Source: http://docplayer.es/8098521-Tecnologia-energetica-para-el-desarrollo-sostenible.html
Timestamp: 2018-07-17 12:45:26+00:00

Document:
Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible - PDF
Download "Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible"
Francisco Tebar Marín
1 Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Cecilia Silvestre Salido 23/09/2014
2 ÍNDICE 1.Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2. Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 2
3 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 1.1. Objetivo Objetivo final: Realización de un análisis energético completo de la instalación. Reducción del consumo y coste energético, así como las emisiones de GEI. Aumento de la competitividad de la empresa. Objetivos específicos: Analizar el estado inicial de las instalaciones de una planta industrial para la fabricación de tejidos desde el punto de vista energético. Evaluar la posición de la planta estudiada dentro del sector textil. Proponer alternativas de ahorro y reducción del coste energético de estas instalaciones. Aplicar y evaluar las medidas planteadas con datos reales medidos en la instalación. 3
4 ÍNDICE 1.Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2. Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 4
5 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 1.2. Presentación del problema Elevado impacto ambiental producción energía Aumento precio energía Importancia sector textil en la zona Crisis sector textil Reducción consumo y coste energético Oportunidad mejora en el sector, mayor competitividad Necesidad de estudio detallado AUDITORÍA ENERGÉTICA 5
6 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2.Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 6
7 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2.1. Descripción de las instalaciones Fabricación de tejidos de punto mediante maquinaria circular de pequeño y gran diámetro TEJEDURÍA Hilatura Tejeduría Tintura y acabados 7
8 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Distribución Nave 1: Oficinas y almacén Nave 2: Producción 8
9 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2.Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 9
10 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Mediciones realizadas Medida directa mediante medidor de consumo Análisis de facturas eléctricas Conteo de potencia total instalada 10
11 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Procesos NAVE 1 (OFICINAS Y ALMACÉN) Iluminación Climatización Equipos informáticos Otros (máquina agua, báscula, standby) Iluminación NAVE 2 (PRODUCCIÓN) Máquinas tejeduría Aire comprimido Otros (equipos eléctricos con porcentaje de utilización muy bajo) TOTAL INSTALACIÓN Iluminación Máquinas tejeduría Aire comprimido Equipos informáticos Climatización Otros (máquina agua, báscula, standby, equipos eléctricos con porcentaje de utilización muy bajo) 11
12 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Equipos Iluminación Tipo lámpara Potencia (W/ud) Fluorescente 58 Fluorescente 36 Fluorescente 18 Incandescente 100 Bajo consumo 60 Aire comprimido Equipo Marca Potencia Compresor CompAir V07 7,5 Refrigeración CompAir 0,7 Equipos informáticos Tipo Potencia (W/ud) Portátil 60 Ordenador sobremesa 120 Equipo Bomba de calor Bomba de calor Marca / Modelo Panasonic / CS-A120KE Fujitsu / RS12LA Climatización Potencia calorífica Potencia frigorífica EER (cal / refr) 4 3,45 3,25 / 2,83 4,8 3,5 3,61 / 3,4 Estufa - 0,8 (0,4 + 0,4)
13 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Equipos Máquinas circulares tejeduría Máquina Máquina Marca Motor Potencia nominal motor (kw) cos ϕ 1 Jumberca Agustin Comadran 3-2 Jumberca PACT. Agustin Comadran 3-3 Jumberca Agustin Comadran 3-4 Jumberca DAVI 4 0,8 6 Jumberca LEROY-SOMER 4 0,74 8 Jumberca ABB MOTORS 3 0,81 9 Mayer & Cie SSANGYONG LG 3-12 Mayer & Cie Mayer & Cie. - 5,5-14 Mayer & Cie Jumberca PACT. AgustinComadran 3-13
14 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Selección días tipo Días Tipo Nave 2 14
15 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Días tipo Laborable Invierno Nave 1: Oficinas y almacén Laborable Intermedio Laborable Verano No Laborable Días tipo Meno 20 kw Invierno Nave 2: Producción Menor 20 kw Verano Mayor 20 kw Invierno Mayor 20 kw Verano 15
16 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Curva de carga cuartohoraria 16
17 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Curva de carga cuartohoraria 17
18 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Curva de carga cuartohoraria 18
19 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Curva de carga cuartohoraria 19
20 Objetivo Presentación problema Descripción Caracterización y análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones Curva agregada 20
21 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2.Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 21
22 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2.3. Consumos y costes energéticos 22
23 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2.3. Consumos y costes energéticos 23
24 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2.Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 24
25 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2.4. Benchmarking Posición adecuada respecto a empresas de características similares Similar volumen de facturación Mayor número de trabajadores en empresas comparadas Necesidad de elaboración de estudios en PYMEs similares 25
26 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2. Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3.Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 26
27 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 3.1. Medidas de mejora 1. Unión de contratos 2. Respuesta a la demanda 3. Compensación de energía reactiva 4. Cambio balastos electromagnéticos por electrónicos 5. Cambio luminaria 6. Adecuación sistema aire comprimido 7. Revisión facturas 8. Optimización potencia contratada 27
28 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 1. Unión contratos 28
29 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2. Respuesta a la demanda Modificación en el patrón de consumo energético. 29
30 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 2. Respuesta a la demanda Modificación en el patrón de consumo energético. 30
31 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 3. Compensación energía reactiva Instalación de baterías de condensadores Medida YA APLICADA 31
32 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 4. Cambio balastos 5. Cambio luminaria Planta SALA Tipo Potencia lámpara (W) Potencia lámpara LED (W) Despacho 1 Fluorescente Despacho 2 Fluorescente Sala de juntas Fluorescente Superior Inferior Sala varios 2 Bajo consumo 60 Sala báscula Fluorescente 18 Almacén Fluorescente 36 Baños Incandescente 100 Almacén Fluorescente 36 Baño Fluorescente
33 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 6. Adecuación instalación aire comprimido Revisión instalación y reparación fugas Adecuado diámetro de tubos Instalación de llaves de cierre en cada punto de consumo Medida YA APLICADA Disminución pérdidas aire 7. Revisión de facturas eléctricas 2013 P 85% P P = 85% P Descuento 15%. 85%P P 105%P P = P Sin descuento ni penalización. P > 105% P Penalización, según la fórmula: PPPPPPPPPPóP = PPPPPP 12 PP P PP P PP + 2 P PP 105%P PP Compañía cobró P contratada durante el período 21/02/2013 a 21/12/2013 Devolución neta de 266 YA APLICADA 33
34 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 8. Optimización potencia contratada Potencia no supera P contratada en ninguna ocasión en
35 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 8. Optimización potencia contratada Debe cumplirse: PPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPPPPP 35
36 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2. Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3.Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4. Conclusiones 36
37 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 3.2. Valoración de las medidas propuestas 37
38 ÍNDICE 1. Introducción 1. Objetivo 2. Presentación del problema 2. Desarrollo del trabajo 1. Descripción de las instalaciones 2. Caracterización y análisis energético 3. Consumos y costes energéticos 4. Benchmarking 3. Resolución del problema 1. Medidas de mejora detectadas 2. Valoración de las medidas propuestas 4.Conclusiones 38
39 Objetivo Presentación problema Descripción Análisis energético Consumos y costes Benchmarking Medidas Valoración medidas - Conclusiones 4. Conclusiones Posibilidad mejora eficiencia energética y ahorro sustancioso en PYMEs No necesarios equipos e inversiones costosas Ahorro energético total 20 MWh Reducción de emisiones en 9 tco 2 anuales Ahorro económico de casi Necesidad de seguimiento continuo y adaptación a cambios en la instalación Optimización potencia según medidas aplicadas Estudio aislamiento óptimo oficinas Apagado luminaria en producción (sensor luz solar) 39
40 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 40
Aplicación de Diagnóstico Energético On-Line para Pymes CAMBADOS, 15 de Diciembre de 2011
Aplicación de Diagnóstico Energético On-Line para Pymes CAMBADOS, 15 de Diciembre de 2011 Pablo Carrasco Ortega Área de Eficiencia Energética Fundación Instituto Tecnológico de Galicia ÍNDICE 1. Presentación
Curso de Eficiencia Energética Duoc UC Alameda 10 11 de octubre de 2013 Auditoría energética AGENDA Objetivos del curso Metodología para la realización de auditorías energéticas - Definición y objeto -
Septiembre-2014 JORNADA GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGETICA PARA PYMES
Septiembre-2014 JORNADA GESTIÓN Y EFICIENCIA ENERGETICA PARA PYMES INDICE BLOQUE I. Introducción BLOQUE II. Auditorías Energéticas en Empresas BLOQUE III. Sistemas de Gestión de la Energía, ISO 50001 BLOQUE
GREENPYME BOLIVIA Beneficios del programa, productos y procesos Julio 2015 Tyler Chapman
GREENPYME BOLIVIA Beneficios del programa, productos y procesos Julio 2015 Tyler Chapman PROGRAMA 1. Beneficios del programa 2. Qué reciben las empresas participantes? 3. Cómo beneficiarse de GREENPYME

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución