Source: https://es.scribd.com/doc/110216491/Catalogo-Condulet
Timestamp: 2017-10-23 17:03:34+00:00

Document:
Cargado por Luis Carlos Garcia
con la tecnologia de los plásticos. LBH Cajas de registro para areas pelegrosas tipo GUA Cajas de registro para areas pelegrosas tipo GUFX Sellos para areas peligrosas tipo EYS. Su sello patentado para uso con accesorios para instalarse en áreas peligrosas es único. fueron sumergidas en una solución de ácido clorhídrico al 32% durante 30 minutos. PRODUCTOS FABRICADOS CON BOND ROJO Tuberia de acero Tuberia de Aluminio Coples Codos Codulets ovalados serie 7 Codulets ovalados Tipo LBD. DOBLE PROTECCION EN LAS CUERDAS PARA DETENER LA CORROSION Las cuerdas de una sección de tubería conduit cubierta de DOMEX BOND ROJO y otra que no tiene recubrimiento. garantizando que no haya distorsión al momento de hacer conexiones. El recubrimiento para tubería DOMEX BOND ROJO cuenta con registro en UL y CSA. la sección del conduit es enjuagado con agua y secado. No quite los empaques. EZS Tuercas Union tipo UNY y UNF Conectores tipo ST Conectores a pruba de liquidos Coples Flexibles tipo ECGJH. uniforme y flexible. CROUSE HINDS DOMEX ha desarrollado una línea de productos y accesorios innovadores y funcionales. para detener la latente CORROSION INTERNA. las cuerdas cubiertas con uretano claro y la superficie interior de la tubería conduit con DOMEX BOND ROJO demuestran su resistencia al ácido y a la corrosión. EYD. además de proteger durante el embarque y almacenamiento.1. en contraste con la fotografía superior. El recubrimiento de uretano rojo en conduelts de DOMEX BOND ROJO es lo más avanzado de la línea DOMEX BOND. son fabricadas como accesorios de tope. En la inferior. y en la superficie interior de la tubería muestra distintos signos de corrosión. Posterior a la inmersión. acabado duro. Todos los accesorios DOMEX BOND ROJO vienen protegidos por arillos de plástico en todas las roscas. ANSI Standar C80. Las herramientas exclusivas de CROUSE HINDS DOMEX están disponibles para proteger la cubierta de PVC y agilizar la instalación. El tubo de acero galvanizado recubierto es de acuerdo a la Federal Especifications WW-C581E. Todos los accesorios para uso en áreas peligrosas están sellados a presión. introducida en 1987. Cada tuerca es encapsulada en fibra de vidrio y tiene una protección de PVC que cubre totalmente la U roscada. CROUSE HINDS DOMEX utiliza las propiedades únicas en su género del uretano: excelente resistencia a la corrosión. UL Standar # 6 y en Canadá CSA Standard C22.5 #45. combinando ventajas de ingeniería y experiencia en el trabajo con el metal. ECLK Luminarios para areas peligrosas tipo EVA Luminarios a prueba de vapor tipo CHAMP Reducciones campana Reducciones campana Abrazaderas para tuberia conduit Fundidas tipo uña Troquelada tipo uña Troquelada omega De apoyo Tipo U Barra roscada de acero Canal unistrut Tuercas Abrazaderas tipo C .DOMEX BOND ROJO Las innovaciones CROUSE HINDS DOMEX dan una portección extra. para conectarse a tubería conduit adecuada para áreas clasificadas. Las abrazaderas de ángulo recto y tipo U DOMEX BOND ROJO. La fotografía superior muestra la cubierta de zinc en las cuerdas.
talleres de carpintería y todas las industrias o talleres que tienen procesos o condiciones semejantes. Grupo y División. Después de que una área ha sido clasificada según su Clase. algodón y fibras semejantes. el henequén. plantas fabricantes o procesadoras de fibras combustibles. la viruta y otros materiales similares. plantas alijadoras de algodón. vapor o polvo combustible debe estar presente en el ambiente en cantidades suficientes. fabrican o utilizan fibras fácilmente inflamables o materiales que producen pelusas volátiles combustibles. 2. El análisis de estas condiciones básicas es el principio para la clasificación de áreas peligrosas. en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables o explosivas. Para que haya un fuego o una explosión. De acuerdo con estos principios. excepto en espacios confinados no producen mezclas peligrosas en áreas cercanas a instalaciones eléctricas. con excepción del lugar donde se fabrican. Especialmente cuando existe movimiento de aire. Los vapores procedentes de líquidos inflamables tienen también una tendencia natural a dispersarse en la atmósfera y se diluyen rápidamente a concentraciones menores al límite inferior del rango inflamable (explosivo). . el musgo. el yute. o (2) el polvo combustible acumulado o depositado sobre o alrededor del equipo eléctrico puede inflamarse por arcos. la lana vegetal. Las áreas CLASE III son aquellas que son peligrosas por la presencia de fibras o materiales volátiles fácilmente inflamables. Una fuente de energía debe aplicarse a la mezcla explosiva. Los lugares donde generalmente se reunen las condiciones arriba descritas incluyen secciones de plantas con transportadores y gusanos cerrados. tolvas o embudos cerrados o maquinaria y equipo que produce apreciables cantidades de polvo solo en condiciones anormales de operación. 3. bodegas y zonas de embarque donde materiales que producen polvo son almacenados o manejados solamente en bolsas o recipientes y otros sitios semejantes. el algodón. las zonas adyacentes a las áreas clasificadas como CLASE II DIVISIÓN I que se describieron anteriormente y en las cuales concentraciones inflamables o explosivas de polvo en suspensión se evita por la operación de un equipo efectivo de control de polvos. deben reunirse 3 condiciones: 1. pero en las cuales tales fibras o materiales volátiles normalmente no se encuentran en suspensión en el aire en cantidades suficientes para producir mezclas inflamables. no proporciona ninguna garantía. Por ejemplo los gases más ligeros que el aire se dispersan tan rápidamente en la atmósfera que. fábricas de ropa. Estas áreas generalmente incluyen plantas textiles de rayón. el cáñamo. vapor o polvo combustible debe mezclarse con aire u oxígeno en las proporciones requeridas para producir una mezcla explosiva. pero donde (1) el depósito o la acumulación de tal polvo combustible puede ser suficiente para interferir la adecuada disipación de calor del equipo o aparato eléctrico. debe considerarse tanto la cantidad de líquido inflamable o vapor que puede encontrarse en el ambiente. como sus características físicas. plantas procesadoras de lino. debe seleccionarse el equipo eléctrico adecuado que puede ser usado en dicha área. molinos de semilla de algodón. b) Una área CLASE III DIVISIÓN 2 es aquella en la cual se manejan o almacenan fibras fácilmente inflamables. Las áreas CLASE III se dividen en la siguiente forma: a) Una área CLASE III DIVISIÓN 1 es aquella en la cual se manejan. Un líquido inflamable.CONDULETS A prueba de explosión Información General Una área CLASE II DIVISIÓN 2 es aquella en la cual el polvo no está normalmente en suspensión en el aire ni será puesto en suspensión por la operación normal del equipo. El líquido inflamable. la fibra de coco. Entre las fibras y materiales volátiles fácilmente inflamables se encuentran el rayón. el ixtle. chispas o calentamiento de tal equipo. La probabilidad de que la concentración de gas se encuentre por arriba del limite máximo del rango inflamable o explosivo. la estopa. ya que la concentración debe pasar primero dentro de los límites de dicho rango.
Condulets de aluminio fundidos serie 7 forrados de P. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Serie7 E17 E27 E37 E47 E57 E67 Serie 9 E19 E29 E39 E49 E59 E69 Con PVC E17PVC E27PVC E37PVC E47PVC E57PVC E67PVC Serie7 C17 C27 C37 C47 C57 C67 C77 C87 C107 Serie 9 C19 C29 C39 C49 C59 C69 Con PVC C17PVC C27PVC C37PVC C47PVC C57PVC C67PVC C77PVC C87PVC C107PVC Serie7 LL17 LL27 LL37 LL47 LL57 LL67 LL77 LL87 LL107 Serie 9 LL19 LL29 LL39 LL49 LL59 LL69 Con PVC LL17PVC LL27PVC LL37PVC LL47PVC LL57PVC LL67PVC LL77PVC LL87PVC LL107PVC Serie7 LR17 LR27 LR37 LR47 LR57 LR67 LR77 LR87 LR107 Serie 9 LR19 LR29 LR39 LR49 LR59 LR69 Con PVC LR17PVC LR27PVC LR37PVC LR47PVC LR57PVC LR67PVC LR77PVC LR87PVC LR107PVC CONDULET "LB" CONDULET "T" CONDULET "X" CONDULET "L" Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg. Condulets de aluminio en arena libre de cobre fundido en arena.V.C. Se surten con tapa. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Serie7 LB17 LB27 LB37 LB47 LB57 LB67 LB77 LB87 LB107 Serie 9 LB19 LB29 LB39 LB49 LB59 LB69 Con PVC LB17PVC LB27PVC LB37PVC LB47PVC LB57PVC LB67PVC LB77PVC LB87PVC LB107PVC Serie7 T17 T27 T37 T47 T57 T67 T77 T87 T107 Serie 9 T19 T29 T39 T49 T59 T69 Con PVC T17PVC T27PVC T37PVC T47PVC T57PVC T67PVC T77PVC T87PVC T107PVC Serie7 X17 X27 X37 X47 X57 X67 Serie 9 X19 X29 TX9 X49 X59 X69 Con PVC X17PVC X27PVC X37PVC X47PVC X57PVC X67PVC Serie7 L17 L27 L37 L47 L57 L67 Serie 9 Con PVC L17PVC L27PVC L37PVC L47PVC L57PVC L67PVC CONDULET "TB" CONDULET "LBD" TAPAS EMPAQUES Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg. con acabado de pintura epoxica.C. y acabado interior de Uretano rojo. Se surten con tapa CONDULET "E" CONDULET "C" CONDULET "LL" CONDULET "LR" Dimensiones mm 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Pulg.V. con acabado de pintura electrostática. Condulets de aluminio a presión libre de cobre.CONDULETS Serie Ovalada Serie 7 Serie 9 Con P. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" Serie7 TB17 TB27 TB37 TB47 TB57 TB67 Serie 9 Con PVC TB17PVC TB27PVC TB37PVC TB47PVC TB57PVC TB67PVC Serie7 Con PVC Serie7 170M3 270M3 370M3 470M3 570M3 670M3 870F 870F 970F Serie 9 190 290 390 490 590 690 Serie7 GASK571 GASK572 GASK573 GASK574 GASK575 GASK576 GASK578 GASK578 GASK579 Serie 9 GASK1491 GASK1492 GASK1493 GASK1494 GASK1495 GASK1496 LBD LBD4400 LBD5500 LBD6600 LBD8800 LBD9900 LBD10900 LBD4400PVC LBD5500PVC LBD6600PVC LBD8800PVC LBD9900PVC LBD10900PVC GASK683 GASK684 GASK684 GASK990 GASK989 GASK989 .
"FS1" "FSA1" "FSC" "FSCA" Dimensiones mm Pulg. estaciones de botones y otros. interruptores. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" Pintado FS1 FS2 FS3 Recubierto de PVC FS1PVC FS2PVC FS3PVC Pintado FSA1 FSA2 FSA3 Recubierto de PVC FSA1PVC FSA2PVC FSA3PVC Pintado FSC1 FSC2 FSC3 Recubierto de PVC FSC1PVC FSC2PVC FSC3PVC Pintado FSCA1 FSCA2 FSCA3 Recubierto de PVC FSCA1PVC FSCA2PVC FSCA3PVC "FSCC" "FSCT" F S L F S L A Pintado FSLA1 FSLA2 Dimensiones mm Pulg.CONDULETS Serie Cuadrada Se utiliza en instalaciones de tubería conduit roscada para facilitar su alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado estandar pintado con pintura electrostatica y opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P. luces piloto. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" Pintado FSCC1 FSCC2 FSCC3 Recubierto de PVC FSCC1PVC FSCC2PVC FSCC3PVC Pintado FSCT1 FSCT2 FSCT3 Recubierto de PVC FSCT1PVC FSCT2PVC FSCT3PVC Pintado FSL1 FSL2 FSL3 Recubierto de PVC FSL1PVC FSL2PVC FSL3PVC Recubierto de PVC FSLA1PVC FSLA2PVC "FSJ" F S R Dimensiones mm Pulg. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" Pintado FSX1 FSX2 FSX3 Recubierto de PVC FSX1PVC FSX2PVC FSX3PVC Pintado Recubierto de PVC FSY3 FSY3PVC .C.V. Permiten el montaje de accesorios tales como contactos. e interior de uretano rojo. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" "FST" "FSCD" Pintado FSR1 FSR2 FSR3 Recubierto de PVC FSR1PVC FSR2PVC FSR3PVC Pintado FSS1 FSS2 FSS3 Recubierto de PVC FSS1PVC FSS2PVC FSS3PVC Pintado FST1 FST2 FST3 Recubierto de PVC FST1PVC FST2PVC FST3PVC Pintado FSCD1 FSCD2 Recubierto de PVC FSCD1PVC FSCD2PVC "FSX" "FSY" Dimensiones mm Pulg.
CONDULETS Serie Cuadrada TAPAS PARA CONDULETS SERIE CUADRADA Estacion de Botones DS71 DS71PVC Tapa ciega DS100G DS100GPVC Tapa contacto intemperie DS1020G DS1020GPVC Tapa contacto redondo DS21G DS21PVC Tapa contacto intemperie DS23 DS23PVC Tapa contacto intemperie DS70 DS70PVC Tapa para apagador DS32G DS32G Tapa apagador intemperie DS185G DS185GPVC Tapa para luz piloto DS24G DS24PVC Empaque GASK91N .
e interior de uretano rojo.C. "SEH" "SEHC" "SEHL" "SEHT" Dimensiones mm Pulg. Permiten el montaje de accesorios tales como contactos. estaciones de botones y otros. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" Pintado SEHX1 SEHX2 SEHX3 Recubierto de PVC SEHX1PVC SEHX2PVC SEHX3PVC Pintado SEHA1 SEHA2 SEHA3 Recubierto de PVC SEHA1PVC SEHA2PVC SEHA3PVC Tapa con salida de 13 mm Pintado SEH00 Recubierto de PVC SEH00PVC Pintado SEH84 Recubierto de PVC SEH84PVC Neopreno SEH00 Corcho SEH00PVC . interruptores. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado estandar pintado con pintura electrostatica y opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P.V. luces piloto. 13 19 25 1/2" 3/4" 1" Pintado SEH1 SEH2 SEH3 Recubierto de PVC SEH1PVC SEH2PVC SEH3PVC Pintado SEHC1 SEHC2 SEHC3 Recubierto de PVC SEHC1PVC SEH2PVC SEH3PVC Pintado SEHL1 SEHL2 SEHL3 Recubierto de PVC SEHL1PVC SEHL2PVC SEHL3PVC Pintado SEHT1 SEHT2 SEHT3 Recubierto de PVC SEHT1PVC SEHT2PVC SEHT3PVC "SEHX" "SEHA" Dimensiones mm Pulg.CONDULETS Serie Redonda Se utiliza en instalaciones de tubería conduit roscada para facilitar su alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores.
C. Están construidos en aluminio libre de cobre y como acabado pintura electrostática. 32 38 51 63 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" Pintado LBH40 LBH50 LBH60 LBH80 Recubierto de PVC LBH40PVC LBH50PVC LBH60PVC LBH80PVC . Dimensiones mm Pulg.F.G Los condules serie GUA son utilizados en sistemas de tubería conduit roscada en áreas peligrosas para facilitar el alambrado y hacer empalmes y derivaciones de los conductores. e interior de uretano rojo.CONDULETS Para áreas peligrosas CONDULETS SERIE GUA USO INTERIOR E INTEMPERIE CLASE 1 GRUPOS C Y D CLASE IIGRUPOS E. Se surte con tapa ciega. como acabado opcional se encuentra el recubrimiento exterior de P.V. 13 19 25 32 38 51 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" Pintado GUA16 GUA26 GUA36 GUA49 GUA59 GUA69 Recubierto de PVC GUA16PVC GUA26PVC GUA36PVC GUA49PVC GUA59PVC GUA69PVC Pintado GUAB16 GUAB26 GUAB36 GUAB49 GUAB59 GUAB69 Recubierto de PVC GUAB16PVC GUAB26PVC GUAB36PVC GUAB49PVC GUAB59PVC GUAB69PVC Pintado GUAC16 GUAC26 GUAC36 GUAC49 GUAC59 GUAC69 Recubierto de PVC GUAC16PVC GUAC26PVC GUAC36PVC GUAC49PVC GUAC59PVC GUAC69PVC Pintado GUAL16 GUAL26 GUAL36 GUAL49 GUAL59 GUAL69 Recubierto de PVC GUAL16PVC GUAL26PVC GUAL36PVC GUAL49PVC GUAL59PVC GUAL69PVC Dimensiones mm Pulg. Para mayor flexibilidad se tiene tapas con salidas roscada y tapa para sello. 13 19 25 32 38 51 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" Pintado GUAT16 GUAT26 GUAT36 GUAT49 GUAT59 GUAT69 Recubierto de PVC GUAT16PVC GUAT26PVC GUAT36PVC GUAT49PVC GUAT59PVC GUAT69PVC Pintado GUAX16 GUAX26 GUAX36 GUAX49 GUAX59 GUAX69 Recubierto de PVC GUAX16PVC GUAX26PVC GUAX36PVC GUAX49PVC GUAX59PVC GUAX69PVC Pintado GUFX16 GUFX26 GUFX36 Recubierto de PVC GUFX16PVC GUFX26PVC GUFX36PVC CONDULETS OVALADOS LBH Diametro de la tapa mm 76mm 92 mm 127 mm Pintado GUA06 GUA07 GUA09 Recubierto de PVC GUA06PVC GUA07PVC GUA0PVC Pintado GUA671 GUA672 GUA972 Recubierto de PVC GUA671PVC GUA672PVC GUA972PVC Dimensiones mm Pulg.
v.v.00 EYS PARA SELLAR TUBERÍA VERTICALMENTE U HORIZONTAL Diámetro MM 32 38 51 63 76 102 CHICO X1 CHICO X2 CHICO X3 CHICO X4 CHICO X5 CHICO X6 CHICO X7 Catálogo hembra EYS4 EYS5 EYS6 EYS7 EYS8 EYS10 Catálogo hembra con p.v.c EYS4PVC EYS5PVC EYS6PVC EYS7PVC EYS8PVC EYS10PVC Catálogo macho EYS4 EYS5 EYS6 EYS7 EYS8 EYS10 Catálogo macho con p.50 1. En tubos conduit de 51 mm o mayores que entren a cajas de conexión conteniendo empalmes o derivaciones de cables y que se encuentren en áreas peligrosas clase i div.Donde un tubo conduit deja un área peligrosa clase div. CONSTRUCCIÓN: Fabricados en aluminio libre de cobre y acabado con pintura Electrostática Como acabado especial se encuentran el forrado exteriormente de P.00 2.00 453.V.c EYS1PVC EYS2PVC EYS3PVC Catálogo macho EYS16 EYS26 EYS36 Catálogo macho con p.c EYS16PVC EYS26PVC EYS36PVC CHICO X FIBRA Catálogo Volumen CM Peso KG.00 240.00 1. (18") de cajas de registro que contengan equipos que produzcan arcos o chispas eléctricas en áreas peligrosas clase I Div.50 5. COMPUESTO Y FIBRA PARA SELLAR APLICACIÓN: La fibra CHICO X es una fibra de asbesto usada para taponar. 10.c EZS1PVC EZS2PVC EZS3PVC EZS4PVC EZS5PVC EZS6PVC Catálogo macho EZS16 EZS26 EZS36 EZS46 EZS56 EZS66 Catálogo macho con p. y acabado interior de Uretano rojo.c EYS46PVC EYS56PVC EYS66PVC EYS76PVC EYS86PVC EYS106PVC EYS PARA SELLAR TUBERÍA EN CUALQUIER ÁNGULO Diámetro Catálogo MM hembra 13 19 25 32 38 51 EZS1 EZS2 EZS3 EZS4 EZS5 EZS6 Catálogo hembra con p. el espacio entre el bushing integral del sello. en el extremo del tubo conduit y alrededor de los cables antes de vaciar el compuestos CHICO A para evitar que el compuesto se escurra por la tubería conduit ya instalada. 0.v. El compuesto CHICO A es un polvo soluble en agua que después de mezclarse con agua puede ser vaciado para efectuar un sello que solidifica expandiéndose y que puede ser usado en áreas peligrosas.00 30.SELLOS PARA ÁREAS PELIGROSAS Uso interior e intemperie APLICACIÓN: Los sellos tipo EYS y EZS son instalados en: Todas las tuberías y a no mas de 45.c EZS16PVC EZS26PVC EZS36PVC EZS46PVC EZS56PVC EZS66PVC CANTIDAD APROXIMADA PARA TAPONEAR CADA ENTRADA Diámetro MM 13 19 25 32 38 51 63 76 102 Cantidad GR.00 60.v. 1 y 2.C. Los condulets para sellar tubería impiden el paso de los gases de combustión y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del tubo conduit. 1 y 2 a un área no peligrosa.7 Cm.v.50 0.00 20. 1 y 2. CHICO A COMPUESTO Catálogo Volumen CM 400 400 800 800 2000 4000 Peso KG. 1 2 4 8 16 28 42 56 198 .00 120.00 EYS PARA SELLAR TUBERÍA VERTICALMENTE Diámetro MM 13 19 25 CHICO A3 CHICO A4* CHICO A23 CHICO A24** CHICO A05 CHICO A5 Catálogo hembra EYS1 EYS2 EYS3 Catálogo hembra con p.
1 57.9 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") TAPONES Catálogo Longitud 57.1 69.5 156.7 95.7 40.7 89.2 117.5 Diámetro Nominal PLG1 PLG2 PLG3 PLG4 PLG5 PLG6 .V.7 95. Facilitan cualquier cambio de los sistemas de tubería conduit.5 80.7 109.2 117.7 77.1 63.9 CODOS Catálogo 90º EL19 EL29 EL39 EL49 EL59 EL69 Longitud 57.7 89.9 47.7 95.ACCESORIOS Clase I grupo CyD Clase II grupo E.C y acabado interior de Uretano rojo.7 77.1 127 142. CONSTRUCCIÓN: Fabricados en aluminio libre de cobre y acabado con pintura Electrostática como acabado especial se encuentran el forrado exteriormente de P.1 128.7 95.G Clase III TUERCAS UNIÓN APLICACIÓN: Las tuercas Unión son instaladas en tuberías conduit roscadas para conectar el conduit a cajas de registro o envolventes.1 127 142.7 109.9 47.1 57.1 63.F.5 156. UNY Diámetro Nominal 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") MACHO Catálogo UNY105 UNY205 UNY305 UNY405 UNY505 UNY605 UNY705 UNY805 UNY1005 EL Diámetro Exterior 34.1 128.1 69.7 40.5 80.5 Diámetro Nominal 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm(11/4") 38mm(11/2") 51mm (2") Catálogo 45º EL1 EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 UNF Diámetro Nominal 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") HEMBRA Catálogo UNF105 UNF205 UNF305 UNF405 UNF505 UNF605 UNF705 UNF805 UNF1005 PLG Diámetro Exterior 34.
G CLASE III 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") NIPLE 1 NIPLE 2 NIPLE 3 NIPLE 4 NIPLE 5 NIPLE 6 NIPLE 7 NIPLE 8 NIPLE 10 .ACCESORIOS Clase I grupo CyD Clase II grupo E.G Clase III RE REDUCCIONES BUSHING 13mm (1/2") 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") 19mm (3/4") RE21 RE21 RE31 RE41 RE51 RE61 RE32 RE42 RE52 RE62 25mm (1") RE31 RE32 RE43 RE53 RE63 RE73 RE83 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 63mm (21/2") 76mm (3") 102mm(4") RE41 RE42 RE43 RE54 RE64 RE74 RE84 RE52 RE53 RE63 RE65 RE75 RE85 RE62 RE63 RE64 RE65 RE76 RE86 RE106 RE73 RE74 RE84 RE76 RE87 RE107 RE83 RE75 RE85 RE86 RE87 RE108 RE87 RE107 RE108 REC REDUCCIONES CAMPANA 13mm (1/2") 19mm (3/4") REC21 REC21 REC31 REC32 REC42 REC52 REC602 25mm (1") REC31 REC32 REC43 REC53 REC603 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") 13mm (1/2") 19mm (3/4") 25mm (1") 32mm (11/4") 38mm (11/2") 51mm (2") REC41 REC42 REC43 REC54 REC604 REC52 REC53 REC603 REC605 REC602 REC603 REC604 REC605 NIPLE NIPLES CLASE 1 GRUPO CY D CLASE II GRUPOS E.F.F.
937 66.875 19.525 12.87 19.22 57.875 19.6 1.35 9.525 12.1/4 1.35 9.7 15.7 15.6 1.525 12./4 1 1.1/2 3 4 Catálogo MUFAS SECAS Tamaño mm Pulg.875 19.5 76.87 19.35 9./4 1 1.22 6.7 15.87 19.CONECTORES A prueba de líquidos RECTOS Tamaño mm Pulg.05 22.05 12.175 6.7 15.22 15.35 9.52 12.525 12.94 6.1/2 2 2.05 3.4 31.1/2 3 4 Catálogo F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F10 CGK 192 CGK 193 CGK 194 CGK 295 CGK 296 CGK 297 CGK 395 CGK 396 CGK 397 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" CONECTORES CGK Hembra Catálogo Diámetro Entrada de cable Min Max 3.87 19.22 ./4 1 1.1 50.7 19 25.5 76.1/2 2 2.1/2 2 2.05 6.2 101.175 6.2 101.05 22.2 101.875 19.4 31.4 31.7 15.1/4 1./2 3. 8 19 25.05 22.5 76.8 mm 11/2" 63. 12.2 mm 3" CONECTORES CGB Macho Catálogo Diámetro Entrada de cable Min Max 3.7 15.52 12.5 mm 2 1/2" 76.35 9.175 6.22 57.93 57.875 19.35 9.22 9.1/4 1.05 22.1/2 3 4 Catálogo LT 50 LT 75 LT 100 LT 125 LT 150 LT 200 LT 250 LT 300 LT 400 CGB 192 CGB 193 CGB 194 CGB 195 CGB 196 CGB 197 CGB 292 CGB 293 CGB 294 CGB 295 CGB 296 CGB 297 LT 5090 LT 7590 LT 10090 LT 12590 LT 15090 LT 20090 LT 25090 LT 30090 LT 40090 CGB 393 CGB 394 CGB 395 CGB 396 CGB 397 CGB 6818 CGB 7818 CGB 8821 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 13 mm 1/2" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 19 mm 3/4" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 25 mm 1" 50.8 38.1 50.35 9.875 19.7 15.52 12./2 3.8 63.8 38.1 50.67 CURVOS Tamaño mm Pulg.525 12./2 3.6 1.7 15.22 49.05 49.7 19 25.7 15.8 63.05 6.05 22. 12.8 63.8 38.
/2 3.7 19 25.00 457.00 304.40 533.4 31.2 838.8 12.6 609.8 12.4 12./2 3.1/2 2 1.00 457.4 31./4 1 1.8 12./4 Longitud mm Pulg 685./2 3./2 3.20 203.4 914.8 1./4 1 1.8 ECLK Catálogo ECGJH 327 ECGJH 427 ECGJH 527 ECGJH 627 ECGJH 130 ECGJH 230 ECGJH 330 ECGJH 430 ECGJH 530 ECGJH 630 ECGJH 133 ECGJH 233 ECGJH 333 ECGJH 433 ECGJH 533 ECGJH 633 ECGJH 133 ECGJH 233 ECGJH 333 ECGJH 433 ECGJH 533 ECGJH 633 ECLK14 ECLK24 ECLK 16 ECLK 26 ECLK 36 ECLK 18 ECLK 28 ECLK 38 ECLK 110 ECLK 210 ECLK 310 ECLK 112 ECLK 212 ECLK 312 ECLK 412 ECLK 512 ECLK 612 ECLK 115 ECLK 215 ECLK 315 ECLK 415 Diámetro mm Pulg 12.00 381.8 12.20 203.1/4 1.1/4 1.8 38./2 3./4 1.40 203./4 1 1.7 19 25.1/4 1.1/2 2 1.4 31.00 457.8 38.1/4 1.00 381.40 533.60 152.1/4 1.7 19 25./2 3.1 50.4 914.7 19 25. C y D Clase II grupo E.6 609.1/2 2 1.7 19 25.40 609./4 1.00 254.00 304./2 3.1/4 1.8 685.7 19 25. Los coples ECGJH en sus extremos tienen dos roscas macho.8 685./4 1 1.6 609./4 1 1.00 457.7 19 12.2 838.4 31.8 12.8 38./4 1 1.6 609.7 19 25.8 12.1 50./4 1 1./4 1 1./4 1 1./2 3.1/4 Longitud mm Pulg 381.4 914./4 1 1.6 609./4 1 1.8 685.8 38.7 19 25.2 838./2 3.1/2 2 1.8 12.00 457.00 381.1/4 1.7 19 25.20 254.7 19 25./2 3./2 3.2 914.4 12./2 3.4 914.00 457.1 50.60 101.40 609.8 1 1.4 31.4 914.40 533. MATERIAL: Bronce ECGJH Longitud mm Pulg 101.4 12.7 19 25.4 31.1 50.1/2 2 1.8 38.1 50.1/4 1.1/4 1.2 838.6 685.2 838.8 685.4 31.7 19 25.00 254.7 19 25. Clase III APLICACIÓN: Los coples flexibles EC son usados en sistemas de tubería conduit dentro de áreas peligrosas donde se requiera una parte flexible para permitir movimientos o vibraciones del equipo conectado.40 152.8 685.00 457.1 50.8 38.4 31.8 38.8 12.8 12./4 1 1.1/4 1.20 203.COPLES Flexibles Clase I grupos A.4 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36 36 Diámetro mm Pulg 25.00 457.00 304.00 381.00 304.1/4 1./2 3.1 50.1/2 2 1.7 19 25.60 101.8 12.8 38.4 31.2 838.7 19 25./2 3.40 533.4 914./2 3. Los ECLK tienen en un extremo una tuerca unión y en el otro una rosca macho.1/4 1.00 533.4 31.4 31.8 12./4 1 1.2 838./4 1 1./4 1 1.1/4 1.8 38.00 304.6 609.7 19 25./4 1 1.40 152.8 762 762 762 762 762 762 838.6 685.4 31.4 31./4 1 1.4 12.20 254.1 50./2 3.40 533.1 50.20 203.8 38.2 838.7 19 25.1 50.8 685.00 381.00 381.2 838.00 304.40 152.1/4 1.1/2 2 1.1/2 2 1.00 533./4 1 1./4 1 1.1/2 2 1.4 914.7 19 25.8 685.8 685.1/4 1.4 12.7 19 25.7 19 25.8 38.1 50.8 38.2 838.40 203.00 304./2 3./2 3.1 50./2 3.40 533.00 457.00 304.1/2 2 Catálogo ECLK 515 ECLK 615 ECLK 118 ECLK 218 ECLK 318 ECLK 418 ECLK 518 ECLK 618 ECLK 121 ECLK 221 ECLK 321 ECLK 421 ECLK 521 ECLK 621 ECLK 124 ECLK 224 ECLK 324 ECLK 424 ECLK 524 ECLK 624 ECLK 127 ECLK 227 ECLK 327 ECLK 427 ECLK 527 ECLK 627 ECLK 130 ECLK 230 ECLK 330 ECLK 430 ECLK 530 ECLK 630 ECLK 133 ECLK 233 ECLK 333 ECLK 433 ECLK 533 ECLK 633 ECLK 133 ECLK 233 ECLK 333 ECLK 433 ECLK 533 ECLK 633 ECLK 12.4 31.8 38.8 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 27 27 ECGJH Catálogo ECGJH 14 ECGJH 24 ECGJH 16 ECGJH 26 ECGJH 36 ECGJH 18 ECGJH 28 ECGJH 38 ECGJH 110 ECGJH 210 ECGJH 310 ECGJH 112 ECGJH 212 ECGJH 312 ECGJH 412 ECGJH 512 ECGJH 612 ECGJH 115 ECGJH 215 ECGJH 315 ECGJH 415 ECGJH 515 ECGJH 615 ECGJH 118 ECGJH 218 ECGJH 318 ECGJH 418 ECGJH 518 ECGJH 618 ECGJH 121 ECGJH 221 ECGJH 321 ECGJH 421 ECGJH 521 ECGJH 621 ECGJH 124 ECGJH 224 ECGJH 324 ECGJH 424 ECGJH 524 ECGJH 624 ECGJH 127 ECGJH 227 101.1/2 2 1.00 304.8 12.4 914.6 609.8 38.2 914.7 19 25.8 12.4 31.1/2 2 1.4 914./2 3.8 685.00 457.6 609.00 457.1 50.4 914.40 533.00 304.40 533. es aprueba de agua para uso en lugares húmedos./4 1 1.8 12.1/2 2 1.00 254.4 31.8 38.B./2 3. G y G.40 152.60 152./2 3./4 1 1.4 31.00 457.00 381.00 254.40 533.8 12.1/2 2 1.1 50.1/4 1.00 381. Su diseño robusto le permite soportar grandes presiones (Clase I).8 12.1 50.00 304./2 3.8 762 762 762 762 762 762 838./2 3.4 31.1 50.4 12.1/2 2 1.1/2 2 1.7 19 1.6 609./2 3.1 50.00 381.1/2 2 1./4 1 1.1/2 2 1.7 19 25.00 304.6 609.00 381./2 3.00 381.00 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 19 12.7 19 25.40 533.7 .4 15 15 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 36 36 36 36 36 36 Diámetro mm Pulg 38.8 38.8 38.1/4 1./4 1 1. no requiere de puentes eléctricos entre sus extremos ya que su malla metálica asegura la continuidad eléctrica.1 50.
Diámetro mm Pulg 6 9. aceites./2 3./4 3. • Cuerdas tipo NPT: Las cuerdas cónicas tipo NPT garantizan un ajuste mecánico entre las cuerdas del tubo y las del conector.3. asegurando un sello hermético al polvo y al agua.4X y 12. evita que el cable se desgarre al ser jalado.3R.1/2 3 4 5 6 Zinc Catálogo Aluminio ST02 ST03 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST10 ST11 ST12 STA1 STA2 STA3 STA4 STA5 STA6 STA7 STA8 STA10 STA11 STA12 Conector E-Z Install Conector E-Z Install Permite una rápida y fácil instalación de un niple o un tubo conduit entre dos envolventes existentes. • Empaques " O-ring ": El empaque O-ring impide la entrada de humedad.1/4 1.4 1. División 1 y 2 Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.1/2 2 mm 13 19 25 32 38 51 Zinc STCHG1 STCHG2 STCHG3 STCHG4 STCHG5 STCHG6 Catálogo Aluminio STACHG1 STACHG2 STACHG3 STACHG4 STACHG5 STACHG6 Conector Basic Sru-Tite .5 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. • Conexión a tierra.4. El tornillo de conexión a tierra garantiza la continuidad eléctrica de los equipos. Las cerraciones radiales de la contratuerca garantizan una instalación al ras y una efectiva conexión a tierra. Cuenta con anillo aislante de lexan.4 y 12 Características: • Aprueba de vibración./2 3. Realiza un sello efectivo. • Segura conexión a tierra: El exclusivo diseño de las cerraciones radiales tanto en el conector como en la contratuerca./4 1 1.1/4 1.3R. este arillo se surte desde 1/2" (13mm) hasta 4" (101mm). hacen que los dientes se encajen en el material de la envolvente asegurando una efectiva continuidad. Conectores Basic Sru-tite Es el conector ideal para usos general con tubería conduit. Diámetro Pulg 1. División 2 Clase II. División 1 y 2 Clase III./8 1. así como la conexión a tierra./4 1 1.CONECTORES MYERS Sru-Tite Clase I. • Anillo aislante de seguridad: El anillo de seguridad esta ensamblado a presión para que no pueda ser retirado fácilmente y es fabricado en material plástico retardaste a la flama.3.1/2 2 2. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.
1/4 1. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152.1/4 1. Diámetro mm 38 a 19 38 a 25 38 a 32 63 a 51 Pulg 11/4 a 3/4 11/2 a 1 11/2 a 11/4 21/2 a 2 Catálogo Zinc ST25 ST35 ST45 ST67 Catálogo Aluminio STA25 STA35 STA45 STA67 Conectores Reductores Conector a Tierra . Conectores reductores Resuelven de una manera fácil el problema de instalar un conduit de un diámetro diferente al de la apertura del gabinete.3./2 3. División 1 y 2 Clase III./4 1 1.4 1. División 2 Clase II.CONECTORES MYERS Sru-Tite Clase I. División 1 y 2 Conectores de Acero Inoxidable Resiste a una gran variedad de agentes químicos./2 3.1/2 3 4 5 6 Conector de Acero Conector a tierra Combina todas las ventajas del conector Basic Sru-Tite pero con la ventaja de un tornillo para conexión a tierra.4 1.4X y 12.1/2 2 2.3R. SSTG1 SSTG2 SSTG3 SSTG4 SSTG5 SSTG6 Conector Sru-Tite Recubierto de PVC El recubrimiento de PVC permite una protección contra corrosión y el deterioro en una gran cantidad de ambientes. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152.4 y 12 Catálogo Acero Inox. Es fabricado en acero inoxidable 316 Cuenta con anillo aislante de lexany un empaque tipo O-ring.C. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.3.4.1/2 2 Están listados por NEMA para envolventes tipo 2./2 3.3R.1/2 3 4 5 6 Catálogo Zinc STG1PVC STG2PVC STG3PVC STG4PVC STG5PVC STG6PVC STG7PVC STG8PVC STG10PVC STG11PVC STG12PVC Zinc Catálogo Aluminio STAG1 STAG2 STAG3 STAG4 STAG5 STAG6 STAG7 STAG8 STAG10 STAG11 STAG12 STG1 STG2 STG3 STG4 STG5 STG6 STG7 STG8 STG10 STG11 STG12 Conector Recubierto de P.V. Es suministrado con una contratuerca que tiene integrado un tornillo para la conexión a tierra.1/4 1./4 1 1.1/2 2 2. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 1./4 1 1.
3R.3. aire.1/2 2 2.3R.4. para futuras instalaciones.3.4 1. ideal para clausurar entradas en cajas y envolventes.1/4 1./4 1 1.4 Catálogo Zinc STTB1 STTB2 STTB3 STTB4 STTB5 STTB6 STTB7 STTB8 STTB10 STTB11 STTB12 Catálogo Aluminio STTBA1 STTBA2 STTBA3 STTBA4 STTBA5 STTBA6 STTBA7 STTBA8 STTBA10 STTBA11 STTBA12 Conectores para Muros (con niple) Contratuerca (con conexión a tierra) Ayuda a reducir el tiempo de instalación y se puede utilizar tanto en tubo conduit de pared gruesa. Su fabricación es de una sola pieza.1/2 3 4 5 6 Están listados por NEMA para envolventes tipo 2. División 1 y 2 Tapón Myers Es el mejor y mas usado tapón que ud.1/2 2 2.4 1. líquidos etc./4 1 1. puede adquirir en el mercado./4 1 1.1/2 3 4 5 6 Catálogo Zinc STGN1 STGN2 STGN3 STGN4 STGN5 STGN6 STGN7 STGN8 STGN10 STGN11 STGN12 Catálogo Aluminio STAGN1 STAGN2 STAGN3 STAGN4 STAGN5 STAGN6 STAGN7 STAGN8 STAGN10 STAGN11 STAGN12 Tuerca para conexión a tierra ./2 3.4 y 12 Catálogo Zinc STC1 STC2 STC3 STC4 STC5 STC6 STC7 STC8 STC10 STC11 STC12 Catálogo Aluminio STCA1 STCA2 STCA3 STCA4 STCA5 STCA6 STCA7 STCA8 STCA10 STCA11 STCA12 Tapón Myers Conectores para muros con niple Permiten una sencilla y efectiva instalación de tubería conduit a través de paredes a prueba de fuego.1/4 1./2 3./2 3. División 1 y 2 Clase III. Diámetro Pulg 1.1/4 1.1/2 2 2.4X y 12. Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2.1/2 3 4 5 6 mm 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. puede substituir a la tradicional contratuerca y al anillo de conexión a tierra. proviendo un sello efectivo gracias a su empaque tipo O-ring. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 63 76 101 127 152.CONECTORES MYERS Sru-Tite Clase I. División 2 Clase II.
/4 1 1.1/2 2 Catálogo Zinc STTTB1 STTTB2 STTTB3 STTTB4 STTTB5 STTTB6 Catálogo Aluminio STTTBA1 STTTBA2 STTTBA3 STTTBA4 STTTBA5 STTTBA6 Conectores para Muros (sin niple) .4../2 3. Diámetro mm Pulg 13 19 32 38 51 1. mm 13 Diámetro Pulg 1. Diámetro mm Pulg 13 19 25 32 38 51 1.1/4 1.4X y 12.3R./2 3. líquidos etc. División 1 y 2 Clase III.1/2 2 Con tornillo de tierra están listados por NEMA para envolventes tipo: 2. aire./4 1. División 1 y 2 Están listados por NEMA para envolventes tipo 2.1/4 1.4 y 12 Catálogo Zinc STNTB1 STNTB2 STNTB4 STNTB6 STNTB6 Catálogo Aluminio STNTBA1 STNTBA2 STNTBA4 STNTBA6 STNTBA6 Conectores para Caja de Pared Gruesa Tapón Dren Están diseñados para instalarse en el fondo de una envolvente. Se surte sin niple.3R. División 2 Clase II.CONECTORES MYERS Sru-Tite Clase I. Conectores para caja de pared gruesa Es el método perfecto para instalar conectores en cajas fundidas o a través de de paredes gruesas.3.3. para permitir el drenado de cualquier condensado acumulado./2 Catálogo Acero Inox SSTC1 Catálogo Aluminio STAC1ST Tapón Conectores para muros sin niple Permiten una sencilla y efectiva instalación de tubería conduit a través de paredes a prueba de fuego.
3R.9 85.2 127 127 101.1/2 3 4 A B C D E F G J L 0 W X Y R S T U V XD 0 Arreglos estándar para entradas de tubo conduit SUPERIOR E INFERIOR (bb) Catálogo Tipo Entrada Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión Roscado Tuerca Unión 1 50.2 38.7 34.8 W X Y 44.4 63.6 76.3 165.5 50.9 101.5 69.6 76.4 63. 101.4 38.6 76.6 76.2 4 6 6 8 6 8 8 Catálogo WJB 060404 WJB 080606 WJB 100806 WJB 120808 WJB 181206 WJB 181208 WJB 241808 Tamaño mm 12.6 76. 152.4 25.4 203.7 177.5 97.5 50.1 25.2 457.7 101.6 Sin entrada Roscada Tuerca Unión Pulg.2 114.8 63.4 63./2 3.9 107.1 25.1/2 2 2.4 38.8 101.7 69.8 38.5 107.2 254 304.1 25.6 76.6 .9 40.8 50.2 101.6 101.4 203.2 101.4 203.2 101. 4 APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial.1 114.5 69. 1.4 63.1 101.1 25.8 63.8 63.6 76.5 50.2 4 LATERAL (aa) 1 2 19 19 38.8 50.2 127 127 127 127 2 38.8 457. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.6 76.8 38.2 101.7 101.1/4 1.6 76.4 203.2 609.5 107.1 U 21.2 152.2 127 76.4 63.8 101. Se pueden suministrar con tablillas terminales.8 69.8 38.8 38.5 101.6 152.4 25. Un empaque de neopreno pegado en la tapa evita la entrada de agua.4 50.6 6 8 10 12 18 18 24 SÍMBOLOS DE ENTRADA Ancho mm Pulg.4 63.1 76.4 19 25.5 76.8 457.6 146 44.6 139 139.8 101.7 40.5 76.2 304.2 127 127 127 127 Espaciamiento entre entradas Catálogo WJB 060404 WJB 080606 WJB 100806 WJB 120808 WJB 181206 WJB 181208 WJB 241808 S 57.2 203.6 76.1 50.9 T 34.6 146 44.5 50.5 50.1 85.5 50.1 50.4 63.4 50.3 V 44.4 31.4 25.9 72.4 63./4 1 1.2 63.2 101.7 40.5 85.2 165.6 76.5 25.6 76.2 127 127 101.6 76.2 127 127 19 19 25. ACABADO: Pintura electrostáticas. Longitud mm Pulg.5 76.8 19 19 19 3 4 WJB 060404 WJB 080606 WJB 100806 WJB 120808 WJB 181206 WJB 181208 WJB 241808 19 19 25.4 31. Son utilizadas como cajas de conexión para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.8 101.8 304.8 101.2 127 127 127 127 3 19 19 25.4 152.2 203. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso.2 50.7 19 25. 101.2 4 6 8 8 12 12 18 Profundidad mm Pulg.4 44. Empaque de Neopreno.1 25.6 152.CAJA DE CONEXIONES Para áreas no peligrosas WJB USO INTEMPERIE NEMA 3.9 63.7 101.2 101.6 76.
CAJA DE CONEXIONES Para áreas peligrosas GUB Clase I Grupo D. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso.44 31.74 14.56 Profundidad Cm 11. las tapas pueden ser selladas con un arillo de neopreno. Pulg. ACABADO: Pintura Electrostática.98 35.4 25.6 14.51 20.59 27.48 45.74 17. Clase II Grupo E.F. Empaque de Neopreno. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.G Clase III APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial.41 22. Son utilizadas como cajas de conexiones para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.78 25.72 Ancho mm 11. Cuando se requiera utilizar una caja a prueba de agua.78 24. Catálogo GUE GUB 01 GUB 02 GUB 06 GUB 03 GUB 01110 .4 30.97 17. en áreas peligrosas.92 17.78 17. Longitud Cm 11.38 34.74 16.29 Diámetro Tapa Cm 9.32 21. Pulg.21 13.75 Pulg.
9 719.2 171. 101.7 339.4 31.1/2 2 2./4 1 1.CAJA DE CONEXIONES Para áreas peligrosas EJB Clase I Grupo D. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit permite una gran flexibilidad de uso. 12.1 219.4 406.32 14.6 292.6 261.2 406./2 3. Longitud mm Pulg.1/2 3 4 Roscada Tuerca Unión W X Y R S T U V XD 0 EJB 464 EJB 684 EJB 1284 EJB 4164 EJB 8106 EJB 8138 EJB 9166 EJB 161606 EJB241808 A B C D E F G J L 0 Dimensiones Catálogo Fig aa bb vv ww xx yy zz Barreno de montaje 7.6 6 8 12 16 10 13 16 16 24 Símbolo de entrada Profundidad mm Pulg.1 50.2 234.8 555.9 307.4 257.28 14.1 139.9 307.1/4 1.32 10.6 152.9 130.1 281 247.6 101.2 596.1 200 255.3 184.4 152. Se pueden suministrar con tablillas terminales.F.28 14.1 241.2 200 352.7 184.6 101.4 279.4 254 330. ACABADO: Pintura Electrostática.7 152.2 330.4 457.6 203.6 .2 101.6 Sin entrada 1.6 406.2 101. en áreas peligrosas.28 10.46 EJB 464 EJB 684 EJB 1284 EJB 4164 EJB 8106 EJB 8138 EJB 9166 EJB 161606 EJB241808 AyD AyD ByD ByD ByD ByD ByD CyE CyE 133. 101.5 261.6 152.2 293.3 311.8 515.8 406.7 339.9 222.9 190.4 431.9 566.9 377.4 161.8 280.1 276.6 457.8 431.7 19 25.6 101.G Clase III APLICACIÓN: Las cajas WJB se suministran en forma normal con soportes integrales y están diseñadas para el montaje superficial. MATERIAL: Aluminio libre de cobre.8 476.6 212.2 4 6 8 4 8 8 9 16 18 Catálogo Tamaño mm Pulg.4 203.93 10. 152.9 147.4 609.5 76.2 304.3 438. Clase II Grupo E.2 203.4 203.2 152.32 14.4 141.7 406.28 17.9 301. Son utilizadas como cajas de conexiones para hacer empalmes y derivaciones de los conductores.8 38.4 203.8 63.4 203.9 485.1 107.3 233.7 511. Empaque de Neopreno.3 241.2 228.3 200 314.2 254 515.2 4 4 4 4 6 8 6 6 8 Ancho mm Pulg.2 377.
CAJA DE TERMINALES A prueba de explosión Categoría a prueba de Explosión: Certificado de Pruebas Categoría: Técnicas contra explosión: Grupo de gas Sub grupo de gas Temperatura Mas de Superficie Zona 1 y 2 Grado de protección Voltaje máximo Corriente máxima Conector de glándula Terminales E Ex d e II C T6 EEX de II C T6 para zona 1 y 2 Europa A prueba de Explosión Equipo antideflagrante o aprueba de explosión Seguridad aumentada Todas las aplicaciones industriales excepto minas.5 mm Tipo Conectores Diámetro Cable Terminales Carga 4 para 4 cables de 4 mm2 4 para 4 cables de 4 mm2 Terminal de Tierra 1 para 4 cables de 4mm 1 para 4 cables de 4mm Catálogo 2 del M25 4 DE M25 y Dos tapones ciegos sin rosca 4 DE M25 y Dos tapones ciegos sin rosca 4 DE M32 y Dos tapones ciegos sin rosca 6 DE M25 y cuatro tapones ciegos sin rosca 6 DE M32 y cuatro tapones ciegos sin rosca 9 a 17 mm GHC7910101R0001 9 a 17 mm GHC7910101R0002 9 a 17 mm 6 para 4 cables de 4 mm2 2 para 4 cables de 4mm GHC7910101R0006 12 a 21mm 6 para 4 cables de 4 mm2 2 para 4 cables de 4mm GHC7910101R0007 9 a 17 mm 6 para 4 cables de 4 mm2 6 para 4 cables de 4 mm2 2 para 4 cables de 4mm 2 para 4 cables de 4mm GHC7910201R0001 12 a 21mm GHC7910201R0002 . 8 a 17mm 2 x 2. Acetileno.5 Cables de Día. hidrogeno 85• Centígrados Equivalentes a clase I división 1 y 2 IP 65 500 Volts CA 16 Amperes 1 x M25 x 1.
5 Catálogo GHG9601944R001 GHG9601944R002 GHG9601944R003 GHG9601944R004 GHG9601944R005 Tapones ciegos con rosca Tapón para rosca M16 x 1.5 M60 x 1.5 M32 x 1. Equivalentes a clase I división 1 y 2 IP 66 Poliamida Rosca Diámetro cable 4 A 7 mm 5 A 10 mm 5 A 13 mm 8 A 17 mm 12 A 21 mm A/F mm 15 20 24 29 36 Largo Largo Rosca total 6 8 8 8 10 19.5 M25 x 1.5 M20 x 1.5 M20 x 1.5 Catálogo GHG9601952R001 GHG9601952R002 GHG9601952R003 GHG9601952R004 GHG9601952R005 GHG9601952R006 GHG 960 1944 R001 M25 x 1.5 44 47 Catálogo Conector de acuerdo con la norma DIN 46319 M12 x 1.5 M20 x 1.5 M40 x 1.5 a M20 M20 M25 M25 M32 M32 M40 M40 M50 Largo Rosca 8 6 10 8 10 10 12 10 12 Catálogo GHG9601946R0022 GHG9601946R0006 GHG9601946R0024 GHG9601946R0009 GHG9601946R0027 GHG9601946R0012 GHG9601946R0030 GHG9601946R0015 GHG9601946R0033 Reducciones Multi cable gland .5 GCH9609235P0223 GCH9609235P0224 GCH9609235P0225 GCH9609235P0226 GCH9609235P0227 GCH9609235P0228 Tapones ciegos sin rosca Tapón para rosca M12 x 1.3 23 25 29.5 M32 x 1.5 M40 x 1.5 GCH9609235P0101 GCH9609235P0102 GCH9609235P0103 GCH9609235P0104 GCH9609235P0105 Conector de rosca larga M20 x 1.5 M50 x 1.5 35.5 M32 x 1.5 Reducciones de M25 M32 M32 M40 M40 M50 M50 M63 M63 M50 x 1.5 M25 x 1.5 M16 x 1.5 39.5 35.5 M16 x 1.CAJA DE TERMINALES A prueba de explosión CONECTORES Categoría a prueba de Explosión: Certificado de Pruebas Categoría: Grupo de gas Zona 1 y 2 Grado de protección Material E Ex e II EEx e II Zona 1 y 2 Europa A prueba de Explosión Seguridad aumentada Todas las aplicaciones industriales excepto minas.5 M25 x 1.5 Catálogo Rosca Diámetro cable 5 A 13 mm 8 A 17 mm 12 A 17 mm 16 A 28 mm 21 A 35 mm 27 A 48 mm A/F Largo mm Rosca 24 29 36 46 55 68 13 13 15 15 16 16 Largo total 25 29.5 M32 x 1.
facilita la reparación. dado que los cables se instalan al aire. 4. Cementera. redundando todo ello en ahorros de costo tanto en instalación.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Información Técnica INTRODUCCIÓN Dentro de los sistemas básicos para canalizaciones de cables de energía en media y alta tensión el uso de los SSC o "Charolas" se ha visto acrecentado ya que este sistema permite mayor flexibilidad en la instalación. El propósito de este catálogo de soportes para cables es ayudar al Ingeniero Calculista o Proyectista en el diseño y especificaciones de instalaciones eléctricas de alta calidad. ALUMINIO Crouse Hinds Domex ofrece su línea de SSC en aluminio aleación comercial 6063 temple 6 con acabado natural y la línea de accesorios de apoyos y montaje se fabrican en acero al bajo carbón con un acabado galvanizado por inmersión en caliente. físicas (apariencia) y química (resistencia a la corrosión). Siderúrgica. que en su parte medular establecen que : 1. la localización de fallas y. No se permite su instalación en cubos de ascensores o en aquellos lugares donde estén expuestos a daños mecánicos severos o en áreas clasificadas como peligrosas a menos que los cables estén específicamente aprobados para tal uso. reposición o aumento de cables. seguras y que cumplan con las normas técnicas y legales vigentes así como presentar nuestro nuevo diseño de SSC denominado "Charola Poligonal" cuyas ventajas con respecto al diseño anterior permitirán a nuestros usuarios incrementar su ahorro en el diseño y montaje de su instalación eléctrica. Tanto en la Industria Petroquímica.. posee resistencia mecánica adecuada y se considera casi libre de mantenimiento y. En la tabla 1 del apéndice C se presentan las condiciones ambientales para las cuales es recomendable el uso de SSC de aluminio. En la mayoría de sus usos en áreas exteriores. S. tubos u otras canalizaciones. fabricante líder en el ramo de SSPC produce charolas tipo escalera y tipo canal de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas y sus normas técnicas para instalaciones eléctricas. El diseño de las canalizaciones para cables de energía a base de SSC o "Charolas" ha permitido la facilidad de montar y ampliar la instalación ya existente. las cuales pueden ser de metal u otros materiales no combustibles. 2. 5. por estas razones seguimos siendo líderes en el mercado. Crouse Hinds Domex se siente orgullosa de ser empresa pionera y líder en México en la fabricación de SSC ya que sus productos han sido considerados desde hace más de treinta y cinco años como el método más efectivo y económico para la canalización de conductores eléctricos ya que nuestra línea substituye con ventajas las canalizaciones tradicionales hechas a base de tubo conduit o ducto cerrado. de C. ambos vigentes. el aluminio tiene una excelente resistencia al desgaste debido a agentes atmosféricos lo cual lo hace adecuado para la mayoría de las condiciones atmosféricas posibles exceptuando aquellas que contengan ácidos o sales de cloro. tanto las Charolas como los cables deben ser adecuados para las condiciones existentes. La excelente resistencia a la corrosión que posee el aluminio se debe a su habilidad para formar una película renovable de óxido de aluminio cuando se raya o se corta.V. reduce al mínimo las pérdidas eléctricas. Por otro lado. no se requiere abrir zanjas para ductos y se puede utilizar tanto en el interior de locales como en áreas exteriores. Cuando se instalen a la intemperie o en condiciones ambientales desfavorables. Para usos diferentes a los recomendados consulte a su distribuidor o directamente a fábrica. . la misma instalación aumenta en ampacidad. Una charola de aluminio pesa poco más de la mitad de una charola de acero del mismo ancho.A. control y señalización que tengan aislamiento y cubierta apropiados para este tipo de instalación. Crouse Hinds Domex. la selección del material depende también de las propiedades eléctricas (conductividad). Distribución y Utilización de la energía eléctrica. Las Charolas para cable deben tener suficiente rigidez y resistencia mecánica para proporcionar un soporte adecuado a todo el alambrado contenido en ellas. 3. Asimismo en la fabricación de su línea de SSC o Charolas Crouse Hinds Domex observa los requerimientos señalados tanto por el National Electric Code (NEC) como por la National Electrical Manufactures Association (NEMA VE 1-1984): En el apéndice A de este catálogo se producen como referencia las partes medulares tanto el artículo 311 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas como el artículo 318 del National Electrical Code (NEC). cumple con los requerimientos de calidad necesarios para una instalación técnicamente apegada a las normas y reglamentaciones vigentes y estéticamente armonizada con la arquitectura del local y. Se considera un sistema de soporte para cable (SSC) o Charola una estructura rígida y continua especialmente construida para soportar cables. Las Charolas para cable pueden usarse para soportar cables de fuerza. alumbrado. como en las Plantas de Generación. mantenimiento y mano de obra. si son metálicas. MATERIALES DE FABRICACIÓN La selección del material apropiado es fundamentalmente un problema económico ya que toda instalación de SSC da lugar a ciertos requerimientos en las propiedades mecánicas del material con el que son fabricadas ya que de dichas propiedades mecánicas dependen la frecuencia y el tipo de espaciamiento de los elementos de montaje y su facilidad de instalación. deben estar protegidas contra la corrosión o ser construidas de un material resistente a ella así como incluir los accesorios necesarios para los cambios de dirección y de nivel que se requieran en una instalación. En suma. la ventaja del aluminio de ser más ligero que el acero facilita su instalación y reduce el tiempo y costo de montaje así como el costo total de la instalación al requerir menor número de accesorios de montaje. por ser un material diamagnético.
además.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Información Técnica ACERO Crouse Hinds Domex ofrece de línea sus accesorios y apoyos de montaje en acero al bajo carbón calidad comercial con un galvanizado por inmersión en caliente después de la fabricación. a fin de garantizar la calidad y confiabilidad de sus productos. depositada sobre el material la cual formara una película protectora constituida por una mezcla de óxidos de zinc. cumpliendo con las propiedades mecánicas mínimas de acuerdo a las normas ASTM A570. CORROSIÓN Toda superficie de metal expuesta al medio ambiente se ve afectada por la corrosión. los materiales galvanizados han demostrado tener propiedades protectoras contra la corrosión en ambientes salinos. ASTM A611 y ASTM A123. Este proceso se recomienda en piezas para uso interior y áreas relativamente secas. aunque esto puede variar considerablemente con el recubrimiento y la aleación de dicho recubrimiento. es posible que algunas piezas presenten cierta deformación. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que no todos los ambientes marinos son iguales y es necesario considerar la presencia de otros agentes contaminantes. Sin embargo. su principal desventaja es su pobre resistencia a la corrosión y su baja conductividad eléctrica. es posible provocar una reacción electroquímica que cause un ataque sobre el mismo metal. La baja resistencia a la corrosión del acero se puede compensar con el galvanizado. Dependiendo de las propiedades del metal y de su proximidad a otros materiales di símbolos. es de esperarse que en este proceso se presenten variaciones en el espesor del recubrimiento y. Este proceso implica un baño cáustico para posteriormente introducir las piezas ensambladas en un baño de zinc fundido. El recubrimiento electrogalvanizado consiste en una capa de zinc . Crouse Hinds Domex somete a un estricto control de calidad todos sus materiales fabricados en acero realizando pruebas al recubrimiento galvanizado bajo la norma ASTM A386B2. El grado de corrosión depende de varios factores tales como la conductividad del medio ambiente corrosivo. RECUBRIMIENTOS Los accesorios de montaje ofrecidos por Crouse Hinds Domex se protegen contra la corrosión por medio de un recubrimiento a base de zinc que protege a las láminas de fierro con una capa superficial que repara todas aquellas áreas descubiertas. resultando la corrosión. La corrosión galvánica o de metales disímiles sucede cuando dos metales diferentes están conectados eléctricamente y son expuestos a un electrolito. dado que el galvanizado por inmersión en caliente es un proceso que se efectúa en el rango inferior de temperatura del metal. Las principales ventajas de acero usado en la fabricación de los accesorios de montaje son su alta resistencia y bajo costo pero. La gravedad del daño causado por las picaduras es difícil de evaluar ya que en algunos casos éstas se protegen por una acumulación del producto de la corrosión lo cual disminuye el grado de penetración. etc. la resistencia de la conexión eléctrica entre los metales y la posición relativa de dichos metales en la tabla de la serie galvánica. La corrosión química aparece en un ambiente donde existen altas concentraciones de agentes químicos o altas temperaturas o bien una combinación de ambos. generalmente agua. Las picaduras son una forma muy detectada de corrosión particularmente común en el aluminio y acero inoxidable expuestos a la presencia de cloruros diseminados en el medio ambiente. tales como cortes en los extremos y rayones La protección contra la corrosión del zinc está relacionada directamente con el espesor de la capa superficial y con el medio ambiente. La corrosión electrolítica es más activa en donde se encuentran en contacto metales diferentes en presencia de un líquido. vapor de agua. Las picaduras generalmente se distribuyen por toda la superficie variando su tamaño y profundidad. El galvanizado por inmersión en caliente es recomendado para cubrir piezas de acero después de su fabricación. La naturaleza y espesor de la película de recubrimiento depende en gran parte de la relación de inmersión y la relación de retirada. No es recomendable someter artículos galvanizados a ambientes ácidos o que contengan cloro o iones cloruros ya que sus vapores penetran la capa de óxido protector disolviéndola y facilitando el paso a través de poros y defectos propios del material de agentes desencadenantes de corrosión como son el agua. Es normal que en la superficie de las piezas galvanizadas aparezca una oxidación gris o blanca y. Pruebas en el laboratorio central de Crouse Hinds Domex efectuadas a accesorios galvanizados han resistido más de 1200 horas sin presentar problemas de corrosión.
Para mayor abundamiento en cuanto a dichos aspectos. se acostumbra consultar dos fuentes: El Reglamento o las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas (NTIE) y/o el National Electrical Code (NEC) pero. eventualmente. etc. como máximo. el NEC. PUESTA A TIERRA Todas las secciones metálicas de una charola y sus accesorios deben estar eléctricamente unidos entre sí y efectivamente conectados a tierra. los accesorios de montaje. CAPACIDAD DE CORRIENTE. Las charolas pueden usarse como conductor de puesta a tierra siempre que reúnan los requisitos necesarios para este propósito como son los de conductividad y sección transversal necesarios. puesta a tierra. estos deben separarse mediante una barrera incombustible que se extienda a todo largo de la instalación o por medio de una distancia adecuada que de la protección equivalente. en una charola descubierta y sin mantenerse ninguna separación entre ellos. W= 2X CARGA ESTATICA CONCENTRADA SEPARACION ENTRE APOYOS DE PRUEBA CABLES CONDUCTORES Normalmente en lo referente al tipo y al cálculo de los cables conductores permitidos en las instalaciones eléctricas a base de SSC o charolas. igual a los valores de la tabla 302. CABLES MULTICONDUCTORES. tuberías. se deben tomar en consideración todas las cargas que estén presentes y las que eventualmente pueden presentarse. CABLES DE UN SOLO CONDUCTOR. La norma ya referida sugiere la siguiente leyenda: D. CARGAS VIVAS Son aquellas que cambian de magnitud o varian en su localización. entre dichas fuentes existen marcadas diferencias.1 Cuando en un SSC descubierto se instalen cables en una sola capa y mantenimiento entre ellos una separación no menor de un diámetro del cable de mayor sección. como pueden ser la variación en el peso de los cables al modificar la instalción existente o bien el eventual peso de una carga concentrada. Las cajas de conexiones. separación de soportes clasificación nema CAPACIDAD DE CARGA PERMISIBLE Cuando se requiere especificar una charola para un uso determinado dentro de una instalación eléctrica. CARGAS CONCENTRADAS Una carga estática concentrada representa un peso estático aplicado entre los largueros de la charola. NUMERO DE CABLES Los cables multiconductores que se instalen en charolas deben colocarse en una sola capa. La corriente permisible en los conductores no deben exceder los valores que se indiquen en el apéndice B. los soportes para cables no están diseñados para ser utilizados como andadores para el personal pero si son capaces de soportar al instalador. Los cables de un solo conductor pueden colocarse en dos capas como máximo. Para información más detallada al respecto referiérase a la producción del NEC en el apendice A de este catálogo. USO PERMITIDO DE LOS CABLES CONDUCTORES Las NTIE en lo refente al uso permitido de los cables conductores establece básicamente. Así mismo. etc. CARGAS DINAMICAS Son cargas de impacto que se producen esporádicamente como pueden ser el movimiento brusco por temblores.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Relación de prueba carga v. etc. en su artículo 318 es más específico ya que establece clasificaciones de acuerdo al voltaje y al calibre de los conductores mismos pero sin llegar a establecer un método de diseño. pueden ser consideradas como cargas concentradas pueden ser convertidas a una carga uniformemente repartida utilizando la siguiente fórmula. Estas son la suma del peso de la charola misma. las cuales se pueden clasificar de la manera siguiente: A. en lo referente a los mismos rubros: uso permitido. tuberías. ampacidad o capacidad de corriente. C. . esfuerzos mecánicos producidos por cortos circuitos. A. Otro efecto adicional se puede presentar en la charola cuando ésta tiene ensamblada una tapa superior lo cual produce un efecto aerodinámico transversal que crea una diferencia de presiones entre el interior y exterior de la charola la cual tratará de arrancar la tapa. control y señalización que tengan aislamiento y cubierta aprobados para este tipo de instalación. viento. Cuando una charola contenga circuitos de tensiones diferentes. El usario debe colocar en lugar visible y notorio una leyenda que prevenga el uso de las charolas como andadores. CARGAS MUERTAS O ESTATICAS Son aquellas que no cambian su magnitud y están en lugares fijos. Si la charola está cubierta en más de 1.2 Cuando los cables estén colocados en una o dos capas.s. B. el viento puede ser un factor a considerar ya que este puede ocasionar esfuerzos adicionales en los largueros de la charola.4 en la columna titulada "al aire".1 en la columna para tubería o cable.5. la corriente permisible puede ser.4 en la columna "al aire". instalación. tanto las charolas como los cables deben ser adecuados para las condiciones existentes.80 metros con una cubierta sólida sin ventilación. refiérase directamente a dichas fuentes las cuales se producen en el apéndice A de este catálogo.. INSTALACIÓN D. Aunque la Norma VE-1-1984 establece los valores de carga de trabajo con un factor de seguridad de 1. número de cables. Cuando se instalen a la intemperie o en otras condiciones de ambiente desfavorables. la capacidad de corriente permisible en los cables no debe exceder del 70% de dichos valores. la corriente permisible no debe exceder el 75% de los valores de la tabla 302. En algunas localizaciones exteriores de charolas. en su artículo 311 lo siguiente: USO PERMITIDO Las charolas para cables pueden usarse para soportar cables de fuerza. B. conduit. La capacidad de corriente permisible en cables de un solo conductor debe estar de acuerdo a lo siguiente: B. B. alumbrado. tabla 302.
de esta manera. la charola se flexiona dentro del intervalo de los apoyos. Cantilever y fija se aplican más a los accesorios de montaje que a la charola misma. las instalaciones hechas con una configuración de viga continua tendrán aproximadamente la mitad de la deflexión de una viga simple de la misma separación entre apoyos. . Si uno de los extremos está sin apoyo la viga Cantilever soporta considerablemente menos carga en comparación con una viga simple. Esta es la cnfiguración de vigas más comúnmente utilizada en la instalación de los SSC. Las primeras dos configuraciones simple y continua. Cuando se alican simultáneamente cargas iguales en todos los claros de apoyo.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Sistemas de Montaje Observando una instalación de SSC. las cuales las podemos utilizar en el montaje de SSC. se aplican a la charola misma. Este tipo de configuración es típica cuando se monta un brazo o una mensula al muro para soportar las charolas. Un ejemplo es cuando las charolas están instaladas a través de varios apoyos para formar un determinado número de charolas y. VIGA VOLADIZA O EN CANTILEVER La configuración de viga de Cantilever ocurre cuando un extremo de la viga está rígidamente fijado al soporte y el otro extremo no. Existen básicamente cuatro tipos de configuraciones típicas de vigas. Cuando el tramo es cargado. Así los datos de una viga simple deben ser utilizados como una simple comparación. la viga continua operando como varias vigas fijas en las uniones. VIGA CONTINUA VIGA SIMPLE Un buen ejemplo de una viga simple es una sección recta de una charola soportada pero no sujetada en sus extremos. Si se comparan charolas del mismo diseño. el efecto de contrabalanceo de las cargas en ambos lados de los apoyos restringe el movimiento de la charola en el apoyo siendo el efecto similar al de la viga fija. Las dos restantes configuraciones. este actúa como una viga bajo una carga uniformemente distribuida. Los cuatro tipos de montaje de SSC difieren uno de otro en la manera en que son instalados los accesorios de montaje.
CROUSE HINDS DOMEX. 3. podemos establecer que los SSC de aluminio acabado natural ofrecidos por Crouse Hinds Domex pueden resistir satisfactoriamente los medios ambientes adversos excepción hecha de aquellos medios en los que están presentes altas concentraciones de cloruros o ácidos. Especificación del catálogo de los elementos requeridos. en corrosiones tanto en chaquetas como en aislamientos y pantallas e inclusive en algunas ocasiones hasta en el mismo conductor. mientras que. DETERMINACIÓN DEL PESO DE LA CARGA POR SOPORTAR El peso de la carga a soportar es un valor crítico a tomar en cuenta ya que la carga determinará la clasificación de la charola de acuerdo con la norma de fabricación. en un medio ácido o muy alcalino se recomendaría el uso de chaquetas de materiales químicamente neutros como son las de polietileno de alta densidad mientras que. 5. TIPO DE AISLAMIENTO Involucra directamente el medio ambiente adecuado para el cable así como el factor necesario para determinar el radio de curvatura mínimo del cable. En la tabla 1 (pág. 7. 2. Para mayor abundamiento al respecto consulte directamente al fabricante del conductor.5 cuando la separación entre soportes es de 12 pies (3. Estos dobleces ocasionan esfuerzos de tensión mayores al límite elástico del aislamiento o las pantallas metálicas lo que provoca daños. el artículo 300-34 del NEC estipula que el radio mínimo de curvatura de un conductor no será menor a ocho veces su diámetro para aquellos conductores con aislamiento extruidos sin pantalla metálica o doce veces su diámetro para conductores con aislamiento extruido con pantalla metálica.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Selección del Material y Tipo de SSC La siguiente información es proporcionada con el fin de que el usuario pueda elegir con facilidad el tipo y ancho de charola más adecuado a sus necesidades de instalación. Generalmente aparece en el catálogo correspondiente al conductor expresado en kg/km. TENSIÓN MÁXIMA PERMISIBLE DE JALADO Las tensiones máximas permisibles de jalado a la que se deben someter los cables conductores en el momento de su instalación no deben rebasar aquellas recomendadas por los fabricantes del mismo. etc.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. De cualquier manera el radio mínimo de curvatura no debe ser menor al especificado por el fabricante.66m) La clasificación 8A significa que la charola es capaz de soportar una carga de 74. Determinación del ancho de la charola. Dado que. 6. B. 4. en las charolas. La clasificación 12A significa que la charola es capaz de soportar una carga de 74. Determinación del peralte o profundidad requerida en el SSC. PESO DEL CABLE Este es un dato que se requiere para la determinación de la carga por soportar en nuestra charola. A.5 cuando la separación entre soportes es de 8 pies (2. se requiere especificar adecuadamente tanto conductores como charolas ya que.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. SA DE CV. Excediendo la máxima presión lateral permisible. Por norma.La clasificación de acuerdo a la carga de trabajo establece el peso útil que puede soportar la charola para tener una deflexión dentro de los límites elásticos del material. cuando no es la selección adecuada esto se refleja. . En lo que respecta a la selección del tipo del material de la charola de acuerdo al medio ambiente. picaduras. La tensión máxima de jalado que un cable pueda resistir sin dañarse debe ser tomada muy en cuenta ya que se puede ocasionar daños severos como pueden ser la deformación del cable por alargamiento excesivo del conductor y el desplazamiento de los componentes de la cubierta por los jalones bruscos frecuentes o por la presión interna de las secciones curvas de la canalización ya que en estas últimas es más difícil jalar un cable que en una sección recta E. RADIO MÍNIMO DE CURVATURA En la instalación de cables de energía es muy frecuente que el doblez dado al cable al ser instalado dentro de una curva sea menor que el radio mínimo de curvatura especificado por el fabricante. F. Características de los cables conductores. el aislamiento puede dañarse por aplastamiento. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE.44m). es decir adecuadas para una carga de 74. Determinación del peso de la carga por soportar. Generalmente la primera capa es de policloruro de vinil (PVC). Los elementos que se requieren para especificar una instalación a base de SSC son los siguientes: 1. si en el terreno abundan los hidrocarburos se requeriría una doble protección: una para proteger el aislamiento del conductor del ataque de los solventes y otra para proteger a esta capa durante el proceso de instalación del cableado. se requiere recabar los siguientes datos de dichos cables conductores los cuales involucran diversos factores para el diseño adecuado de una instalación a base de SSC. DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL Se requiere para determinar el peralte y ancho de la charola. Características del medio ambiente. D. PRESIÓN LATERAL EN CURVAS La presión lateral es la fuerza ejercida sobre el aislamiento y la cubierta del cable en una curva cuando el cable está bajo un esfuerzo de tensión.4 kg/m con un factor de seguridad de 1. en los conductores. cuando se instalen en un medio ambiente desfavorable tanto charolas como conductores deben ser adecuados para dicho medio ambiente. 11) se presenta una tabla de corrosión para charolas de aluminio pero. sino más bien una referencia para el Ingeniero o Técnico responsable del diseño o instalación para poder determinar los elementos de los SSC que satisfagan los requisitos específicos de una instalación.5 y separación entre soportes de 8 y 12 pies. C. debilitamientos e incluso fracturas o deslizamientos de una de estas capas sobre la otra. CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES CONDUCTORES Una vez determinado el calibre de los conductores que cubran las necesidades eléctricas específicas de la instalación. para mayor abundamiento al respecto o si se requiere SSC para un medio ambiente muy ácido o alcalino consulte directamente a Crouse Hinds Domex. ofrece sus soportes para cable en clasificación 8A y 12A. Para determinar el peso de la carga por soportar en la charola considere lo siguiente: A. No es el propósito de esta sección ser un manual de especificaciones para proyectos o una guía de instrucción para personal no calificado. Algunas recomendaciones para la selección del tipo de conductor pueden incluir el conocimiento de los niveles freáticos del terreno o las condiciones químicas del mismo ya que. se presentan oxidaciones. Determinación del tipo o tipos de montaje del SSC.
6 Kg. Se recomienda un 25% WN = 1.66) (1. 30 y 36 pulgadas. (Nc) (*). Rmc = K 0 4. verticales o derivaciones. Seleccione el catálogo del SSPC de acuerdo al ancho de la curva establecido por cálculos. el NEC estipula de manera más específica el cálculo del ancho de las charolas de acuerdo a los tipos de conductores dentro de la misma.5 Para obtener el peso en cables que la charola pueda soportar habrá que disminuir el peso de la charola misma y el eventual peso del instalador. el disminuir la distancia entre apoyos disminuye la deflexión de la charola PERO NO AUMENTA SU CAPACIDAD DE CARGA. según sea el tipo. (0) de los conductores de acuerdo a su necesidad. En el apartado 5. Determine la longitud transversal. la distancia real entre los apoyos es de 2.46 mts. ancho. (Lt) ocupada por el número de los conductores requeridos multiplicando el diámetro exterior del conductor por el número de cables requeridos.rc) 6. Determine el tipo. ESPECIFICACION DEL CATALOGO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS EN LA INSTALACION. el radio óptimo de los cambios de dirección y. COMO DETERMINAR EL ANCHO DE LA CHAROLA EN BASE AL RADIO MINIMO DE CURVATURA DEL CONDUCTOR PARA UN CAMBIO DE DIRECCION 1. Determine el desplazamiento máximo del radio de curvatura del conductor al colocar el cable junto a la curva interior de la charola y de acuerdo a los radios nominales ofrecidos por Crouse Hinds Domex: 8.4 cm).SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Selección del Material y Tipo de SSC Wo = Wn L FS Wo = (74. 3. estamos en condiciones de especificar los elementos que se requerirán en el proyecto final de la instalación.7 cm) y 6" (15. en el ángulo superior izquierdo se desgloza la nomenclatura específica de cada catálogo nombre.5 KG DONDE: Lt=0 Nc Wo: Peso bruto Wn: Peso por norma según clasificación L: Separación de apoyos de prueba FS: Factor de seguridad 1. En la práctica. siempre de acuerdo a la referida Norma y. restando estos datos al peso bruto que la charola puede soportar de acuerdo al cálcula anterior. de acuerdo al radio mínimo de curvatura de los conductores. Este es un factor que depende del diámetro de los conductores y para determinar el peralte de la charola refiérase a la tabla de peralte útil de las mismas. de ahí el ancho requerido en la charola. número y diámetro exterior. DETERMINACION DEL ANCHO DE LA CHAROLA El ancho de la charola está en función del diámetro y del radio minímo de curvatura de los cables conductores. si observamos la gráfica de deflexión. 2. 24. . 5" (12. referiremos este dato al NEC que estipula que este radio debe ser de 8 ó 12 veces el diámetro del conductor mismo. los peraltes nominales de las charolas Crouse Hinds Domex son: 3-1/4" (11.7 kg. En el apéndice A se presenta. Este dato obtenido por cálculo determina el radio nominal de los cambios de dirección ya sean curvas horizontales.25 Wo 8. radio de curvatura. Determine el ancho mínimo de la curva (Wo) Wo = Ltr = DM-rc 7. el radio mínimo de curvatura obtenido del inciso anterior. Por otro lado. de acuerdo a los requerimientos ya sea de fabricante o del artículo 308 del NEC. y el peso promedio de una persona es de 75 kg.5) Wo = 408. Determine el ancho de la curva agregando el factor adicional que se requiera para futuras ampliaciones. 12. sin ser un procedimiento de cálculo sino como simple referencia un método para calcular el ancho de la charola de acuerdo al artículo 318 del NEC. En las páginas correspondientes a cada catálogo. LTR = Lt+Rmc 5.707 (Rmc . DETERMINACION DEL PERALTE O PROFUNDIDAD REQUERIDA EN LA CHAROLA.24 cm).4) (3. En el cuadro siguiente se presenta como referencia un procedimiento para determinar.. En ocasiones se requerirá un montaje en voladizo con ménsula y canal o cremallera. Determine el radio mínimo de curvatura (Rmc) de acuerdo al tipo. DETERMINACION DEL TIPO DE MONTAJE DEL SSC En un proyecto específico es imposible tener un solo sistema de montaje o de apoyo requeridos sino más bien debemos adecuar la instalación de las charolas de acuerdo a condiciones específicas del local o bien de acuerdo a secciones dentro del mismo. Una vez determinado el ancho y radio de curvatura de los cambios de dirección. DM = 0. Por ejemplo: Una charola TR 72 en peralte 3-1/4" pesa aproximadamente 3. Determine la longitud transversal requerida sumando a la longitud transversal del inciso 2. obtenemos que esta deberá tener una carga aproximada en cables de 323. grados de giro y peralte.1C de este capítulo se especifica que el radio mínimo de curvatura del conductor debe estar especificado por el fabricante del mismo pero de no ser así. diámetro exterior y pantalla aislante del conductor seleccionado.
DE C. de fondo ventilado o malla para cables. incluyendo el aislamiento en cualquier sección del soporte no debe superar 40% del área de la sección transversal interior de a) Cualquier combinación de cables. admisible de la charola se debe tomar una profundidad de 15 4) Cuando cualquiera de los cables instalados sea de CMS. la los cables incluyendo el aislamiento. mayores se deben instalar en una sola capa. 21. el número máximo de 3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107. con profundidad interior útil 506. señalización y control. malla contenga cables monoconductores. la no debe superar la superficie máxima permisible resultante del suma de los diámetros de los conjuntos de cables no deben cálculo de la columna 4 de la tabla 318-9. la suma de diámetros incluyendo el aislamiento de todos ellos no debe superar 90% del ancho del soporte y los cables deben ir instalados en una sola capa. de fondo 3) Si hay en la misma charola cables monoconductores de ventilado ó tipo maya para cables. diámetros de todos los cables monoconductores incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte.2mm2 (4/0 AWG) y colocarse formando una sola capa. 107. El número de cables monoconductores de 2000V nominales o menos permitidos en una sola parte de un soporte 1) Si todos los cables son de 107. Los tamaños deben ir instalados en una sola capa.2mm2 (4/0 AWG) ó mayores con cables menores a 107.2 mm2 (4/0 AWG).2mm2 (4/0 AWG) o mayores. .15 mm2 (4/0 AWG).2 mm2 (4/0 AWG) o son amarrados entre sí formando conjuntos de cables.SISTEMA DE SOPORTES Para cables iluminación. del soporte. la suma de los diámetros de los cables incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte tipo charola.2 mm2 (4/0 AWG) no debe superar la superficie máxima permisible resultante del calculo de la columna 2 de la table 318-9 para el correspondiente ancho del soporte. para calcular el área de la sección cables multicondcutores de energía o de iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía o transversal interior máxima admisible del soporte se debe de iluminación.2 mm2 (4/0 AWG) o mayores. Cuando un soporte tipo escalera de fondo ventilado o máxima permisible al correspondiente ancho del soporte. control y señales. para calcular la sección interna máxima en ancho correspondiente del soporte. el numero máximo de cables que contenga debe ser el siguiente: 1) Si todos los cables son de 107. para el ancho exceder el ancho del soporte tipo charola y los grupos deben apropiado del soporte. 318-9..7mm2 (250 KCMIL) a 107. para más de 15 CMS. Cuando la profundidad interior útil de la charola sea de KCMIL) no debe superar la superficie máxima admisible restante del cálculo de la columna 2 de la tabla 318-10. Cuando los cables monoconductores 2) Si todos los cables son menores a 107. Los multiconductores de control o señalización. no debe superar lo establecido en esta sección. de fondo ventilado o tipo malla contenga sea más de 15 cms. Cuando charola. el número de cables debe ser tomar una profundidad de 15 cms. NÚMERO DE CABLES MULTICONDUCTORES de Soporte para cables tipo fondo sólido con cables 2000 Volts nominales o menos en soporte para cables tipo multiconductores únicamente de control y señalización.7mm2 (1000 KCMIL) la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos. Cuando un soporte para dicho soporte. la suma de las tamaños nominales de los conductores mencionados se áreas de las secciones transversales de todos los cables refieren tanto a conductores de cobre como de aluminio. o menos sólo contenga cables charola.. el aislamiento de todos los cables no debe superar la superficie a) Soporte tipo escalera. y no se deben colocar otros cables sobre ellos. Cables monoconductores. en cualquier sección de la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento menor a 506.7mm2 (1000 KCMIL) o mayores con cables de 15 CMS. 318-8 INSTALACIÓN DE LOS CABLES. no debe superar lo establecido en esta sección. deben colocarse en una sola máxima permisible de la columna 3 de la tabla 318-9.2 mm2 (4/0 AWG) la suma de los Charola de fondo sólido para cualquier combinación de cables. con una nominales o menos permitidos en un soporte para cables tipo profundidad útil de 15 cms..2 (4/0 estos debe cumplir con los siguientes requisitos: AWG) o mayores con cables menores de 107.7 mm2 (1000 charola no debe superar 50% de la sección interior de dicha charola. Cuando un soporte para cables tipo charola de fondo sólido contenga cables multiconductores de energía o iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía. El número de cables multiconductores de 2000 V un soporte para cables tipo charola de fondo sólido.A. la suma de los diámetros de todos ellos incluyendo el tipo charola. fondo ventilado o malla suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento no debe superar la superficie sean de 21. para el capa y la suma de los diámetros de los cables no deben ancho apropiado del soporte. para el ancho correspondiente Cables multiconductores solo de control y/o señalización. la suma de las areas de las secciones transversales incluyendo conductores de cobre como de aluminio. o menos contenga solo cables de control y/o señalización. aislamiento no debe superar la superficie máxima permitida en la columna 1 de la tabla 318-10. Cuando la profundidad interior útil del soporte cables tipo charola.2mm2 (4/0 AWG) y mayores se deben instalar en una sola 506. la suma del area de sección transversal de todos monoconductores menores a 506. Los cables de 107. nominales utilizados en este soporte se refieren tanto a 2) Si todos los cables son menores de 107. CANTIDAD MÁXIMA DE CONDUCTORES DENTRO DE UN SISTEMA DE SOPORTE PARA CABLES DE ALUMINIO TIPO CHAROLA DE ALUMINIO MARCA CROUSE HINDS DOMEX. el siguiente: 318-10.2mm2 (4/0 AWG) la instalados en un soporte tipo escalera.2 mm2 (4/0 1) Si todos los cables son de 506.7 mm2 (1000 KCMIL) ó AWG) la suma de las áreas de las secciones transversales incluyendo el aislamiento de todos los conductores menores de mayores.15mm2 (4 AWG) a 107.7 mm2 (1000 KCMIL). S. Los conductores o conjuntos de conductores se deben distribuir aislamiento no debe superar el ancho del soporte y los cables uniformemente a lo ancho de todo el soporte. Cuando un soporte para cables tipo escalera. exceder el ancho del soporte tipo charola.V. Los cables de 2) Si todos los cables son de 126. Cuando los cables monoconductores son cableados entre sí (tríplex o cuádruplex) 3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107.
Ancho Cms.8 60.36 7.40 14.20 9. Dado que estos sistemas se instalan al aire.24 6.24 6 9 12 18 6 22.48 76 30 40.12. la ampacidad aumenta por lo que se obtienen ahorros en costo tanto en instalación así como en el mantenimiento y mano de obra.24.48 45. Pulg.64 45.8 60.36 7.60 7.86 30.24 22. Esparcimiento Cm.48 45.72 50. Pulg Cms.72 15.24 22.72 15.5Kg.2 91.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable Clasificaciones NEMA 8A. ya que no se requiere abrir zanjas para ductos y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores. facilita la reparación. No se permite la instalación de charolas en cubo de ascensores o en aquellos lugares donde estén expuestos a daños mecánicos ni en ambientes clasificadas como peligrosas.96 76.86 30.00 9. 6 Pulg.68 15.04 17.56 8.86 30.96 76.86 30.00 40. Para otros peraltes agregar al peso lo sig: PERALTE DE 4" 0.32 8 40.24 22.86 30.24 22.44 15. PERALTE DE 5" 2.86 9 9 12 18 6 9 12 18 6 Dentro de los sistemas básicos para canalizaciones de energía en baja.86 30.0Kg.12 9.00 8.2 91.24 22.48 20.72 15.24 22.72 15.80 8.4Kg. alumbrado.08 9.64 45.64 16 9 12 18 6 45.24 22.72 15.00 11. Las charolas pueden usarse para soportar cables de fuerza.04 8.86 30. Se considera al sistema de soportes para cables como una estructura rígida y continua.72 Catálogo TR11 TR12 TR13 TR14 TR21 TR22 TR23 TR24 TR31 TR32 TR33 TR34 TR41 TR42 TR43 TR44 TR51 TR52 TR53 TR54 Peso Teórico 6. media y alta tensión el uso de los sistemas de soportes para cables SSC o "charolas se ha visto acrecentado ya que este sistema permite mayor flexibilidad en la instalación.24 22. Pulg 6 50.24 22. El diseño de las canalizaciones para cables de energía en base SSC p charola ha permitido la facilidad de montar y ampliar la instalación ya existente. 15.2 91.72 18 9 12 18 El peralte estándar es de 3 1/4 .44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CH111 CH211 CH311 CH411 CH511 CH611 CH711 CH811 CH911 CH141 CH241 CH341 CH441 CH541 CH641 CH741 CH841 CH941 CH 3 1 1 A GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL .44 15.00 7.80 20 9 12 18 6 60. Se incluyen dos conectores tipo "Z" CURVA HORIZONTAL A 9Oº RADIO DE 8. Pulg Ancho Cms.00 12.04 7.96 76.48 45.72 50.25 5.48 45.86 30.2 91.86 30.24 22.66 MTS DE LONGITUD Ancho Cm.84 5.48 30 12 40.8 60.48 45.64 6. Pulg 15.48 12 Catálogo TR61 TR62 TR63 TR64 TR71 TR72 TR73 TR74 TR81 TR82 TR83 TR84 TR91 TR92 TR93 TR94 Peso Teórico 11.30.48 45.88 8.60 8.48 61 24 40.24 22.12 11.86 30.64 45.64 45.72 6.48 45. Pulg Esparcimiento Cms. control y señalización que tengan el aislamiento adecuado para ello. 12A y 20B en peralte de 6 pulgadas TRAMOS RECTOS DE 3.72 15.68 6.96 PERALTE 76. reposición.76 6.24 22. tubos u otras canalizaciones que pueden ser de metal u otro material que no sean combustibles. especialmente construida para soportar cables.28 6.2 91.86 30.24 22.56 6. PERALTE DE 4 1/2" 1.48 91 36 40.00 9.64 45.56 7.72 50. PERALTE DE 6" 7.20 30 9 12 18 6 91.24 22.36 PULGADAS Radio Cms.72 15.00 13.7Kg.86 30.96 76.86 30.86 30.48 45.48 45.72 30.96 24 9 12 18 6 76.44 15.32 5.72 50. agrega nuevos conductores y la localización de fallas.52 10. T 3 2 * PERALTE ESPACIAMIENTO ANCHO TRAMO RECTO Radio Cms.44 36 9 12 18 15.8 60.44 Ancho Pulg 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CH121 CH221 CH321 CH421 CH521 CH621 CH721 CH821 CH921 CH151 CH251 CH351 CH451 CH551 CH651 CH751 CH851 CH951 CH131 CH231 CH331 CH431 CH531 CH631 CH731 CH831 CH931 NOTA.72 50.8 60. 15.
72 50.96 76. 12.48 Pulg 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVE121 CVE221 CVE321 CVE421 CVE521 CVE621 CVE721 CVE821 CVE921 CVE151 CVE251 CVE351 CVE451 CVE551 CVE651 CVE751 CVE851 CVE951 CVE131 CVE231 CVE331 CVE431 CVE531 CVE631 CVE731 CVE831 CVE931 60.44 15.48 40.8 60.64 45. Pulg Ancho Cms.48 20.48 40.64 45.86 30.24.96 76.8 60.48 40.8 60.86 30.44 15.64 45.44 15.32 8 40.8 60.30.2 91.96 24 40.64 45.64 45.8 60.2 30 Radio Cms.24 22.44 15.24 22.48 12 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CH112 CH212 CH312 CH412 CH512 CH612 CH712 CH812 CH912 CH142 CH242 CH342 CH442 CH542 CH642 CH742 CH842 CH942 CH122 CH22 CH322 CH422 CH522 CH622 CH722 CH822 CH922 PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL CH 3 1 2 A 91.72 50.96 76.24 22.12. 36 PULGADAS Radio Cms.72 50.8 60.96 76.64 45.72 50.2 91.64 45.2 30 20.72 50.24 22.86 30. Pulg Cms.8 60.64 45.2 91. 24.86 30.72 50.8 60.72 50. 30.2 91.2 91.48 40.2 91.86 30.96 76.48 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVE111 CVE211 CVE311 CVE411 CVE511 CVE611 CVE711 CVE811 CVE911 CVE141 CVE241 CVE341 CVE441 CVE541 CVE641 CVE741 CVE841 CVE941 76.96 24 Radio Cms. Pulg Ancho Cms.24 22. 15.36 PULGADAS CH 3 1 1 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO NORMAL CURVA VERTICAL EXTERIOR Radio Ancho Cms.32 8 40.72 50. Pulg 15.8 60.24 22.96 76.96 76.64 45.2 91.44 15.96 76.72 50.24 22.48 12 91.48 30.8 60.86 30. Pulg 15.96 76.24 22.96 76.2 91.48 40.86 30.86 30.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CH152 CH252 CH352 CH452 CH552 CH652 CH752 CH852 CH952 CH132 CH232 CH332 CH432 CH532 CH632 CH732 CH832 CH932 CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90º RADIO DE 8.24 22.2 91.44 15.24 22.44 30.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable CURVA HORIZONTAL A 45º RADIO DE 8.44 36 . Pulg Ancho Cms. Pulg 15.72 50.2 91.86 30.44 36 76.86 30.44 40.48 60.64 45.
44 36 76. 30.48 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVI151 CVI251 CVI351 CVI451 CVI551 CVI651 CVI751 CVI851 CVI951 CVI131 CVI231 CVI331 CVI431 CVI531 CVI631 CVI731 CVI831 CVI931 CVI111 CVI211 CVI311 CVI411 CVI511 CVI611 CVI711 CVI811 CVI911 CVI141 CVI241 CVI341 CVI441 CVI541 CVI641 CVI741 CVI841 CVI941 CVI121 CVI221 CVI321 CVI421 CVI521 CVI621 CVI721 CVI821 CVI921 91.8 60. Pulg 15.2 91.64 45.48 12 60. Pulg Ancho Cms.86 30.8 60.96 76.86 30.2 91.48 40.72 50.24 22.8 60.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 CVE152 CVE252 CVE352 CVE452 CVE552 CVE652 CVE752 CVE852 CVE952 CVE132 CVE232 CVE332 CVE432 CVE532 CVE632 CVE732 CVE832 CVE932 Radio Cms.2 91.24 22. Pulg Ancho Cms.44 15.24 22. 24.8 60.96 76.2 91.24 22.72 50.64 45.44 .48 CVI 3 2 1 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO CURVA HORIZONTAL 61 24 40.86 30.64 45.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 CVE112 CVE212 C3VE12 CVE412 CVE512 CVE612 CVE712 CVE812 CVE912 CVE142 CVE242 CVE342 CVE442 CVE542 CVE642 CVE742 CVE842 CVE942 CVE122 CVE222 CVE322 CVE422 CVE522 CVE622 CVE722 CVE822 CVE922 91.72 50.8 60.44 15.96 76. 12.86 30.2 30 15.72 50.8 60.96 24 CURVA VERTICAL INTERIOR A 90º RADIO DE 8.96 76.44 36 76.96 76.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45º RADIO DE 8.2 91.3 8 40.8 60. Pulg Ancho Catálogo Cms.64 45.64 45.44 15.48 40.2 30 20.72 50.86 30.48 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo Radio Cms.86 30.5 12 40.30.12.36 PULGADAS Radio Cms.64 45. Pulg Ancho Cms.44 15.48 40.44 15.2 91.24 22.86 30.24.48 30.44 15.72 50. Pulg Catálogo 20.72 50.2 91.24 22.96 76.24 22.48 40.96 76.24 22.86 30.8 60.48 40.64 45.32 8 30.2 91.72 50.8 60.72 50.48 40.24 22. Pulg 15.8 60.24 22.64 45.64 45.96 76. Pulg 15.72 50.2 91. 36 PULGADAS Radio Cms.96 76.96 76.86 30.86 30.64 45.2 91.
72 50.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVI112 CVI212 CVI312 CVI412 CVI512 CVI612 CVI712 CVI812 CVI912 CVI142 CVI242 CVI342 CVI442 CVI542 CVI642 CVI742 CVI842 CVI942 CVI122 CVI222 CVI322 CVI422 CVI522 CVI622 CVI722 CVI822 CVI922 Radio Cms.48 40.2 91.72 50.86 30.96 76.30. Pulg Ancho Cms.48 12 91.72 50.44 36 60.96 76.64 45.24.24 22.24 22.48 40.12. Pulg 15.32 8 40.86 30.86 30.86 30.96 76.2 91.72 50.8 60.8 60.48 40.2 91.86 30.86 30.8 60.96 76.72 50.2 30 30.2 91. Pulg 15.8 60.64 45.8 60.72 50.44 15. Pulg 15.72 50.96 76.64 45.44 15.8 60. Pulg 15.36 PULGADAS Radio Cms.64 45.64 45.48 40. Pulg Ancho Cms.24 22.2 91.2 91.24 22.48 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVI152 CVI252 CVI352 CVI452 CVI552 CVI652 CVI752 CVI852 CVI952 CVI132 CVI232 CVI332 CVI432 CVI532 CVI632 CVI732 CVI832 CVI932 76.24 22.48 40.96 24 CVI 3 1 2 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA CURVA HORIZONTAL CURVA VERTICAL AJUSTABLE Ancho Catálogo Cms.64 45.96 76.24 22.8 60.96 76.86 30.44 15.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable CURVA VERTICAL INTERIOR A 45º RADIO DE 8.48 20.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo Derecho YI D Y 2D Y 3D Y 4D Y 5D Y 6D Y 7D Y 8D Y 9D Catálogo Izquierdo Y 1I Y 2I Y 3I Y 4I Y 5I Y 6I Y 7I Y 8I Y 9I Y I D A PERALTE DIRECCION ANCHO NOMINAL DERIVACION "Y" A 45º .44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8 CA 9 CURVA AJUSTABLE CA 1 A PERALTE ANCHO NOMINAL Ancho Cms.2 91.24 22.64 45.
8 60.48 40.86 30.48 40.64 45.48 40.24 22.64 45.64 45.86 30.2 91.72 50.72 50.44 15.44 Catálogo T15 T25 T35 T45 T55 T65 T75 T85 T95 T13 T23 T33 T43 T53 T63 T73 T83 T93 76.2 91.8 60.32 8 Ancho Cms.86 30.48 40.96 76.24 22.86 30.44 36 X 3 1 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO .72 50.2 91.64 45.44 15.96 24 X11 X21 X31 X41 X51 X61 X71 X81 X91 X14 X24 X34 X44 X54 X64 X74 X84 X94 X12 X22 X32 X42 X52 X62 X72 X82 X92 76.2 91.96 76. Pulg 15.8 60.24 22.48 40.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable DERIVACION "T" HORIZONTAL A 90º RADIO DE 8.44 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 T 3 1 A 60.8 60.48 Catálogo T11 T21 T31 T41 T51 T61 T71 T81 T91 T14 T24 T34 T44 T54 T64 T74 T84 T94 T12 T22 T32 T42 T52 T62 T72 T82 T92 20.48 12 60.2 30 91.8 60.64 45. Pulg Cms.96 76.8 60. 36 PULGADAS Radio Cms.96 76. Pulg Ancho Cms.2 91. Pulg 20. 15.44 Pulg 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo X15 X25 X35 X45 X55 X65 X75 X85 X95 X13 X23 X33 X43 X53 X63 X73 X83 X93 30. Pulg 15.48 40.44 15.44 15. 30.44 PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T HORIZONTAL DERIVACION "X" HORIZONTAL A 90º RADIO DE 8.24 22.48 40. 24.8 60.44 15.86 30.96 76.24 22.24 22.30. Pulg Ancho Cms.48 40.8 60.72 50.86 30.24 22.24.8 60.32 8 30.64 45.8 60.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo Radio Ancho Cms.24 22.24 22.64 45.2 91.96 76.96 76.24 22. 12.2 91.72 50.72 50.64 45.48 12 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Radio Cms.2 91.2 91.2 30 91.86 30.36 PULGADAS Radio Cms.12.2 91.72 50.72 50.96 76.64 45.96 76.96 76.86 30.72 50.96 24 40.64 45.86 30.72 50.86 30.48 40.44 15. Pulg 15.
64 45. Pulg Ancho Cms.96 24 DERIVACION "X" VERTICAL A 90º RADIO DE 8.24 22.24 22.96 76.2 30 30.72 50.72 50.24 22. Pulg 15.2 91.86 30.8 60. 24.64 45. 36 PULGADAS Radio Cms.44 15.8 60.96 76.24 22.24 22.44 15.72 50.24 22.64 45.2 91.2 30 Radio Cms.96 76.48 20.72 50.2 91.86 30.86 30.86 30. 30. 12.24 22. Pulg Ancho Cms.86 30.64 45.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable DERIVACION "T" VERTICAL A 90º RADIO DE 8.2 91.64 45.64 45.86 30.48 40.96 76.24 22.8 60.64 45.48 40.86 30.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo XV11 XV21 XV31 XV41 XV51 XV61 XV71 XV81 XV91 XV14 XV24 XV34 XV44 XV54 XV64 XV74 XV84 XV94 XV12 XV22 XV32 XV42 XV52 XV62 XV72 XV82 XV92 76.8 60.48 12 91.64 45.2 91. Pulg Ancho Cms. Pulg 15.48 40.96 76.64 45.86 30.72 50.48 40.8 60.44 15.44 15.44 15. Pulg 15.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo TV11 TV21 TV31 TV41 TV51 TV61 TV71 TV81 TV91 TV14 TV24 TV34 TV44 TV54 TV64 TV74 TV84 TV94 TV12 TV22 TV32 TV42 TV52 TV62 TV72 TV82 TV92 Radio Cms.32 8 40. Pulg Ancho Cms.44 15. 12.96 24 .24 22.48 40.8 60.96 76.8 60.48 40.96 76.86 30.32 8 76.2 91. 24.48 40.72 50.96 76.64 45.48 40. Pulg 15.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo TV15 TV25 TV35 TV45 TV55 TV65 TV75 TV85 TV95 TV13 TV23 TV33 TV43 TV53 TV63 TV73 TV83 TV93 20.96 76.86 30.24 22.96 76.8 60.72 50.8 60.2 91.72 50.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo XV15 XV25 XV35 XV45 XV55 XV65 XV75 XV85 XV95 XV13 XV23 XV33 XV43 XV53 XV63 XV73 XV83 XV93 30.72 50.48 40.8 60.2 91.44 36 XV 3 1 A PERALTE GRADOS RADIO DE CURVATURA ANCHO 60.72 50.48 12 TV 3 1 A PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T VERTICAL 91.2 91. 36 PULGADAS Radio Cms.44 36 60. 30.2 91.
2 91.64 45.86 15.64 30. Pulg.8 60.96 24 RR98 RR97 RR96 RR95 RR94 RR93 RR92 RR91 RR87 RR86 RR85 RR84 RR83 RR82 RR81 RR76 RR75 RR74 RR73 RR72 RR71 50.44 36 CVS 3 1 A PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL T VERTICAL REDUCCIÓN RECTA Ancho Entrada Cms.48 40.96 76.8 20 45.96 76.48 30.72 50.48 40.44 15. Pulg.86 15. 45.48 22.64 16 30.48 22. Pulg 91.86 15.8 45.72 40.72 40.64 30.96 76.72 50.24 22.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable CURVA VERTICAL PARA SOPORTE Radio Cms.86 15.64 30. Pulg Ancho Reducción Cms.44 15.48 22. Pulg Ancho Cms.86 60.96 24 30.24 30.64 45.8 45.96 76.96 50.48 12 40.2 91.72 40.86 RR 3 1 A 12 9 PERALTE RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL REDUCCIÓN RECTA .2 91.64 30.48 22.48 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVS15 CVS25 CVS35 CVS45 CVS55 CVS65 CVS75 CVS85 CVS95 CVS13 CVS23 CVS33 CVS43 CVS53 CVS63 CVS73 CVS83 CVS93 76. 15.2 60.8 60.44 15.64 30.2 30 91.24 22.8 60.86 30. Pulg.64 45.72 50.96 76.72 40.72 50.24 22.24 18 16 12 9 6 16 12 9 6 12 9 6 9 6 6 Catálogo RR65 RR64 RR63 RR62 RR61 RR54 RR53 RR52 RR51 RR43 RR42 RR41 RR32 RR31 RR21 76.24 22.44 36 Ancho Reducción Cms. Pulg 15.72 50.24 60.86 30.64 45.48 22.24 15.24 22.8 60.48 22.8 60.86 30.32 8 30.86 20.48 22.8 45.96 50. Pulg Ancho Cms.86 15.86 15.24 50.86 15.48 40.72 18 40.24 22. 76.24 40.44 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo CVS11 CVS12 CVS31 CVS41 CVS51 CVS61 CVS71 CVS81 CVS91 CVS14 CVS24 CVS34 CVS44 CVS54 CVS64 CVS74 CVS84 CVS94 CVS12 CVS22 CVS32 CVS42 CVS52 CVS62 CVS72 CVS82 CVS92 Radio Cms.2 91.2 91.64 45.24 30 24 20 18 16 12 9 6 24 20 18 16 12 9 6 20 18 16 12 9 6 Catálogo Ancho Entrada Cms.2 30 60.
24 18 16 12 9 6 16 12 9 6 12 9 6 9 6 6 Catálogo Izquierda RL65I RL64I RL63I RL62I RL61I RL54I RL53I RL52I RL51I RL43I RL42I RL41I RL32I RL31I RL21I Catálogo Derecha RR65D RR64D RR63D RR62D RR61D RR54D RR53D RR52D RR51D RR43D RR42D RR41D RR32D RR31D RR21D 50.8 60.48 40.64 45.44 Pulgadas 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9 .69 76.2 91.48 40.24 60.24 15.72 50.96 24 RL 3 1 D A PERALTE IZQUIERDO O DERECHO RADIO DE CURVATURA ANCHO NOMINAL REDUCCION RECTA CONECTOR REECTO TIPO Z PARA UNIR TRAMOS RECTOS Descripción Conector "z" de 3/14 Conector "z" de 3/15 Conector "z" de 3/16 Conector "z" de 3/17 Conector "z" de 3/18 Catálogo 75-577 75-578 75-579 75-580 75-581 Descripción Conector "z" de 3/14 Conector "z" de 3/15 Conector "z" de 3/16 Conector "z" de 3/17 Conector "z" de 3/18 Catálogo 74-450 74-450 74-450 74-450 74-450 Ancho 15.96 50.86 15.8 20 91.86 15. Pulg.64 30.24 50.64 30.2 91. Pulg 45.24 22.24 40.48 22.72 40.72 40.48 22.48 22.24 22.64 30.86 16 12 9 60.2 60.72 18 76.8 45.24 30.64 30.48 22.48 22.8 45.86 15.44 Pulgadas 6 9 12 16 18 20 24 30 36 Catálogo JE1 JE2 JE3 JE4 JE5 JE6 JE7 JE8 JE9 Ancho 15. Ancho Reducción Cms.72 50.86 15.SISTEMA DE SOPORTE Para Cable REDUCCION LATERAL Ancho Entrada Cms.24 30 24 20 18 16 12 9 6 24 20 18 16 12 9 6 20 18 16 12 9 6 Catálogo Izquierda RL98I RL97I RL96I RL95I RL94I RL93I RL92I RL91I RL87I RL86I RL85I RL84I RL83I RL82I RL81I RL76I RL75I RL74I RL73I RL72I RL71I Catálogo Derecha RL98D RL97D RL96D RL95D RL94D RL93D RL92D RL91D RL87D RL86D RL85D RL84D RL83D RL82D RL81D RL76D RL75D RL74D RL73D RL72D RL71D Ancho Entrada Cms.86 15.72 40.64 45.24 22.86 30.44 36 45.8 60. Pulg Ancho Reducción Cms.64 30.2 30 40.86 15.8 45.48 22.72 40.86 30.96 50.86 15.64 30.48 22.69 76. Pulg 76.
Documents Similar To Condulet registros
TUBERÍAS CONDULETS
More From kardonharman
596.OPM_ebook24_novembre (1).pdf
The Magnet Technical Guide
S6792_U32U_U82U_Emanual_Z103
040B_FI9128_A
Product Data Sheet 2 Layer, 16 Mm
Product Data Sheet 3 Layer, 14.8 Mm
Product Data Sheet 2 Layer, 19 Mm

References: artículo 311
 artículo 318
 artículo 318
 artículo 311
 artículo 300
 artículo 308
 artículo 318