Source: https://issuu.com/flips-ele/docs/tarifa_remosa_2014
Timestamp: 2017-11-21 07:22:13+00:00

Document:
Tarifa remosa 2014 by Catalogos Remosa - issuu
TA R I F A2014
R eg en eración/Reut ilización d e a g u a s | D e p u r a c i ó n d e a g u a s r e s i d u a l e s d o m é s t i ca s S ep ar ad ores d e hid rocarb uros | A l m a c e n a m i e n to d e l í q u i d o s
Apreciados Clientes y Colaboradores, Como Director General de Recubrimientos y Moldeados S.A. – REMOSA –, y en nombre de todos los profesionales de la compañía, quiero agradecerles la confianza y fidelidad que han depositado en REMOSA en todos estos años de crisis económica. Esta situación, nos ha exigido a todos realizar ajustes y sacrificios importantes, tanto empresariales como personales, con el objetivo de adaptarnos a la nueva realidad y dimensión del mercado presente sin olvidarnos del futuro. Nuestro objetivo es atender las demandas del mercado, las exigencias en normativas y de legislación, y mantener nuestra vocación innovadora. Recubrimientos y Moldeados S.A. – REMOSA –, en este nuevo catálogo general, les presenta importantes novedades, tanto de nuevos productos, como de ampliaciones de gama de los existentes con las certificaciones correspondientes. La Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas, Aquaespaña, recomienda adquirir los productos a fabricantes de acreditada solvencia profesional, para asegurar el cumplimiento de las normativas legales, preservar el medio ambiente y la salud pública. Por último, manifestarles el convencimiento que el presente año 2014 será el año del cambio del ciclo económico. Con la humildad y el esfuerzo de todos los departamentos de la compañía, ponemos a consideración de todos Ustedes nuestro nuevo catálogo general y tarifa 2014.
VALENTÍ REGUANT D.G: Recubrimientos y Moldeados S.A.
OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA 1: Zona Industrial Abadal. c/ Molí de Reguant, 2. 08260 Súria (Barcelona) FÁBRICA 2: Noblejas (Toledo) T. +34 902 49 06 49 / +34 93 869 62 65 | F.+34 93 869 69 86 e-mail:dep.com@remosa.net | www.remosa.net
REGENERACIÓN/REUTILIZACIÓN DE AGUAS 09
ECOREM: Tratamiento de aguas pluviales
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 25
NECOR: Depuradora de aguas residuales domésticas mediante fangos activados de lecho móvil
SBREM: Depuradora secuencial de aguas residuales domésticas con eliminación de nutrientes
ROX: Estación depuradora Ecológica de Oxidación Total
Alternativas al sistema de aireación
Fosa-Filtro
Fosa Filtro con salida superior
Depósito almacenamiento aguas fecales
Accesorios para el tratamiento de aguas residuales:
Reja desbaste manual
Decantadores / Espesadores en PRFV
Relleno filtrante DEPURPLUS: Tratamiento adicional para depuradoras: NECOR Y SBREM
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 53
Cálculo de la talla nominal
Separadores clase I
CICLOREM: Tratamiento adicional para reutilización de aguas
Separadores clase II
Accesorios para los separadores de hidrocarburos:
Depósitos de recogida de hidrocarburos
Tapas de registro en fundición dúctil
TARIFA GENERAL 2014 ÍNDICE
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 65
Depósitos-Cuba
Pack de accesorios cisternas
Accesorios cisternas y depósitos
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 87
Tarifa servicio mantenimiento preventivo
GARANTÍAS, RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 91
Garantías, condiciones de venta y colores estándar
Recomendaciones de instalación de equipos enterrados y en superficie
CERTIFICADOS 105
Certificados ISO / Marcado CE / Registro Sanitario
TODOS LOS PRECIOS DE LA PRESENTE TARIFA NO INCLUYEN I.V.A
REGENERACIÓN/ REUTILIZACIÓN DE AGUAS ROXPLUS GREM AGUAS PLUVIALES
Regeneraci贸n / Reutilizaci贸n de aguas
ROXPLUS ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES La estación regeneradora ROXPLUS es un conjunto de sistemas para el tratamiento de aguas residuales asimilables a domésticas obteniéndose agua con calidad de reutilización mediante tecnología de membranas. El sistema cumple los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987 (British Standard Specification for Desing and Construction of vessels and tanks in reinforced plastics).
ESTACIÓN REGENERADORA ROXPLUS
Equipo Probado en Planta Piloto. Patente Nº U 200801365 BOP 16.09.2008
VENTAJAS Equipo compacto: Oxidación, filtración mediante membranas y recirculación en un solo equipo. Ahorro considerable de agua de red. Reutilización de aguas para riego, descarga cisternas WC y limpieza de exteriores. Ayuda a la conservación del Medio Ambiente. Atributos del biorreactor de membranas respecto al tratamiento convencional con ultravioleta: - Alto rendimiento y fiabilidad de depuración obteniendo un agua con calidad de reutilización. - El biorreactor de membranas es insensible a los problemas de sedimentación. - La membrana actúa como una barrera física selectiva que bloquea el paso de materias en suspensión y microorganismos. Por contra, la luz ultravioleta pierde capacidad de absorción cuando el agua presenta sólidos en suspensión.
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS: Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. A diferencia de la oxidación total convencional, en el reactor se trabaja con concentraciones de sólidos más elevadas, de modo que se requiere más oxigenación y siendo la edad del fango más elevada, se obtienen rendimientos de depuración superiores. Filtración: se produce la separación sólido – líquido por filtración mediante tecnología de membranas. Mediante un sistema de succión se ejerce una presión de vacío en las membranas creándose un flujo fuera – dentro de modo que el agua penetra a través de las membranas, quedando los sólidos y las bacterias en la pared exterior. Los difusores crean un flujo de aire ascendente que permite limpiar la superficie de la pared exterior de las membranas y aseguran condiciones aerobias. Recirculación: retorno de fangos al reactor, para igualar concentraciones. Cloración (opcional): el agua tratada es clorada mediante la dosificación de hipoclorito sódico permitiendo conservar las propiedades sanitarias del efluente asegurando la reutilización de las aguas en uso residencial.
L: LARGO A: ANCHO H: ALTURA D: DIÁMETRO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos. Imágenes no contractuales. Las dimensiones de los equipos corresponden a medidas interiores.
Transmisor de presión Caudalímetro Bomba
Reja de desbaste automática RCA1 Parrilla de difusores Bomba de Módulo de recirculación membranas
FORMATO HORIZONTAL REFERENCIA
ROXPLUS 50
ROXPLUS 100
ROXPLUS 150
ROXPLUS 200
ROXPLUS 300
ROXPLUS 500
Incluida asistencia técnica de instalación en España, Francia y Portugal.
ACCESORIOS INCLUIDOS Reja de desbaste Soplante del reactor Soplante de las membranas Módulo de membranas planas Bomba sumergible para recirculación Bomba de extracción de permeado Caudalímetro Transmisor de presión Cuadro eléctrico e instalación trifásica (380 V)
TARIFA GENERAL 2014 Regeneración / Reutlización de aguas
ACCESORIOS RECOMENDADOS Depósito de almacenamiento de aguas residuales El depósito de seguridad se utiliza para acumular las puntas de caudal o los lodos excedentes por paro en la extracción de permeado. Estos lodos, posteriormente, se introducirán al sistema.
DAN 21,5
DAN: Depósito Almacenamiento Negras con Bomba de Recirculación.
Imprescindible en el caso de no disponer de red de alcantarillado.
Bomba sumergible para recirculación de fangos de depósito de seguridad La bomba de recirculación tiene la función de retornar al biorreactor el agua residual/lodos acumulados en el depósito debido a puntas en el caudal que no se han podido absorber.
Depósito de acumulación de aguas regeneradas REFERENCIA
CROXPLUS 10
CROXPLUS 20
CROXPLUS 30
CROXPLUS 40
CROXPLUS 60
CROXPLUS 100
Depósito de acumulación de aguas regeneradas con bomba de recirculación del agua regenerada.
Bomba para recirculación del agua regenerada La bomba de recirculación tiene la función de succionar agua regenerada, llevarla al equipo de cloración e introducirla de nuevo al depósito de acumulación.
Equipo de cloración El equipo de cloración es un sistema de desinfección que se aplica en el agua regenerada. La dosificación de hipoclorito sódico permite la eliminación de microorganismos y mantiene la calidad del agua regenerada para su uso. El intervalo de dosificación es de 0,2 a 0,8 mg/l.
Imprescindible en el caso de reutilización del agua para uso residencial.
GREM ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS GRISES La estación regeneradora GREM es un conjunto de sistemas para el tratamiento de aguas grises, (procedentes de duchas, bañeras y lavamanos) y aguas pluviales, obteniéndose agua con calidad de reutilización mediante tecnología de membranas. El sistema cumple los requisitos del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de reutilización de las aguas depuradas y el artículo 4 de la GUIA TÉCNICA ESPAÑOLA DE RECICLAJE DE AGUAS GRISES EN LA EDIFICACIÓN elaborada por Aqua España. Señalización en instalación debe cumplir punto 2.2 de la sección HS4 del Código Técnico de la Edificación. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987.
ESTACIÓN REGENERADORA GREM
Equipo Probado en Planta Piloto. Patente Nº U 200801364 BOP 01.09.2008
VENTAJAS Equipo compacto: desbaste, oxidación, filtración por membranas, cloración y acumulación en un solo equipo. Ahorro considerable de agua de consumo. Reutilización de aguas para riego, cisternas WC y limpieza exterior. Ayuda a la conservación del Medio Ambiente. Atributos del biorreactor de membranas respecto al tratamiento convencional con ultravioleta: - Alto rendimiento y fiabilidad de depuración obteniendo un agua con calidad de reutilización. - El biorreactor de membranas es insensible a los problemas de sedimentación. - La membrana actúa como una barrera física selectiva que bloquea el paso de materia en suspensión y microorganismos. Por contra, la luz ultravioleta pierde capacidad de absorción cuando el agua presenta sólidos en suspensión.
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS: Desbaste: consiste en retirar los sólidos que pueda arrastrar el agua, principalmente pelos, que puedan dañar las membranas. Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. Filtración: se produce la separación sólido – líquido por filtración mediante tecnología de membranas. Mediante un sistema de succión se ejerce una presión de vacío en las membranas creándose un flujo fuera – dentro de modo que el agua penetra a través de las membranas, quedando los sólidos y las bacterias en la pared exterior. Los difusores crean un flujo de aire ascendente que permite limpiar la superficie de la pared exterior de las membranas y aseguran condiciones aerobias. Cloración y acumulación: el agua tratada es clorada mediante la dosificación de hipoclorito sódico permitiendo conservar las propiedades sanitarias del efluente asegurando la reutilización de las aguas y posteriormente se almacena en el compartimento de acumulación.
ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS GRISES
Filtro integrado Difusores Módulo de Compartimento membranas de acumulación
FORMATO VERTICAL SUPERFICIE/ENTERRAR REFERENCIA
AGUA REGENERADA (l/día)
GREM 300 V
GREM 500 V
GREM 1000 V
GREM 1500 V
GREM 2500 V
GREM 3500 V
GREM 5000 V
FORMATO HORIZONTAL SUPERFICIE REFERENCIA
GREM 2500 S
GREM 3500 S
GREM 5000 S
GREM 2500
GREM 3500
GREM 5000
GREM 10000
Altura de las cunas 100 mm aprox.
FORMATO HORIZONTAL ENTERRAR REFERENCIA
ACCESORIOS INCLUIDOS Soplante de membrana LA SOPLANTE EJERCE TRES FUNCIONES: Aportar oxígeno para que los microorganismos puedan degradar la materia orgánica. Crear una agitación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos Crear un flujo de burbujas ascendente para el arrastre de materia depositada en la superficie de las membranas produciéndose un efecto de limpieza.
Bomba de extracción de permeado El objetivo de la bomba de permeado es generar la depresión necesaria en el colector de permeado de modo que se produzca, por flujo cruzado, la filtración del agua gris.
Sistema de cloración El contador emisor de impulsos permite que la dosificación de hipoclorito sódico se efectúe en función del caudal de extracción de permeado. Las aguas almacenadas adquirirán una concentración en cloro activo de 1mg/l.
Cuadro eléctrico de protección y maniobra monofásico (220V) ACCESORIOS OPCIONALES Hipoclorito sódico 15% REFERENCIA
Colorante azul REFERENCIA GBCA
Grupo de presión Grupo de presión ideal para viviendas domésticas y riegos por aspersión.
Potencia P2 Tensión Condensador I (A) 1~50 Hz (f) W HP
Altura manométrica (m) 5
2.000 1.700 1.400 1.080
2.600 2.400 2.200 2.040 1.900 1.750 1.530 1.200
5,5 870
REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DIMENSIONADO DRP Se recomienda dimensionar el depósito de recogida de aguas pluviales en función de la demanda de aguas a usar y de la capacidad de captación de aguas pluviales procedentes de los tejados. Es por ello que deberemos calcular los dos caudales. Consultar el artículo 4.3.4 de la GUÍA TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS elaborada por Aqua España.
CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES C = f1 x P x S
C: Caudal de captación anual (l/año) f1: factor de escorrentía (f1: 0,9 si corresponde a un tejado convencional) P: pluviometría anual (mm/m2/año o l/m2/año) S: superficie de recogida (m2 de tejado)
Inferior a 300 mm.
700 - 1000 mm.
1000 - 1500 mm.
1500 - 2000 mm.
2000 - 2500 mm.
500 - 700 mm.
Superior a 2500 mm.
DEMANDA DE AGUAS
D=W+R+L
D: Caudal de demanda anual (l/año) W: Caudal recarga sanitarios: 24 l/persona/día x 365 días x Nº de personas L: Limpieza de suelos: 2 l/persona/día x 365 días x Nº personas = 730 x Nº personas R: Riego de jardines: 2-6 l/m2/día x 100 días sequía x m2 superficie= 500 x m2 superficie
VDRP =
(C + D) x t x f2 (2 x 365)
VDRP: Volumen total (l) C: Caudal de captación anual (l/año) D: Caudal de demanda anual (l/año) t: tiempo de retención (días) = 30 o 40 f2: factor de sobredimensionado = 0,2. Este factor se incorpora para tener en cuenta los volúmenes extras que suponen las aguas arenosas decantadas en el fondo y el volumen por encima de la lámina de agua.
EJEMPLO: Una casa residencial ubicada en Burgos con una ocupación de 5 personas. El tejado dispone de una superficie de 150 m2 y se pretende usar las aguas pluviales en la recarga de sanitarios, lavado de los suelos y para riego de un jardín de 50 m2.
0,9x600x150
81.000 l/año
24x365x5
43.800 l/año
2x365x5
3.650 l/año
5x100x50
25.000 l/año
W+R+L
72.450 l/año
D VDRP
(C + D) (81.000 + 72.450) x 30 x 1,2 = x 30 x 1,2 2 x 365 730
7.567 l
DEPÓSITOS Y CISTERNAS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES Señalización en instalación debe cumplir punto 2.2 de la sección HS4 del Código Técnico de la Edificación. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS-4994:1987 a partir de 12.000 litros. Inferior a este volumen, el modo de fabricación es por laminación “hand-lay-up”.
CISTERNA DRP F
CISTERNAS CON FILTRO EXTERIOR VOLUMEN l
Ø BOCA ACCESO mm
Ø TUBERÍAS mm
DRP 15000 FE
DRP 20000 FE
DRP 25000 FE
DRP 30000 FE
DRP 40000 FE
DRP 50000 FE
DRP 75000 FE
Todos los modelos incluyen un manguito en latón de 1” ¼ para la conexión de una bomba. Para dimensionar la capacidad del DRP consultar página 15. Para otras capacidades consultar a Remosa.
CUBAS Y CISTERNAS CON FILTRO INTEGRADO VOLUMEN l
DRP 2200 F
DRP 3500 F
DRP 4500 F
410/567
DRP 6000 F
DRP 8000 F
DRP 10000 F
DRP 15000 F
DRP 20000 F
DRP 25000 F
DRP 30000 F
DRP 40000 F
DRP 50000 F
DRP 75000 F
Todos los modelos incluyen un manguito en latón de 1” ¼ para la conexión de una bomba.
CUBAS Y CISTERNAS SIN FILTRO VOLUMEN l
DRP 2200
DRP 3500
DRP 4500
DRP 6000
DRP 8000
DRP 10000
DRP 15000
DRP 20000
DRP 25000
DRP 30000
DRP 40000
DRP 50000
DRP 75000
Para dimensionar la capacidad del DRP consultar página 15. Para otras capacidades consultar a Remosa.
CON DESARENADOR REFERENCIA
DRPVS 1000
DRPVS 1800
DRPVS 2200
DRPVS 3000
DRPVS 4000
DRPVS 5000
SIN DESARENADOR VOLUMEN l
DRPVS SD 1000
DRPVS SD 1800
DRPVS SD 2200
DRPVS SD 3000
DRPVS SD 4000
DRPVS SD 5000
ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES Filtro bajante Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentía de tejados con una superficie máxima de 70 m2. Colocado en el tubo bajante, este producto está indicado como accesorio para los DRPVS, evitando la entrada de partículas superiores a 0,55 mm. Mantenimiento fácil.
REFERENCIA FB
Filtro bajante
Filtro exterior Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentía de tejados con una superficie máxima de 350 m2. Evita la entrada de partículas superiores a 0,55 mm, quedando retenidas en la canasta de acero inoxidable.
REFERENCIA FE
Filtro exterior gran capacidad Filtro de agua pluvial procedente de la escorrentía de tejados de hasta 700 m2. La limpieza del agua se realiza mediante 2 etapas y en ambas la suciedad es expulsada directamente a la canalización, evitando la entrada de partículas superiores a 0,65 mm.
REFERENCIA FEGC
Filtro exterior gran capacidad
Filtros exteriores de volumen Filtros de acero inoxidable para aguas pluviales procedentes de tejado con una superficie entre 850 y 2.350 m2 con una intensidad pluviométrica de 300 l / (s · ha). Mediante la instalación de un bypass se permite conectar una superficie de escorrentía más grande. El ancho de maya para todos los filtros es de 0,4 x 1 mm. Estos filtros deben instalarse justo antes de la entrada del depósito de aguas pluviales. SUPERFICIE DE ESCORRENTÍA m2
CAUDAL MÁXIMO DE AGUA LIMPIA POR HORA
SALIDA AL DRP
SALIDA ALCANTARILLADO
FV 850
3 l/s = 10,8 m3
FV 1100
4,5 l/s = 16,2 m3
2 X DN 200
2 X DN 250
FV 2350
9 l/s = 32,4
Antiturbulencias Para tranquilizar el agua a la entrada del depósito. Evita que la carga de sedimentos se disperse. Conexión para tubo DN 100.
REFERENCIA AT
Antiturbulencias
Sifón de rebose Rebose con sifón inodoro y aspiración del agua superficial. Con conexión especial de rosca DN 110. Material: PE; Peso: 1,1 Kg.
REFERENCIA SC
Clapeta de retención La clapeta de retención permite el flujo de agua en una sola dirección. Una articulación de bisagra asegura que se activa el rebose del depósito de agua de lluvia en el servicio normal. En caso de fluir el agua en dirección contraria, se cierra la clapeta y previene así la introducción de suciedad en el interior del depósito de agua de lluvia. Material: PE; Para conectar a tubos de DN110; Peso: 0,5 kg.
REFERENCIA CAR
Barrera para roedores La barrera antiroedores evita que las ratas entren dentro del depósito por la conexión al alcantarillado.
REFERENCIA AR
Barrera para roedores
Realces REFERENCIA
Realce para boca de hombre en PP D410
Realce para boca de hombre en PP D567
Bomba sumergible para riego junto con dispositivo de succión El dispositivo de succión flotante succiona y prefiltra el agua, evitando que la bomba se ensucie. La longitud del tubo de aspiración es de 1m. CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA
A 1~230V 50 Hz
41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5
Altura m.c.a. (m)
Bomba sumergible para riego por aspersión junto con dispositivo de succión
Bombas sumergibles para riego Con interruptor automático integrado. Bombas de tipo bloque vertical de acero. No requieren mantenimiento. BM: Bomba sumergible para conectar manguera BA: Bomba sumergible para riego por aspersión
Bomba sumergible para conectar manguera
Bomba sumergible para riego por aspersión
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA BM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA BA
Dispositivo de succión Su instalación es recomendable en el caso de disponer de bombas exteriores y para depósitos de recogida de aguas pluviales de hasta 2,5 m de diámetro. Dispositivo de succión flotante con tubo de aspiración. Permite aspirar el agua más limpia de la primera lámina de fluido del depósito (justo debajo de la superficie) evitando la entrada de posibles sólidos sobrenadantes y de los decantados. Dotado de un filtro y de una válvula de retención. Muy recomendable para aguas cargadas de sólidos y para riegos por aspersión.
REFERENCIA DS
Dispositivo de Succión flotante
TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Las aguas pluviales tratadas con el ECOREM representan una fuente alternativa de agua que permite economizar el uso del agua de red para las recargas de cisternas de inodoros. Para obtener una buena eficacia del sistema de reutilización, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Recoger el agua pluvial de superficies inaccesibles (excepto por operaciones de mantenimiento). Las superficies de recogida de agua no deben de ser ni de plomo ni de fibrocimento así como tampoco las canalizaciones hacia el DRP. Instalar un dispositivo de filtración inferior o igual a 1 mm. antes del DRP. El filtro también puede ubicarse dentro de la misma cisterna de recogida de aguas pluviales.
Lavado de exteriores ECOREM
CISTERNA RECOGIDA AGUAS PLUVIALES (DRP)
Desagüe Red de Alcantarillado
El ECOREM se pone en funcionamiento cuando el controlador de nivel detecta un vacio en las tuberías de los inodoros. El agua almacenada en el DRP pasa a través del filtro de silex-hidroantracita para retener los pequeños sólidos en suspensión y es desinfectada mediante la adición de cloro. Todo el sistema funciona automáticamente, incluso cuando no hay agua en el DRP, en cuyo caso el suministro se realiza con agua de red.
Caudal de agua tratada m3/h
ECOREM 0,5
ECOREM 3
No se puede reutilizar agua de lluvia en los interiores de los siguientes establecimientos: hospitales, centros de atención primaria y todos los relacionados con la salud (gabinetes de médicos y dentistas, laboratorios de análisis biológicos, etc.), geriátricos, guarderías, escuelas de educación primaria.
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PERFIL HIDRÁULICO ESTACIONES DEPURADORAS DESBASTES SEPARADORES DE GRASAS CAUDALÍMETROS SILOS DE LODOS DECANTADORES / ESPESADORES CLORACIÓN ARQUETAS POZOS DE BOMBEO BACTERIAS BIOFILM TRATAMIENTO ADICIONAL PARA NECOR/SBREM
Depuraci贸n de aguas residuales dom茅sticas
PERFIL HIDRÁULICO PERFIL HIDRÁULICO PARA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ASIMILABLES A DOMÉSTICAS Conjunto de operaciones básicas para la depuración de aguas residuales, obteniendo una calidad de vertido dentro de los parámetros establecidos por la normativa europea, directiva consejo 91/271/CEE.
Solicite presupuesto para un tratamiento completo de las aguas residuales.
Aguas residuales procedentes de los sanitarios Aguas residuales procedentes de las cocinas
Salida aguas depuradas Reja desbaste automática para > 200 HE
Caudalímetro Arqueta toma de muestras Depuradora (Tratamiento Biológico)
Silo Pretratamiento
Equipo principal de depuración
INSTALACIÓN DEPURADORA PERFIL HIDRÁULICO
CUADRO ELÉCTRICO Y COMPRESOR
TUBOS DE DRENAJE SOBRE GRAVA EN ZANJAS
SBREM 75
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE FANGOS ACTIVADOS DE LECHO MÓVIL
El NECOR es un sistema de oxidación total basado en la depuración biológica mediante fangos activados de las aguas residuales mediante lecho móvil. Este equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas comunidades de elevado rendimiento de depuración, cumple los requisitos del Real Decreto 606/2003, la Normativa Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE, la Normativa Europea CE anexo ZA EN 12566-3, eficiencia del tratamiento, capacidad de depuración, estanqueidad al agua, ensayo de comportamiento estructural y durabilidad (PLANTAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PREFABRICADAS HASTA 50 H.E.). Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 15 H.E. (incluido) y con laminación “hand-lay-up” los equipos de 5 y 10 H.E. DEPURADORA DE CONSTA DE TRES COMPARTIMIENTOS: AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS NECOR
Decantador: En éste se da lugar la decantación y sedimentación de gran parte de las materias en suspensión presentes en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias metabolizan una parte de la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola. El decantador, además, permite separar las grasas típicas de las aguas asimilables a domésticas.
Exija el marcado CE.
Reactor biológico: En el reactor biológico se dan lugar las diferentes reacciones que son necesarias para la descomposición bioquímica de la materia orgánica. Para poder tener lugar estas reacciones es necesaria la aportación de oxígeno que mantenga las condiciones aerobias en el reactor y que cree la circulación necesaria para mantener en suspensión la biomasa. El relleno plástico presente en el reactor, el cual es móvil gracias a la acción del aire, permite retener la biomasa, fijándola en su superficie, favoreciendo la descomposición de la materia orgánica.
Equipo Probado en Planta Piloto Patente Nº U 201031138 BOP 11.03.2011 Necor 5 con numéro d'agrément nº 2013-008
Clarificador: Se decantan los lodos que provienen del reactor evitando la salida de materias en suspensión. Los lodos decantados son recirculados al decantador primario.
CAUDAL (l/día)
NECOR 10
NECOR 15
NECOR 20
NECOR 30
NECOR 40
NECOR 50
TARIFA GENERAL 2014 Depuración de aguas residuales domésticas
DEPURADORA SECUENCIAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS CON ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES
Equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas y medianas comunidades de elevado rendimiento de depuración, cumpliendo con el RD 606/2003 y la normativa europea Directiva de Consejo 91/271/CEE. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 10 H.E. El SBREM es un sistema secuencial que se basa en la depuración biológica por fangos activados de las aguas residuales en el reactor-clarificador. Las etapas de llenado, reacción, decantación y evacuación se dan lugar de forma secuencial en un mismo compartimento o equipo: Llenado: Recepción de un volumen determinado de aguas del decantador primario, mediante bombeo o air-lift para los modelos 5-20 H.E. Reacción: En la etapa de reacción se combinan fases aerobias (con presencia de oxígeno) y fases anóxicas (con ausencia de oxígeno) que permiten eliminar la materia orgánica y los nutrientes. Sedimentación: Durante esta fase y en ausencia de agitación y aireación, se produce la sedimentación del lodo, quedando éste en la parte inferior y el clarificado en la superior. Vaciado: El agua tratada, que se encuentra entre la capa sedimentada y los flotantes, es evacuada por bombeo o air-lift para los modelos 5-20 H.E .Además, el sistema SBREM incorpora un decantador primario homogeneizador previo al reactor que permite la retención de grasas, aceites y los sólidos de mayor tamaño.
FORMATO VERTICAL REFERENCIA
CAUDAL (m3/día)
SBREM 5 SBREM 10 SBREM 20
0,75 1,5 3
2.120 2.500 3.000
2.080 1.800 2.000
51 115 210
7.365 10.247 13.330
SBREM 51 - 500
SBREM 5 - 20
Equipo Probado en Planta Piloto Patente Nº U 201031140 BOP 11.03.2011
FORMATO HORIZONTAL REFERENCIA SBREM 51 SBREM 75 SBREM 100 SBREM 150 SBREM 200 SBREM 250 SBREM 300 SBREM 350 SBREM 400 SBREM 450 SBREM 500
51 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500
7,7 11,25 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75
2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000
4.110 5.600 6.960 10.100 9.460 11.600 9.710 11.600 12.852 10.800 11.600
160 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
POTENCIA PESO INSTALADA (Kw) APROX. Kg
2,31 2,60 3,75 6,30 7,00 7,00 8,10 8,50 8,50 8,50 8,50
900 1.200 1.400 2.000 2.500 3.500 4.900 5.500 6.200 6.500 7.100
11.836 14.146 15.705 19.299 23.159 24.406 29.238 33.673 35.101 Consultar Consultar
Todos los modelos se suministran con cuadro eléctrico programado. Los modelo SBREM 51 y 75 no llevan bomba de recirculación. Para SBREM superiores consulte con el departamento técnico de Remosa.
ESTACIÓN DEPURADORA ECOLÓGICA DE OXIDACIÓN TOTAL
Sistema de depuración ideal para tratar las aguas residuales asimilables a domésticas de pequeñas y medianas comunidades; viviendas familiares, hoteles rurales, campings, restaurantes, etc. Los equipos de oxidación total cumplen la normativa actual de vertido Real Decreto 606/2003 que modifica la Ley de Aguas, así como la normativa europea, directiva de consejo 91/271/CEE. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 20 H.E. (incluido). EL SISTEMA SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS: Desbaste: Los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la entrada del equipo. Para poblaciones pequeñas, debido a la gran variabilidad del afluente, se recomienda instalar un decantador previo. Oxidación Biológica: En el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos aerobios. Decantación: Los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son tranquilizados, depositándose en el interior del decantador. Para depuradoras mayores de 20HE los lodos del decantador se recirculan de nuevo al reactor biológico.
ROX 5 - ROX 10
ROX 15 - ROX 500
Equipo Probado en Planta Piloto Patente Nº U 200000400-8 BOP 08.01.2001
ROX 5 ROX 10
750 1.500
1.615 2.120
1.330 1.810
2.678 4.109
15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
2,25 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 11,3 15,0 18,8 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0
1.750 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500
2.930 3.100 3.700 4.000 3.600 4.110 4.600 5.600 7.670 8.700 10.360 9.460 10.840 12.300 13.700 11.930 13.000
125 125 125 160 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
0,051 0,96 0,96 0,96 1,65 1,65 1,65 1,65 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 3,3 3,3 3,3 3,3
200 350 400 650 700 800 850 1.000 1.200 1.400 1.800 2.100 3.000 3.800 4.200 4.800 5.200
5.410 7.473 7.764 9.096 10.426 10.855 11.948 12.486 14.784 15.314 17.130 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
FORMATO HORIZONTAL REFERENCIA ROX 15 ROX 20 ROX 30 ROX 40 ROX 50 ROX 60 ROX 75 ROX 100 ROX 125 ROX 150 ROX 200 ROX 250 ROX 300 ROX 350 ROX 400 ROX 450 ROX 500
Instalación trifásica excepto los cuatro primeros modelos. Modelo ROX 15 sin recirculación.
