Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/document.legis?fn=content&docid=legcol&bookmark=bf190e58514767d41a08f7440379e619e8enf9&viewid=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 08:48:40+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 148 DE OCTUBRE 21 DE 2011
RESOLUCIÓN 148 DE 21 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. RESOLUCIÓN 71 DE 2006. DEFINE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA ENERGÍA FIRME DE PLANTAS EÓLICAS.
RESOLUCIÓN 148 DE 2011
— Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia, la oferta eficiente en el sector eléctrico para lo cual debe tener en cuenta la capacidad de generación de respaldo.
Dado el interés de algunos desarrolladores de proyectos por presentar plantas eólicas al cargo por confiabilidad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas encuentra conveniente definir la metodología para determinar la energía firme de esta clase de plantas.
La CREG publicó para comentarios la Resolución CREG 92 de 2011, “por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, “por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas eólicas”.
Se recibieron comentarios de Acolgen, radicado E-2011-007628, Colinversiones ESP, radicado E-2011-007583, Emgesa, radicado E-2011-007726, EPM ESP, radicado E-2011-007595, Gecelca ESP, radicado E-2011-007716, HMV Ingenieros, radicado E-2011-007686, Isagen ESP, radicado E-2011-007542, y XM ESP, radicado E-2011-007590.
El documento CREG 116 de 2011 contiene los análisis y la respuesta a los comentarios formulados por los agentes, en los cuales se fundamenta esta resolución y en él se responde el cuestionario que trata el Decreto 2897 de 2010.
No se informó este acto a la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto no existe incidencia sobre la libre competencia, según lo señalado en el Decreto 2897 de 2010.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 503 del 21 de octubre de 2011, acordó expedir esta resolución.
ART. 1º— (Modificado).* Energía firme para el cargo por confiabilidad (Enficc) de plantas eólicas. La energía firme para el cargo por confiabilidad de plantas eólicas despachadas centralmente se determinará así:
Para el cálculo de la Enficc plantas eólicas que tengan información mensual de las velocidades medias del viento inferior a diez (10) años, se aplicará la siguiente fórmula:
Para el cálculo de la Enficc plantas eólicas que tengan información mensual de las velocidades medias del viento igual o mayor a diez (10) años, se aplicarán las siguientes normas:
a) Estimar la energía para cada mes de registros históricos de viento con la siguiente ecuación:
E = min (24*1000*k*v3, 24*1000*CEN*(1-IHF))
E: Energía (kwh/día)
k: Factor de conversión medio de plantas eólicas, considerando el número de aerogeneradores que la conforman
v: Velocidad media mensual del viento en metros por segundo (m/s)
b) Construir la curva de distribución de probabilidad, ordenando los resultados de menor a mayor. El menor valor corresponderá al 100% de probabilidad de ser superado (PSS) y el mayor valor corresponderá al 0% de PSS.
c) Calcular la Enficc para la planta.
Enficc base
Enficc 95% PSS
PAR. 1º—El consejo nacional de operación, CNO, deberá expedir el protocolo para la estimación del factor de conversión (factor k), capacidad efectiva neta (CEN), y velocidad media mensual del viento, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la presente resolución.
PAR. 2º—Para el IHF de plantas eólicas con información reciente se aplicarán los factores que definidos en el numeral 3.4.1 del anexo 3 de la Resolución CREG 71 de 2006 para plantas hidráulicas.
*(Nota: Modificada por la Resolución 61 de 2015 artículo 1° de la Comisión de Regulación de Energía y Gas)
ART. 2º—Adición de formatos 20 y 21 al numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 071 de 2006. Adiciónese el formato 20: Plantas eólicas y el formato 21: Serie histórica de velocidad media mensual del viento al numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 071 de 2006:
Formato 20. Plantas eólicas
(MW) Factor de conversión
(1) En ningún caso, durante el período de vigencia de la obligación, la capacidad efectiva neta registrada ante el mercado de energía mayorista podrá ser superior al valor aquí declarado. El valor de CEN se puede actualizar, según lo definido la Resolución CREG 96 de 2006.
Formato 21. Serie histórica de velocidad media mensual del viento
Serie histórica de velocidad media mensual del viento
Planta Año Mes m/s
i. Para capacidad efectiva neta y factor de conversión se aplicarán los procedimientos definidos para plantas hidráulicas pero utilizando los protocolos que para tal fin sean adoptados por el consejo nacional de operación, según lo señalado en el artículo 1º de esta resolución.
iii. Para el caso de serie histórica de velocidad media mensual del viento se utilizará el procedimiento definido para la serie histórica de caudales medios mensuales de los ríos del SIN pero utilizando el protocolo que para tal fin sea adoptado por el consejo nacional de operación, según lo señalado en el artículo 1º de esta resolución.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1