0XB0 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Communication Board CB ES7241-1CH0-1XB0 RS 485 per accoppiamento punto a punto, con 1 interfaccia RS 485 Battery Board BB ES7297-0AX0-0XA0 per il tamponamento a lunga durata dell'orologio in tempo reale, inseribile nella Signal Board di una CPU S da FW.0; batteria (CR 1025) non compresa Unità di simulazione di ingressi digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 14 interruttori lato ingressi, 6ES7274-1XH0-0XA0 per CPU 1214C / CPU 1215C Unità di simulazione di uscite digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 2 potenziometri 6ES7274-1XA0-0XA0 SIMATIC Memory Card (opzionale) 4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0 12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0 24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0 256 Mbyte 6ES7954-8LL02-0AA0 2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 Cavo di prolunga per montaggio 6ES7290-6AA0-0XA0 su due file per il collegamento di unità di ingressi/uscite digitali/analogici; lunghezza 2 m Blocco morsetti (ricambio) per CPU 1215C per DI, con 20 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AV0-0XA0 4 pezzi per DO, con 12 viti, morsetti 6ES7292-1AM0-0XA0 stagnati; 4 pezzi per segnali analogici, con 6 viti, 6ES7292-1BF0-0XB0 morsetti dorati; 4 pezzi Set di sportelli frontali (ricambio) per CPU 1215C 6ES7291-1AC0-0XA0 Scarico di tiro RJ45 Confezione da 4 pezzi Single Port 6ES7290-AA0-0XA0 Dual Port 6ES7290-AB0-0XA0 STEP 7 Professional / Basic V1 SP1 Sistema di destinazione: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-00, S7-400, WinAC Requisito: Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8.1 Professional (64 bit), Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 StdE (installazione completa), Windows Server 2012 StdE (installazione completa) Forma di fornitura: tedesco, inglese, cinese, italiano, francese, spagnolo STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna 6ES7822-1AA0-0YA5 6ES7822-1AE0-0YA5 6ES7822-0AA0-0YA5 6ES7822-0AE0-0YA5 1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet all'indirizzo: Siemens ST /19
20 Unità centrali CPU standard CPU 1217C Panoramica La CPU compatta "high performance" Con 24 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB) - 8 Signal Module (SM) - Max. Communication Module (CM) Dati tecnici Numero di articolo 6ES7217-1AG40-0XB0 CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO Denominazione del tipo di prodotto Informazioni generali Engineering con pacchetto di programmazione da STEP 7 V1 SP1 Tensione di alimentazione Valore nominale (DC) DC 24 V Alimentazione encoder Alimentazione dei trasduttori a 24 V 24 V L+ meno 4 V DC min. Potenza dissipata Potenza dissipata, tip. 12 W Memoria Memoria di lavoro integrato 150 kbyte Memoria di caricamento integrato 4Mbyte inseribile (SIMATIC Memory Card), con SIMATIC Memory Card max. Tamponamento senza batteria Tempi di elaborazione della CPU per operazioni a bit, tip. 0,085 µs; /operazione per operazioni a parola, tip. 1,5 µs; /operazione per operazioni in virgola mobile, tip. 2,5 µs; /operazione Aree dati e loro ritentività Merker Numero, max. 8 kbyte; dimensione del settore di merker Area di indirizzi Area di indirizzi di periferia Ingressi byte Uscite byte Numero di articolo 6ES7217-1AG40-0XB0 CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO Immagine di processo Ingressi, impostabili 1kbyte Uscite, impostabili 1kbyte Ora Orologio Orologio hardware (orologio real-time) Ingressi digitali Numero di ingressi 14; integrato di cui ingressi utilizzabili per funzioni 6; HSC (High Speed Counting) tecnologiche Uscite digitali Numero di uscite 10 di cui uscite veloci 4; 100 khz Pulse Train Output Ingressi analogici Canali integrati (AI) 2; V Aree d'ingresso Tensione Uscite analogiche Canali integrati (AO) 2; ma Campi d'uscita, corrente ma 1. interfaccia Tipo di interfaccia PROFINET Fisica Ethernet Funzionalità PROFINET IO-Device PROFINET IO-Controller Funzioni di comunicazione Comunicazione S7 supportati Comunicazione IE aperta TCP/IP ISO-on-TCP (RFC1006) UDP /20 Siemens ST
21 Unità centrali CPU standard CPU 1217C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6ES7217-1AG40-0XB0 CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO Web-Server supportati Numero di collegamenti totale 16; dinam. Funzioni integrate Numero di contatori 6 Frequenza di conteggio (contatori), 1MHz max. Misuratori di frequenza Posizionamento comandato Regolatore PID Numero di ingressi di allarme 4 Numero di uscite impulsi 4 Frequenza limite (impulso) 1MHz Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C max. 60 C; Numero degli ingressi / delle uscite inseriti contemporaneamente: 7 / 5 (non consentiti punti adiacenti) a 60 C in orizzontale o a 50 C in verticale, 14 / 10 a 55 C in orizzontale o a 45 C in verticale Concentrazioni di sostanze nocive - SO2 con RH < 60% senza condensa Progettazione programmazione Linguaggio di programmazione -KOP -FUP -SCL Dimensioni Larghezza Altezza Profondità Pesi Peso, ca. S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% senza condensa 150 mm 100 mm 75 mm 500 g Dati per l'ordinazione N. di articolo CPU 1217C CPU compatta, DC/DC/DC; 6ES7217-1AG40-0XB0 memoria per programma/dati integrata da 150 kbyte, memoria di caricamento da 4 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,085 μs per ogni operazione; 14 ingressi digitali (10 ingressi digitali DC 24 V, 4 ingressi differenziali digitali DC 1,5 V), 10 uscite digitali (6 uscite digitali DC 24 V, 4 uscite differenziali digitali DC 1,5 V), 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 1 MHz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz Signal Board SB ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES7221-AD0-0XB0 4 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES7221-BD0-0XB0 Signal Board SB uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1AD0-0XB0 4 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz 6ES7222-1BD0-0XB0 Signal Board SB ingressi, DC 24 V, 6ES722-0BD0-0XB0 IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 W; utilizzabili come HSC a max. 0 khz 2 ingressi, DC 5 V, 200 khz 6ES722-AD0-0XB0 2 uscite DC 5 V, 0,1 A, 200 khz 2 ingressi, DC 24 V, 200 khz 6ES722-BD0-0XB0 2 uscite DC 24 V, 0,1 A, 200 khz Signal Board SB 121 6ES721-4HA0-0XB0 1 ingresso analogico, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Signal Board per termocoppie 6ES721-5QA0-0XB0 SB ingresso ±80 mv, risoluzione 15 bit + segno, termocoppie tipo J, K Signal Board RTD SB 121 6ES721-5PA0-0XB0 1 ingresso per termoresistenze Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, risoluzione 15 bit + segno Signal Board SB 122 6ES722-4HA0-0XB0 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit o ma a 11 bit Siemens ST /21
22 Unità centrali CPU standard CPU 1217C Dati per l ordinazione N. di articolo N. di articolo Communication Board CB ES7241-1CH0-1XB0 RS 485 per accoppiamento punto a punto, con 1 interfaccia RS 485 Battery Board BB ES7297-0AX0-0XA0 per il tamponamento a lunga durata dell'orologio in tempo reale, inseribile nella Signal Board di una CPU S da FW.0; batteria (CR 1025) non compresa Unità di simulazione di ingressi digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) digitale, 14 interruttori lato ingressi, 6ES7274-1XK0-0XA0 per CPU 1217C Unità di simulazione di uscite digitali Simulator Module SIM 1274 (opzionale) 2 ingressi con potenziometri 6ES7274-1XA0-0XA0 SIMATIC Memory Card (opzionale) 4 Mbyte 6ES7954-8LC02-0AA0 12 Mbyte 6ES7954-8LE02-0AA0 24 Mbyte 6ES7954-8LF02-0AA0 256 Mbyte 6ES7954-8LL02-0AA0 2 Gbyte 6ES7954-8LP01-0AA0 Cavo di prolunga per montaggio 6ES7290-6AA0-0XA0 su due file per il collegamento di unità di ingressi/uscite digitali/analogici; lunghezza 2 m Blocco morsetti (ricambio) per CPU 1217C per DI, con 10 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AK0-0XA0 4 pezzi per DI, con 10 viti, morsetti stagnati; 6ES7292-1AR0-0XA0 4 pezzi per DO, con 18 viti, morsetti 6ES7292-1AT0-0XA0 stagnati; 4 pezzi per segnali analogici, con 6 viti, 6ES7292-1BF0-0XB0 morsetti dorati; 4 pezzi Scarico di tiro RJ45 Confezione da 4 pezzi Dual Port STEP 7 Professional / Basic V1 SP1 Sistema di destinazione: SIMATIC S7-1200, S7-1500, S7-00, S7-400, WinAC Requisito: Windows 7 Professional SP1 (64 bit), Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit), Windows 7 Ultimate SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8.1 Professional (64 bit), Windows 8.1 Enterprise (64 bit), Windows Server 2008 R2 StdE (installazione completa), Windows Server 2012 StdE (installazione completa) Forma di fornitura: tedesco, inglese, cinese, italiano, francese, spagnolo STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License STEP 7 Professional V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License STEP 7 Basic V1 SP1, Floating License, download di software incl. License Key 1) Indirizzo necessario per la consegna 6ES7290-AB0-0XA0 6ES7822-1AA0-0YA5 6ES7822-1AE0-0YA5 6ES7822-0AA0-0YA5 6ES7822-0AE0-0YA5 1) Per informazioni attuali e disponibilità per il download vedi in Internet all'indirizzo: /22 Siemens ST
23 Panoramica Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1211C La soluzione compatta intelligente Con 10 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB); non possibile con: 6AG1211-1AE1-2XB0, 6AG1211-1BE1-2XB0, 6AG1211-1HE1-2XB0 - max. Communication Module (CM) Avvertenza: I prodotti SIPLUS extreme sono basati su prodotti standard SIMATIC. I contenuti qui riportati sono stati ripresi da quelli relativi ai corrispondenti prodotti standard. Sono state aggiunte informazioni specifiche riguardo a SIPLUS extreme. Dati tecnici Numero di articolo 6AG1211-1AE1-4XB0 6AG1211-1AE1-2XB0 BasedOn 6ES7211-1AE1-0XB0 6ES7211-1AE1-0XB0 SIPLUS S CPU1211 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1211 DC/DC/DC Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /2
24 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1211C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6AG1211-1BE1-4XB0 6AG1211-1BE1-2XB0 BasedOn 6ES7211-1BE1-0XB0 6ES7211-1BE1-0XB0 SIPLUS S CPU1211 AC/DC/RELÈ SIPLUS S CPU1211 AC/DC/RELÈ Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Numero di articolo 6AG1211-1HE1-4XB0 6AG1211-1HE1-2XB0 BasedOn 6ES7211-1HE1-0XB0 6ES7211-1HE1-0XB0 SIPLUS S CPU1211 DC/DC/RELÈ SIPLUS S CPU1211 DC/DC/RELÈ Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! /24 Siemens ST
25 Unità centrali SIPLUS CPU standard Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo SIPLUS CPU 1211C SIPLUS CPU 1211C compatta, AC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 25 kbyte integrata, memoria di caricamento da 1 Mbyte; alimentatore con tensione di alimentazione primaria alternata wide-range AC V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; SIPLUS CPU 1211C compatta, DC/DC/DC (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati integrata da 25 kbyte, memoria di caricamento da 1 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; SIPLUS CPU 1211C compatta, DC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 25 kbyte integrata, memoria di caricamento da 1 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 6 ingressi digitali, 4 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con 6AG1211-1HE1-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; per l'impiego in ambienti con 6AG1211-1HE1-2XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C; Accessori SIPLUS Unità di ingressi e uscite digitali Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) 2 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; utilizzabili come HSC a max. 0 khz per l'impiego in ambienti con 6AG122-0BD0-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating) Temperatura ambiente 6AG122-0BD0-5XB C SIPLUS Unità di uscite analogiche Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, ±10 V a 12 bit 6AG122-4HA0-5XB0 oppure ma a 11 bit Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, 6AG122-4HA0-4XB0 ±10 V a 12 bit oppure ma a 11 bit SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) per accoppiamento punto a punto, 6AG1241-1CH0-5XB1 con 1 interfaccia RS 485 Ulteriori accessori vedi SIMATIC S CPU 1211C, pagina /6 6AG1211-1BE1-4XB0 6AG1211-1BE1-2XB0 6AG1211-1AE1-4XB0 6AG1211-1AE1-2XB0 Siemens ST /25
26 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1212C Panoramica La soluzione compatta "superior" Con 14 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB); non possibile con: 6AG1212-1AE1-2XB0, 6AG1212-1BE1-2XB0, 6AG1212-1HE1-2XB0-2 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Avvertenza: I prodotti SIPLUS extreme sono basati su prodotti standard SIMATIC. I contenuti qui riportati sono stati ripresi da quelli relativi ai corrispondenti prodotti standard. Sono state aggiunte informazioni specifiche riguardo a SIPLUS extreme. Dati tecnici Numero di articolo 6AG1212-1AE1-4XB0 6AG1212-1AE1-2XB0 BasedOn 6ES7212-1AE1-0XB0 6ES7212-1AE1-0XB0 SIPLUS S CPU1212 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1212 DC/DC/DC Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! /26 Siemens ST
27 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1212C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6AG1212-1BE1-4XB0 6AG1212-1BE1-2XB0 BasedOn 6ES7212-1BE1-0XB0 6ES7212-1BE1-0XB0 SIPLUS S CPU1212 AC/DC/RELÈ SIPLUS S CPU1212 AC/DC/RELÈ Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Numero di articolo 6AG1212-1HE1-4XB0 6AG1212-1HE1-2XB0 BasedOn 6ES7212-1HE1-0XB0 6ES7212-1HE1-0XB0 SIPLUS S CPU1212 DC/DC/RELÈ SIPLUS S CPU1212 DC/DC/RELÈ Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /27
28 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1212C Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo SIPLUS CPU 1212C compatta, AC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 25 kbyte integrata, memoria di caricamento da 1Mbyte; alimentatore con tensione di alimentazione primaria alternata wide-range AC V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C SIPLUS CPU 1212C compatta, DC/DC/DC (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati integrata da 25 kbyte, memoria di caricamento da 1Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C SIPLUS CPU 1212C compatta, DC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 25 kbyte integrata, memoria di caricamento da 1 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 8 ingressi digitali, 6 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 2 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con 6AG1212-1HE1-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con 6AG1212-1HE1-2XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C Accessori SIPLUS Unità di ingressi e uscite digitali Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) 2 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; utilizzabili come HSC a max. 0 khz per l'impiego in ambienti con 6AG122-0BD0-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating) Temperatura ambiente 6AG122-0BD0-5XB C SIPLUS Unità di uscite analogiche Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, 6AG122-4HA0-5XB0 ±10 V a 12 bit oppure ma a 11 bit Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, 6AG122-4HA0-4XB0 ±10 V a 12 bit oppure ma a 11 bit SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) per accoppiamento punto a punto, 6AG1241-1CH0-5XB1 con 1 interfaccia RS 485 Ulteriori accessori vedi SIMATIC S CPU 1212C, pagina /10 6AG1212-1BE1-4XB0 6AG1212-1BE1-2XB0 6AG1212-1AE1-4XB0 6AG1212-1AE1-2XB0 /28 Siemens ST
29 Panoramica Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1214C La CPU compatta "high performance" Con 24 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB); non possibile con: 6AG1214-1AG1-2XB0, 6AG1214-1BG1-2XB0, 6AG1214-1HG1-2XB0-8 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Avvertenza: I prodotti SIPLUS extreme sono basati su prodotti standard SIMATIC. I contenuti qui riportati sono stati ripresi da quelli relativi ai corrispondenti prodotti standard. Sono state aggiunte informazioni specifiche riguardo a SIPLUS extreme. Dati tecnici Numero di articolo 6AG1214-1AG1-4XB0 6AG1214-1AG1-5XB0 6AG1214-1AG1-2XB0 BasedOn 6ES7214-1AG1-0XB0 6ES7214-1AG1-0XB0 6ES7214-1AG1-0XB0 SIPLUS S CPU1214 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1214 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1214 DC/DC/DC Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /29
30 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1214C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6AG1214-1BG1-4XB0 6AG1214-1BG1-5XB0 6AG1214-1BG1-2XB0 BasedOn 6ES7214-1BG1-0XB0 6ES7214-1BG1-0XB0 6ES7214-1BG1-0XB0 Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. SIPLUS S CPU1214 AC/DC/RELÈ -20 C; = Tmin; 0 C SIPLUS S CPU1214 AC/DC/RELÈ -40 C; = Tmin; -25 C SIPLUS S CPU1214 AC/DC/RELÈ -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 60 C 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! /0 Siemens ST
31 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1214C Dati tecnici (seguito) Numero di articolo 6AG1214-1HG1-4XB0 6AG1214-1HG1-5XB0 6AG1214-1HG1-2XB0 BasedOn 6ES7214-1HG1-0XB0 6ES7214-1HG1-0XB0 6ES7214-1HG1-0XB0 Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. SIPLUS S CPU1214 DC/DC/RELÈ -20 C; = Tmin; 0 C SIPLUS S CPU1214 DC/DC/RELÈ -40 C; = Tmin; -25 C SIPLUS S CPU1214 DC/DC/RELÈ -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /1
32 Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1214C Dati per l'ordinazione N. di articolo N. di articolo SIPLUS CPU 1214C compatta, AC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 50 kbyte integrata, memoria di caricamento da 2 Mbyte; alimentatore con tensione di alimentazione primaria alternata wide-range AC V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C SIPLUS CPU 1214C compatta, DC/DC/DC (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati integrata da 50 kbyte, memoria di caricamento da 2 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione per operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz, uscite digitali DC 24 V utilizzabili come uscite a impulsi (PTO) o come uscite a impulsi modulabili in larghezza (PWM) a 100 khz per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C SIPLUS CPU 1214C compatta, DC/DC/relè (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Memoria per programma/dati da 50 kbyte integrata, memoria di caricamento da 2 Mbyte; tensione di alimentazione DC 24 V; tempi di esecuzione operazioni booleane di 0,1 ms per operazione; 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali (relè), 2 ingressi analogici; ampliabile con max. Communication Module, 8 Signal Module e 1 Signal Board/Communication Board; ingressi digitali utilizzabili come HSC a 100 khz per l'impiego in ambienti con 6AG1214-1HG1-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con 6AG1214-1HG1-5XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C per l'impiego in ambienti con 6AG1214-1HG1-2XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating); temperatura ambiente C Accessori SIPLUS Unità di ingressi e uscite digitali Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) 2 ingressi, DC 24 V, IEC tipo 1, lettura su P; 2 uscite a transistor DC 24 V, 0,5 A, 5 Watt; utilizzabili come HSC a max. 0 khz per l'impiego in ambienti con 6AG122-0BD0-4XB0 atmosfera estremamente aggressiva (Conformal Coating) Temperatura ambiente 6AG122-0BD0-5XB C SIPLUS Unità di uscite analogiche Signal Board SB 122 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, 6AG122-4HA0-5XB0 ±10 V a 12 bit oppure ma a 11 bit Campo della temperatura ambiente C 1 uscita analogica, 6AG122-4HA0-4XB0 ±10 V a 12 bit oppure ma a 11 bit SIPLUS Communication Board CB 1241 RS 485 (campo di temperatura esteso e impiego in atmosfera aggressiva) per accoppiamento punto a punto, 6AG1241-1CH0-5XB1 con 1 interfaccia RS 485 Ulteriori accessori vedi SIMATIC S CPU 1214C, pagina /14 6AG1214-1BG1-4XB0 6AG1214-1BG1-5XB0 6AG1214-1BG1-2XB0 6AG1214-1AG1-4XB0 6AG1214-1AG1-5XB0 6AG1214-1AG1-2XB0 /2 Siemens ST
33 Panoramica Unità centrali SIPLUS CPU standard SIPLUS CPU 1215C La CPU compatta "high performance" Con 24 ingressi/uscite integrati Ampliabile con: - 1 Signal Board (SB) o Communication Board (CB); non possibile con: 6AG1215-1AG1-2XB0, 6AG1215-1BG1-2XB0, 6AG1215-1HG1-2XB0-8 Signal Module (SM) - max. Communication Module (CM) Avvertenza: I prodotti SIPLUS extreme sono basati su prodotti standard SIMATIC. I contenuti qui riportati sono stati ripresi da quelli relativi ai corrispondenti prodotti standard. Sono state aggiunte informazioni specifiche riguardo a SIPLUS extreme. Dati tecnici Numero di articolo 6AG1215-1AG1-4XB0 6AG1215-1AG1-5XB0 6AG1215-1AG1-2XB0 BasedOn 6ES7215-1AG1-0XB0 6ES7215-1AG1-0XB0 6ES7215-1AG1-0XB0 SIPLUS S CPU1215 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1215 DC/DC/DC SIPLUS S CPU1215 DC/DC/DC Condizioni ambientali Temperatura ambiente in esercizio min. -20 C; = Tmin; 0 C -40 C; = Tmin; -25 C -40 C; = Tmin; -25 C max. 60 C; = Tmax 60 C; = Tmax 70 C; = Tmax; > +60 C numero di ingressi e uscite controllabili contemporaneamente max. 50%; nessuna Signal Board utilizzabile Condizioni ambientali ampliate con riferimento alla temperatura ambiente, alla pressione atmosferica e all'altitudine d'installazione Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) con avviamento a freddo, min. 0 C -25 C -25 C Umidità relativa - con condensa, max. 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) Resistenza - a sostanze biologicamente attive / conformità a EN a sostanze chimicamente attive / conformità a EN ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! - a sostanze meccanicamente ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; attive / conformità a EN i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Tmin... Tmax a 1080 hpa hpa Tmin... (Tmax - 10K) a 795 hpa hpa (+2000 m m) // Tmin... (Tmax - 20K) a 658 hpa hpa (+500 m m) 100 %; RH, incl. condensa / gelo consentiti (nessuna messa in servizio in presenza di condensa) ; Classe B2, spore di muffe, funghi e spugne (esclusa fauna); i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! ; Classe C4 (RH < 75 %) incl. nebbia salina secondo EN (livello di severità ); non rimuovere i copriconnettori in dotazione dalle interfacce inutilizzate durante il funzionamento! ; Classe S4 incl. sabbia, polvere; i copriconnettori forniti in dotazione devono restare sulle connessioni inutilizzate durante l'esercizio! Siemens ST /

References: articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6
 articolo 6