A partir de la ROX 20, incluida, todos los modelos se suministran con cuadro eléctrico. ROX 40 a ROX 200, ambos modelos incluidos, se suministran con reja de desbaste manual (RDM).
Entrada Aguas Fecales Salida
Parrilla de difusores
Campana Tranquilizadora Equipo de Aireación Prolongada (Reactor)
Nº REACTORES
Nº DECANTADORES
ROX 800
ROX 1200
ROX 1400
ROX 1600
ROX 1800
ROX 2000
Solicite proyecto y presupuesto para depuradoras grandes comunidades.
Consúltenos en caso que su depuradora incorpore eyectores como sistema de aireación.
Este sistema permite el tratamiento biológico de las aguas residuales asimilables a domésticas proporcionando un buen rendimiento en calidad de aguas a la salida del equipo. El tratamiento cumple la normativa de vertido actual española, correspondiente a la Ley de Aguas RD 606/2003. Estos equipos están especialmente indicados para tratar las aguas fecales de pequeñas y medianas comunidades. Estos equipos se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 a partir de 25 H.E. (incluido). LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ETAPAS: Decantador - digestor: Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar la sedimentación y la digestión de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola. Filtro biológico: A partir de los microorganismos presentes en el agua y gracias a la aportación de oxígeno, mediante tiro natural, se lleva a cabo la oxidación de la materia orgánica. La utilización de un relleno plástico de alto rendimiento proporciona una mayor efectividad al proceso y evita los problemas de mantenimiento debidos a la utilización de relleno mineral.
Entrada Aguas Fecales
Salida Aguas Depuradas
A excepción del resto de modelos, la FF4 está compuesta por dos compartimientos. REFERENCIA
Ø BOCA DE ACCESO mm
FF 4 FF 7
1.400 2.200
1.078 1.150
1.860 2.720
313/313 313/410
878 1.344
Entrada Aire 15 cm
313/410
313/567 (2)
FOSA - FILTRO CON SALIDA SUPERIOR A excepción del resto de modelos, la FFSS4 está compuesta por dos compartimentos.
FFSS 4
FFSS 7
313 / 410
Entrada Aire 15 cm Entrada Aguas Fecales
FFSS 15
FFSS 20
313 / 2 x 567
FOSA CON PREFILTRO Equipo diseñado para realizar la separación y reducción de las materias en suspensión de las aguas residuales de la vivienda. La incorporación del prefiltro permite reducir los flotantes presentes en el agua residual por el paso del agua a través del filtro.
FPFB 7
FPFB 10
FPFB 15
Todos los modelos incluyen tuberías de conexión en PVC 110 y bocas de acceso en polipropileno de 250/410 mm
DECANTADOR - DIGESTOR
Este sistema permite el tratamiento biológico anaerobio de las aguas residuales asimilables a domésticas. El rendimiento del sistema se estima en un 35% de reducción en DB05 y de un 87% de reducción en MES. Estos equipos están especialmente indicados para tratar las aguas residuales de instalaciones en las que no sea necesaria una gran calidad de vertido. También se recomienda su instalación antes de las depuradoras (ROX) para pre-tratar las aguas y augmentar el rendimiento global de la instalación. Formado por dos compartimentos en los que tiene lugar la sedimentación y la digestión de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizándola.
El sistema cumple la Normativa Europea CE anexo ZA EN 12566-1, (FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS). Estos equipos se fabrican siguiendo las normas de BS4994:1987 a partir de 40 H.E. (incluido) y con laminación “handlay-up” los equipos de 4-30 H.E.
Exija el marcado CE
FOSA SÉPTICA VERTICAL Equipo para el tratamiento biológico de las aguas residuales asimilables a domésticas. Indicados especialmente para tratar las aguas residuales de instalaciones en las que no sea necesaria una gran calidad de vertido. VOLUMEN l
FSV 1000
FSV 1800
FSV 2200
FSV 3000
FSV 5000
Todos los modelos incluyen tuberías de conexión en PVC 110 y bocas de acceso en polipropileno de 410 mm
FILTRO BIOLÓGICO COMPLEMENTO IDEAL PARA FOSAS SÉPTICAS Remosa ofrece una gama de filtros biológicos como complemento a las tradicionales “fosas sépticas” de manera que el conjunto del sistema cumpla con las actuales normativas estatales. La fosa séptica consigue reducir la concentración de DB05 en un 35% y cumplimentada con el filtro se obtienen redimientos de hasta un 90%. El agua accede en el interior del equipo a través de unas tuberías de reparto que distribuyen uniformemente el caudal sobre el filtro. Este filtro está compuesto por un relleno plástico de alto rendimiento donde se instalan los microorganismos aerobios que son los encargados de degradar la materia orgánica que trae consigo el agua.
Entrada Aire Salida de gases
Agua Residual Pretratada
FORMATO CILÍNDRICO HE
FB 10000
FB 15000
FORMATO CISTERNA REFERENCIA
DEPÓSITOS ALMACENAMIENTO AGUAS FECALES Este equipo es la solución al almacenamiento de las aguas residuales generadas en una vivienda cuando por las características del terreno o las exigencias de la administración no se permite el vertido de las aguas al medio natural. Las aguas residuales se recogen en el depósito y cuando éste está lleno debe procederse al vaciado del mismo a través de la boca superior. Es importante instalar una tubería de ventilación, salida de gases, para evitar problemas de olores.
DAF 1400
DAF 3500
DAF 4500
DAF 6000
DAF 8000
DAF 10000
DAF 12000
DAF 15000
DAF 20000
DAF 30000
DAF 40000
Consultar para otras capacidades.
INDICADOR DE NIVEL REFERENCIA
Indicador nivel máximo
Indicador nivel mínimo
ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REJA DE DESBASTE MANUAL
REJA DE DESBASTE MANUAL RDM
El desbaste se realiza por medio de una reja de desbaste manual con un paso de 20 mm. y tiene como objeto retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. La reja de desbaste manual está construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y se suministra conjuntamente con una canasta de recogida de sólidos. Se consigue así:
Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general. Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar el funcionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de caudal, depuradora, etc.). Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores.
PESO Kg. (±10%)
RDM 110
ACCESORIO INCLUIDO Cepillo para la limpieza y mantenimiento de la Reja.
ACCESORIO OPCIONAL REFERENCIA
Tapas para las rejas RDM 110 / RDM 125
Tapas para las rejas RDM 160 / RDM 200
REJA DE DESBASTE CIRCULAR AUTOMÁTICA Indicado especialmente como pre-tratamiento en instalaciones de más de 200 habitantes. Este equipo tiene como objeto retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual. La reja incorpora un brazo giratorio en cuyo extremo va montado un peine. Este brazo se acciona automáticamente cuando la reja se colmata de sólidos, arrastrando consigo los sólidos de la reja y depositándolos en una canasta. La reja debe instalarse dentro de un canal de obra, las medidas del cual se indican en la tabla de características.
MODELOS RCA 1 Indicado para tratamientos de poblaciones hasta 600 habitantes. RCA 2 Indicado para poblaciones de más de 600 a 1.200 habitantes. RCA 3 Indicado para poblaciones de más de 1.200 a 2.000 habitantes.
Reja Desbaste Motor Reductor Accionamiento Cesta Recogida Sólidos
REJA DE DESBASTE CIRCULAR AUTOMÁTICA RCA
REJA AUTOMÁTICA SUMINISTRADA JUNTO A LA DEPURADORA HE
A. CANAL mm
H. CANAL mm
 600
de >600 a  1.200
de >1.200 a  2.000
REJA AUTOMÁTICA SUMINISTRADA INDEPENDIENTEMENTE (SIN DEPURADORA) HE
RCAS 1
RCAS 2
RCAS 3
CONSUMO REFERENCIA
RCA 1, RCA 2, RCA 3
220/380 V - 50 (Hz)
TAMIZ ROTATIVO Especialmente diseñado para la separación sólido - líquido, efectuando el mismo por un sistema de rotación continua, con sistema de lavado interior a contracorriente. Material de fabricación: Aisi-304
ELEMENTOS DEL TAMIZ Cilindro filtrante. Grupo Motriz de accionamiento. Armazón - Depósito
Sistema de eliminación de residuos. Sistema de limpieza a contracorriente. Capota protectora – Totalmente carenados.
TAMIZ ROTATIVO SUMINISTRADO JUNTO A LA DEPURADORA REFERENCIA
6.750 7.375
TR 20 TR 40
TAMIZ ROTATIVO SUMINISTRADO INDEPENDIENTEMENTE (SIN DEPURADORA) REFERENCIA
8.500 9.125
TRS 20 TRS 40
TAMIZ TORNILLO PARA CANAL Indicado especialmente como pre-tratamiento de más de 200 habitantes. Para la separación de los sólidos presentes en las aguas residuales y su posterior transporte. El tamiz tornillo debe instalarse dentro de un canal de obra, las medidas del cual se indican en la tabla de características.
Los sólidos quedan retenidos en la criba desde donde, gracias al funcionamiento de un sinfín, son transportados y deshidratados.
Depósito de sólidos Sinfín de Desbaste
VENTAJAS Desbaste y transporte en un solo equipo y con motorización. Instalación rápida y sencilla. Mantenimiento y costes de funcionamiento reducidos.
Canal de obra
TAMIZ TORNILLO PARA CANAL SUMINISTRADO JUNTO A LA DEPURADORA REFERENCIA TSF
LONGITUD TORNILLO mm
LONGITUD CANAL mm
ALTURA CANAL mm
TAMIZ TORNILLO PARA CANAL SUMINISTRADO INDEPENDIENTEMENTE (SIN DEPURADORA) REFERENCIA TSFS
Para tratar otros caudales consúltenos.
SEPARADORES DE GRASAS EN INOX. MARCADOS CE. Las grasas animales y los aceites vegetales no pueden ser vertidos en las alcantarillas ya que con el tiempo taponarían las canalizaciones. Está especialmente prohibido y los lugares donde se utilizan estas sustancias deben dotarse de estructuras destinadas a la separación de las grasas. Los separadores en inox se fabrican bajo la norma técnica europea EN 1825 y la alemana DIN 4040. El agua entra al separador mediante un deflector alargado que permite una distribución lenta y uniforme del flujo entrante. Las grasas y aceites se separan y suben a la superficie por efecto de la gravedad. A lo largo del funcionamiento se genera una capa flotante que va aumentando de espesor. Cuando se alcanza el volumen máximo de almacenaje deben retirarse las grasas. Se pueden instalar en restaurantes, cafeterías, pizzerías, cocinas de hotel, etc. Su instalación es sencilla y rápida, sin necesidad de obra civil. Los separadores se pueden instalar directamente debajo de las encimeras.
LOS SEPARADORES DE GRASAS INCLUYEN: Conexiones para tuberías DN 65 Paredes internas lisas Aperturas estancas a los olores para realizar tareas de mantenimiento Mirillas para el control de la capa de grasa acumulada (opcional) Grifo y conexión para vaciado (opcional) Conexión para agua de red (opcional) Arqueta de toma de muestras (opcional)
1 Colector de lodos 2 Cámaras 3 Entrada grasas 4 Salida sumidero 5 Válvula vaciado
MODELOS TALLA NOMINAL (l/s)
VOLUMEN ZONA RECOGIDA de GRASAS l
SG 0,3 I
SG 0,5 I
SG 2 I
SG 3 I
El separador de grasa se debe instalar en un plano regular y horizontal, y se debe asegurar su estabilidad. La conexión de entrada se debe realizar lo más cerca posible a la zona de grasas y la conexión de salida lo más cerca posible del sumidero de desagüe. El conexionado se hace mediante tuberías normalizadas de DN 65. En el primer uso, se debe sacar la tapa del separador de grasa para comprobar que el llenado de agua alcanza el nivel de rebose. Una vez realizada esta comprobación, se debe volver a colocar la tapa.
MANTENIMIENTO Cerrar el paso de agua hacia el separador de grasas. Sacar la tapa para comprobar el nivel de grasa. Cuando el nivel de grasa rebase 1cm el nivel del agua, se llevará a cabo la extracción de la grasa mediante un colador o una pala habilitada para este procedimiento. Para una limpieza completa extraer el colector del separador. Se recomienda limpiar la cámara, después del vaciado de agua correspondiente, cada determinado periodo de tiempo según el nivel de uso que se haga. Para realizar el vaciado de agua de la cámara se ha de accionar la válvula situada en la parte inferior del lado salida sumidero.
SEPARADORES DE GRASAS El separador de grasas es un elemento esencial en el tratamiento de aguas residuales que puedan contener aporte considerable de grasas de origen animal o vegetal. Es necesaria su instalación en hoteles, restaurantes, campings, etc, construidos en base a la norma UNE-EN 1825. Remosa dispone de equipos estándar de hasta 5.000 litros, pero bajo demanda se fabrican separadores de mayor capacidad. El agua se separa de la grasa gracias a la diferencia de densidades provocando la separación del líquido en dos fases: la superior de grasas y la inferior de agua. El efluente se recoge de la parte intermedia, evitando así la salida de las grasas. Es importante que el efluente con contenido de grasas esté canalizado independientemente de las aguas fecales.
Nº COMIDAS / DÍA TN
HOTEL COCINA COLECTIVA RESTAURANTE RESTAURANTE (a) (1 servicio por día) (b) (2 servicios por día) (c) (2 servicios por día) (d)
Entrada Aguas Salida Aguas
 220
 50
 65
 440
 105
 205
 130
 660
 155
 310
 200
 880
 210
 415
 265
 1.100
 520
 330
 1.550
 365
 730
 465
 1.770
 830
 530
 1.990
 470
 935
 595
 2.435
 575
 1.145
 2.650
 625
 1.250
 800
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (a) 8 (b) 8 (c) 16 (d) 12 (a) restaurante escolar, cocina de empresa, etc.
Según la norma UNE EN 1825-2 Por el cálculo del número de comidas al día, se ha considerado: fr: Coeficiente del agente detergente y de aclarado. fr=3 cuando la utilización de agentes de detergentes y de aclarado es ocasional o siempre. ft: factor de temperatura. ft=1, cuando la temperatura de las aguas residuales a la entrada del separador de grasas es  60 ºC. fd: factor de densidad. fd=1, cuando las aguas proceden de cocinas, mataderos y plantas de procesado de carnes y pescado. La densidad de la grasa/aceite est inferior a 0,94 gr/cm3.
FORMATO RECTANGULAR TN
SG 0,5
SG 0,75
FORMATO CILÍNDRICO REFERENCIA
SEPARADOR DE GRASAS CON DESARENADOR
FORMATO RECTANGULAR REFERENCIA
FORMATO DEPÓSITO-CUBA REFERENCIA
ALARMA DE NIVEL REFERENCIA INH
Indicador de nivel de aceites
CAUDALÍMETRO PARSHALL Caudalímetro en canal abierto tipo Parshall con medidor de caudal por ultrasonidos. Es el instrumento que permite llevar un control del caudal que entra en la planta depuradora. El canal suministrado, debe instalarse dentro de un canal de obra. Abrazadera
Medidor Ultrasonidos Canal abierto tipo Parshall
Canal abierto Medidor por ultrasonidos Abrazadera Display
MEDIDAS DEL CANAL
0,32 1 3
19 100 275
229 410 610
635,2 774 914
167,1 214 259
MCP 1” MCP 2” MCP 3”
4.650 5.195 7.360
CANAL P.R.F.V. PARSHALL MEDIDAS DEL CANAL
CP 1” CP 2” CP 3”
930 1.170 consultar
SILOS ENTERRADOS PARA ALMACENAMIENTO DE LODOS Los lodos acumulados en el decantador secundario de las estaciones depuradoras, deben ser periódicamente purgados hacia un silo de almacenamiento de lodos. Desde este silo de almacenamiento, los lodos son evacuados hacia su posterior tratamiento. La instalación de un silo de almacenamiento de lodos como complemento a la estación depuradora reduce los costes de explotación de la misma.
Ø TUBERÍAS Ø BOCA DE PESO mm ACCESO mm APROX. Kg
Consultar para capacidades mayores.
ACCESORIO NECESARIO Para realizar la recirculación de lodos del decantador secundario de la depuradora al silo de almacenamiento. Válvula 3 vías V3V
REFERENCIA V3V
PVP € 325
DECANTADORES/ESPESADORES EN PRFV Uno de los elementos esenciales en los tratamientos de depuración de las aguas residuales urbanas e industriales es el decantador de lodos. En él tienen lugar los procesos de concentración y espesamiento de fangos, decantación y reducción de sólidos producidos por una sedimentación física de los productos decantables presentes en las aguas residuales. La función de espesamiento nos permite disminuir los costes de explotación de la estación depuradora.
ACCESORIOS Campana tranquilizadora interior. Vertedero Thompson perimetral. Entrada, salida y vaciado en PVC.
Boca de hombre en PP D.567 (decantadores enterrar) Opcional: Tapa para los decantadores de superficie.
ABIERTO PARA SUPERFICIE
CERRADO PARA ENTERRAR
H. Total H. Total Ángulo
H. Cono
DECANTADORES SUPERFICIE Ø H Cono Ø Inferior TUBERÍAS mm mm
Ángulo Cono grados
PVP TAPA €
PVP DECANTADOR €
H Total mm
DS 15000
Estructura PESO metálica APROX. Kg
DECANTADORES ENTERRAR VOLUMEN l
H Cono
Ø Inferior mm
DE 20000
EQUIPO DE CLORACIÓN El sistema de desinfección es un tratamiento terciario que se aplica después de la depuración biológica para un óptimo vertido a cauce público. La desinfección con hipoclorito sódico permite la eliminación de microorganismos patógenos presentes en las aguas. El hipoclorito sódico se dosifica, mediante una bomba, en un depósito de contacto donde tiene lugar la mezcla de éste con el agua depurada. INCLUYE: Bomba dosificadora de hipoclorito. Depósito con bomba de aporte.
Cuadro eléctrico Soplante
Depósito de mezcla y acumulación.
Arqueta de Cloración
2 x 1.060
2 x 9,7
ECL 1000
2 x 1.150
2 x 1.360
ARQUETA TOMA DE MUESTRAS En la salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales debe instalarse una arqueta toma de muestras para el control y vigilancia del efluente. Una buena toma de muestras es indispensable para un adecuado control del rendimiento de los equipos.
Tapa en PRFV para AM 110 - AM 200
Tapa en PRFV para AM 250 - AM 315
POZOS DE BOMBEO Los pozos de bombeo REMOSA son equipos prefabricados, diseñados para evacuar las aguas residuales de edificios situadas por debajo del nivel del alcantarillado, donde su eliminación por gravedad no es posible. Estos equipos compactos presentan ahorros significativos en los costes de la obra civil y ventajas de funcionamiento al incluir todos los elementos necesarios en un solo depósito.
ARQUETA DE ELEVACIÓN DE AGUAS TRATADAS En algunos casos es necesario bombear las aguas de la salida de la depuradora hasta la superficie, para ello Remosa dispone de un equipo formado por una arqueta en PRFV y una bomba para aguas tratadas.
Arqueta sifónica Depuradora Arqueta de Bombeo
[F]
BOMBA CON BOYA
Capacidad condensador
m.c.a. (m)
AE 160
POZOS DE BOMBEO CON ACCESORIOS El pozo de bombeo es un sistema útil para la elevación y bombeo tanto de aguas sucias, fecales, como para las aguas grises, aguas pluviales, etc. Nuestras bombas están especialmente seleccionadas para superar grandes desniveles sin excesiva pérdida de capacidad de bombeo.
ACCESORIOS INCLUIDOS Depósito de PRFV reforzado para enterrar: Bocas de acceso en poliprolpileno. Entrada en PVC. Bomba: Aguas Sucias: AS / Aguas Limpias: AL. Válvulas de retención: Aguas Sucias: 2” Aguas Limpias: 1 1/4” Interruptores de nivel: tipo boya. Cuadro eléctrico con alarma acústica. Tubería flexible y Cadena de inox. Aireación en PVC.
Marcha de bomba Paro de bomba Paro de seguridad y alarma Marcha segunda bomba y alarma Las bombas funcionan alternativamente. La segunda bomba también puede sustituir la primera en el caso de que ésta falle. Marcha de bomba Paro de bomba Paro de seguridad y alarma
Para el bombeo de aguas residuales, con una elevada concentración en sólidos, procedente de lugares públicos (campings, hoteles, zonas deportivas, etc) consultar con el departamento técnico.
ACCESORIO OPCIONAL Desbaste a la entrada del pozo de bombeo, para evitar la entrada de sólidos de gran tamaño que podrían dañar las bombas. Está formado de una cesta en acero inoxidable que puede extraerse fácilmente a través de la boca de acceso para su vaciado en un contenedor.
PAD 1-5
PAD 8-10
AGUAS SUCIAS REFERENCIA 1 BOMBA
REFERENCIA 2 BOMBAS
PA1S 0,5
PA2S 0,5
PA1S 1
PA2S 1
PA1S 1,8
Ø BOCA DE Ø ENTRADA Ø AIREACIÓN PESO ACCESO mm mm APROX. Kg mm
1.150 1.360
PA2S 1,8
1.615 1.070
PA1S 2,2
PA2S 2,2
1.615 1.330
PA1S 3
PA2S 3
1.750 1.465
PA1S 5
PA2S 5
2.120 1.810
PA1S 8
PA2S 8
2.350 2.370
PA1S 10
PA2S 10
2.350 2.810
CARACTERÍSTICAS BOMBA: Intensidad [A] 1~230V 3~400V
Potencia absorbida Potencia motor Capacidad P1 [kW] P2 condensador [F] 1~
BOMBA AS
12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0
16F450V
1,10 1,47
Altura m.c.a. (m) 15,1 13,9 12,6 11,3
4,2 2,6
AGUAS LIMPIAS Para recoger y bombear aguas pluviales (resultantes de la escorrentía superficial), aguas tratadas a la salida de los sistemas de depuración.
REFERENCIA 1 BOMBA
PA1L 0,5
PA2L 0,5
PA1L 1
PA2L 1
PA1L 1,8
PVP € 1 BOMBA
PA2L 1,8
PA1L 2,2
PA2L 2,2
PA1L 3
PA2L 3
PA1L 5
PA2L 5
PA1L 8
PA2L 8
PA1L 10
PA2L 10
CARACTERÍSTICAS BOMBA: Potencia absorbida Intensidad Potencia motor Capacidad P1 [kW] [A] P2 condensador [F] 3~
BOMBA AL
14,4 16,2 18,0
Altura m.c.a. (m) 9,7
Para otras capacidades consultar a Remosa.
POZOS DE BOMBEO SIN ACCESORIOS Equipo formado por un depósito de PRFV reforzado para enterrar con boca de acceso en polipropileno y manguito en PVC para conectar bomba. VOLUMEN l
Ø AIREACIÓN mm
PS 1,8
REFERENCIA PS 0,5
ACCESORIO OPCIONAL REFERENCIA BOMBA AS
Bomba automática para aguas sucias
Potencia absorbida Potencia motor Capacidad P1 [kW] P2 condensador [F] 1~
16F450V
BACTERIAS Y ACTIVADORES BACTERIAS REMOSA WC es un producto biológico en polvo, presentado en bolsitas hidrosolubles, extremadamente activado, basado en microorganismos. Este producto permite obtener mejores rendimientos en la biodegradación de los lodos. Ecológico. Aumenta los rendimientos de las fosas. Evita obstrucciones. Limpia canalizaciones. Indicado para: WC, Canalizaciones y sifones en instalaciones sanitarias domésticas. Depuradoras.
Nª HABITANTES
DOSIS/ENVASE
WC REMOSA 1
WC REMOSA 2
WC REMOSA 3
MODO DE EMPLEO Añadir una o varias bolsitas de bacterias en los servicios. Dejar que haga efecto durante 5 minutos hasta su disolución. Echar agua para dirigir la mezcla hacia la depuradora. Para la puesta en marcha de la depuradora se deben añadir las bolsitas de las bacterias directamente dentro del primer compartimento de la depuradora a través de la boca de hombre.
Dosificación Remosa WC 1 y 2 NÚMERO DE USUARIOS DE LA DEPURADORA
SIEMBRA: A LA PUESTA EN MARCHA Nº BOLSITAS / FOSA
MANTENIMIENTO: QUINCENAL Nº BOLSITAS / FOSA
Dosificación Remosa WC 3 SIEMBRA: A LA PUESTA EN MARCHA Nº BOLSITAS MANTENIMIENTO: QUINCENAL Nº BOLSITAS
3 (directamente a la depuradora) 1
RELLENO FILTRANTE Depuración de efluentes domésticos. Depuración de efluentes industriales. Eliminación de humos, gases, polvo y olores. Instalaciones químicas, petroquímicas, farmacéuticas para columnas de absorción, destilación, extracción y lavado de gases. Filtros de Piscifactorías.
CARACTERÍSTICAS TIPO A
< 140 m2/m3
125 m2/m3
525 m2/m3
51 Kg/m3
133 Kg/m3
12,1 gr
Buena / Media
Excelente / Buena
RESISTENCIA ALCALINOS
PP carga mineral
SUPERFICIE PESO DEL MATERIAL PESO UNIDAD BIOFILL TEMP. MAX. DE USO RESISTENCIA HIDROCARBUROS RESISTENCIA ÁCIDOS
APLICACIONES BIOFILM A (140 m2/m3) - Filtros percoladores (hasta una altura de 4 m) - Torres de refrigeración - Torres de lavado de gases - Piscifactorías
BIOFILM B (125 m2/m3) - Filtros percoladores (hasta una altura de 10 m)
BIOFILM C (525 m2/m3) - Piscifactorías - Filtros percoladores (hasta una altura de 10 m)
CANTIDAD POR m3 DE 1 A 5
PVP €/m3 305
PVP €/m3
TRATAMIENTO ADICIONAL PARA DEPURADORAS: NECOR Y SBREM DEPURPLUS es un sistema diseñado para reutilizar en el riego por goteo las aguas depuradas consiguiendo una calidad 2.3 y 4.2 del Real decreto 1620/2007. El sistema de filtrado impide obstrucciones en tuberías y conexiones del circuito de riego.
Depósito pulmón
Depuradora NECOR / SBREM
El agua se almacena en un depósito pulmón para alimentar el sistema DEPURPLUS. Cuando se pone en marcha el riego, la bomba de aporte, detecta una caída de presión en las tuberías y entra en funcionamiento el sistema de reutilización de aguas. La preservación del agua se consigue por cloración y la disminución de sólidos en suspensión y turbidez, mediante una doble filtración (filtro multicapa de hidroantracita-sílex y filtro de finos). Finalmente, se elimina el excedente en cloro mediante adsorción por carbono activo. Si se produce una deficiencia de aporte de agua depurada, el sistema de riego se alimentará directamente del agua de red.
Caudal de aguas tratadas
DEPURPLUS 1
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS MARCADO CE MODELOS CÁLCULO DE LA TALLA NOMINAL SEPARADORES CLASE I TRATAMIENTO ADICIONAL PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS
SEPARADORES CLASE II DESARENADORES DEPÓSITOS DE RECOGIDA DE HIDROCARBUROS INDICADORES DE NIVEL TAPAS DE REGISTRO EN FUNDICIÓN DÚCTIL BIODEGRADADOR
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS El separador de hidrocarburos es un sistema para el tratamiento de aguas contaminadas por aceites de origen mineral, con una densidad igual o inferior a 0,95 g/cm3, que son total o prácticamente insolubles e insaponificables. Nota: El tratamiento no se aplica para separar emulsiones de grasas estables, aceites de origen animal y vegetal. Su instalación es necesaria en estaciones de servicio, talleres mecánicos, garajes, lavaderos de vehículos, etc. Los Separadores de Hidrocarburos se fabrican siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN 858-1, clasificándose en dos grandes grupos en función de su rendimiento. Separador de Hidrocarburos Clase I: Sistema de elevada eficiencia de separación entre el hidrocarburo y el agua que permite, en unas condiciones normalizadas de ensayo, separar la fase ligera obteniéndose un efluente con una concentración máxima de hidrocarburo de 5 mg/l. Separador de Hidrocarburos Clase II: Sistema de separación entre el hidrocarburo y el agua que permite, en unas condiciones normalizadas de ensayo, separar la fase ligera obteniéndose un efluente con una concentración máxima de hidrocarburo de 100 mg/l.
MARCADO CE Los sistemas separadores para líquidos ligeros están sujetos al marcado CE cumpliendo con los requisitos especificados en el anexo ZA de la norma UNE-EN 8581:2002/A1:2004 “Sistemas separadores para líquidos ligeros. Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad”. Es por ello, que Remosa ofrece una extensa gama de separadores de hidrocarburos clase I con marcado CE.
FUNCIONAMIENTO: SEPARADOR HIDROCARBUROS: La separación entre el hidrocarburo y el agua se produce por diferencia de gravedad específica, quedando el hidrocarburo separado y acumulado dentro del equipo formando una capa flotante. MODELOS CON DESARENADOR: Previa a la separación entre el hidrocarburo y el agua, las aguas contaminadas son sometidas a una decantación de sólidos. MODELOS CON COALESCENCIA: Incorporan en el interior del equipo unas lamelas coalescentes que permiten conseguir un mayor rendimiento de separación. Este relleno favorece el contacto de las pequeñas gotas de hidrocarburo formándose, por agrupación, gotas más grandes. Las gotas de mayor tamaño se separan con más facilidad. MODELOS CON SISTEMA DE OBTURACIÓN AUTOMÁTICA: Incorporan un dispositivo de seguridad que impide la salida de hidrocarburos al exterior cuando el equipo está lleno, evitando así un posible vertido contaminante. MODELOS CON BY-PASS: Durante una tormenta, garantizan la evacuación de las aguas de escorrentía superficial excedentes, bypasándolas directamente al alcantarillado. El equipo puede by-pasar hasta 4 veces el caudal nominal.
MODELOS SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE I (5 mg/l) SIN DESARENADOR SHCO CE
Separador Coalescente con Obturación
CON DESARENADOR SHDPCO CE
Separador Coalescente con Obturación y Desarenador Pequeño
SHDGCO CE
Separador Coalescente con Obturación y Desarenador Grande
SHDCO BYP CE
Separador Coalescente con Obturación, Desarenador y By-pass
SHTL CE
Separador Tren de Lavado
SHTL A CE
Separador Tren de Lavado con Acumulador SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE II (100 mg/l)
SIN DESARENADOR SH C
CÁLCULO DE LA TALLA NOMINAL (NS) SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA NORMA UNE-EN 858-2 Para el cálculo de la talla nominal se pueden seguir, a nivel orientativo, las fórmulas que se indican a continuación según el caso. Para otros casos no especificados, consultar con nuestro departamento técnico. NS: Talla nominal: Número, sin unidades, que equivale aproximadamente al caudal máximo en l/s.
CASO A: PARKING CUBIERTO NS=(fx·Qs)fd Qs : corresponde a la suma de los caudales de aguas residuales (l/s) fx : coeficiente de impedimento (el valor es 1 para retención de derrames y 2 si las aguas contienen detergentes) fd : coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm3 el valor es 1, y para densidades de 0,85 a 0,9 g/cm3 el valor es 2) Qs depende de los puntos de limpieza. Para el cálculo se recomienda usar la siguiente tabla aproximativa: PUNTOS DE EXTRACCIÓN CAUDALES PROCEDENTES DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN QS, EN l/s (CONSIDERANDO UNA PRESIÓN DE 4-5 BAR)
DIÁMETRO NOMINAL 1er PUNTO
5º PUNTO Y POSTERIORES
Ejemplo: Cálculo de Qs para 1 punto DN 15, 1 punto DN 20 y 2 puntos DN 25: Ordenar los puntos de mayor a menor diámetro y sumar los caudales de la siguiente manera: 1er punto DN 25: 1,7 l/s + 2º punto DN 25: 1,7 l/s + 3er punto DN 20: 0,7 l/s + 4º punto DN 15: 0,25 l/s = 4,35 l/s. Para este caso se recomiendan especialmente los modelos SHDPCO CE o SHDGCO CE.
TARIFA GENERAL 2014 Separadores de hidrocarburos
CASO B: PARKING DESCUBIERTO NS=(·i·A)fd : coeficiente de escorrentía (en la mayoría de los casos es 1 ó 0,9 para el hormigón) i: intensidad de lluvia (l/s.m2); A: área de recogida de aguas pluviales (m2) fd: coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm3 el valor es 1, y para densidades de 0,85 a 0,9 g/cm3 el valor es 2) Para esta aplicación se recomiendan los modelos SHDPCO CE, SHDGCO CE y SHDCO BYP CE
INTENSIDADES PLUVIOMÉTRICAS ORIENTATIVAS CAPITAL
l/s m2
Fuente: mapa de intensidades pluviométricas del CTE – Documento Básico HS 5 Evacuación aguas.
CASO C: LAVADEROS DE VEHÍCULOS NS=(fx·Qs)fd
Qs=n1·2 + n2 + a
Qs: corresponde a la suma de los caudales de aguas residuales (l/s). fx : coeficiente de impedimento (generalmente el valor es 2 para lavaderos de vehículos) fd: coeficiente de densidad (para densidades hasta 0.85 g/cm3 el valor es 1, y para densidades de 0,85 a 0,9 g/cm3 el valor es 2) n1: número de lavaderos automáticos a baja presión (hasta 20 bar); n2: número de lavaderos a alta presión a: 0 si la instalación dispone de lavaderos automáticos a baja presión. 1 si la instalación dispone solamente de lavaderos a presión. Para esta aplicación se recomiendan los modelos SHTL CE y SHTL A CE . Atención, los separadores con by-pass no están diseñados para esta aplicación.
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE I (5mg/l) Display
CON DESARENADOR SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACIÓN, DESARENADOR Y BY-PASS INCORPORADO Formato cilíndrico DN DN ENTRADA V. ÚTIL V. ÚTIL Ø BOCA/S PESO Y BY-PASS SALIDA DESARENADOR l SEPARADOR l ACCESO mm KG
VOLUMEN TOTAL l
SHDCO 3 BYP CE
1 x 567
SHDCO 6 BYP CE
2.120 1.450
SHDCO 8 BYP CE
SHDCO 10 BYP CE
SHDCO 15 BYP CE
Formato cisterna DN DN ENTRADA V. ÚTIL V. ÚTIL Ø BOCA/S Y BY-PASS SALIDA DESARENADOR l SEPARADOR l ACCESO mm
2 x 410-567 560
SHDCO 20 BYP CE
2.000 2.720
SHDCO 25 BYP CE
2.000 3.040
SHDCO 30 BYP CE
10.000 2.000 3.700
SHDCO 35 BYP CE
12.000 2.000 4.340
SHDCO 40 BYP CE
13.000 2.000 4.650
SHDCO 50 BYP CE
18.000 2.350 4.700
1.025 10.655
SHDCO 65 BYP CE
25.000 2.350 6.300
1.355 13.002
SHDCO 80 BYP CE
30.000 2.500 6.650
1.470 14.020
SHDCO 100 BYP CE
100 35.000 2.500 7.670
1.815 16.906
SHDCO 125 BYP CE
125 40.000 2.500 8.700
1.935 17.283
SHDCO 150 BYP CE
150 45.000 3.000 7.340
2.281 Consultar
SHDCO 175 BYP CE
175 60.000 3.000 9.460
2.663 Consultar
SHDCO 200 BYP CE
200 65.000 3.000 10.160
2.900 Consultar
SHDCO 250 BYP CE
250 80.000 3.000 12.400
3.000 Consultar
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACIÓN Y DESARENADOR PEQUEÑO Formato rectangular REFERENCIA SHDPCO 1,5 CE SHDPCO 3 CE
V. ÚTIL DESARENADOR l
V. ÚTIL SEPARADOR l
Ø BOCA/S ACCESO mm
1.690 1.100
V. ÚTIL V. ÚTIL Ø BOCA/S DESARENADOR l SEPARADOR l ACCESO mm PESO KG
SHDPCO 6 CE
SHDPCO 8 CE
SHDPCO 10 CE
SHDPCO 15 CE
SHDPCO 20 CE
1.750 2.930
SHDPCO 25 CE
SHDPCO 30 CE
2.120 2.900
SHDPCO 35 CE
10.000 2.120 3.620
Formato cisterna VOLUMEN TOTAL l
SHDPCO 40 CE
13.000 2.000 4.700
SHDPCO 50 CE
15.000 2.000 5.290
SHDPCO 65 CE
20.000 2.500 4.910
SHDPCO 80 CE
25.000 2.500 5.600
SHDPCO 100 CE
100 30.000 2.500 6.650
SHDPCO 125 CE
SHDPCO 150 CE
150 45.000 2.500 9.710
SHDPCO 175 CE
175 50.000 3.000 8.040
2.300 Consultar
SHDPCO 200 CE
200 60.000 3.000 9.460
2.600 Consultar
SHDPCO 250 CE
250 70.000 3.000 10.840 400
2.800 Consultar
Patente Nº U 200700835 BOP 17.07.2007
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACIÓN Y DESARENADOR GRANDE Formato rectangular NS
REFERENCIA SHDGCO 1,5 CE
SHDGCO 3 CE
SHDGCO 6 CE
SHDGCO 8 CE
SHDGCO 10 CE
SIN DESARENADOR SEPARADOR DE HIDROCARBUROS COALESCENTE CON OBTURACIÓN Formato rectangular NS
SHCO 1,5 CE
SHCO 3 CE
SHCO 6 CE
SHCO 8 CE
SHCO 10 CE
SHCO 15 CE
SHCO 20 CE
Patente Nº U 200000399-0 BOP 08.01.2001
SEPARADOR COALESCENTE Formato rectangular NS
REFERENCIA SHC 1,5 C SHC 3 C
SHC 6 C
SHC 8 C
SHC 10 C
SHC 15 C
SHC 20 C
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA TREN DE LAVADO Equipo especialmente indicado para instalaciones de lavado de vehículos, como túneles o centros de lavado a presión. El sistema incorpora un desarenador con una capacidad mayor o igual a 5.000 l que permite acumular la gran cantidad de sólidos que arrastran las aguas.
Formato depósito-cuba DN
SHTL 10 CE
SHTL 20 CE
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS PARA TREN DE LAVADO CON ACUMULADOR Este sistema está especialmente indicado para tratar las aguas con contenido en hidrocarburos procedentes de estaciones de lavado de vehículos, para su uso en tratamientos posteriores. Este equipo compacto incorpora un desarenador previo “mayor o igual a” 5.000 l, un separador de hidrocarburos clase I (compuesto de coalescencia y obturación), seguido de un acumulador de agua. Aireación
Patente Nº U 200700822 BOP 16.07.2007 Acumulador de aguas tratadas
V. ÚTIL V. ÚTIL V. ÚTIL Ø BOCA/S DESARENADOR l SEPARADOR l ACUMULADOR l ACCESO mm
SHTL 10 A CE
13.000 2.000 4.700 160
3 x 567
SHTL 20 A CE
18.000 2.350 4.700 200
3 x 567 1.130 13.695
905 12.271
TRATAMIENTO ADICIONAL PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS La reutilización de aguas mediante el sistema CICLOREM permite ahorrar hasta el 85% del consumo de agua de red. Este tratamiento físico-químico compacto es válido para nuestros separadores de hidrocarburos tren de lavado con acumulador, SHTLA. El agua resultante puede utilizarse directamente para el prelavado y lavado de vehículos.
FUNCIONAMIENTO: Las aguas almacenadas en el acumulador del SHTLA reciben una ligera aireación para prevenir males olores. En este mismo compartimiento se adiciona bisulfito para evitar corrosiones. Posteriormente las aguas son impulsadas al filtro de sílex hidro-antracita para retener los sólidos en suspensión y disminuir la turbidez y después son conducidas al filtro de carbón activo para eliminar los contaminantes orgánicos que pudiesen estar presentes en el agua. Finalmente el agua pasa a través de una lámpara de UV para neutralizar los microorganismos.
Utilización directa a prelavado y lavado Filtración de aguas Bisulfito
CICLOREM
Desagüe a red de alcantarillado Separador de hidrocarburos tren de lavado con acumulador
Todos los elementos que integran el CICLOREM vienen montados sobre una bancada para facilitar la instalación. El sistema incluye todos los elementos necesarios para funcionar automáticamente.
Caudal de agua tratada
CICLOREM 1
CICLOREM 3
3 m3/ h
Consultar para separadores de hidrocarburos ya instalados.
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE II (100mg/l) SEPARADOR DE HIDROCARBUROS BASE Formato rectangular REFERENCIA SH 1,5 C SH 3 C
SH 6 C
SH 8 C
SH 10 C
SH 15 C
SH 20 C
DESARENADORES Están especialmente indicados para separar las arenas y tierras arrastradas por las aguas que luego se tratan en los separadores de hidrocarburos. De este modo se consigue un buen rendimiento del sistema. Siguiendo las directrices de la norma UNE-EN 858 el volumen del desarenador viene determinado por el caudal nominal de los separadores de hidrocarburos.
FUNCIONAMIENTO Las aguas sucias, con un alto contenido en sólidos, son interceptadas en el desarenador dónde son retenidas produciéndose la decantación de las arenas y tierras.
Formato cilíndrico VOLUMEN l
DES 2200
Formato cisterna VOLUMEN l
DES 10000
DES 12000
DES 15000
DES 21000
DES 25000
DES 30000
ACCESORIOS PARA EL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS DEPÓSITO RECOGIDA DE HIDROCARBUROS EL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE ACEITE POSEE DOS FUNCIONES: Evitar el rebose de hidrocarburos de los separadores con sistema de obturación como medida de seguridad ante un posible vertido directo de hidrocarburos. Evacuar el hidrocarburo cuando se realice el mantenimiento del separador. Estos depósitos están dotados de una barrera química que los hace ideales para contener hidrocarburos. VOLUMEN l
DRH 500
DRH 1000
DRH 1800
DRH 2200
INDICADOR DE NIVELES DE ACEITES Display
REFERENCIA INH
Tapa de registro para tráfico pesado, sistema de cierre de seguridad, con superficie antideslizante y junta de polietileno anti-sonora. Cumple la norma UNE-EN-124 Clase D-400. Material: Fundición dúctil.
DIMENSIONES mm REFERENCIA
D. EXTERIOR MARCO
D.607
TFD2B
1005*1002
BIODEGRADADOR DE HIDROCARBUROS Son almohadillas absorbentes diseñadas para instalar en el interior de los separadores, evitando así la acumulación de hidrocarburos y facilitando su posterior eliminación y gestión. Con su instalación el mantenimiento de los separadores será prácticamente innecesario, reduciendo los costes de gestión de residuos peligrosos. VENTAJAS: Fácil instalación Mínimo mantenimiento Sistema ecológico y preventivo
REFERENCIA BSH
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DEPÓSITOS AGUA POTABLE CUBAS DEPÓSITOS - CUBA CISTERNAS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS ACCESORIOS DEPÓSITOS USO INDUSTRIAL TANQUES DE COMBUSTIBLE
Almacenamiento de lĂ­quidos
DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS Espesores homogéneos. Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya. Márgenes de temperatura entre -30º y 60ºC. Dotación especial de grapas sujetatapas. Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE. Estos equipos se fabrican según laminación “hand-lay-up”.
Colocar siempre sobre superficie plana.
VOLUMEN l (±5%)
DC 2200
TC 2200
PVP € DEPÓSITO
DS: DIÁMETRO SUPERIOR DI: DIÁMETRO INFERIOR ATENCIÓN: LOS EQUIPOS INDICADOS NO INCLUYEN ACCESORIOS. VER PÁGINA 80 PARA POSIBLES COMBINACIONES L: LARGO A: ANCHO H: ALTURA D: DIÁMETRO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos. Imágenes no contractuales. Las dimensiones de los equipos corresponden a medidas interiores.
OVALADOS Depósitos ideales para paso estrecho. Su ancho, no superior a 700 mm, permite su paso a través de cualquier puerta. L
ACESSORIOS INCLUIDOS Boca hombre en polipropileno D.410 mm. Tubuladura DN40 inferior.
Los depósitos REMOSA son aptos para almacenar productos alimentarios. En caso de almacenamiento de productos alimentarios se aconseja una limpieza previa con abundante agua y jabón.
KIT REPARACIÓN REMOSA pone a disposición de sus clientes un producto específico para la reparación de equipos de poliéster.
