Source: http://docplayer.es/490411-Soluciones-ako-legales-y-eficientes-le-ayudamos-a-cumplir-con-la-normativa-vigente-en-la-refrigeracion-industrial-y-comercial.html
Timestamp: 2018-11-18 02:34:13+00:00

Document:
SOLUCIONES AKO LEGALES Y EFICIENTES. Le ayudamos a cumplir con la normativa vigente en la Refrigeración Industrial y Comercial - PDF
Download "SOLUCIONES AKO LEGALES Y EFICIENTES. Le ayudamos a cumplir con la normativa vigente en la Refrigeración Industrial y Comercial"
Juan Villalobos San Segundo
1 SOLUCIONES AKO LEGALES Y EFICIENTES Le ayudamos a cumplir con la normativa vigente en la Refrigeración Industrial y Comercial 1
2 EVITE SANCIONES DE HASTA
3 ºC SET ESC? SET ESC? ºC BASIC BASIC Las soluciones más rentables para instalaciones frigoríficas adaptadas al marco legal actual APLICACIÓN: CÁMARA NEGATIVA, VITRINAS E ISLAS DE CONGELADOS APLICACIÓN: CÁMARAS NEGATIVAS Y POSITIVAS APLICACIÓN: CÁMARAS CON CENTRAL DE COMPRESORES LEY: 138/ ITC 3701/2006 Refrigerados o congelados Ultracongelados LEY: 138/ EN Alarma de hombre encerrado LEY: 138/ EN Alarma detección fuga de gas +8 DÍAS Refrigerados o congelados Ultracongelados
5 CAMRegis.H Registradores Homologados para la captura, almacenamiento y registro de temperaturas, sometidos a Control Metrológico ITC/3701/2006 y sujetos a verificación periódicas cada dos años Los Reales Decretos 168/1985 y 1109/1991 obligan a la utilización de registradores en las cámaras de almacenamiento positivo y negativo, de productos refrigerados, congelados, ultracongelados y productos termolábiles (medicamentos). Rango de temperatura dependiendo del modelo de sonda -150 ºC a +590 ºC Rango de 4-20 ma -999 a +999 Visualización y registro 0.1 C. Precisión ±1 C Precisión entrada 4-20 ma ± 1% (ma) Dimensiones caja 230 x230 x 90 mm Relés alarma 2 SPDT 8A, 250 V, cos = 1 Alimentación V~ Protección IP65 Autonomia de 6 horas registrando, 3 meses manteniendo tiempo y fecha 5
7 CAMGas Alarma detección fuga de gas de acuerdo con la Normativa EN 378 y Real Decreto 138/2011 de obligado cumplimiento en todas las instalaciones frigoríficas no ventiladas La alarma detectora de gases CAMGas es de obligada instalación en salas de compresores, cámaras frigoríficas y salas de trabajo refrigeradas; preservando la integridad de los trabajadores, el grado de contaminación y asegurando un ahorro económico en caso de fuga. 2 níveles de detección prealarma y alarma Sensor remoto. Distancia máxima del sensor 200 m 2 relés auxiliares para activar alarmas remotas. Sensor ambiente trabajo -20/50 ºC No recomendado para áreas potencialmente explosivas Deteccción rotura del cable sensor Hasta 4 tipos de sensores diferentes que garantizan una amplia gama de detección en gases refrigerantes 7
9 Amplia gama de sensores de diferentes gases refrigerantes: Sensor A: R-134a, R-410A, R-417A, R-409A, R-32. Sensibilidad: 500/1000ppm Sensor B: R-404A, R-507A, R-22, R-408A. Sensibilidad: 500/1000ppm Sensor C: R-717 (NH3/amoníaco) Sensibilidad: 250/500ppm Sensor U: R-134a, R-407C, R-410A, R-417A, R-409A, R-32, R-404A, R-22, R-22A, R-22D, R-437A, R-408A, R-507A Sensibilidad: *3500/7000ppm 9
11 CAMAlarm Alarma de hombre encerrado con 4 pulsadores luminosos, de obligado cumplimiento en instalaciones frigoríficas según la Normativa EN y Real Decreto 138/2011 Familia de alarmas diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas negativas o con atmósfera controlada, señalizando de forma óptica y acústica en caso que alguna persona quede atrapada. Alarma óptica y acústica. Potencia acústica 90 db a 1m Pulsador luminoso interior hasta -50 ºC 1 relé de salida para señalizar la alarma a distancia (módulo GSM) Indicación de carga de la batería Estanqueidad IP65 Detección de la rotura de cable del pulsador luminoso Montaje mural panelable Incluye 2 m de cable especial para bajas temperaturas RS485 para supervisión de sistema 11
13 CAMAlarm BASIC Alarma de hombre encerrado con 1 pulsador luminoso, de obligado cumplimiento según la Normativa EN y Real Decreto 138/2011 Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas positivas hasta + 5 ºC o como sistema de seguridad redundante para cámaras negativas según Normativa RD138/2011. Alarma óptica y acústica. Potencia acústica 90 db a 1m Pulsador luminoso interior hasta -50 ºC 1 relé de salida para señalizar la alarma a distancia (módulo GSM) Estanqueidad IP65 Montaje mural panelable Dimensiones alarma 230 x 230 x 87 mm Dimensiones del foco 94 x 171 x 55 mm Alimentación 230 V~ ±10%, 50/60 Hz No contiene batería interna 13
15 COMBIAlarm Alarma detección fuga de gas + hombre encerrado para cámaras frigoríficas negativas, de acuerdo con la Normativa EN y Real Decreto 138/2011 Solución integral de seguridad de personas para 1 cámara, que no requiere parametrización en la puesta en marcha. Con un máximo de 4 botones de emergencia luminosos que pueden ser conectados para su uso como una sola alarma de hombre encerrado o una combinación de hasta 2 sensores de fuga de gas y 2 botones de emergencia. 2 níveles de detección: Prealarma y alarma Sensor remoto. Distancia máxima 200 m 2 relés auxiliares para activar alarmas remotas Sensor ambiente trabajo -20/50 ºC No recomendado para áreas potencialmente explosivas 15
17 Amplia gama de sensores de diferentes gases refrigerantes: Sensor A: R-134a, R-410A, R-417A, R-409A, R-32. Sensibilidad: 500/1000ppm Sensor B: R-404A, R-507A, R-22, R-408A. Sensibilidad: 500/1000ppm Sensor C: R-717 (NH3/amoníaco) Sensibilidad: 250/500ppm Sensor U: R-134a, R-407C, R-410A, R-417A, R-409A, R-32, R-404A, R-22, R-22A, R-22D, R-437A, R-408A, R-507A Sensibilidad: *3500/7000ppm 17
19 COMBIAlarm BASIC Alarma detección fuga de gas + hombre encerrado para cámaras frigoríficas positivas a partir de 5 ºC, de acuerdo con la Normativa EN 378 Solución integrada de seguridad de personas para 1 cámara, que no requiere parametrización en la puesta en marcha. Un máximo de 2 botones de emergencia luminosos, Con una combinación de hasta 2 sensores de fuga de gas y 2 botones de emergencia. 2 níveles de detección: Prealarma y alarma Sensor remoto. Distancia máxima 200 m 2 relés auxiliares para activar alarmas remotas Sensor ambiente trabajo -20/50 ºC No recomendado para áreas potencialmente explosivas No contiene bateria Gases que detecta: Sensor C: R-717 (NH3/amoníaco) Sensibilidad: 250/500ppm Sensor U: R-134a, R-407C, R-410A, R-417A, R-409A, R-32, R-404A, R-22, R-22A, R-22D, R-437A, R-408A, R-507A Sensibilidad: *3500/7000ppm 19
21 AKOControl Darwin H Familia controladores homologados sometidos a Control Metrológico de acuerdo con la Normativa ITC 3701/2006 y Real Decreto 899/2006 Los controladores homologados AKOCONTROL DARWIN H son de obligada instalación en recintos frigoríficos destinados al almacenamiento y conservación de alimentos (inferiores a 10 m3) puesto que deben estar dotados de un visualizador de temperatura legible a 2 metros de la cámara, mueble o vitrina frigorífica donde se expongan alimentos, a temperatura controlada. Rango de temperatura ºC a ºC Visualización 3 Dígitos (ºC/ºF) Resolución 0,1 ºC Precisión ±1 ºC Tipo de sonda NTC + Homologada Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm Dimensiones frontal 79 x 38 mm De 0 a 3 relés 21
23 Los controladores AKOCONTROL Darwin H también según la Normativa EN cubren los requisitos metrológicos adecuados de: - Medición de temperatura en aire - Entorno climático A (distribución y almacenamiento de alimentos) - Aptitud de uso S (almacenamiento de alimentos) - Clase 1 (exactitud 1 ºC) - Resolución < 0,5 ºC 23
24 GRUPO AKO 24 24
26 AKO es una de las empresas de referencia en el ámbito de la Regulación y Control de la temperatura para los mercados Industrial, Construcción y Refrigeración. Plantilla actual con más de 140 empleados. Un 10% de nuestra cifra de ventas se destina a I+D+i. Más de 8.000m2 modernas instalaciones e infraestructuras. Línea de Ingeniería y producción de cuadros en Barcelona. 6 Delegaciones Comerciales en España. Sistema de Calidad ISO9001 y sistema de Gestión Ambiental ISO14001 Presencia en más de 90 países y Proyectos a nivel internacional. Diseñamos, fabricamos y suministramos soluciones de acuerdo con la normativas internacionales vigentes. 26
27 AKO WORLDWIDE Oficinas Centrales Filiales Distribuidores Puntos de venta 27 27
28 AKO, líderes en innovación y seguridad alimentaria. AKO se posiciona como líder y especialista en Soluciones de Regulación y Control, con especial atención al cumplimiento normativo en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Sostenibilidad de las instalaciones frigoríficas. Más de 30 años de crecimiento empresarial nos avalan tanto en el mercado nacional, con 6 delegaciones en España, como en el internacional, con 2 filiales: EEUU y Mexico, manteniendo relaciones comerciales con más de 90 países. Seguimos en plena expansión internacional ofreciendo siempre la mejor solución para el Mercado. Equipo de alto nivel profesional formado por 140 personas totalmente orientadas a garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Optimizamos el consumo energético de las instalaciones, con una gestión fiable y segura, integración de las mejores soluciones y equipos en la instalación, garantizando la salud y seguridad y siempre respetando el medio ambiente. Creemos en el futuro desarrollando Ingeniería conjunta con nuestros clientes y dedicando cada año 10% de la cifra de venta a I+D+i 28
29 GARANTÍA Y CALIDAD 29
31 Garantía y Calidad Todas nuestras acciones están orientadas a detectar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a reducir el impacto ambiental causado por nuestras actividades, productos y servicios, con el fin de asegurar la estabilidad y crecimiento futuro de AKO. Para ello, nuestra Política de Calidad y Ambiental se basa en: El diseño de productos y servicios que satisfagan las especificaciones de producto y requisitos ambientales. Disponemos de un programa de garantía de 2 años para todos nuestros productos. Efectuamos estudios específicos stress test de todos nuestros productos para asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos. El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los suscritos por AKO. La mejora de la eficacia y la eficiencia en todos los procesos de nuestra organización. La prevención de la contaminación ambiental. 31
32 Oficinas Centrales: Avda. Roquetes, Sant Pere de Ribes Barcelona Spain Tel.: (34) Fax: (34) Delegaciones: Zona Centro (España) c/fábricas, 8, Ed. Antares Oficina Alcorcón (Madrid) España Tel. SAT (34) Tel. (34) Fax (34) Zona Noroeste y Noreste (España) Tel. (34) Fax (34) Zona Norte (España) Tel. Div. Industrial (34) Tel. Div. Refrigeración (34) Fax (34) rev Zona Sur (España) Tel. (34) Fax (34)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución