Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd919-2006.html
Timestamp: 2015-03-30 23:02:04+00:00

Document:
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento t�cnico de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles gaseosos y sus instrucciones t�cnicas complementarias ICG 01 a 11.
Publicado en BOE n�m. 211 de 04 de Septiembre de 2006
Vigencia desde 04 de Marzo de 2007. Esta revisi�n vigente desde 01 de Junio de 2011
Vigente desde 4/Mar/2007 hasta 23/May/2010
Vigente desde 23/May/2010 hasta 1/Jun/2011
Vigente desde 1/Jun/2011
�Convalidaci�n de carn�s anteriores
�Instalaciones pendientes de ejecuci�n en la fecha de entrada en vigor del reglamento
�Actualizaci�n t�cnica
�Materiales, equipos y aparatos de gas
�Puesta en servicio de instalaciones
�Informaci�n a los usuarios
�Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles peri�dicos
�Habilitaci�n para operar en instalaciones y aparatos de gas
�Cumplimiento de las prescripciones
�Equivalencia de normativa del Espacio Econ�mico Europeo
ITC-ICG 01Instalaciones de distribuci�n de combustibles gaseosos por canalizaci�n
Autorizaci�n administrativa
Prevenci�n de afecciones por terceros
ITC-ICG 02Centros de almacenamiento y distribuci�n de envases de gases licuados del petr�leo (GLP)
Clasificaci�n de los centros
Dise�o y construcci�n de los centros
Documentaci�n y puesta en servicio
Mantenimiento y control peri�dico
Transporte de envases de GLP
ITC-ICG 03Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petr�leo (GLP) en dep�sitos fijos
Dise�o y ejecuci�n de las instalaciones
Mantenimiento y revisiones peri�dicas
ITC-ICG 04Plantas sat�lite de gas natural licuado (GNL)
Clasificaci�n de las instalaciones
ITC-ICG 05Estaciones de servicio para veh�culos a gas
Dise�o y ejecuci�n de la instalaci�n
ITC-ICG 06Instalaciones de envases de gases licuados del petr�leo (GLP) para uso propio
Dise�o y construcci�n de instalaciones
ITC-ICG 07Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
Dise�o y ejecuci�n de las instalaciones receptoras
Documentaci�n y puesta en servicio de una instalaci�n receptora de gas
Mantenimiento de las instalaciones receptoras. Inspecciones y revisiones
Modificaci�n de instalaciones receptoras
Documentaci�n t�cnica de las instalaciones receptoras de gas. Modelos de impresos
CERTIFICADO DE PRUEBAS PREVIAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE GAS ALIMENTADAS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCI�N
CERTIFICADO DE INSPECCI�N DE INSTALACI�N COM�N, INSTALACI�N INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS
INFORME DE ANOMAL�AS EN INSPECCI�N DE INSTALACI�N COM�N, INSTALACI�N INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS
INFORME DE ANOMAL�AS EN REVISI�N PERI�DICA DE INSTALACI�N INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS NO ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCI�N
INFORME DE ANOMAL�AS EN REVISI�N PERI�DICA DE INSTALACIONES COMUNES NO ALIMENTADAS DESDE REDES DE DISTRIBUCI�N
ITC-ICG 08 Aparatos de gas
Documentaci�n y puesta en marcha de aparatos de gas
Procedimientos de certificaci�n de la conformidad de los aparatos de gas
Verificaci�n de conformidad de la producci�n
Verificaci�n por unidad
Documentaci�n de dise�o
Placa de caracter�sticas de los aparatos a gas
Verificaci�n de la indelebilidad de los marcados, corrosi�n y adherencia de la placa
Prescripciones y pruebas de aparatos de gas no incluidos en normas espec�ficas
.� Certificado de puesta en marcha de aparatos de gas
ITC-ICG 09Instaladores y empresas instaladoras de gas
Requisitos adicionales de los instaladores para la puesta en marcha, mantenimiento, reparaci�n y adecuaci�n de aparatos
Conocimientos m�nimos necesarios para instaladores de gas
Instaladores de categor�a A
Instaladores de categor�a B
Instaladores de categor�a C
Conocimientos adicionales a la formaci�n de instalador, necesarios para efectuar operaciones de puesta en marcha, mantenimiento, reparaci�n y adecuaci�n de aparatos de gas
Clasificaci�n y tipos de aparatos seg�n la forma de evacuaci�n de los productos de la combusti�n A, B y C (UNE-CEN/TR 1749 IN)
Tipos de aparatos seg�n el uso
Combusti�n de los aparatos de gas
Dispositivos de protecci�n y seguridad
An�lisis de los Productos de la combusti�n y conducto de gases quemados
Comprobaci�n del funcionamiento de los aparatos
Nociones b�sicas de electricidad
Aparatos dom�sticos de cocci�n
Aparatos dom�sticos para la producci�n de a.c.s
Aparatos dom�sticos de calefacci�n fijos
Equipos de refrigeraci�n y climatizaci�n
Estufas m�viles
Adaptaci�n de aparatos a otras familias de gas
ITC-ICG 10Instalaciones de gases licuados del petr�leo (GLP) de uso dom�stico en caravanas y autocaravanas
Condiciones de utilizaci�n de la instalaci�n
Las instalaciones que posibilitan la distribuci�n de los gases combustibles desde las redes de transporte, en el caso de los canalizados, o desde los centros de producci�n o almacenamiento, en los dem�s casos, hasta los locales y equipos o aparatos de consumo, se encuentran sometidas a un conjunto reglamentario disperso en el tiempo, en la forma y en la t�cnica. La Constituci�n Espa�ola, as� como el Acta de Adhesi�n a la Comunidad Econ�mica Europea (hoy Uni�n Europea) establecieron los dos grandes marcos legales b�sicos que sustentan el posterior desarrollo normativo en nuestro pa�s, dentro del cual, como no podr�a ser de otra forma, se encuentra la actividad econ�mica y, en particular, la reglamentaci�n relativa a la seguridad de instalaciones y productos. As�, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, estableci� el nuevo marco jur�dico en el que se desenvuelve la reglamentaci�n sobre seguridad industrial. El apartado 5 de su art�culo 12 se�ala que �los reglamentos de seguridad industrial de �mbito estatal se aprobar�n por el Gobierno de la Naci�n, sin perjuicio de que las Comunidades Aut�nomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio�. Por otra parte, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, no s�lo se ocupa de la regulaci�n econ�mica, con criterios liberalizadores, de dicho sector, sino que tambi�n realiza continuas referencias a las condiciones de seguridad que deben reunir las instalaciones y, en particular, asigna a los distribuidores la responsabilidad de realizar la inspecci�n de las instalaciones receptoras de gases combustibles por canalizaci�n. Asimismo, mediante su disposici�n transitoria segunda, mantiene en vigor las disposiciones reglamentarias aplicables en materias que constituyen su objeto, en tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la propia Ley, lo que afecta, entre otros, al Reglamento de servicio p�blico de gases combustibles y al Reglamento de la actividad de distribuci�n de gases licuados del petr�leo, los cuales establecieron el r�gimen de revisiones e inspecciones de las instalaciones receptoras, que es preciso revisar. La normalizaci�n del sector que, de manera dif�cilmente explicable, se encontraba muy poco desarrollada, ha avanzado considerablemente en los �ltimos a�os, lo que permite disponer de instrumentos t�cnicos, con un alto grado de consenso previo, incluso a escala internacional y, en particular, al nivel europeo -plasmado en las normas europeas EN de las que son fiel transposici�n numerosas normas UNE espa�olas- y, por lo tanto, en sinton�a con lo aplicado en los pa�ses m�s avanzados. El reglamento aprovecha dichas normas como referencia, en la medida que se trate de prescripciones o recomendaciones de car�cter eminentemente t�cnico y, especialmente cuando tratan de caracter�sticas de los materiales. No constituyen por ello unos documentos obligatorios, pero s� forman parte de un conjunto homog�neo redactado para dar un marco de referencia en los aspectos de seguridad, adem�s de facilitar la ejecuci�n sistematizada de las instalaciones y los intercambios comerciales y permitir la puesta al d�a de manera continua. En efecto, a fin de facilitar su puesta al d�a, en el texto de las denominadas instrucciones t�cnicas complementarias (ITCs) �nicamente se citan dichas normas por sus n�meros de referencia, sin el a�o de edici�n. En una instrucci�n a tal prop�sito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el a�o de edici�n, a fin de que, cuando aparezcan nuevas versiones se puedan hacer los respectivos cambios en dicha lista, quedando autom�ticamente actualizadas en el texto dispositivo, sin necesidad de otra intervenci�n. En ese momento tambi�n se pueden establecer los plazos para la transici�n entre las versiones, de tal manera que los fabricantes y distribuidores de equipos y materiales puedan dar salida en un tiempo razonable a los productos fabricados de acuerdo con la versi�n de la norma anulada. En l�nea con la reglamentaci�n europea, se considera que las prescripciones establecidas por el propio reglamento alcanzan los objetivos m�nimos de seguridad exigibles en cada momento, de acuerdo con el estado de la t�cnica, pero tambi�n se admiten otras ejecuciones cuya equivalencia con dichos niveles de seguridad se demuestre por el dise�ador de la instalaci�n. Asimismo, el reglamento que ahora se aprueba permite que se puedan conceder excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debidamente su imposibilidad material y se aporten medidas compensatorias, lo que evitar� que se produzcan situaciones sin salida. Las figuras de instaladores y empresas instaladoras no var�an sustancialmente en relaci�n con las ya existentes, si bien la realizaci�n de tareas espec�ficas, de especial sensibilidad, han hecho aconsejable la determinaci�n especial de las caracter�sticas de las personas que deben ejecutarlas. Para la ejecuci�n y puesta en servicio de las instalaciones se requiere en todos los casos la elaboraci�n de una documentaci�n t�cnica, en forma de proyecto o memoria, seg�n las caracter�sticas de aqu�llas, y su comunicaci�n a la Administraci�n. Se exige la entrega al titular de una instalaci�n de una documentaci�n donde se reflejen sus caracter�sticas fundamentales, trazado, instrucciones y precauciones de uso, etc. Carec�a de sentido no proceder de esta manera con la instalaci�n de un inmueble, mientras se proporciona sistem�ticamente un libro de instrucciones con cualquier aparato. Se establece un cuadro de inspecciones, a realizar de acuerdo con lo prescrito por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, que se complementa con revisiones, en las instalaciones donde dicha Ley no conf�a esa misi�n al distribuidor, sin obviar que los titulares de las mismas deben mantenerlas en buen estado, mediante adecuado mantenimiento y controles peri�dicos. Finalmente, se encarga al �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la elaboraci�n de una Gu�a, como ayuda a los distintos agentes afectados para la mejor comprensi�n de las prescripciones reglamentarias. Todo ello se concreta en una estructura reglamentaria en forma de reglamento b�sico, que contiene las reglas generales de tipo fundamentalmente administrativo, y 11 instrucciones t�cnicas complementarias (abreviadamente �ITCs�), una por cada una de las parcelas reglamentarias anteriores que ahora se sustituyen, m�s una ITC destinada a la lista de normas de referencia, relativas a los aspectos m�s t�cnicos y de desarrollo de las previsiones establecidas en el reglamento, de tal manera que el conjunto evidencia coherencia normativa y, al tiempo, facilita su puesta al d�a. Este real decreto ha sido comunicado en su fase de proyecto a la Comisi�n Europea y a los dem�s Estados miembros en cumplimiento de lo prescrito por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisi�n de informaci�n en materia de normas y reglamentaciones t�cnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaci�n, de aplicaci�n de la Directiva del Consejo 98/34/CE. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n de 28 de julio de 2006, DISPONGO: Art�culo 1
Objeto Se aprueba el Reglamento t�cnico de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles gaseosos y sus instrucciones t�cnicas complementarias (ITCs) ICG 01 a 11, que se insertan a continuaci�n. DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposici�n adicional primera renumerada por el apartado dos del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Anterior disposici�n adicional �nica.Vigencia: 23 mayo 2010 Gu�a t�cnica El �rgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una Gu�a t�cnica, de car�cter no vinculante, para la aplicaci�n pr�ctica de las previsiones de este reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias la cual podr� establecer aclaraciones a conceptos de car�cter general incluidos en este reglamento. Disposici�n adicional segunda
Cobertura de seguro u otra garant�a equivalente suscrito en otro Estado Cuando la empresa instaladora de gas que se establece o ejerce la actividad en Espa�a, ya est� cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garant�a equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en t�rminos de riesgo asegurado, suma asegurada o l�mite de la garant�a en otro Estado miembro en el que ya est� establecido, se considerar� cumplida la exigencia establecida en los apartados 3.8.1. c), 3.8.2. c) y 3.8.3. c) de la ITC-ICG 09 aprobada por este real decreto. Si la equivalencia con los requisitos es s�lo parcial, la empresa instaladora de gas deber� ampliar el seguro o garant�a equivalente hasta completar las condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garant�as suscritas con entidades aseguradoras y entidades de cr�dito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptar�n a efectos de acreditaci�n los certificados emitidos por �stas.
Disposici�n adicional segunda introducida por el apartado tres del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010 Disposici�n adicional tercera
Aceptaci�n de documentos de otros Estados miembros a efectos de acreditaci�n del cumplimiento de requisitos A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas instaladoras de gas, se aceptar�n los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los t�rminos previstos en el art�culo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Disposici�n adicional tercera introducida por el apartado cuatro del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010 Disposici�n adicional cuarta
Modelo de declaraci�n responsable Corresponder� a las comunidades aut�nomas elaborar y mantener disponibles los modelos de declaraci�n responsable. A efectos de facilitar la introducci�n de datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el t�tulo IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el �rgano competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar� y mantendr� actualizada una propuesta de modelos de declaraci�n responsable, que deber� incluir los datos que se suministrar�n al indicado registro, y que estar� disponible en la sede electr�nica de dicho Ministerio.
Disposici�n adicional cuarta introducida por el apartado cinco del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010 Disposici�n adicional quinta
Obligaciones en materia de informaci�n y de reclamaciones Las empresas instaladoras de gas deben cumplir las obligaciones de informaci�n de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los art�culos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Disposici�n adicional quinta introducida por el apartado seis del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Convalidaci�n de carn�s anteriores Los titulares de carn�s de instalador de gas o empresa instaladora de gas autorizada, a la fecha de publicaci�n de este real decreto, dispondr�n de dos a�os, a partir de la entrada en vigor del reglamento, para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan en la ITC-ICG 09, siempre que no les hubiera sido retirado por sanci�n, mediante la presentaci�n ante el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma de una memoria en la que se acredite la respectiva experiencia profesional en las instalaciones de combustibles gaseosos correspondientes a la categor�a cuya convalidaci�n se solicita, y que cuentan con los medios t�cnicos y humanos requeridos por la citada ITC. A partir de la convalidaci�n, para la renovaci�n de los carn�s deber�n seguir el procedimiento com�n fijado en el reglamento. Expresi�n �instalador autorizad� sustituida por �instalador�, de conformidad con el establecido en la letra b) del apartado uno del art�culo decimotercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Vigencia: 23 mayo 2010 Los carn�s de instalador IG-I, IG-II e IG-IV con validez a la entrada en vigor de esta disposici�n se considerar�n equivalentes a los C, B, y A, respectivamente, y como obtenidos de acuerdo con lo establecido en el reglamento y con la misma antig�edad de la fecha en que fueron concedidos. Los instaladores en posesi�n del carn� IG-III se considerar�n equivalentes al B. Disposici�n transitoria segunda
Instalaciones pendientes de ejecuci�n en la fecha de entrada en vigor del reglamento La ejecuci�n de aquellas instalaciones cuya documentaci�n t�cnica hubiera sido presentada ante el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma antes de la entrada en vigor del reglamento, podr� llevarse a cabo conforme a la normativa vigente en el momento de la presentaci�n, en los dos a�os siguientes a dicha entrada en vigor. Disposici�n derogatoria �nica
Derogaci�n normativa 1. Quedan derogadas, en aquello que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento y sus ITCs aprobados por este real decreto, las siguientes disposiciones: Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del servicio p�blico de gases combustibles; Orden ministerial de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos; Real Decreto 1085/1992 de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribuci�n de GLP. D 2913/1973 de 26 Oct. (Reglamento del servicio p�blico de gases combustibles) OM Industria 18 Nov. 1974 (Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos) RD 1085/1992 de 11 Sep. (Regl. de la actividad de distribuci�n de gases licuados del petr�leo) 2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: Resoluci�n de la Direcci�n General de Industrias Siderometal�rgicas y Navales del Ministerio de Industria de 25 de febrero de 1963, referente a las normas a que debe supeditarse la construcci�n de los aparatos de uso dom�stico que utilicen GLP como combustible y a la instalaci�n de los mismos en viviendas y lugares de concurrencia p�blica; Resoluci�n de la Direcci�n General de Industrias Siderometal�rgicas y Navales del Ministerio de Industria de 24 de julio de 1963, por la que se dictan normas a que deben supeditarse las instalaciones (de GLP) con dep�sitos m�viles de capacidad superior a 15 kilogramos; Orden ministerial de 30 de octubre de 1970, por la que se aprueba el Reglamento de centros de almacenamiento y distribuci�n de gases licuados del petr�leo envasados; Orden ministerial de 29 de marzo de 1974, sobre Normas B�sicas de gas en edificios habitados; Orden ministerial de 24 de noviembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad de centros de almacenamiento y suministro de gases licuados del petr�leo (GLP) a granel para su utilizaci�n como carburante de veh�culos con motor; Orden ministerial de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la instrucci�n sobre documentaci�n y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucci�n sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras; Orden ministerial de 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petr�leo (GLP) en dep�sitos fijos; Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible; Orden ministerial de 19 de junio de 1990, por la que se establece la certificaci�n de conformidad a normas como alternativa a la homologaci�n de los aparatos que utilizan gas como combustible para uso dom�stico; Orden ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se establece la certificaci�n de conformidad a normas como alternativa a la homologaci�n de los aparatos que utilizan gas como combustible de uso no dom�stico; Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos dom�sticos, colectivos o comerciales. OM 30 Oct. 1970 (Reglamento de centros de almacenamiento y distribuci�n de gases licuados del petr�leo envasados) OM Presidencia 29 Mar. 1974 (normas b�sicas de instalaciones de gas en edificios habitados) OM Industria y Energ�a 24 Nov. 1982 (normas para el almacenamiento y suministro de gases licuados del petr�leo [GLP] a granel para su utilizaci�n como carburante para veh�culos con motor) OM Industria y Energ�a 17 Dic. 1985 (instrucci�n sobre documentaci�n y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles e instruci�n sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras) OM Industria y Energ�a 29 Ene. 1986 (Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petr�leo, GLP, en dep�sitos fijos) OM Industria y Energ�a 19 Jun. 1990 (certificaci�n de conformidad a normas como alternativa a la homologaci�n de los aparatos que utilizan gas como combustible para uso dom�stico) OM Industria, Comercio y Turismo 18 Jul. 1991 (certificaci�n de conformidad a normas, como alternativa a la homologaci�n para los aparatos de uso no dom�stico)
RD 494/1988 de 20 May. (Reglamento de aparatos que utilizan el gas como combustible) RD 1853/1993 de 22 Oct. (Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos dom�sticos, colectivos o comerciales, y las instrucciones t�cnicas complementarias) R Industria 25 Feb. 1963 (subsana errores e introducen modificaciones en R 6 Ago. 1962, normas para la construcci�n de aparatos de usos dom�stico que utilicen G.L.P como combustible y para su instalaci�n en viviendas y lugares p�blicos) R Industria 24 Jul. 1963 (normas a que deben supeditarse las instalaciones de G.L.P.) con dep�sitos m�viles de capacidad superior a 15 kilogramos) DISPOSICIONES FINALES
T�tulo competencial Este real decreto constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n. Disposici�n final segunda
Actualizaci�n t�cnica Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para: a) Establecer, en atenci�n al desarrollo tecnol�gico y a petici�n de parte interesada, con car�cter general y provisional, prescripciones t�cnicas, diferentes de las previstas en el reglamento o sus instrucciones t�cnicas complementarias, que posibiliten un nivel de seguridad al menos equivalente a las anteriores, en tanto se procede a la modificaci�n de los mismos. b) Modificar la ITC-ICG 11 del reglamento con el fin de adaptarla al progreso t�cnico y a las modificaciones introducidas por la normativa de la Uni�n Europea. Disposici�n final tercera
Entrada en vigor El reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias entrar�n en vigor a los 6 meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposici�n transitoria segunda, as� como de su aplicaci�n voluntaria desde el mismo d�a de tal publicaci�n, siempre y cuando t�cnica y administrativamente sea posible hacerlo. REGLAMENTO T�CNICO DE DISTRIBUCI�N Y UTILIZACI�N DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Art�culo 1
Objeto Este reglamento, que se enmarca en los �mbitos establecidos por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, tiene por objeto establecer las condiciones t�cnicas y garant�as que deben reunir las instalaciones de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles gaseosos y aparatos de gas, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes. Las prescripciones de este reglamento se aplicar�n con car�cter general a todas las instalaciones incluidas en su campo de aplicaci�n, y con car�cter espec�fico a las contenidas en las respectivas instrucciones t�cnicas complementarias (en adelante tambi�n denominadas ITCs) para cada tipo de instalaciones. La observancia de los requisitos dictados en este reglamento respecto a las instalaciones consideradas en su �mbito de aplicaci�n no exime del cumplimiento de otras disposiciones que se refieran a estas mismas instalaciones, y que regulen materias distintas del objeto de este reglamento. Art�culo 2
Campo de aplicaci�n 1. Este reglamento se aplica a las instalaciones y aparatos siguientes: a) Instalaciones de distribuci�n de combustibles gaseosos por canalizaci�n: Redes de distribuci�n de gas de presi�n m�xima de dise�o igual o inferior a 16 bar, y sus instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regulaci�n y las acometidas conectadas a estas redes de distribuci�n, as� como los gasoductos de presi�n m�xima de dise�o superior a 16 bar comprendidos en el art�culo 59.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la redacci�n dada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, y las l�neas directas definidas en el art�culo 78.1 de esta misma Ley. b) Centros de almacenamiento y distribuci�n de envases de GLP: Centros destinados a la recepci�n y almacenamiento de los envases de gases licuados del petr�leo (GLP) para su posterior distribuci�n y venta a los clientes finales en los mismos centros y a domicilio. c) Instalaciones de almacenamiento de GLP en dep�sitos fijos: Instalaciones de dep�sitos fijos de GLP, y todos sus accesorios dispuestos para alimentar a redes de distribuci�n o directamente a instalaciones receptoras. d) Plantas sat�lite de GNL: Instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) con capacidad de almacenamiento geom�trica conjunta de hasta 1.000 metros c�bicos y presi�n m�xima de operaci�n superior a 1 bar que tengan como finalidad el suministro directo a redes de distribuci�n o instalaciones receptoras. e) Estaciones de servicio para veh�culos a gas: Instalaciones de almacenamiento y suministro de gas licuado del petr�leo (GLP) a granel o de gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL) para su utilizaci�n como carburante para veh�culos a motor. f) Instalaciones de envases de GLP: Se consideran como tales las instalaciones compuestas por uno o varios envases de GLP, as� como, en su caso, por el conjunto de tuber�as y accesorios comprendidos entre los envases y la llave de acometida, incluida �sta, teniendo como finalidad el suministro directo de GLP a instalaciones receptoras. g) Instalaciones de GLP de uso dom�stico en caravanas y autocaravanas: Instalaciones compuestas por uno o varios envases de GLP, tuber�as, accesorios y aparatos, incluidos �stos, para suministro dom�stico en veh�culos caravana o auto-caravana. No se considerar�n parte de la instalaci�n los aparatos port�tiles que incorporen su propia alimentaci�n o los envases y aparatos de gas independientes y externos a la carrocer�a del veh�culo. h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos: Est�n constituidas por el conjunto de tuber�as y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida �sta, y las llaves de conexi�n de aparato, incluidas �stas, quedando excluidos los tramos de conexi�n de los aparatos y los propios aparatos. Se componen, en su caso m�s general, de acometida interior, instalaci�n com�n e instalaci�n individual. En instalaciones alimentadas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tuber�as y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos �stos, y las llaves de conexi�n de aparato, incluidas �stas. No tendr�n el car�cter de instalaci�n receptora las instalaciones alimentadas por un �nico envase o dep�sito m�vil de gases licuados del petr�leo (GLP) de contenido inferior a 15 kg, conectado por tuber�a flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilizaci�n m�vil. i) Aparatos de gas: Aparatos que utilizan los combustibles gaseosos. 2. En cuanto a instalaciones, el reglamento se aplicar�: A las nuevas instalaciones, sus modificaciones y ampliaciones. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaci�n o ampliaci�n. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de este reglamento quedar�n sometidas al r�gimen de controles peri�dicos que se establecen en el mismo, en lo que se refiere a su periodicidad y agentes intervinientes en cada caso. Los criterios t�cnicos aplicables en dichas intervenciones ser�n los indicados en la correspondiente ITC o, en su defecto, los comprendidos en la reglamentaci�n con la cual fueron construidas y aprobadas. Art�culo 3
Definiciones A los efectos de este reglamento y sus ITCs, se entender� lo siguiente: a) Acometida interior: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida �sta, y la llave o llaves del edificio, incluidas �stas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribuci�n. En el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo contador) situado en el l�mite de la propiedad no existe acometida interior. b) Agente a comisi�n en exclusiva: Entidad integrada en las redes de distribuci�n de GLP envasado de un operador al por mayor de GLP y vinculadas al mismo por un contrato de agencia en exclusiva. c) Cliente: Persona f�sica o jur�dica que tiene una relaci�n contractual con un suministrador. d) Combustibles gaseosos: Los relacionados en las tres familias de gases de la norma UNE 60002. e) Comercializador: Entidad a la que se refiere el art�culo 58 d) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio. f) Comercializador al por menor de GLP envasado: Entidad a la que se refiere el art�culo 47 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. g) Control peri�dico: Actividad por la que se examina una instalaci�n para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y aptitud de uso. h) Distribuidor: Entidad a la que se refieren los art�culos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el

References: real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto