Source: http://docplayer.es/381428-Plenum-o-no-plenum-o-ls0h-esa-es-la-pregunta.html
Timestamp: 2016-12-04 14:47:28+00:00

Document:
⭐Plenum o No Plenum o LS0H? Esa es la Pregunta!
Download "Plenum o No Plenum o LS0H? Esa es la Pregunta!"
Claudia Martin Crespo
1 Introducción Plenum o No Plenum o LS0H? Esa es la Pregunta! En el argot de las instalaciones de comunicaciones, el término plenum se refiere al espacio cerrado, localizado usualmente por encima del techo falso, conectado a los ductos de aire y que forma parte de su sistema de distribución. Los cables tipo plenum clasificados por la norma NFPA-70 se utilizan en instalaciones de cables en espacios que manejan el flujo del aire ambiental, es decir, la distribución o retorno del aire acondicionado. En general, cuando el espacio abierto por encima del techo suspendido no es utilizado con este fin o donde se utilizan ductos de aire acondicionado para la distribución o retorno de éste, no se requiere cable tipo plenum. Es una práctica común que en instalaciones por encima de techo falso o debajo de piso falso se especifique cable tipo plenum; aunque, como se podrá observar en este artículo, no siempre es un requisito normativo. Los usuarios podrán verse ampliamente beneficiados si pueden instalar cables que les ayuden a mejorar el costo de sus proyectos cumpliendo a cabalidad con todas las normas y reglamentos. Las ventajas que puede ofrecer el cable tipo plenum (CMP, OFNP y OFCP) es su excelente retardo a la propagación de la flama y que puede sustituir al cable tipo riser (CMR, OFNR y OFCR) y a los cables de uso general (CM, OFC y OFN 1 ). 1 Las clasificaciones CMG, OFNG y OFCG se consideran equivalentes a las designaciones CM, OFN y OFC en el presente artículo sólo se utilizarán esta últimas. El significado de las siglas utilizadas se encuentran en la sección Definiciones. 12 Usos permitidos de cables plenum y no plenum de acuerdo a la norma NFPA-70 La siguiente tabla contiene las aplicaciones permitidas de los cables de fibra óptica de acuerdo al artículo de la norma NFPA-70 : Aplicaciones En ductos prefabricados como se describe en (B) OFNP, OFNR, OFN, OFCP OFCR OFC En ductos prefabricados Sí No No En canalizaciones que cumplen con (B) Sí Sí Sí En otro espacios En otros espacios usados para aire ambiental Sí No No usados para aire En canalizaciones metálicas que cumplen (C) Sí Sí Sí ambiental como se En canalizaciones para comunicaciones y fibra óptica en Sí No No describe en (C) plenums Soportados por charolas portacables metálicas abiertas Sí No No Soportados por charolas portacables metálicas de fondo Sí Sí Sí sólido con tapas metálicas En ductos verticales En tendidos verticales Sí Sí No En canalizaciones metálicas Sí Sí Sí En espacios a prueba de fuego Sí Sí Sí Canalizaciones para comunicaciones y fibra óptica en Sí Sí No plenums Canalizaciones para comunicaciones y fibra óptica en Sí Sí No ductos verticales Ensambles enrutadores de cables en ductos verticales Sí Sí No En viviendas Sí Sí Sí Dentro de edificios que no haya espacios para manejo de aire y ductos verticales General Sí Sí Sí Soportado por charolas portacables Sí Sí Sí En bastidores de distribución y marcos de conexión Sí Sí Sí En alguna canalización reconocida en el Capítulo 3 Sí Sí Sí En canalizaciones para fibra óptica y comunicaciones en plenums En canalizaciones para fibra óptica y comunicaciones en ductos verticales y ensambles enrutadores de cables en ductos verticales En canalizaciones para fibra óptica y comunicaciones de propósito general y ensambles enrutadores de cables de propósito general Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 23 La siguiente tabla contiene las aplicaciones permitidas de los cables de fibra óptica de acuerdo al artículo de la norma NFPA-70 : Aplicaciones CMP CMR CMG, CMX CM En ductos En ductos prefabricados Sí No No No prefabricados como se describe en (B) En canalizaciones que cumplen con (B) Sí Sí Sí Sí En otro espacios usados para aire ambiental como se describe en (C) En otros espacios usados para aire ambiental Sí No No No En canalizaciones metálicas que cumplen (C) Sí Sí Sí Sí En canalizaciones para comunicaciones en plenums Sí No No No Soportados por charolas portacables metálicas Sí No No No abiertas Soportados por charolas portacables metálicas de Sí Sí Sí Sí fondo sólido con tapas metálicas En ductos verticales En tendidos verticales Sí Sí No No En canalizaciones metálicas Sí Sí Sí Sí En espacios a prueba de fuego Sí Sí Sí Sí Canalizaciones para comunicaciones en plenums Sí Sí No No Dentro de edificios que no haya espacios para manejo de aire y ductos verticales Canalizaciones para comunicaciones en ductos Sí Sí No No verticales Ensambles enrutadores de cables en ductos verticales Sí Sí No No En viviendas Sí Sí Sí Sí General Sí Sí Sí Sí En unidades de vivienda de una y dos familias Sí Sí Sí Sí En unidades de vivienda multifamiliar Sí Sí Sí Sí En espacios no ocultos Sí Sí Sí Sí Soportados por charolas portacables Sí Sí Sí No Bajo alfombra (Sólo se permite cable CMUC) No No No No En bastidores de distribución y marcos de conexiones Sí Sí Sí No En alguna canalización reconocida en el Capítulo 3 Sí Sí Sí Sí En canalizaciones para comunicaciones en plenums Sí Sí Sí No En canalizaciones para comunicaciones en pozos verticales y ensambles enrutadores de cable en pozos verticales En canalizaciones para comunicaciones de propósito general y ensambles enrutadores de cable de propósito general Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Aunque la norma NFPA-70 no incluye especificaciones para cables marcados como LS0H, en México, la NOM-001-SEDE-2012 especifica que los cables con aislamiento termofijo, sin contenido de halógenos, pueden tener un grabado LS0H (véase las notas de Tabla ª de dicha norma). 34 Sustituciones permitidas de acuerdo con el artículo de la norma NFPA-70 : Plenum No conductivos OFNP Conductivos OFCP Riser OFNR OFCR Uso General OFN OFC A B Se permitirá usar el cable A en lugar del cable B Sustituciones permitidas de acuerdo con el artículo de la norma NFPA-70 : Plenum CMP Riser CMR Uso General CM Vivienda CMX A B Se permitirá usar el cable A en lugar del cable B 45 A continuación se muestran algunos artículos de la NFPA-70 que coinciden también con aquellos de los reglamentos eléctricos de varios países 2, en donde se destacan en color verde las especificaciones que permiten otro tipo de cables además del tipo plenum. Instalación de cables en espacios por encima del techo falso utilizados para aire ambiental Esta situación es la más común, ya que el espacio por encima del techo falso se puede llegar a utilizar para el retorno del aire acondicionado, aunque lo normal es que este retorno se realice por medio de ductos cerrados en cuyo caso no se considera como espacio para aire ambiental. Si el espacio por encima del techo falso sí se utiliza para aire ambiental, deben seguirse las especificaciones de los artículos para cables de fibra óptica y para cables de comunicaciones. Ambos artículos también se rigen por las disposiciones de los artículos y Todos estos artículos de la NFPA-70 se detallan a continuación Instalación de cables de fibra óptica y canalizaciones, y ensambles enrutadores de cables. (C) Otros espacios utilizados para aire ambiental. Los siguientes cables y canalizaciones serán permitidos en otros espacios usados para aire ambiental como se describe en (C): (5) Cables tipo OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFN y OFC instalados en canalizaciones que están instaladas de acuerdo con (C). (6) Cables tipo OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFN y OFC y canalizaciones para fibra óptica en plenums, canalizaciones para fibra óptica en ductos verticales y canalizaciones para fibra óptica de propósito general, soportadas por charolas portacables metálicas de fondo sólido con tapa metálica sólida en otros espacios usados para aire ambiental como se describe en (C) Instalación de alambres, cables y canalizaciones para comunicaciones. 2 La NFPA-70 se utiliza en Estados Unidos y en los países cuyos reglamentos eléctricos se basan en el NEC; por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE. Los artículos de la NOM-001-SEDE corresponden a los mismos articulos de la NFPA-70. En los países cuyos reglamentos eléctricos rigen por las normas internacionales emitidas por la IEC por ejemplo, los países europeos, la designación plenum no se considera como aceptación tácita para la instalación de dichos cables, ya que al estar fabricados con PVC o FEP producen ácidos halogenados, lo cual está restringido por sus reglamentos eléctricos y de construcción. 3 Para enfocar la aplicación de estas especificaciones en los cables de fibra óptica y de comunicaciones, se ha omitido algunas partes que se refieren únicamente a cables eléctrico y de otra índole. En lugar del texto omitido se utilizó tres puntos entre corchetes [ ] 56 (C) Otros espacios usados para aire ambiental. Se permitirán los siguientes alambres, cables y canalizaciones para comunicaciones en otros espacios usados para aire ambiental como se describe en (C): (5) Cables tipo CMP, CMR, CM y CMX y alambres de comunicaciones instalados en canalizaciones que son instaladas cumpliendo con (C). (6) Cables tipo CMP, CMR, CM y CMX y canalizaciones para comunicaciones en plenums, canalizaciones verticales para comunicaciones y canalizaciones para comunicaciones de uso general, soportadas por charolas con la base de metal y cubiertas de metal en otros espacios usados para aire ambiental como se describe en (C) Alambrado en ductos no utilizados para manejo de aire, ductos construidos para ventilación ambiental y otros espacios para ventilación ambiental. (C) Otros espacios usados para ventilación ambiental. Esta sección se debe aplicar a los espacios no construidos específicamente para propósitos de manejo del aire ambiental, pero utilizados para propósitos del manejo de aire como un plenum [ ] NOTA 1: El espacio sobre un plafón colgante, usado para propósitos de manejo de aire ambiental es un ejemplo del tipo de otros espacios a los cuales se aplica esta sección. (1) Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado para estos otros espacios se deben limitar a [ ] Se permitirá la instalación de otros tipos de cables, conductores y canalizaciones en tubería metálica eléctrica, tubo conduit metálico flexible, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico pesado sin recubrimiento total no metálico, tubo conduit metálico flexible, o en donde sean accesibles, canalizaciones metálicas superficiales o ductos metálicos de alambres con cubiertas metálicas. Hasta aquí podemos observar que los artículos mencionados ( , y ) permiten la instalación de cables no plenum es otros espacios para manejo de aire ambiental cuando están contenidas en canalizaciones metálicas cerradas (ducto, tubo conduit, charola con tapa, etc.). (3) Equipo. En otros espacios utilizados para la ventilación ambiental, se permitirá la instalación de equipo eléctrico con envolvente metálico o equipo eléctrico con envolvente no metálico aprobado para uso dentro de un espacio de manejo de aire y con características adecuadas de resistencia al fuego y de baja producción de humo, así como con el material del alambrado asociado adecuado para la temperatura ambiente, a menos que se prohíba en otra parte de este código. Esta especificación deja abierta la posibilidad de instalar cable LS0H, ya que no se prohíbe en ninguna parte de la norma y posee una adecuada resistencia al fuego y baja producción de humo. (D) Equipo de tecnología de información (TI). El alambrado eléctrico en áreas de ventilación por debajo de pisos falsos en lugares para equipo de TI, se permitirá de acuerdo con el Artículo 645. Los requisitos de usar cable tipo plenum del artículo , no aplican para cables debajo de piso falso para equipo de TI. En dicho caso aplica lo especificado en el artículo7 Instalación de cables dentro del piso falso de cuartos de equipos o centros de datos Se tiene la creencia de que debajo del piso falso, en el espacio utilizado para la distribución de aire de enfriamiento, sólo se permite la instalación de cable tipo plenum; pero en realidad hay otros cables no plenum aprobados para esta aplicación; esto por supuesto, siempre y cuando no se infrinja ningún reglamento local, estándar o normativa relevante Equipos de Tecnología de la Información (TI) Otros Artículos [ ] (B) Plenum. Para el alambrado y cableado de una plenum, ubicada encima de una sala de equipamiento de tecnología de la información, se deben aplicar las secciones (C)(1) [ ] (C) y (C) [ ] Dentro de las salas de equipos de TI sólo se considera plenum al espacio encima de la sala. Esta es la razón por la cual la norma permite otros tipos de cables debajo del piso falso Circuitos de alimentación y cables de conexión (E) Bajo pisos falsos. Los cables de fuerza, cables de comunicaciones [ ] asociados con los equipos de tecnología de la información, se permiten debajo de pisos falsos cuando se cumplan las siguientes condiciones: (4) La ventilación bajo los pisos falsos se utilice únicamente para las salas de tecnologías de la información [ ] El sistema de ventilación debe estar dispuesto de tal modo que, con dispositivos aprobados para la detección de humo, tan pronto se detecte fuego o productos de la combustión en el espacio bajo el piso falso, cese la circulación de aire. (6) Otros cables, que no están comprendidos en los incisos (e)(2) y (e)(3) anteriores y aquellos que cumplen con (E)(6)(a) o (E)(6)(b) siguientes deben estar aprobados como cables del tipo DP (Data Processing Procesamiento de Datos), con características de resistencia al fuego que los hagan adecuados para usarlos bajo pisos falsos en salas de equipos de tecnología de la información. (a) Cables de interconexión dentro de una canalización. (b) Se permitirán cables con designación de las marcadas en la Tabla [ ] 78 Tabla Tipos de cables permitidos bajo pisos falsos Tipos de cables permitidos debajo del piso falso Plenum Riser Uso General OFNP y OFCP OFNR y OFCR OFN y OFC CMP CMR CM Esta tabla es la muestra más clara de que sí están permitidos cables no plenum debajo del piso falso de las salas de equipos! De acuerdo a lo especificado por el artículo 645.5, inciso (E) (6) (b), la tabla indica todos los cables plenum y no plenum que se permite instalar debajo del piso falso. La presente tabla indica sólo los cables de fibra óptica y de comunicaciones permitidos de acuerdo a dicho artículo. A pesar del que el título de la tabla es muy claro (Tipos de cables permitidos bajo pisos falsos), debido a que la tabla contiene una columna titulada Plenum, se genera la confusión de si los cables no plenum se permiten o no debajo del piso falso cuando este espacio se utiliza para manejo de aire. La lectura y entendimiento correcto de las especificaciones del artículo 645 aclara dicha confusión: 1) Para los fines de este artículo, la designación plenum (cámara de distribución de aire) sólo aplica para el espacio encima de la sala de equipos (véase artículo 645.3, inciso (B) y no para el espacio debajo del piso falso aunque este también se uso para manejo de aire. 2) El principal propósito del manejo de aire debajo del piso falso es el enfriamiento de los equipos y no la ambientación, ventilación o climatización de las áreas de ocupantes. 3) La ventilación bajo los pisos falsos se utiliza únicamente para las salas de equipos. El sistema de ventilación debe estar dispuesto de tal modo que, con dispositivos aprobados para la detección de humo, tan pronto se detecte fuego o productos de la combustión en el espacio bajo el piso falso, cese la circulación de aire. Véase artículo 645.5, inciso (e) (4). 4) De acuerdo con otros artículos de la norma, dentro del centro de datos, los cables tipo plenum (CMP, OFNP y OFCP) sólo son obligatorios en espacios destinados al manejo de aire ambiental (artículo ) que estén instalados en canalizaciones abiertas en áreas por encima del techo falso (artículo 645.3) o que se extiendan más allá de la sala de equipos (artículos 645.6, 800 y 770) Cables fuera de la sala de equipos de TI. Los cables que se extiendan más allá de la sala de equipos de TI están sujetos a los requerimientos aplicables de este código. Si los cables salen de la sala de equipos, entonces están sujetos a otros artículos de la norma que pueden requerir cables tipo riser o plenum, aunque también ya se comentó que en ambientes plenum se pueden instalar cables no plenum siembre y cuando estén dentro de canalizaciones metálicas cerradas. 89 Instalación de cables LS0H Se le denomina halógenos al grupo de los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y ástato. Los halógenos forman parte de los materiales con que se fabrican los forros y aislamientos de los cables eléctricos y de comunicaciones, particularmente los hechos de PVC o de FEP, debido a sus propiedades resistentes a la flama a un bajo costo. Los cables de PVC pueden tener varias clasificaciones -CM, CMP (Plenum), CMR (Riser), etc.- dependiendo de su utilización dentro de los edificios, la cual puede estar o no definida por reglamentos o códigos eléctricos, tales como el NEC de los Estados Unidos. Paradójicamente, los gases halógenos que producen son muy tóxicos y corrosivos, lo cual pone en riesgo la seguridad de los ocupantes de los edificios y áreas confinadas, particularmente aquellas donde hay grandes concentraciones de personas y existen dificultades para su inmediata evacuación (centros comerciales, aeropuertos, barcos, aviones, trenes subterráneos, etc.). Los cables de comunicaciones clasificados como LS0H tienen que cumplir como mínimo con las siguientes normas internacionales: IEC , para asegurar que están libres de halógenos 4 ; IEC , para comprobar que son bajos en humos; y IEC para comprobar su resistencia a la propagación vertical de la flama 5. La norma internacional ISO/IEC para la planeación e instalación de cableado de TI, especifica que los cables que se instalen en interiores de edificios deben cumplir como mínimo con la norma IEC La norma internacional IEC para cables de comunicaciones digitales hasta 1000 MHz, la cual abarca los cables de par trenzado balanceado, especifica que los cables deben cumplir como mínimo con IEC para la comprobación de sus características de propagación de la flama; con IEC para su evolución de gases halógenos; y con IEC para la generación de humos. En una situación de incendio, antes de ser alcanzada por las llamas, hay más probabilidad que una persona fallezca antes por intoxicación o incluso por no hallar la salida debido a la baja visibilidad ocasionada por el humo. Por esta razón, se especifican primordialmente los cables libres de halógenos y de baja emisión de humos. Después de grandes catástrofes producidas por la emisión de gases halógenos, como el famoso incendio de KingCross en Londres 6, el cual cobró la vida de 37 personas en 1987, se empezó a regular en todo el mundo la restricción en el uso de halógenos. Fuera de Estados Unidos y de muchos países cuyos reglamentos eléctricos se basan en el NEC, los reglamentos eléctricos y de construcción de los demás países, especialmente en Europa, especifican el uso obligatorio de cables libres de halógenos, de baja emisión de humos y retardantes a la flama. Con lo cual se generó una barrera tecnológica principalmente entre Estados Unidos y los países Europeos. Con excepción de las instalaciones militares y algunas aplicaciones especiales, en Estados Unidos se restringe la especificación de cables LS0H. En Europa y otros países industrializados que se basan en 4 En México la norma que se usa para esta prueba es la NMX-J-472-ANCE En México la norma que se usa para esta prueba es la NMX-J-498-ANCE10 normas internacionales se restringe la especificación de cables construidos con PVC y FEP (plenum, riser, etc.). Cabe hacer notar que los países integrantes de la OMC deben firmarr el acuerdo OTC 7 (Obstáculos Técnicos al Comercio), en donde se les conmina enfáticamente en que sus normas nacionales armonicen con las normas internacionales para evitar las barreras tecnológicas al comercio. En el 2006 se pudo comprobar a través de investigaciones científicas que el FEP, el cual es el material predilecto en la fabricación de los cables plenum, es cancerígeno 8, lo cual aceleró los esfuerzos para fabricar cables plenum libre de halógeno, lo cual también permitiría que los cables tipo plenum puedan ser vendidos en países regidos por las normas internacionales. Las asociaciones verdes, enfocadas a la construcción sustentable y eficiente, favorecen el uso de materiales libres de halógenos en la construcción de los edificios, por ejemplo, El U.S. Green Building Council otorga créditos para la certificación LEED cuando se usan materiales que no contienen halógenos 9. Una falsa creencia es que los cables LS0H aunque no contienen halógenos no impiden la propagación de la flama poniendo en riesgo a las personas y los bienes dentro del edificio. Como ya se mencionó anteriormente, el retardo a la propagación de la flama de los cables marcados como LS0H se prueba conforme a las estrictas normas internacionales de la serie IEC En la siguiente liga de internet se pueden encontrar videos en donde muestran las diferencias de los cables (plenum, no plenum, LS0H) expuestos a la flama: com.com/multimedia/video_clips/video.aspx?id=13100 ips/video.aspx?id= Además del efecto tóxico en las personas, los ácidos halogenados también tienen un efecto corrosivo en los equipos electrónicos. En el caso considerado el peor desastre en la historia de las telecomunicaciones, ocurrido el 8 de mayo de 1988 en las instalaciones de la Central de Illinois Bell (Hindsdale, IL) 10, además de que el incendio dejó sin servicio telefónico a 35,000 usuarios de Chicago, lo cual costó varios millones de dólares, se tuvo que reemplazar por completo el conmutador central el cual no se dañó directamente por el fuego, sino por la corrosión ácida de los gases producidos por la combustión. Como parte de su iniciativa verde, todos los productos Siemon, incluyendo cables plenum, no plenum y LS0H, cumplen con la directiva RoHS, lo cual asegura que los materiales utilizados no contienen sustancias peligrosas restringidas por dicha iniciativa. Para mayor información de cables LS0H, se pueden consultar las siguientes ligas de Internet: ogens/cables_lliures_halogens.htm +Anixter+-+Jan+-+Feb+09.pdf LEED Pilot Credit Library. Pilot Credit 2: PBT Source Reduction: Dioxins and Halogenated Organic Compounds 10 https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/95/illinois%20bell%20telephone%20fire,% pdf?sequence=2 1011 Pruebas de retardo a la flama Los métodos de prueba de retardo a la propagación de la flama son muy diferentes en cuanto a las condiciones y equipamiento que requieren y por lo tanto no se puede hacer una comparación o correspondencia entre las normas de la IEC y las referidas en la NFPA-70. La siguiente tabla muestra los valores que se consideran aceptables para la realización de la pruebas. Tipo de chaqueta Prueba de halógenos o gases tóxicos LS0H IEC Determinación del contenido de gases ácidos halogenados. IEC Determinación del grado de acidez de gases en una solución de 1 litro de agua, en donde el ph de la solución debe ser a 4.3 y la conductividad 10 μs/mm Plenum (CMP, OFNP, OFCP) Riser (CMR, OFNR, OFCR) Uso General (CM, OFN, OFC) Prueba de contenido de humo IEC Dos o tres cables amarrados expuesto a la flama por 40 min. El humo debe permitir un mínimo de 60% de transmisión de luz (equivale a densidad óptica máxima 0.22) No se especifica ANSI/NFPA 262. Densidad óptica de humo promedio máximo 0.15 y pico máximo 0.5 (70% y 31.62% mínimos de transmisión de luz respectivamente) Prueba de retardo de flama o fuego IEC Flama de 1 kw (~3400 BTU/h) aplicada por 60 segundos a cable sencillo posicionado verticalmente. Junto con esta prueba puede hacerse IEC , en la cual no debe haber partículas que incendien el papel colocado 150 mm debajo de la muestra IEC Charola tipo escalera montada verticalmente de 3.5 m de largo por 300 mm de ancho llena (1.5 l/m) de cables mayores 35 mm2 de sección transversal amarrados lado a lado. Se aplica flama por 20 min. ANSI/NFPA 262. Charola tipo escalera montada horizontalmente con cables instalados en 1.37 m. Se aplica flama de 86 kw (~294k BTU/h) por 20 min. No se especifica No se especifica UL Dos cables soportados verticalmente en una barra metálica a través de una chimenea vertical entre dos pisos. Se aplica flama de ±8.1 kw (527,500 ±25,500 BTU/h) por 30 min. No se especifica No se especifica UL Se aplica flama de ~20 kw (70,000 BTU/h) por 20 min a dos cables paralelos instalados 2.44 m verticalmente en charola tipo escalera Distancia máxima de carbonización 425 mm hacia arriba y 65 mm hacia abajo 2.5 m 1.52 m 3.66 m 2.44 m 1112 Definiciones y abreviaturas: CM. Cable de comunicaciones para uso general. El cable CM debe estar aprobado como adecuado para usos generales de comunicaciones, con excepción de pozos verticales y plafones, además debe estar aprobado como resistente a la propagación del fuego, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL 1685, sin que aplique la prueba de emisión de humos de dicha norma. CMG. Cable de comunicaciones para uso general. El cable CMG debe estar aprobado como adecuado para uso en comunicaciones de propósito general, excepto en pozos verticales, plafones y también estar aprobado de tener las características de resistencia a la propagación del fuego. Las especificaciones de los cables CM y CMG son idénticas en la NFPA-70. En México, la NOM-001-SEDE agrega al cable CMG la especificación de tener baja emisión de humo, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma CSA C22.2 No M-2001 (norma canadiense). CMP. El cable de comunicación tipo CMP instalados en plafones debe estar aprobado para uso en plafones, ductos, y otros espacios utilizados para manejar aire acondicionado, y además como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja emisión de humo, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma NFPA-262. CMR. Cable de comunicaciones para pozos verticales. El cable CMR debe estar aprobado como adecuado para uso en un pozo vertical o de piso a piso y también debe estar aprobado de tener características de resistencia fuego. En México, la NOM-001-SEDE agrega al cable CMR la especificación de tener baja emisión de humo, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL CMUC. Cable de comunicaciones tipo CMUC para instalación bajo alfombra. El cable CMUC debe estar aprobado para uso bajo alfombras y además como resistente a la propagación de la flama, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma ANSI/UL CMX. Cable de comunicaciones de uso limitado. El cable tipo CMX debe estar aprobado como adecuado para uso en viviendas y para uso en canalizaciones, además debe estar aprobado como resistente a la propagación de la flama, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma ANSI/UL DP (cable tipo DP). Data processing cable (cable de procesamiento de datos), el cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL FEP. Fluorinated Ethylene Propylene (Etileno Propileno Fluorado. Conocido con el nombre comercial de Teflón ). IEC. International Electrotechnical Commission (CEI Comisión Electrotécnica Internacional). LEED. Leadership in Energy & Environmental Design (Liderazgo en diseño ambiental y de energía). LS0H. Low smoke, zero halogenum (Bajo en humo, libre de halógeno). También se le denomina con las siglas LSZH ó LSFH. Estos cables tienen que cumplir con las normas IEC 60754, para asegurar que están libres de halógenos; IEC 61034, para comprobar que son bajos en humos; e IEC 60332, para comprobar su resistencia a la flama. NEC. National Electrical Code (Código Eléctrico de los Estados Unidos). NFPA. National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Fuego). OFC. Cables de fibra óptica conductores. Los cables tipo OFC deben estar aprobados como adecuados para uso general, excepto en ductos verticales, plenum y otros espacios utilizados para aire ambiental, y además deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL 1685, sin que aplique la prueba de emisión de humos de dicha norma. OFCG. Cables de fibra óptica y conductores de uso general. Los cables tipo OFCG deben estar aprobados como adecuados para uso general, excepto en ductos verticales y plenum; además, deben estar aprobados como 1213 resistentes a la propagación del fuego, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma CSA C22.2 No. 0.3-M-2001 (norma canadiense). OFCP. Cables de fibra óptica conductores para plenum. Los cables tipo OFCP deben estar aprobados como adecuados para su uso en plenum, ductos y otros espacios usados para aire ambiental y, además, deben estar aprobados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma NFPA-262. OFCR. Cables de fibra óptica conductores para ductos verticales. Los cables tipo OFCR deben estar aprobados como adecuados para su uso en trayectorias verticales en un ducto vertical o de un piso a otro y también deben estar aprobados como poseedores de características de resistencia al fuego y capaces de evitar la propagación del fuego de un piso a otro, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL1666. OFN. Cables de fibra óptica no conductores. Los cables tipo OFN deben estar aprobados como adecuados para uso general, excepto en ductos verticales, plenum y otros espacios utilizados para aire ambiental, y además deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL 1685, sin que aplique la prueba de emisión de humos de dicha norma. OFNG. Cables de fibra óptica no conductores de uso general. Los cables tipo OFNG deben estar aprobados como adecuados para uso general, excepto en ductos verticales y plenum; además, deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma CSA C22.2 No. 0.3-M-2001 (norma canadiense). OFNR. Cables de fibra óptica no conductores para ductos verticales. Los cables tipo OFNR deben estar aprobados como adecuados para su uso en trayectorias verticales en un ducto vertical o de un piso a otro y también deben estar aprobados como poseedores de características de resistencia al fuego y capaces de evitar la propagación del fuego de un piso a otro, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma UL OFNP. Cables de fibra óptica no conductores para plenum. Los cables tipo OFNP deben estar aprobados como adecuados para su uso en plenum, ductos y otros espacios usados para aire ambiental y, además, deben estar aprobados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo, lo cual puede comprobarse de acuerdo con las especificaciones de la norma NFPA-262. OMC. Organización Mundial de Comercio. OTC (Acuerdo). Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT Agreement. Technology Barrier to Trade Agreement) Plenum. Compartimento o cámara a la que están conectados uno o más ductos de aire y que forma parte del sistema de distribución de aire localizado usualmente por encima del techo falso. Otros términos que se llegan a emplear como sinónimos de plenum son cámara plena, cámara de distribución de aire y cámara de plafón. PVC. PolyVinyl Chloride (Cloruro de Polivinilo) RoHS. Restriction on the use of Hazardous Substances (Restricción en el uso de sustancias peligrosas). Directiva europea 2002/95/EC publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en febrero del La directiva RoHS provee medidas preventivas con bases legales para restringir el uso de ciertas sustancias peligrosas en varios tipos de equipos nuevos eléctricos y electrónicos. USGBC. United States Green Building Council (Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos) TI. Tecnologías de la Información 1314 Bibliografía ANSI/NFPA 262 Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and Cables for Use in Air-Handling Spaces, 2011 Edition. ANSI/UL 1581, Ed , Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords. ANSI/UL 1666, Ed , Standard for Test for Flame Propagation Height of Electrical and Optical-Fiber Cables Installed Vertically in Shafts. ANSI/UL 1685, Ed , Standard for Vertical-Tray Fire-Propagation and Smoke-Release Test for Electrical and Optical- Fiber Cables. ANSI/UL 1690, Ed , Standard for Data-Processing Cable. CSA C22.2 No , Update N 2, January 2005, Test Methods for Electrical Wires and Cables. IEC ed1.0 ( ) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable Apparatus. IEC ed1.0 ( ) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kw pre-mixed flame. IEC ed1.0 ( ) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles. IEC ed1.1 Consol. with am1 ( ) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C. IEC ed3.0 ( ) Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content. IEC ed2.0 ( ) Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by ph measurement) and conductivity. IEC ed3.0 ( ) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements. IEC ed3.1 Consol. with am1 ( ) Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification. ISO/IEC ed1.0 (2012) Information technology Implementation and operation of customer premises cabling Part 2: Planning and installation. NFPA-70 National Electrical Code (NEC ) 2011 Edition. NMX-J-472-ANCE-2008, Conductores Determinación de la cantidad de gas ácido halogenado que se genera durante la combustión controlada de materiales poliméricos tomados de cables eléctricos Método de prueba. NMX-J-498-ANCE-2011, Conductores Determinación de la resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos que se colocan en charola vertical Método de prueba. NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). Acerca del Autor Miguel Aldama es un consultor con más de 25 años de experiencia en Sistemas de Transporte de Información, cuenta con las certificaciones RCDD, NTS, OSP, WD, TPM y CCRE y participa en los comités de normas de cableado para Tecnologías de la Información de ISO/IEC, ICREA y NYCE. Actualmente forma parte del equipo Servicios Técnicos y Educativos de Siemon Latinoamérica NOTA: Siemon hace todos los esfuerzos posibles para asegurar que el contenido de los materiales presentados y comunicados hacia usted sean acertados. El contenido aquí incluido es sólo informativo y Siemon no asume responsabilidad u obligación alguna sobre hechos o acciones resultantes de este contenido a menos que sea acordado por escrito y firmado por las partes involucradas. 14 Mostrar más
Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento: 1. Artículo 1.5,- 11. El diseño, construcción, montaje y pruebas de la red interna de telecomunicaciones, incluida la infraestructura Más detalles REGLAMENTO : SEGURIDAD DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE ELECTRICIDAD PLIEGO TÉCNICO NORMATIVO : RPTD N 4. MATERIA : CONDUCTORES. REGLAMENTO : SEGURIDAD DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN Más detalles www.c3comunicaciones.es
LA SEGURIDAD ANTE EL FUEGO Y LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA En este artículo pasamos revista a las condiciones de trabajo y ambientales que deben soportar los cables ópticos en caso de incendio; así como a Más detalles CABLE ÓPTICO FIBER-LAN INDOOR
CABLE ÓPTICO FIBER-LAN INDOOR Tipo del Producto Cables Ópticos Construcción RoHS Compliant Dieléctrico Tight Buffer Monomodo o Multimodo Descripción Cable óptico totalmente dieléctrico tipo "tight", con Más detalles Sistemas de Cableado Estructurado
Sistemas de Cableado Estructurado Webinario Junio 2015 David Espinoza Product Management david.espinoza@syscom.mx Temario I. Introducción. II. Planeación de sistemas de cableado estructurado. III. Estándares. Más detalles NUEVOS REQUISITOS DEL RETIE PARA CONDUCTORES ELECTRICOS
Boletín Técnico - Junio 2009 CONTENIDO Ensayo de Envejecimiento Térmico Cables Aptos para ser Instalados en Bandejas Portacables Conductores Libres de Halógenos y de Baja Emision de Humos Laboratorio de Más detalles Los cables Viakon Station (A) son usados para el cableado interno de servicios telefónicos, sensores para circuitos de alarma, etc.
Cable Station (A) DESCRIPCIÓN GENERAL Cable formado por conductores sólidos de cobre, aislados individualmente bajo código de colores con policloruro de vinilo semirrígido (SR-PVC) cableados en grupos Más detalles SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS DE GRAN ALTURA PROCEDIMIENTO CFE DCSEEEGA
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A EDIFICIOS JUNIO 2014 CONTENIDO 1.- OBJETIVO... 1 2.- CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3.- NORMATIVIDAD APLICABLES... 1 4.- DEFINICIONES... 3 5.- LINEAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS Más detalles CABLE CONTROL VINANEL 2000 M.R. PVC + PVC (D) 600 V
CABLE CONTROL VINANEL 000 M.R. PVC + PVC (D) 600 V 4 3 SC0.. Conductores cobre suave.. Aislamiento PVC tipo THW-LS. 3. Cinta reunidora. 4. Cubierta exterior PVC tipo THW-LS. Nota: El cable pue construirse Más detalles : PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE ELECTRICIDAD PLIEGO TÉCNICO NORMATIVO : RPTD N 8. MATERIA : PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REGLAMENTO : SEGURIDAD DE INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE Más detalles Universitario SERGIO R. TIRADO P. Tlf. +58-0416-7852374 e-mail: sergio-zeus@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CABLES ELÉCTRICOS Elaborado Por: Universitario SERGIO R. TIRADO P. Tlf. +58-0416-7852374 e-mail: sergio-zeus@hotmail.com CIUDAD BOLÍVAR-VENEZUELA Año: Más detalles Oferta en Infraestructura de Cableado de Cobre
Oferta en Infraestructura de Cableado de Cobre Sistemas de Cableado de Cobre de alta velocidad La implementación de sistemas de cableado de alta velocidad ha incrementado con rapidez conforme los data Más detalles SINTOX 80 C 750 V PE HF FR LS CT CENTELSA SINTOX 80 C 750V PE HF FR LS CT
EN LUGARES CON ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO Y POCA VENTILACIÓN, TU INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE SER CON CABLES CENTELSA SINTOX 80 C 750 V PE HF FR LS CT CENTELSA SINTOX 80 C 750V PE HF FR LS CT CENTELSA SINTOX Más detalles Jr. Chávez Tueros Nº1296, Chacra Ríos Sur, Lima 1 Teléfonos: 425-9520 / 425-8130 Fax: 425-8281 / Nextel: 829*7173 Email: gerdipac@gerdipac.com.
BANDEJAS PORTACABLES Por NEMA (Asociación Nacional de los Fabricantes de Material Eléctrico), un sistema de la bandeja de cable es "una unidad o un montaje de unidades o de secciones y de guarniciones Más detalles 314.27 (E) Excepción. Equipo de utilización.
314.27 (E) Excepción (E) Equipo de utilización. Las cajas utilizadas para soportar equipos de utilización, diferentes de los ventiladores (de aspas) suspendidos del cielo raso, deben cumplir con los requisitos Más detalles ESPACIOS DE TELECOMUNICACIONES
OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Al concluir exitosamente esta sección, el estudiante deberá ser capaz de: I. Definir los requisitos y recomendaciones de los espacios de telecomunicaciones, los cuales incluyen Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...
Edición: sep 0 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN.... EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES....1 Clasificación de los volúmenes....1.1 0....1. 1....1.....1.4.... Protección para garantizar la seguridad...4. Más detalles Conductores Eléctricos de Energía para instalaciones en soportes tipo Charola.
Conductores Eléctricos de Energía para instalaciones en soportes tipo Charola. Presentación en Colegio de Ingenieros Leon, Gto. Septiembre de 2007 Qué cables se pueden instalar en charolas y en qué condiciones? Más detalles Boletín Técnico NOM-001-SEDE-2005
1: Volumen 1 No. 2 Esta información esta dirigida a todas aquellas personas con conocimientos prácticos que se dedican a la construcción de instalaciones eléctricas de uso domestico, residencial y comercial, Más detalles Catálogo de Cables de Telecomunicación INTRODUCCIÓN
Catálogo de Cables de Telecomunicación INTRODUCCIÓN Conductores Tecnológicos S.A. www.contecsa.es Índice de Cables Página Introducción 3 EAP / EAP-R 4 EAPSP / EAPSP-R 5 ISP / ICP 6 Conductores Tecnológicos Más detalles Reunión 54 del ISO/IEC/JTC 1/ SC 25/WG 3: Nuevas Normas para Nuevas Tecnologías
Reunión 54 del ISO/IEC/JTC 1/ SC 25/WG 3: Nuevas Normas para Nuevas Tecnologías Introducción Los días 25 de febrero al 1 de marzo del 2013 en Ixtapa-Zihuatanejo, México, se llevó a cabo la reunión 54 del Más detalles Guías de aplicación e instalación para tubos metálicos flexibles y tubos metálicos flexibles herméticos a los líquidos NEMA RV 3
Guías de aplicación e instalación para tubos metálicos flexibles y tubos metálicos flexibles herméticos a los líquidos NEMA RV 3 The Association of Electrical and Guías de aplicación para FMC Construcción Más detalles Introducción a Estandares de Cableado
Modulo 6 Introducción a Estandares de Cableado Introducción a estándares y códigos de cableado Algunos codigos son para promover seguridad en sitios de trabajo. Por ejemplo los codigos electricos protegen Más detalles /THWN 90 C CONTENIDO CONDUCTORES ELÉCTRICOS THHN/THWN 90 C AISLADOS CON PVC/NYLON. Nylon para Uso en Conductores Eléctricos. Análisis Comparativo
oletín Técnico Enero 00 CALES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. CONTENIDO CONDUCTORES ELÉCTRICOS N AISLADOS CON PVC/NYLON Nylon para Uso en Conductores Eléctricos /N Análisis Comparativo Proceso de Más detalles NORMAS TÉCNICAS INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PAD MOUNTED) APROBÓ: OCTUBRE 2004 CENTRO INFORMACIÓN REDES ENERGÍA
(PAD MOUNTED) Página 1 de 12 1 TABLA DE CONTENIDO 1. ALCANCE... 3 2. FUNCIÓN... 3 3. ANTECEDENTES Y NORMAS QUE SE APLICAN... 3 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS... 4 4.1 INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE... 4 4.2 Más detalles REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL
XXIII REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES INCLUYENDO RADIODIFUSIÓN Del 17 al 21 de marzo de 2014 Cartagena de Indias, Colombia OEA/Ser.L/XVII.4.2 CCP.II-RADIO/doc. 0001 /14 Más detalles RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT±
RepublicofEcuador EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equaljusticeforal, abeterinformedcitizenry,theruleoflaw,worldtradeandworldpeace, thislegaldocumentisherebymadeavailableonanoncommercialbasis,asit Más detalles Diseño de Envolvente de Edificio utilizando ROXUL
Diseño de Envolvente de Edificio utilizando ROXUL Diseño de Envolvente de Edificio utilizando ROXUL (BEDR ) FIREWALL y ROXUL PLUS MB Tablero Aislante calificado contra incendio para edificios metálicos Más detalles Cableado Horizontal. Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack).
Cableado Horizontal Definición: Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de telecomunicaciones (Rack). Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, Más detalles DESARROLLO DE LA TRASMISION SOBRE COBRE EN 10G CAT6a.
DESARROLLO DE LA TRASMISION SOBRE COBRE EN 10G CAT6a. Desarrollo de 10GBaseT Primero la IEEE define el método de transmisión y calcula el desempeño necesario para el cableado para tener una transmisión Más detalles MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015)
República de Colombia MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA RESOLUCIÓN NÚMERO 4 0492 DE (24 ABR 2015) Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Más detalles APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.. Introducción.. Ámbito de aplicación
ARQUITECTURA TÉCNICA ASIGNATURA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II CURSO: 2008-2009 APUNTES TEMA 12: LOS MATERIALES Y EL FUEGO.. DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Introducción. Ámbito de aplicación. Condiciones Más detalles Certificación de productos en Instalaciones eléctricas
Certificación de productos en Instalaciones eléctricas NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001 SEDE 2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIÓN) OBJETIVO: 1.1.1 Es establecer las especificaciones y lineamientos Más detalles Ramón San Miguel Coca. Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI.
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS EN HOSPITALES Ramón San Miguel Coca Director Técnico Promat Ibérica S.A Coordinador Comité Sectorial TECNIFUEGO-AESPI. 1 PROTECCION PASIVA.- Conjunto de materiales y Más detalles ANEXO IV Pliego Técnico. 4. Condiciones de aceptación de la instalación y pruebas finales 8
Organización Mundial del Turismo Invitación a la Licitación IT/ICT/2011-01 Madrid, 17 de junio de 2011 ANEXO IV Pliego Técnico Tabla de Contenido 1. Introducción y ámbito de aplicación 2 2. Diseño 2 2.1. Más detalles Fire Barrier FIRE BARRIER
Fire Barrier En la industria de los sistemas para transporte de información hay una miríada de normas y estándares que debe cumplir una instalación, algunas de las normas que están consideradas como fundamentales Más detalles UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELÉCTRICA Y MECÁNICA I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS COORDINACIÓN DE ELÉCTRICA Y MECÁNICA Ciclo II-15 Instalaciones Eléctricas Industriales Guía de Laboratorio No. 1 Accesorios de una Instalación Eléctrica Más detalles ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO:
Señores: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Dra. Alma Durán Pérez Jefe División de Contratos. Ref. Observaciones a la INVITACIÓN PÚBLICA MONTAJE DE EQUIPOS Y REDES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA Más detalles SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO. www.seguridadseat.com
SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIO Las alarmas para detección de Incendios SALVAN VIDAS y evitan grandes PERDIDAS económicas. QUE ES LA NFPA? National Fire Protection Association: La NFPA es la fuente Más detalles Categoría 5e UTP. CATEGORÍA 5e UTP
Categoría 5e UTP Categoría 5e UTP Las aplicaciones de telecomunicaciones que actualmente se desarrollan son cada día más demandantes de recursos, por lo que el sistema para transporte de información (anteriormente Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5916
NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5916 2012-06-20 CABLES ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL PARA USO EN BANDEJA PORTACABLES CON ELEMENTOS DE FIBRA ÓPTICA OPCIONALES E: ELECTRICAL POWER AND CONTROL TRAY CABLES Más detalles II. SISTEMA CONTRA INCENDIO
II.1. Generalidades Todas las edificaciones deben tener un sistema contra incendio que cumpla con ciertas normas, con el objeto de prevenir y combatir un incendio, de tal manera que se les brinde seguridad Más detalles Alambres y Cables RHH / RHW-2 EPR+CP o CPE
CABLES CONTROL Y FLEXIBLES ÍNDICE CATÁLOGO DE CABLES CONTROL Y FLEXIBLES CABLES CONTROL Cable control Controlat PVC + PVC tipo D CT-SR 00 V 0 C... Cable control Controlat PVC+PVC 00 V C RPI... Cable control Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles Carcasas de protección de cámaras e instrumentación: estándares de protección IEC y NEMA
Carcasas de protección de cámaras e instrumentación: estándares de protección IEC y NEMA Palabras clave: Carcasas de protección Estándares de protección Gabinetes de protección Protección de equipamiento Más detalles Control / Multiconductor THW-LS / THHW-LS
CONDUCTORES ALT/SAE Descripción Monoconductores flexibles de cobre suave con aislamiento de Cloruro de Polivinilo (PVC), para uso automotriz. Especificaciones Los conductores ALT/SAE están respaldados Más detalles NORMAS DE MATERIALES PARA REDES AÉREAS CONECTORES PARA ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA
1. ALCANCE La norma hace parte del grupo de materiales normalizados y tiene como propósito fundamental determinar todas las características que deberán tener los herrajes y accesorios que se usen e instalen Más detalles REGLAMENTO TECNICO CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS
REGLAMENTO TECNICO CONDUCTORES Y CABLES ELECTRICOS Artículo º Objeto.- El presente Reglamento Técnico tiene por finalidad establecer las características técnicas, así como, el rotulado y etiquetado, que Más detalles SECCIÓN 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED Y SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP
1 SECCIÓN 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO DE RED Y SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP REVISION Nº 1 2 DIVISIÓN 16: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Sección 16770: CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO ACTIVO Más detalles NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) Principales cambios de la NOM 001 SEDE 2012 respecto a la NOM-001-SEDE-2005.
NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) 1 Principales cambios de la NOM 001 SEDE 2012 respecto a la NOM-001-SEDE-2005. Al realizar el cruce de referencias de los 139 Artículos de la NOM-001-SEDE-2005 Más detalles Catálogo de Cables de Telecomunicacón
Catálogo de Cables de Telecomunicacón Cables de Telecomunicación Página Cobre. Introducción 3 EAP / EAP-R 4 EAPSP / EAPSP-R 5 ISP / ICP 6 Fibra óptica. Introducción 7 Fibra ajustada (tight buffer cables) Más detalles SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS El diseño debe ser desarrollado acorde a la NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio DISPOSITIVOS DE INICIACION 1. Iniciación manual de la alarma contra Más detalles OBJETIVOS DE LA SECCIÓN. Al concluir exitosamente esta sección, el estudiante deberá ser capaz de:
CUARTO DE EQUIPO OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Al concluir exitosamente esta sección, el estudiante deberá ser capaz de: I. Definir los requisitos y recomendaciones del cuarto de equipos con base en el Sistema Más detalles Serie 11 CATV Coaxial Drop / Satélite
Serie 11 CATV Coaxial Drop / Satélite DESCRIPCIÓN GENERAL Cable Coaxial constituido por un conductor central de CCS (Copper Clad Steel) o cobre sólido, aislamiento de polietileno (PE) espumado por inyección Más detalles Technical Bulletin Edited by the Technical Support Group of NEWLINK Cabling Systems, for the professional installers, technicians, and designers,
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARTE III Por: Juan La Rosa NEWLINK Technical Support Manager. E-mail: jclarosa@newlink-usa.com III DISEÑANDO EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES El diseño de los cuartos para Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...6 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles DISTRIBUIDOR OPTICO CIE
DISTRIBUIDOR OPTICO CIE Página 1 de 8 Indice 1.0 Introducción 2.0 Descripción 3.0 Características y beneficios 4.0 Dimensiones 5.0 Configuración y diagramas de interconexión 6.0 Accesorios 7.0 Información Más detalles Estándar EIA/TIA. Cableado estructurado
Estándar EIA/TIA Cableado estructurado Estándar EIA/TIA El Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA) Más detalles 5. Instalaciones eléctricas
5. Instalaciones eléctricas 5.1. Presentación El presente capítulo se fundamenta en lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, así como en los códigos NFPA 30, NFPA 30A y NFPA 70 (National Más detalles SECCIÓN 07 84 00 BLOQUEO CONTRA FUEGO
SECCIÓN 07 84 00 BLOQUEO CONTRA FUEGO ## ESTA SECCIÓN SE PRESENTA EN FORMATO CSI DE 3 S Y EN FORMATO DE PAGINA CSI; EL NOMBRE DEL PROYECTO, SU NÚMERO, FECHA Y TÍTULO DE LA SECCIÓN EN EL PIE DE PÁGINA SON Más detalles UNIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Comprometidos con la seguridad y la protección. www.calorcol.com
UNIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Comprometidos con la seguridad y la protección Protección contra incendios Unidad de ingeniería especializada en evaluar, diseñar e instalar sistemas de protección Más detalles Catálogo de Cables de Instrumentación y Control
Catálogo de Cables de Instrumentación y Control es Tecnológicos S.A. www.contecsa.es Índice de Cables Página Introducción 3 Instrumentación VOV 4 VHOV 5 VOVMV 6 VHOVMV 7 Control RV 8 RZ1C3Z1 9 es Tecnológicos Más detalles Unidad de carga Laddomat 21-60
Unidad de carga Laddomat 21-60 Instrucciones de uso e instalación ATENCIÓN! Los diagramas de este folleto solo describen los principios de conexión. Cada instalación debe ser dimensionada y realizada de Más detalles CABLES DE FIBRAS OPTICAS
CABLES DE FIBRAS OPTICAS COMUNICACIONES OPTICAS; UCV 1 OBJETIVOS DEL DISEÑO DE CABLE OBJETIVOS GENERALES! Protección durante la Instalación - Evitar la Rotura de la fibra - Prevenir degradación del comportamiento! Más detalles Categoría 6 UTP CATEGORÍA 6 UTP
Categoría 6 UTP CATEGORÍA 6 UTP Con las tomas de cobre RJ45 K6, 3M Volition excede las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y TIA/EIA 568B. El diseño innovador de la toma de cobre 3M Volition RJ45 K6 combina Más detalles Anexo A: Requerimientos Técnicos para la instalación de Cableado Estructurado
Anexo A: Requerimientos Técnicos para la instalación de Cableado Estructurado Componentes Pasivos Todos los componentes pasivos serán categoría 5E, y deberán traer impreso claramente el código de colores Más detalles UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
DIPLOMADO DISEÑO DE DATA CENTER Descripción y Objetivo del Diplomado El presente Diplomado se desarrolla como consecuencia de la relevancia que ha tomado en la actualidad el Data Center en la Organizaciones Más detalles INSTRUMENTACIÓN INSTRUMENTACIÓN
Generalidades Descripción SIN BLINDAJE Los pares, ternas y cuadretes de instrumentación cableados sin blindaje son de bajo costo y menor diámetro exterior, siendo útiles para instalación en caños o bandejas. Más detalles Aislamiento ROXUL. Aislamiento para una casa eficiente en materia de energía, silenciosa y segura
Aislamiento ROXUL. Aislamiento para una casa eficiente en materia de energía, silenciosa y segura Un líder mundial Roxul Inc. forma parte de Rockwool International, el mayor productor en el mundo de aislamientos Más detalles CONDUCTORES ELÉCTRICOS Tipos y Nuevas Tecnologías. Expositor: Lirio Ortiz Palacios
CONDUCTORES ELÉCTRICOS Tipos y Nuevas Tecnologías Expositor: Lirio Ortiz Palacios PARTES DEL CABLE Conductor Transporta la corriente eléctrica Aislamiento Aislar al conductor Cubierta Protege el aislamiento Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN Las ITC-BT-12, hasta la ITC-BT-17, regulan las instalaciones de enlace, esto es, desde el Más detalles Revisión Fundamentos Cableado Estructurado
Día 2 Revisión Señales eléctricas en cable de cobre Los instaladores deben tener un especial cuidado cuando están instalando cable de cobre: Un cable que esta mal terminado puede no transmitir toda la Más detalles 0. ÍNDICE... 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. TERMINOLOGÍA... 2 3. TIPOS DE SISTEMAS... 3 4. REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN...
Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. TERMINOLOGÍA... 2 3. TIPOS DE SISTEMAS... 3 4. REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN... 3 5. CONDICIONES PARTICULARES DE Más detalles MANUAL DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Elaborado por Ing. Gregor Rojas OTRA REPRESENTACION EXCLUSIVA BORNES DE CONEXIÓN MORDAZA-MORDAZA BORNES DE SEGURIDAD AUMENTADA EEx BORNES PARA TERMOPARES BORNES DE DOBLE PISO BORNES SECCIONABLES BORNES Más detalles NORMAS TÉCNICAS CABLES Y ALAMBRES DE COBRE CON VOLTAJE DE SERVICIO HASTA 2000 VOLTIOS
1. OBJETO Esta norma se aplica para la selección de cables de hasta 2000 voltios no apantallados, barras y conductores de acuerdo con su capacidad de transporte de corriente y las condiciones de instalación Más detalles 600-33. Tubos luminosos de descarga eléctrica a) Diseño. Los tubos luminosos deben ser de longitud y diseño tales que no produzcan una sobretensión
600-33. Tubos luminosos de descarga eléctrica a) Diseño. Los tubos luminosos deben ser de longitud y diseño tales que no produzcan una sobretensión continua en el transformador. b) Soporte. Los tubos luminosos Más detalles ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO
ANEXO REGLAMENTO TÉCNICO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES (RITEL) TABLA DE CONTENIDO CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES... 6 ARTÍCULO 1.1. OBJETO... 6 ARTÍCULO 1.2. CAMPO DE APLICACIÓN... 6 ARTÍCULO Más detalles INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ UNIDAD 6: Planificación y cableado de redes, configuración y verificación de la red ACTIVIDAD: Trabajo de investigación sobre cableado estructurado DOCENTE: Mc. Román Más detalles Latincasa y su compromiso
Latincasa y su compromiso Ofrecer productos fabricados con la más alta tecnología, que sean competitivos a nivel internacional y que superen las expectativas de los mercados a los que nos dirigimos. Compañía Más detalles MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS
MANEJO DE HUMO Y CALOR SISTEMAS DE PRESURIZACION PARA CAJA DE ESCALERAS OBJETO Y ALCANCE Es objeto del presente Informe mencionar los fundamentos y conceptos básicos para el Manejo y/o Control de Humo, Más detalles INSTALACIONES-2 DB-SI INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CURSO 07-08 4º C DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
INSTALACIONES-2 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS CURSO 07-08 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DB-SI 4º C Profesor: Julián Domene García INTRODUCCIÓN Según la LOE, el objetivo Más detalles CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 3.1 Estándar EIA/TIA-568-B Para el diseño del sistema de cableado estructurado del CENAM, se apoyó en el estándar EIA/TIA- 568-B, Más detalles TITULO 4: DE LA ARQUITECTURA CAPITULO 3
CAPITULO 3 DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Artículo 4.3.. Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las normas mínimas de seguridad contra incendio contenidas en el presente Capítulo, Más detalles Objetivo. Presentar la normatividad vigente y tendencias mundiales en protección contra incendios de Centros de Cómputo y de Telecomunicaciones.
Normatividad y Tecnología NORMATIVIDAD Y TECNOLOGIA DE PROTECCIÓN N DE INCENDIOS EN CENTROS DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, Carlos Iván Zuluaga Vélez, RCDD Objetivo Presentar la normatividad vigente y Más detalles DESAGÜE PLUVIAL CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 11 DESAGÜE PLUVIAL SECCIÓN 11 GENERALIDADES 11.1 Alcance. Las disposiciones de este capítulo deben regular los materiales, diseño, construcción e instalación de los desagües pluviales. 11.2 Donde Más detalles Redes de Altas Prestaciones
Redes de Altas Prestaciones Tema 2 Instalación y Gestión de Redes Curso 2010 Diseño básico de redes cableadas. Cableado Estructurado El hecho de utilizar una única infraestructura cableada bajo normas Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles EDIFICIO KALOS. La imagen de su empresa se verá respaldada por la elegancia y la distinción que caracteriza al edificio KALOS.
EDIFICIO KALOS EDIFICIO KALOS Kalos es un edificio de clase A +, destinado para albergar a importantes corporativos, representando la solución optima en el corazón de la capital industrial de México. Proyectado Más detalles TECNIFUEGO-AESPI Sistemas de extinción para protección de cocinas 1
REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE EXTINCIÓN PARA PROTECCIÓN DE COCINAS TECNIFUEGO-AESPI Comité Sectorial Sistemas Fijos TECNIFUEGO-AESPI Sistemas de extinción para protección de cocinas 1 PRESENTACIÓN Más detalles SISTEMAS DE CABLEADO
SISTEMAS DE CABLEADO Aspectos técnicos generales Se deberá utilizar tubo conduit pared gruesa en exteriores y en aquellas áreas donde sea necesario proteger los cableados contra daño mecánico o medio ambiente Más detalles LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA
1. CAMPO DE APLICACIÓN. 2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 2.1 Clasificación de los volúmenes. 2.1.1 Volumen 0. 2.1.2 Volumen 1. 2.1.3 Volumen 2. 2.1.4 Volumen 3. 2.2 Protección para garantizar la seguridad. Más detalles CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS SESION 5 Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS SESION 5 Profesor del Curso : Ms.Sc. César L. López Aguilar Ingeniero Mecánico Electricista CIP 67424 Conductores Más detalles CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO HISTORIA A inicios de los 80 s apareció la tecnología Ethernet con cable coaxial de 50 Ω. RG 58. A finales de los 80 s la tecnología Ethernet con cable coaxial fue emplazada por el Más detalles DISEÑO DE DATA CENTERS. Bracamonte Ccayahuallpa María del Carmen
DISEÑO DE DATA CENTERS Bracamonte Ccayahuallpa María del Carmen Centro de Datos o Data Center Un Centro de Datos, también llamado un conjunto de servidores, es una instalación utilizada para albergar a Más detalles GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH
GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH Tipo del Producto Cables LAN Familia del Producto Construcción GigaLan RoHS Compliant Categoría 6 U/UTP (no blindado) LSZH Características Generales Descriptivo Ambiente Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 645
 artículo7
 artículo 645
 artículo 645
 artículo 645
 artículo 645
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1
 Artículo 4