APLICACIONES Automóviles, tablas de surf, sector náutico, terrazas, etc.
CONTIENE 1 Kg. de resina de poliéster. 1 m2 tejido de fibra de vidrio. 20 gr catalizador.
REFERENCIA 1 KIT DE REPARACIÓN
PVP € 40
TARIFA GENERAL 2014 Almacenamiento de líquidos
CUBAS PARA AGUA POTABLE VERTICALES Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE. Estos equipos se fabrican según laminación “hand-lay-up”.
ACCESORIOS INCLUIDOS Boca acceso en polipropileno D.410 mm. Depósitos enterrar: Entrada / Salida / Aireación: rosca 2” superior. Depósitos superficie: Entrada / Aireación: rosca 2” superior; Salida: tubuladura DN 50 inferior.
ENTERRAR VOLUMEN l
CUVE 1000
CUVE 1800
CUVE 2200
CUVE 3000
CUVE 4000
CUVE 5000
CUVS 1000
CUVS 1800
CUVS 2200
CUVS 3000
CUVS 4000
CUVS 5000
SUPERFICIE REFERENCIA
DEPÓSITOS - CUBA PARA AGUA POTABLE HORIZONTALES Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE. Estos equipos se fabrican según laminación “hand-lay-up”.
ACCESORIOS INCLUIDOS Boca acceso en polipropileno D.410 mm / D.567 mm (para cuba de 8.000 y 10.000 litros). Depósitos enterrar: Entrada / Salida / Aireación: rosca 2” superior. Depósitos superficie: Entrada / Aireación: rosca 2” superior; Salida: tubuladura DN 50 inferior.
DCHE 2200
DCHE 3500
DCHE 4500
DCHE 6000
DCHE 8000
DCHE 10000
DCHS 2200
DCHS 3500
DCHS 4500
DCHS 6000
DCHS 8000
DCHS 10000
DEPÓSITOS - CUBA PARA AGUA POTABLE VERTICALES ACCESORIOS INCLUIDOS Boca acceso en polipropileno D.410 mm / D.567 mm (para cuba de 8.000 y 10.000 litros). Depósitos enterrar: Entrada / Salida / Aireación: rosca 2” superior. Depósitos superficie: Entrada / Aireación: rosca 2” superior; Salida: tubuladura DN 50 inferior.
SUPERFICIE D
DCVE 2200
DCVE 3500
DCVE 4500
DCVE 6000
DCVE 8000
DCVE 10000
DCVS 2200
DCVS 3500
DCVS 4500
DCVS 6000
DCVS 8000
DCVS 10000
CISTERNAS DE P.R.F.V ENTERRAR Todas las cisternas son de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, PRFV, y se fabrican siguiendo las normas BS-4994:1987 (British Standard specification for desing and construction of vessels and tanks in reinforced plastics).
HORIZONTALES L
PVP € + PACK
PVP € + ECOPACK
CHE 8 D2
CHE 10 D2
CHE 10 D2.35
CHE 12 D2
CHE 12 D2.35
CHE 15 D2
CHE 15 D2.35
CHE 20 D2.35
CHE 20 D2.5
CHE 25 D2.35
CHE 25 D2.5
CHE 30 D2.5
CHE 35 D2.5
CHE 40 D2.5
CHE 40 D3
CHE 45 D2.5
CHE 45 D3
CHE 50 D2.5
CHE 50 D3
CHE 60 D3
CHE 75 D3
CHE 80 D3
CHE 100 D3.5
CHE 120 D3.5
CHE 130 D4
CHE 150 D4
Consultar Consultar Consultar 10.435
Consultar Consultar Consultar 11.129
Para capacidades no estandarizadas solicitar presupuesto. Para variaciones en los accesorios consultar el precio a REMOSA.
CHASIS INSTALACIÓN RÁPIDA El soporte metálico simplifica la instalación de las cisternas y equipos horizontales para enterrar. Este utensilio sirve de armadura a la losa de hormigón y está provisto de eslingas con carracas. El chasis se suministra instalado en la cisterna.
REFERENCIA CHA 8 D2 CHA 10 D2 CHA 10 D2.35 CHA 12 D2 CHA 12 D2.35 CHA 15 D2 CHA 15 D2.35 CHA 20 D2.35 CHA 20 D2.5 CHA 25 D2.35 CHA 25 D2.5 CHA 30 D2.5 CHA 35 D2.5 CHA 40 D2.5 CHA 40 D3 CHA 45 D2.5 CHA 45 D3 CHA 50 D2.5 CHA 50 D3 CHA 60 D3 CHA 75 D3 CHA 80 D3
2.000 2.000 2.350 2.000 2.350 2.000 2.350 2.350 2.500 2.350 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 2.500 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
3.040 3.700 2.830 4.340 3.300 5.290 4.000 5.140 4.910 6.300 5.600 6.650 7.670 8.700 6.620 9.710 7.340 10.710 8.040 9.460 11.600 12.300
2.162 2.236 2.302 2.454 2.454 2.637 2.637 2.849 2.862 3.056 3.056 3.135 3.833 4.003 3.316 4.790 3.618 5.040 3.618 3.763 4.835 4.998
VERTICALES D
REFERENCIA CVE 5 D2 CVE 8 D2 CVE 8 D2.35 CVE 10 D2 CVE 10 D2.35 CVE 15 D2.5 CVE 20 D2.5 CVE 25 D2.5
5.000 8.000 8.000 10.000 10.000 15.000 20.000 25.000
2.000 2.000 2.350 2.000 2.350 2.500 2.500 2.500
2.035 2.950 2.370 3.580 2.810 3.480 4.500 5.550
250 300 300 375 375 500 600 725
3.071 3.320 3.443 3.523 3.672 4.608 4.859 5.485
3.491 3.740 3.863 3.943 4.092 5.028 5.300 5.925
3.338 3.587 3.710 3.791 3.939 4.875 5.213 5.838
CISTERNAS DE P.R.F.V SUPERFICIE CERRADAS FONDO PLANO D
CVCFP 5 D2 CVCFP 8 D2 CVCFP 8 D2.35 CVCFP 10 D2 CVCFP 10 D2.35 CVCFP 10 D2.5 CVCFP 12 D2 CVCFP 12 D2.35 CVCFP 15 D2 CVCFP 15 D2.35 CVCFP 15 D2.5 CVCFP 20 D2.35 CVCFP 20 D2.5 CVCFP 25 D2.35 CVCFP 25 D2.5 CVCFP 30 D2.5 CVCFP 35 D2.5 CVCFP 40 D2.5 CVCFP 40 D3 CVCFP 45 D2.5 CVCFP 45 D3 CVCFP 50 D3 CVCFP 60 D3 CVCFP 75 D3 CVCFP 80 D3 CVCFP 100 D3.5 CVCFP 100 D4 CVCFP 120 D3.5 CVCFP 130 D4 CVCFP 150 D4
5.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000 30.000 35.000 40.000 40.000 45.000 45.000 50.000 60.000 75.000 80.000 100.000 100.000 120.000 130.000 150.000
2.000 2.000 2.350 2.000 2.350 2.500 2.000 2.350 2.000 2.350 2.500 2.350 2.500 2.350 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.500 4.000 3.500 4.000 4.000
2.035 2.950 2.370 3.580 2.810 2.690 4.200 3.260 5.170 3.930 3.480 5.080 4.500 6.230 5.550 6.650 7.550 8.675 6.130 9.650 6.830 7.530 8.930 11.130 11.540 10.900 8.550 13.000 10.960 12.500
200 250 250 300 300 300 350 350 400 400 400 500 500 600 600 850 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.400 1.600 consultar consultar consultar consultar consultar consultar consultar
2.273 2.517 2.611 2.812 2.861 2.915 3.206 3.283 3.809 3.844 3.876 4.352 4.387 4.955 5.110 5.672 6.140 7.052 Consultar 8.255 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
2.693 2.937 3.032 3.232 3.282 3.335 3.626 3.704 4.229 4.264 4.296 4.793 4.828 5.395 5.551 6.112 6.581 7.493 Consultar 8.696 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
ABIERTAS FONDO PLANO
CVAFP 5 D2.15
CVAFP 8 D2.15
CVAFP 10 D2.15
CVAFP 10 D2.5
CVAFP 12 D2.5
CVAFP 12 D2.65
CVAFP 15 D2.5
CVAFP 15 D2.65
CVAFP 20 D2.5
CVAFP 20 D2.65
CVAFP 25 D2.65
CVAFP 25 D3.15
CVAFP 30 D2.65
CVAFP 30 D3.15
CVAFP 35 D2.65
CVAFP 35 D3.15
CON PIES DE SOPORTE - HORIZONTAL
CHPS 8 D2
CHPS 10 D2
CHPS 10 D2.35
CHPS 12 D2
CHPS 15 D2
CHPS 15 D2.35
CHPS 20 D2.35
CHPS 20 D2.5
CHPS 25 D2.35
CHPS 25 D2.5
CHPS 30 D2.5
CHPS 35 D2.5
CHPS 40 D2.5
CHPS 40 D3
CHPS 45 D2.5
CHPS 45 D3
CHPS 50 D3
CHPS 60 D3
CHPS 75 D3
CHPS 80 D3
CON PIES DE SOPORTE - VERTICAL
CVCPS 5 D2
CVCPS 8 D2
CVCPS 10 D2
CVCPS 10 D2.35
CVCPS 12 D2
CVCPS 12 D2.35
CVCPS 15 D2.35
CVCPS 15 D2.5
CVCPS 20 D2.35
CVCPS 20 D2.5
CVCPS 25 D2.35
CVCPS 25 D2.5
CVCPS 30 D2.5
PACKS DE ACCESORIOS CISTERNAS Es imprescindible escoger un Pack a sumar al precio de la cisterna.
PACK 1: Para cisternas de superficie menores o iguales a 15.000 l. Para cisternas de enterrar menores o iguales a 15.000 l. CONTIENE 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 50 (carga/descarga). 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm. superior. Codo PVC 110 para aireación.
PACK 2: Para cisternas de superficie mayores de 15.000 l. (excepto verticales) . Para cisternas de enterrar mayores de 15.000 l. CONTIENE 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga). 1 Boca de hombre en polipropileno D.567. Codo PVC 110 para aireación.
PACK 3: Para cisternas de superficie verticales mayores de 15.000 l. CONTIENE 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga). 1 Boca de hombre en PRFV DN 500 lateral. Codo PVC 110 para aireación.
PACK ECO1: Para cisternas de enterrar menores o iguales a 15.000 l. CONTIENE 2 Manguitos 2” latón (carga/descarga). 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm superior. Codo PVC 110 para aireación.
PACK ECO 1
PACK ECO2: Para cisternas de enterrar mayores de 15.000 l. CONTIENE 2 Manguitos 3” latón (carga/descarga). 1 Boca de hombre en polipropileno D.567. Codo PVC 110 para aireación.
Todas las cisternas se suministran con el tipo, número de orejas y placas de anclaje necesarias para su manipulación e instalación.
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS El reglamento de seguridad contraincendios en los establecimientos industriales obliga en determinados casos a la instalación de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios. La capacidad del depósito se determinará en función de las necesidades de la instalación. En caso de necesitar depósitos de mayor capacidad y medidas especiales no duden en consultarnos.
HORIZONTALES ENTERRAR L
Para capacidades no estandarizadas solicitar presupuesto.
Tubuladura con brida en P.R.F.V. DN 50 de Carga. Tubuladura con brida en P.R.F.V DN 65 de Descarga. Aireación en PVC. Boca de hombre en polipropileno D.567. Orejas elevación.
CHE 12 D2 CI CHE 24 D2.35 CI CHE 30 D2.5 CI CHE 40 D2.5 CI CHE 50 D3 CI CHE 75 D3 CI CHE 80 D3 CI CHE 100 D3.5 CI CHE 120 D3.5 CI
12.000 24.000 30.000 40.000 50.000 75.000 80.000 100.000 120.000
2.000 2.350 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500
4.340 5.950 6.650 8.700 8.040 11.600 12.300 11.200 13.280
600 900 1.000 1.300 1.700 Consultar Consultar Consultar Consultar
4.163 6.219 6.722 8.234 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
VERTICALES CERRADAS FONDO PLANO D
Para capacidades no estandarizadas solicitar presupuesto. H
El modelo CVCFP 6 D2 CI tiene la cubierta plana.
Tubuladura con brida en P.R.F.V. DN 50 de Carga. Tubuladura con brida en P.R.F.V DN 65 de Descarga. Aireación en PVC. Boca de hombre en polipropileno D.567. Orejas elevación. Placas de ancaje (CVCFP 24 D2.5 CI y capacidades superiores).
CVCFP 6 D2 CI CVCFP 12 D2.35 CI CVCFP 15 D2.35 CI CVCFP 20 D2.35 CI CVCFP 24 D2.5 CI CVCFP 40 D2.5 CI CVCFP 50 D3 CI CVCFP 60 D3 CI CVCFP 75 D3 CI CVCFP 100 D3.5 CI CVCFP 120 D3.5 CI CVCFP 150 D4 CI
6.000 12.000 15.000 20.000 24.000 40.000 50.000 60.000 75.000 100.000 120.000 150.000
2.000 2.350 2.350 2.350 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 4.000
1.910 3.260 3.930 5.080 5.300 8.675 7.530 8.930 11.130 10.900 13.000 12.500
200 350 400 500 600 1.100 1.400 1.600 Consultar Consultar Consultar Consultar
1.757 3.436 3.986 4.920 5.392 6.852 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
Consultar la norma española UNE 23500 de sistemas de abastecimientos de agua contra incendios para asegurar la capacidad de la cisterna.
ACCESORIOS A AÑADIR A CUALQUIER CISTERNA / DEPÓSITO TAPAS PARA LAS CISTERNAS VERTICALES ABIERTAS DE FONDO PLANO
DN 25 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250
140 160 165 170 175 180 205 230 290 350
D EXTERIOR mm
TAPA 2.15
TAPA 2.5
TAPA 2.65
TAPA 3.15
FRANJA DE NIVEL REFERENCIA FN
Franja nivel transparente
REF. CON MANGUITO
CDN 25 CDN 40 CDN 50 CDN 65 CDN 80 CDN 100 CDN 125 CDN 150 CDN 200 CDN 250
55 55 55 55 65 75 75 135 160 270
REF. CIEGA
CCN 25 CCN 40 CCN 50 CCN 65 CCN 80 CCN 100 CCN 125 CCN 150 CCN 200 CCN 250
55 55 55 60 65 80 80 150 245 280
Boca Hombre en polipropileno superior
Boca Hombre en P.R.F.V. lateral
BHP BHLAT
DEPÓSITOS TRASLÚCIDOS PARA USOS INDUSTRIALES AGRÍCOLAS - ABONOS DS
CILÍNDRICOS DI
T. SELLADA
BIC 100TS
BIC 200
TIC 200
BIC 200TS
BIC 300
TIC 300
BIC 300TS
BIC 500
BIC 500TS
BIC 1000TS
BIC 1800
TIC 1800
BIC 1800TS
BIC 2200
TIC 2200
BIC 2200TS
BIC 3000
BIC 3000TS
BIC 4000
BIC 4000TS
BIC 5000
TIC 5000
BIC 5000TS
BIR 50TS
BIR 100
BIR 100TS
BIR 200
TIR 200
BIR 200TS
BIR 300
TIR 300
BIR 300TS
BIR 500
BIR 500TS
BIR 900
TIR 900
BIR 900TS
BIR 1000
BIR 1000TS
BIR 1050
TIR 1050
BIR 1050TS
UTILIDADES (AGRÍCOLAS) Para contener abono líquido. Almacenamiento de agua residual y/o riego.
UTILIDADES (INDUSTRIAL) Almacenamiento de hidrocarburos, lubricantes, abonos, cloruro férrico, sosa cáustica, salmuera, hipoclorito sódico y anticongelante. Contener agua caliente hasta 80ºC
Los depósitos con tapa sellada tienen incorporada una boca de hombre en polipropileno para su mantenimiento y registro. Para otros productos químicos consultar con el departamento técnico REMOSA.
BIC: DEPÓSITO CILÍNDRICO TIC: TAPA DEPÓSITO CILÍNDRICO TS: DEPÓSITO CON TAPA SELLADA BIR: DEPÓSITO RECTANGULAR TIR: TAPA DEPÓSITO RECTANGULAR DS: DIÁMETRO SUPERIOR DI: DIÁMETRO INFERIOR L: LARGO A: ANCHO H: ALTURA D: DIÁMETRO Remosa se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos. Imágenes no contractuales. Las dimensiones de los equipos corresponden a medidas interiores.
TANQUE DE COMBUSTIBLE DOBLE PARED EVITA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBETO Este equipo está especialmente diseñado para la contención de combustible según la instrucción técnica complementaria MI-IP03: instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación del Real Decreto 1523/1999. El tanque está dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos. El equipo incorpora una segunda pared al tanque formando, entre la pared interior y la exterior, una cámara de aire estanca. Esta doble pared facilita su instalación evitando la construcción de cubeto estanco para la recogida de posibles derrames.
DETALLE SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS L 2 1
1. Llave de paso cerrada 2. Manómetro de 0 a 1 bar 3. Llave de paso 4. Derivación en forma de T 5. Llave de paso 6. Tubería de conexión al detector
STDS 1.5
STDS 5
STDS 15
STDS 20
STDS 25
STDS 30
STDS 40
TANQUE DE COMBUSTIBLE SIMPLE PARED Este equipo está especialmente diseñado para la contención de combustible siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN 976 para los tanques de combustible de enterrar y la UNE-EN 53496 para los de superficie. El tanque está dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos.
ENTERRAR REFERENCIA STE 1 STE 1.5 STE 2 STE 3 STE 5 STE 10 STE 15 STE 25 STE 30 STE 40 STE 50
1.000 1.500 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000 25.000 30.000 40.000 50.000
1.000 1.000 1.300 1.300 1.600 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 3.000
1.600 2.200 1.950 2.700 2.950 3.700 5.290 5.600 6.650 8.700 8.040
110 115 160 200 290 480 700 1.025 1.190 1.630 2.150
2.447 2.838 3.031 3.229 3.524 7.829 8.220 9.789 10.276 10.764 11.822
1.000 1.500 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
1.000 1.000 1.300 1.300 1.600 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000
1.600 2.200 1.950 2.700 2.950 3.700 5.290 4.910 5.600 6.650 8.700 8.040
130 140 170 210 300 580 800 1.016 1.150 1.400 2.110 2.650
2.346 2.493 2.742 2.935 3.133 6.849 7.829 11.247 11.744 12.724 14.679 16.905
SUPERFICIE REFERENCIA STS 1 STS 1.5 STS 2 STS 3 STS 5 STS 10 STS 15 STS 20 STS 25 STS 30 STS 40 STS 50
CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE Roscas de latón o Tubuladuras en P.R.F.V. con brida de entrada/salida/venteo y surtidor ubicados en la tapa de la Boca de Hombre. Dotación de aros de refuerzo y de orejas de elevación. Utilización de resinas especiales para almacenamiento de combustibles líquidos.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS DEPÓSITOS - CUBA CUBAS ACCESORIOS CISTERNAS DEPÓSITOS AGUA POTABLE
SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUES DE COMBUSTIBLE PREVENTIVO DEPÓSITOS USO INDUSTRIAL
SMP SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
¿POR QUÉ UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO? Para asegurar el óptimo funcionamiento de nuestros equipos: Estaciones de Depuración. Separadores de Hidrocarburos. Regeneración/Reutilización de aguas.
¿QUÉ INCLUYE ESTE NUEVO SERVICIO DE REMOSA? Revisión de estado y ajuste de ciclo de limpieza. Verificación de sistemas y elementos electromecánicos. Comprobación de ausencia de fugas. Revisión de nivel de lodos. Ajuste de bombeo de retorno de lodos. Toma de muestras del afluente y efluente. Análisis en laboratorio homologado. Vaciado de lodos.
VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA NUESTROS CLIENTES DEL SMP: El cliente del SMP tendrá a su disposición el servicio exclusivo Help Desk, con el que disfrutará de: Atención telefónica prioritaria relativa a averías, dudas de funcionamiento, posibilidades de mejora. Recambios necesarios en su instalación. Periodos de mantenimiento. Envío de documentación vía mail.
GARANTÍAS, RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Garant铆as, recomendaciones de instalaci贸n y mantenimiento
GARANTÍAS RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. garantiza todos sus productos contra cualquier defecto de fabricación por un período de diez años.
BAJO LAS CONDICIONES QUE SE EXPRESAN SEGUIDAMENTE: La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según valoración de REMOSA. La misma no incluye la instalación ni puesta en marcha. La garantía de los equipos con elementos electromecánicos, tales como motores eléctricos, cuadros eléctricos de accionamiento, boyas, etc. será las que apliquen los fabricantes de dichos equipos y se atenderán en su servicio técnico más cercano. La garantía de los equipos especiales, depósitos para productos químicos y tanques de combustible, es de dos años. En el caso de que la avería obedezca a uso indebido o a causas ajenas al normal uso del producto, si el mismo hubiera sido manipulado, reparado, modificado por personas ajenas a nuestros servicios técnicos autorizados, el producto quedaría automáticamente excluido de los beneficios de la garantía. En tales casos, indefectiblemente, la correspondiente reparación sería con cargo del cliente. Esta garantía pierde todo su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido negligencia en el mantenimiento del mismo o si ha sido usado de forma incorrecta, no ateniéndose a las indicaciones descritas en el etiquetado del producto. Es indispendable la presentación de la factura de compra, para beneficiarse de la garantía. Tolerancias de los equipos: según las indicadas por el propio sistema de calidad (ISO 9001) y en su defecto, según el código técnico de la edificación. RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. se reserva el derecho de modificar esta tarifa sin previo aviso. Esta tarifa sustituye todas las anteriores.
Condiciones de venta Los precios indicados en la tarifa no incluyen el I.V.A. Los precios de esta tarifa son a portes pagados sobre camión para Península Ibérica y Mallorca. Canarias, resto de baleares y otros países consultar con el departamento comercial. Las compras con un importe neto igual o inferior a 500 €, generarán un cargo adicional por transporte de 40 €.
Condiciones de devolución REMOSA tiene una política de devoluciones con penalizaciones del 10% hasta el 60% sobre el valor, en función del tipo de producto y plazo de tiempo entre la entrega y su devolución.
Colores estándar Amarillo: fosas Naranja: Oxidación total, Necor, SBREM Verde: Tapas separador grasas e hidrocarburos Azul: Depositos recogida pluviales y cubas Gris: Cisternas superficie y depósitos Granate: Regeneración Cualquier modificación del color de nuestros equipos debe estar aprobado por el cliente mediante presupuesto. Pueden darse dos opciones: Si el cliente quiere una variación del color de serie del equipo por otro color estándar, tendrá un coste adicional del 5% del PVP con un mínimo de 60 euros netos por unidad. Si la modificación del color esta fuera de nuestra gama estándar, el coste será del 10% sobre el PVP con un mínimo de 180 euros netos por unidad. En este caso, el cliente debe consultar previamente disponibilidad de nuestra gama de colores.
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN GENERALES PARA TODOS LOS EQUIPOS DE REGENERACIÓN, DEPURADORAS Y EQUIPOS DE PRETRATAMIENTO Para el buen funcionamiento de la depuradora debemos separar previamente las aguas pluviales de manera que éstas no accedan al sistema de depuración. La tubería de entrada de aguas a la depuradora debe derivarse en dos para la instalación de una tubería de salida de gases, evitando que ésta quede a nivel de ventanas, terrazas u otros lugares normalmente frecuentados. Evitar lo máximo la utilización de codos. El diámetro de la tubería de salida de gases debe ser igual al de la tubería de entrada de aguas. Las arquetas registro del equipo, así como la arqueta para la toma de muestras, deben estar bien cerradas y accesibles para el control y el mantenimiento. Las conexiones eléctricas las debe realizar sólo un electricista calificado. Es imprescindible que el equipo quede bien nivelado.
SOPLANTES / TURBINAS Nunca poner en marcha la soplante/turbina si la depuradora no está llena. Los difusores podrían dañarse irreversiblemente Estos equipos deben instalarse en una superficie plana lo más cercana posible a la depuradora. Asimismo, deben instalarse en un lugar protegido del exceso del polvo y del aire frío. Se recomienda que sea una caseta de obra bien ventilada. Es importante que las soplantes estén como mínimo a un metro de la pared para que exista una buena disipación del calor.
TARIFA GENERAL 2014 Garantías, recomendaciones de instalación y mantenimiento
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS Los separadores solamente se deben instalar en sistemas de desagües en los que sea necesario separar los líquidos ligeros del agua y retenerlos dentro de separador. Estos dispositivos no se deben instalar en sistemas de desagues y de alcantarillado que contengan aguas residuales domésticas. Los sistemas separadores se deben instalar cerca del origen del líquido ligero, en áreas bien ventiladas y fácilmente accesibles para la limpieza y el mantenimiento. Se debe instalar una tubería de ventilación en el tubo de salida. La tubería de ventilación debe permitir siempre el paso del aire, es por ello, que se debe retirar el tapón instalado de fabrica y prolongar el tubo hacia el exterior. Antes de poner en servicio los separadores con sistema de obturación es necesario sacar el flotador del sistema de obturación. Una vez llenado el equipo con agua, introducir nuevamente el flotador.
Entrada Salida Boya
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REGENERACIÓN ROXPLUS Vaciado de agua y fangos dos veces al año. Cada 6 meses es recomendable limpiar los filtros de aspiración de las turbinas. Realizar la limpieza de las membranas mediante hipoclorito sódico (lejía comercial). Aprovechar que se realiza la limpieza de las membranas para vaciar los lodos del reactor biológico y posteriormente vaciar la mitad del compartimiento de membranas.
GREM Revisión del estado del filtro quincenalmente. Cada 6 meses es recomendable limpiar los filtros de aspiración de las soplantes. Se recomienda realizar un vaciado de lodos una o dos veces al año. Limpieza de las membranas mediante solución de hipoclorito sódico (lejía comercial). Sistema de cloración: Llenar el depósito de hipoclorito periódicamente. Debe limpiarse el filtro una vez al año.
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE DEPURACIÓN NECOR Decantador: Cada 1-2 años deben vaciarse los lodos, o cuando la altura del nivel de lodos alcance el 50 % del volumen útil del decantador. Reactor y clarificador: Deben extraerse los lodos al mismo tiempo que se realiza en el decantador. Para la extracción de lodos del reactor se debe pasar cuidadosamente la manguera a través del tubo que se encuentra instalado en la pared que separa el reactor del clarificador para evitar la extracción del relleno plástico. La extracción de lodos debe realizarse por empresas autorizadas para ello. Ésta operación se realiza mediante camión cisterna. Soplante de membranas: Periódicamente se realizará la limpieza del filtro de aspiración. Para ello se deberá quitar la tapa del compresor, retirar el filtro, limpiarlo con aire comprimido, colocarlo de nuevo y cerrar la tapa. Cuadro eléctrico y bomba de recirculación de lodos: Exentos de mantenimiento.
SBREM Decantador: Extracción de lodos mediante camión cisterna cada 6-12 meses. Reactor: Extracción de lodos mediante camión cisterna: Recomendado vaciar 4/5 partes del equipo cada 6-12 meses, preferiblemente durante los meses de abril y octubre. (Evitar los meses más calidos o los más fríos). Turbina: Controlar mensualmente el filtrado de aspiración y si está sucio limpiarlo con aire comprimido. Para extraer el filtro de aspiración, hay que parar la turbina, desmontar la cabeza en forma de seta en la aspiración y extraer el filtro. Cuadro eléctrico y bomba del decantador y del reactor: Exentos de mantenimiento
EQUIPO DE OXIDACION (ROX) Vaciado de lodos dos veces al año. Es conveniente dejar una quinta parte del volumen para la regeneración del cultivo biológico, volviéndose a llenar de agua limpia. En algunas ocasiones el mantenimiento puede efectuarse en periodos más cortos (trimestral o semestralmente). Es necesario periódicamente hacer un control de los lodos flotantes y eliminar los lodos en exceso, así como comprobar el estado del vertedero Thompson a la salida de la depuradora y eliminar los fangos en exceso que puedan quedar acumulados. Soplante: Modelos: ROX 5 a ROX 50, es necesario el cambio de membrana cada 2 años aproximadamente. Modelos superiores a ROX 50, es necesario limpiar periódicamente el filtro de aspiración de la turbina. Cuadro eléctrico y bomba de recirculación de lodos: Exentos de mantenimiento
FOSA SÉPTICA (DECANTADOR - DIGESTOR) / FOSA - FILTRO (DECANTADOR - DIGESTOR CON FILTRO BIOLÓGICO) / FOSA CON PREFILTRO Anualmente se procederá al vaciado de los primeros compartimentos en sus 4/5 partes, volviéndose a llenar de agua limpia. El compartimento donde hay el biofilm, se limpiará con agua a presión desde la boca de acceso.
SEPARADOR DE GRASAS Los separadores de grasas deben ser inspeccionados, vaciados y limpiados regularmente. Se debe prestar especial atención a la necesidad de cumplir los reglamentos nacionales y locales relativos a la eliminación de residuos. La frecuencia de inspección, vaciado y limpieza debería determinarse en función de la capacidad de almacenaje de grasas, de acuerdo con la experiencia funcional. A menos que se indique lo contrario, los separadores deberían vaciarse, limpiarse y volver a llenar con agua limpia, como mínimo una vez al mes, aunque es preferible realizarlo cada dos semanas, según la Norma UNE EN 1825-2.
MANTENIMIENTO SEPARADORES DE HIDROCARBUROS / DESARENADORES Se recomienda realizar las siguientes tareas de mantenimiento al menos cada 6 meses Desarenador: Retirar los sólidos acumulados en el desarenador. Se recomienda vaciar el desarenador cuando se alcance la mitad del volumen de lodos. Separador de hidrocarburos: Medida del espesor de la capa de hidrocarburos: Se recomienda retirar la capa flotante de hidrocarburos, realizando la gestión posterior correspondiente, cuando la capa flotante alcance los 10cm de espesor. Revisar el sistema de obturación: Comprobar que el dispositivo de obturación automático no se encuentra bloqueado con tal de asegurar que evite la salida de hidrocarburo almacenado. Coalescencia: Comprobar que las lamelas coalescentes no se encuentran obstruidas. Éstas no lo estarán si el nivel de agua entre los distintos compartimientos es el mismo. Alarma: Revisar el dispositivo de aviso. En caso excepcional cuando sea necesario entrar dentro del separador es necesario vaciarlo y ventilarlo. La reglamentación y/o los decretos en materia de prevención de accidentes y de manipulación de materias peligrosas deben ser seguidos rigurosamente. Antes de poner en servicio el separador de hidrocarburos se debe llenar con agua limpia.
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS ENTERRADOS Y EN SUPERFICIE El proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente determinará la obra civil a realizar para la instalación de los equipos siendo estas recomendaciones una guía mínima a cumplir. REMOSA declina cualquier responsabilidad en la mala manipulación e instalación de los equipos. El no cumplimiento de las recomendaciones de instalación, anula la garantía del equipo.
EQUIPOS ENTERRADOS 1. Advertencias generales No llenar el equipo con agua hasta que éste se encuentre correctamente colocado y anclado en el foso.. Llenar el equipo prematuramente puede provocar la rotura del mismo. El equipo no debe reposar sobre superficies discontinuas (ej. Viguetas) ya que puede provocar la rotura del mismo. El llenado accidental de agua en el foso sin el equipo anclado y sin haber finalizado las tareas de enterrado puede provocar la rotura del equipo.
La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito/cisterna.
Antes de la descarga del equipo se comprobará mediante inspección visual que el equipo no ha sufrido ningún daño durante el transporte. En caso de apreciarse fisuras, marcas de daños, o roturas se deberá informar inmediatamente a Remosa y reflejarlo en el albarán. Remosa declina cualquier responsabilidad una vez descargado el equipo en destino.
Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas, cintas de material sintético, abrazando el depósito en todo su perímetro. Las eslingas deben ser planas y con una anchura mínima de 80 mm. Las orejas de estos equipos en ningún caso deberán usarse para elevar el equipo. Se trata de orejas para el anclaje. Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y manipulación puede realizarse mediante eslingas o carretillas elevadoras. Para su instalación enterrada, estos equipos deben introducirse en el foso utilizando las orejas de elevación, sin necesidad de abrazar el equipo en todo su perímetro, aunque es recomendable. Las eslingas para la manipulación de los equipos deberán cumplir con las normativas UNE-EN 1492- 1:2001+A1:2009, UNE-EN 14922:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-4:2005+A1:2009. EXCEPCIÓN: Las orejas de las cisternas verticales estándar para enterrar (de 5 m3 a 25 m3) y los decantadores para enterrar están destinadas también para elevar el equipo. Esquema de elevación de los equipos horizontales REMOSA
Esquema de elevación de los equipos horizontales REMOSA
Fuente: UNE-EN 976-2. Tanques enterrados de PRFV.
3. Excavación del foso
La longitud y anchura del foso deben ser aquellas que respeten una distancia mínima de 400 mm. entre el equipo y la pared del foso. Cuando se instalen varios equipos la distancia mínima entre ellos deberá ser 400 mm. La profundidad del foso debe ser la siguiente: Profundidad = Capa de zahorra (si se exige por la mala calidad del terreno) + Capa de hormigón pobre (si se prepara la zahorra) + Losa de hormigón + Altura del equipo + Distancia entre equipo y cota 0. La distancia entre el equipo (la generatriz del equipo sin contar las bocas) y la cota 0 (nivel de suelo) será como máximo 500 mm. Retirar los escombros del borde de la excavación antes proceder con las tareas, para asegurar la no contaminación del material de relleno.
En caso de paso superior o lateral de vehículos o entierro a profundidad superior a 500 mm se deberá proteger el equipo con una losa de hormigón superior sustentada sobre un cubeto. El espesor de la losa vendrá definido por el proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
En caso de profundidades superiores a 500 mm y no realizar losa de reparto, consulte presupuesto.
En caso de nivel freático elevado, terreno no estabilizado o zona inundable, el equipo se instalará dentro de un cubeto de hormigón armado, cuyas especificaciones tendrán que venir definidas en el proyecto firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. En dicho cubeto se instalará un tubo buzo y una bomba de achique que elimine el agua que se pueda acumular. En caso que el cubeto se llene de agua, la cisterna romperá por sobrecarga de flotación que produce el agua del exterior de la cisterna.
4. Lecho y material de relleno 4.1. PARA TERRENOS ESTABILIZADOS, NO INUNDABLES, Y/O SIN CAPA FREÁTICA 4.1.1. Zahorra En caso que las características del terreno no sean las adecuadas (terrenos blandos, arcillosos, etc.) se debe construir una capa de zahorra de 500 mm de espesor, cubriendo toda la superficie del foso. 4.1.2. Hormigón pobre En caso de que se haya colocado zahorra, rellenar con una capa de hormigón pobre de 50 a 100 mm. La capa debe ser plana y nivelada. 4.1.3. Losa de hormigón Una vez seco, construir una losa de: hormigón pobre de 200 mm de espesor sin armadura, para equipos de diámetro igual o inferior a 2 m. hormigón HA-25 de 300 mm de espesor con una armadura de acero de 12 a 15 mm de diámetro de barra y cuadro máximo de 300x300 mm, para equipos de diámetro 2.5 m y 3 m hormigón HA-25 de 400 mm de espesor con dos armaduras de acero (superior e inferior) de 12 a 15 mm de diámetro de barra y cuadro máximo de 300x300 mm, para equipos de diámetro 3.5 m y 4 m. La losa debe ser completamente plana y debe estar perfectamente nivelada y sin cantos cortantes. Preparar el sistema de anclaje, cuya altura debe ser mayor que la capa de hormigón pobre que se añadirá posteriormente. 4.1.4. Hormigón pobre Una vez endurecida la losa de hormigón, proceder a rellenar el foso con hormigón pobre. El espesor de esta capa dependerá del diámetro del equipo: 250 mm. para equipos de diámetro igual o inferior a 2.5 m. 350 mm. para equipos de diámetro superior a 2.5 m. 4.1.5. COLOCACIÓN DE LA CISTERNA Y ANCLAJE Antes del fraguado/secado del hormigón, introducir el equipo en el foso y llenarlo con agua hasta una altura igual al espesor de la capa de hormigón pobre que se acaba de preparar.
La altura del volumen agua añadida, no debe superar la altura de la capa de hormigón pobre añadido.
Dejar secar la capa de hormigón pobre y proceder al anclaje del equipo según apartado 5. 4.1.6. HORMIGÓN POBRE + LLENADO Rellenar con otra capa de hormigón pobre hasta alcanzar 1/3 de la altura del equipo. Simultáneamente llenar el equipo con agua hasta alcanzar la misma altura. 4.1.7. RELLENADO Una vez secada/fraguada la capa, rellenar el foso hasta nivel del terreno con arena o gravilla fina lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos pesados y gruesos que puedan dañar el depósito, y de una granulometría entre 4 mm y 15 mm. IMPORTANTE: En caso de paso de vehículos se deberá proteger el equipo con una losa de hormigón, cuyo espesor vendrá definido por el proyecto, sustentada sobre un cubeto.
4.2. Para terrenos no estabilizados, inundables, y/o con capa freática El depósito debe estar protegido de forma adecuada para no soportar el exceso de presión que puede causar la capa freática, sobretodo en épocas de lluvia. Así, se evitará la rotura por sobrecarga. Además de la losa de hormigón será necesario construir un cubeto de hormigón armado HA-25, que contendrá el equipo, según proyecto firmado y visado por el colegio profesional correspondiente. El técnico del proyecto deberá determinar la estructura y forma del cubeto a realizar teniendo en cuenta la capa freática, el tipo de terreno, la altura máxima, etc. Se dejará una distancia de 500 mm entre el equipo y las paredes del cubeto. Para el lecho y material de relleno seguir las recomendaciones para terrenos estables (4.1 página 99)
5. Anclaje El depósito se anclará mecánicamente mediante cables de acero, utilizando todas las orejas de anclaje disponibles, debiendo cumplir normativa vigente UNE-EN 12385-1:2003+A1:2008, UNE-EN 12385- 2:2004+A1:2008, UNE-EN 12385-3:2005+A1:2008, UNE-EN 12385-4:2003+A1:2008, UNE-EN 12385- 10:2004+A1:2008. Los puntos de anclaje deberán alinearse en cada uno de los lados del equipo. La distancia entre un punto de anclaje en un lado del depósito y el punto de anclaje en el lado opuesto debe ser de 400 mm + diámetro del equipo, es decir, a 200 mm del depósito.
6. Arquetas de acceso En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las aberturas de acceso al depósito. Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga que pueda dañar a ellas o al aislamiento. Etapas de las recomendaciones de instalación:
1. ZAHORRA
2. HORMIGÓN POBRE
5. COLOCACIÓN CISTERNA + ANCLAJE CISTERNA + LLENADO CON AGUA
3. LOSA HORMIGÓN HA-25 + PREPARACIÓN ANCLAJES
6. HORMIGÓN POBRE + LLENADO CON AGUA
4. HORMIGÓN POBRE
7. RELLENO CON ARENA
Para facilitar la instalación de las cisternas se recomienda utilizar el CHASSIS INSTALACIÓN RÁPIDA. Consultar precios en la página 73.
EQUIPOS EN SUPERFICIE Las siguientes instrucciones para los equipos instalados en superficie aplican a cisternas o depósitos horizontales con patas de soporte y verticales abiertas y cerradas con fondo plano.
1. Manipulación de los equipos
Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito/cisterna.
HORIZONTALES CON PATAS DE SOPORTE Seguir las recomendaciones del apartado 2 de los equipos enterrados. VERTICALES CON FONDO PLANO Los equipos que van transportados en vertical, se elevaran verticalmente por las orejas. Las equipos que van transportados en horizontal, la manipulación se realizará siguiendo las recomendaciones del apartado 2 de los equipos enterrados. Para levantarlos posteriormente, se realizará mediante las orejas de elevación manteniendo fijo un punto de apoyo de la cisterna sobre el nivel del suelo.
2. Colocación del equipo El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigón completamente plana, nivelada y sin cantos cortantes. Las dimensiones de la losa deben ser como mínimo las dimensiones del equipo + 400 mm. Consultar el apartado 4.1.3 para el tipo de material, espesor, necesidad de mallazo, etc.
CISTERNA HORIZONTAL Y VERTICAL, RESPECTIVAMENTE, COLOCADAS ENCIMA LA LOSA DE HORMIGÓN
Deberán anclarse al suelo, mediante espárragos de fijación, las cisternas verticales que incorporan las placas de anclaje.
Instrucciones de aplicación Localizar la parte dañada o el poro. Para proceder a la reparación debe estar totalmente limpio y seco. Cortar la fibra necesaria, proporcional a la superficie a parchear. Verter 10 g de catalizador en el envase de la resina -la mitad del envase-. Agitar la mezcla. De inmediato, impregnar la mezcla en la superficie a parchear. Colocar encima la fibra anteriormente preparada e impregnar de nuevo con la mezcla. Dejar secar. El tiempo aproximado de secado es de 10 a 25 minutos y el endurecimiento de la mezcla de 60 minutos. La mezcla sobrante puede ser tratada como residuo inerte una vez solificada.
* No llenar la cuba hasta transcurridas 24 horas.
Remosa emite certificados de fabricaci贸n de todos los equipos (estanquiedad, calidad alimentaria, industrial, etc.) y de eficiencias de depuraci贸n.
TARIFA GENERAL 2014 Certificados
DESARROLLO I+D+I RESIMA nace para ofrecer la máxima profesionalidad, calidad e innovación a todos nuestros clientes. Formado por un equipo profesional altamente cualificado junto con la planta de ensayo, RESIMA, testa e investiga nuevos productos y aplicaciones para toda nuestra gama de productos. Situada en las inmediaciones de nuestras oficinas centrales se encuentra la planta piloto y el laboratorio destinado al ensayo y caracterización de equipos de depuración de aguas residuales. El objetivo principal de este proyecto recae en el ESTUDIO, MEJORA Y OPTIMIZACIÓN de las líneas de depuración de nuestros productos.
ESTE PROYECTO HA SIDO DESARROLLADO CON LA PARTICIPACIÓN: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) que forma parte del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio. CTM centro tecnológico. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC).
HISTÓRICO Creación del departamento de I+D+i en Septiembre 2004. Puesta en marcha de la Planta Piloto. Noviembre 2005. - Planta Piloto pionera. - Laboratorio de ensayos de parámetros de calidad de las aguas. - Sistema de producción de energía fotovoltaica.
PROYECTOS I+D+I Proyecto DIDEP 2004-2006: Diseño y Optimización de Equipos de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. Proyecto SIREA (2006-2008): Sistema Innovador de Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales Urbanas mediante Biorreactores de Membranas (BRM). Proyecto SOSTAQUA (2007-2011): Desarrollo Tecnológico hacia el Ciclo Urbano del Agua Auto sostenible.
PROYECTO SIREA Desarrollo de equipos compactos para la reutilización de aguas residuales urbanas mediante tecnología de membranas. BRM: proceso híbrido en el cual se combina un proceso de tratamiento biológico (bioreactor) con un proceso de separación física mediante membranas. Ventajas: - La calidad del efluente es mayor, tanto a nivel medioambiental como a nivel sanitario. - Se eliminan los problemas de decantabilidad. - La concentración de biomasa en el reactor es mayor permitiendo: - Eliminar partículas de degradación más lenta. - Disminuir la producción de fangos. - Reducción del tamaño del reactor.
PROYECTO SOSTAQUA Conjunto de grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, de gran dimensión y largo abasto científico-técnico. Tiene como objetivo realizar I+D+i en el marco del suministro sostenible y gestión integral del ciclo del agua. Uso de la tecnología de membranas para el tratamiento de aguas distintas a las aguas residuales urbanas. Estandarización de equipos compactos en PRFV para realizar el tratamiento. Campos de aplicación: - Tratamiento de aguas grises. - Otros tratamientos. Desarrollo de tareas de I+D+i. Proyecto de 4 años, subvencionado por el CDTI.
PARTICIPANTES PROYECTO SOSTAQUA GRUPO AGBAR. Degremon, Dow, Ciments Molins, Clabsa, Labaqua, Solvay, Emuasa, Sener, Canaragua, Cric, Auma, Enviros, STC, Sineria.
OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA 1 ZONA INDUSTRIAL ABADAL Molí de Reguant, 2 08260 Súria, Barcelona España FÁBRICA 2 Noblejas, Toledo España T. +34 902 49 06 49 / +34 93 869 62 65 F. +34 93 869 69 86 dep.com@remosa.net www.remosa.net www.regeneraciondeaguas.com
REMOSA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 1495-131 Algés | Portugal REMOSA FRANCE Siège Social: 66027 Perpignan – France T. 04 26 46 79 12 france@remosa.net
flips-ele

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto