Source: http://docplayer.pl/28397750-Instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-dla.html
Timestamp: 2018-07-16 21:00:06+00:00

Document:
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla - PDF
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla
Download "Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla"
1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu Adres właściciela obiektu: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredry 10 w Poznaniu Opracował: Przedmiotową instrukcję należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719.) Poznań, luty 2016r.
2 Spis treści: nr strony 1. Karta aktualizacji 4 2. Postanowienia ogólne 5 3. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 7 4. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem Ogólna charakterystyka i przeznaczenie obiektu Warunki ochrony przeciwpożarowej Parametry obiektu Odległość od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach Kategoria zagrożenia ludzi i ilość osób mogących przebywać w budynku Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektów na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Klasa odporności ogniowej Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego Warunki ewakuacji, w tym oświetlenie awaryjne Oświetlenie ewakuacyjne Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Drogi pożarowe Wyposażenie obiektu w gaśnice Budowa i zasady obsługi zastosowanych gaśnic w obiekcie Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagania dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej Instalacje użytkowe - sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego Zagrożenie pożarowe w obiekcie Potencjalne źródła powstania pożaru Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów Nie dopuszczenie do powstania zagrożeń Profilaktyka pożarowa w magazynowaniu Podstawowe zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż Obowiązki pracowników i użytkowników obiektu Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku określone obowiązki w zakresie ochrony ppoż Systemy sygnalizacji pożarów Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Terminy serwisowania i przeglądów instalacji oraz urządzeń Wymagania dotyczące instalacji użytkowych Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania z kierującym akcją ratowniczą Obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej Organizacja i warunki ewakuacji Sposób prowadzenia ewakuacji Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych Obowiązki pracowników w zakresie ewakuacji Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym Podstawowe rodzaje i zakres stosowania środków gaśniczych 48 2
3 9.2. Charakterystyka hydrantu wewnętrznego oraz gaśnic Rozmieszczenie gaśnic w budynku Inne środki gaśnicze Zasady stosowania wody, jako środka gaśniczego Zasady stosowania dwutlenku węgla CO2, jako środka gaśniczego Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych pożarowo Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Przygotowanie obiektów i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad Sposoby zabezpieczenia prowadzenia prac spawalniczych Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo z ramienia kierownictwa Obowiązki wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi Szkolenie wstępne Szkolenie okresowe Zestawienie dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i miejsce ich przechowywania INSTRUKCJA ALARMOWA w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezienia ładunku wybuchowego na terenie obiektu Plan Obiektu wraz z terenem przyległym Załącznik nr 1 - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Załącznik nr 2 - PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 3 - Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 4 - KSIĄŻKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO Załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami z zakresu ochrony ppoż Załącznik nr 6 - PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA Załącznik nr 7 - Wykaz istotniejszych aktów prawnych Załącznik nr 8 Plany 81 3
4 4 1. Karta aktualizacji KARTA AKTUALIZACJI Lp. Data aktualizacji Zakres aktualizacji Osoba dokonująca aktualizacji
5 5 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009r. nr 178 poz z póź. zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3. zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż., zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719.) nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą: 8. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem 9. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz 10. sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 11. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 12. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 13. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 14. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 15. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 16. stałymi użytkownikami; 17. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: a. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, b. odległości od obiektów sąsiadujących, c. parametrów pożarowych występujących substancji palnych, d. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
6 e. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, f. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, g. podziału obiektu na strefy pożarowe, h. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, i. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, j. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, k. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, l. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony, 18. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. Postawione w niniejszym opracowaniu obowiązki wchodzą w zakres podstawowych obowiązków pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie się z przedmiotowym opracowaniem i wynikającymi z niego obowiązkami powinno być potwierdzone podpisem pracownika na oświadczeniu, i winno być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace na terenie obiektu. Niniejsza Instrukcja nie zwalnia ww. osób od konieczności zapoznania się i przestrzegania wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach szczególnych, zarządzeniach wewnętrznych oraz zaleceniach upoważnionych organów kontrolnych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 6
7 7 3. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Ochrona przeciwpożarowa to zespół przedsięwzięć polegających na realizacji zadań służących ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 3. prowadzenie działań ratowniczych. Pożar- rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne. Miejscowe zagrożenie- rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Bezpieczeństwo pożarowe- rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia wywołane zjawiskiem pożaru, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych. Zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia- rozumie się przez zespół przedsięwzięć zapewniających spełnienie odpowiednich warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działania ratownicze- rozumie się przez to czynności podjęte w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Materiał niebezpieczny pożarowo- rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne: 1. gazy palne, 2. ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), 3. materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 4. materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, 5. materiały wybuchowe i pirotechniczne, 6. materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 7. materiały mające skłonności do samozapalenia. Zapłon to zapalenie cieczy palnej punktowym bodźcem energetycznym (dzieje się to w ograniczonej przestrzeni a czoło płomienia przemieszcza się następnie już samoczynnie na całą pozostałość mieszaniny) dotyczy tylko cieczy palnych.
8 8 Samozapalenie -proces zachodzącym w wyniku procesów biologicznych lub fizycznych i chemicznych (egzotermicznych) materiałów, przy czym samonagrzewanie się materiałów a następnie ich zapalenie następuje bez zewnętrznego bodźca termicznego (np. samozapalenie stogów płodów rolnych, samozapalenie w wyniku egzotermicznej reakcji chemicznej). Temperatura zapalenia jest to najniższa temperatura materiału, który ogrzewany strumieniem ciepła dostarczonym z zewnątrz w wyniku rozkładu termicznego wydziela palną fazę lotną o stężeniu umożliwiającym jego zapalenie się, tzn. samorzutne pojawienie się płomienia. Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura cieczy ogrzewanej w ściśle określony sposób, której pary tworzą z powietrzem mieszaninę zapalającą się przy zbliżeniu płomienia. Temperatura zapłonu charakteryzuje tylko ciecze palne. Ciecz palna- rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 100oC. Materiały łatwo zapalne- materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego, zapalają się płomieniem i po usunięciu tego źródła palą się nadal. Materiały trudno zapalne- materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem jedynie w zasięgu działania źródła ciepła i po usunięciu tego źródła albo po miejscowym wypaleniu - gasną. Materiały niepalne - materiały, których znormalizowane próbki w określonych warunkach, poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego, nie zapalają się, nie powodują wydzielania takiej ilości ciepła, które warunkuje podniesienie temperatury do określonej wartości. Strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie mógł się przenieść na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Stanowi ją budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków. Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na: 1. mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL, 2. produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM, 3. inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN. Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) rozumie się przez to kwalifikację budynku, jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
9 1. ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 2. ZL II- przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, 3. ZL III- użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, 4. ZL IV- mieszkalne, 5. ZL V- zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na: 1. pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny, 2. pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia, w których: 1. łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, 2. mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy, 3. jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości: 1. niskie (N)- do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, 2. średniowysokie (SW)- ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, 3. wysokie (W)- ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie, 4. wysokościowe (WW)- powyżej 55 m nad poziomem terenu. Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Urządzenia przeciwpożarowe - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów o uszkodzeniach, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania. 9
10 10 Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację. Zawór hydrantowy - rozumie się przez to ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52 umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Stałe urządzenia gaśnicze - rozumie się przez to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Warunki ewakuacji przedsięwzięcia zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: 1. zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 2. zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, 3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, 4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu, 5. zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi, 6. zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. Przejście ewakuacyjne przejście od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku. Dojście ewakuacyjne długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace związane z użyciem otwartego ognia, które w sposób szczególny zagrażają powstaniem pożaru bądź wybuchu w przedmiotowym obiekcie. Zagrożenie wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
11 11 4. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem 4.1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie obiektu. Obiekt dydaktyczno naukowy Collegium Anatomicum Akademii Medycznej w Poznaniu zlokalizowany jest przy ul. Święcickiego 6. Dojazd pożarowy dla pojazdów Państwowej Straży Pożarnej zapewniony z dwóch kierunków tj. od ulicy Święcickiego i ulicy Śniadeckich. Przeznaczenie użytkowe poszczególnych kondygnacji budynku: Piwnica: W piwnicy mieści się Rejon Obsługi Konserwatorskiej Nr 1 (pomieszczenia warsztatowe, techniczne i magazynowe), zwierzętarnia Zakładu Histologii, Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Anatomii, przechowalnia zwłok, krematorium, Zakład Ćwiczeń Chemii Fizjologicznej, Zakład Fizjologii. Parter: Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, sale ćwiczeń, sala im. H. Hoyera, sala im. S. Horoszkiewicza, szatnia, portiernia, Katedra i Zakład Biochemii Molekularnej. I piętro: Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, sale prosektoryjne, sala im. S. Różyckiego (Czarna), sale seminaryjne, sala im. M. Nenckiego, sala komputerowa, sale ćwiczeń. II piętro: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, Katedra i Zakład Fizjologii. III piętro: Katedra i Zakład Patofizjologii, Zakład Geriatrii i Gerontologii, Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej, Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych, Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, IV piętro (poddasze): Zakład Patofizjologii, Zakład Radiobiologii i biologii Komórki. Pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I gdzie mogą przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób: 1. Sala Hoyera 213 osób. 2. Sala Nenckiego 154 osób. 3. Sala Czarna 375 osób. 4. Sala Horoszkiewicza 96 osób. 5. Sala Nr 1 80 osób. Ilość osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach: 1. Piwnica ok. 100 osób. 2. Parter ok. 500 osób. 3. I piętro ok. 900 osób. 4. II piętro ok. 300 osób. 5. III piętro ok. 150 osób. 6. IV piętro ok. 25 osób. Łącznie w całym obiekcie może przebywać max osób. Budynek jest objęty nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków - wpisany do rejestru zabytków pod numerem A 297.
12 Warunki ochrony przeciwpożarowej Parametry obiektu Parametry obiektu dla którego opracowywana jest niniejsza Instrukcja, przedstawiają się następująco: 1. powierzchnia zabudowy: 3731,0 m 2 2. powierzchnia użytkowa: 7079,3 m 2 3. kubatura ogólna: 32913,0 m 3 Konstrukcja budynku: 1. Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny (w części środkowej zaadaptowano strych, uzyskując dodatkową czwartą kondygnację). Ściany konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy masywne oparte na ścianach nośnych lob podciągach żelbetowych. Boczne skrzydła budynku konstrukcja drewniana dachu. W części półkolistej pokrycie dachowe wspiera się na kratownicach stalowych. Budynek od zewnątrz i od wewnątrz otynkowany. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV. 2. Instalacje: a. elektryczna, b. teletechniczna, c. wodociągowa, d. kanalizacyjna, e. centralnego ogrzewania, f. odgromowa, g. gazowa, h. wykrywania i sygnalizacji pożaru ( tylko w sali im. S. Różyckiego (Czarna) Odległość od obiektów sąsiadujących Budynek zlokalizowany jest w stosunku do innych obiektów zgodnie z załączonym PLANEM. Od stron południowej i wschodniej znajduje się kompleks Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od strony zachodniej, po przeciwnej stronie ulicy Śniadeckich, znajduje się budynek Zespołu Szkół Handlowych. Na pozostałym terenie budynek otoczony jest zabudową kamienic Parametry pożarowe występujących substancji palnych Zagrożenie pożarowe związane jest z właściwościami fizykochemicznymi stosowanych materiałów palnych, ich stanem skupienia, hermetycznością układów, rodzajem i ilością instalacji itd. Dlatego zagrożeniem pożarowym nazywa się wszystkie czynniki i okoliczności, które stwarzają sprzyjające warunki do powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się, a także tworzenia się gazów i dymów toksycznych zagrażających życiu ludzi. Na terenie obiektu wyróżniono następujące parametry pożarowe występujących substancji palnych: 1) Palny wystrój wnętrz (meble, wykładziny podłogowe).
13 2) Elementy, akcesoria komputerów z tworzyw sztucznych, gumy itp. 3) Dokumentacja, akta, opakowania kartonowe stanowiące zasadniczy skład obciążenia ogniowego. Potencjalne źródła powstania pożaru w obiekcie to: instalacje i urządzenia elektryczne, zaprószenie ognia, używanie i przechowywanie materiałów pożarowo niebezpiecznych, prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo z otwartym ogniem, spawanie elektryczne i gazowe itp. Materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, e) materiały wybuchowe i pirotechniczne, f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, g) materiały mające skłonności do samozapalenia; Czynniki chemiczne: substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Do grupy tej należą: 1. niebezpieczne substancje i preparaty, z wyjątkiem niebezpiecznych wyłącznie dla środowiska, 2. inne substancje lub pyły stwarzające ryzyko narażenia inhalacyjnego lub przez skórę. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1. Osoba stosująca substancje niebezpieczne jest zobowiązana: a. posiadać spis substancji niebezpiecznych; b. posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub mieć zapewniony do nich stały dostęp; Karta charakterystyki substancji chemicznej /preparatu/: dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dla substancji i preparatów niebezpiecznych kartę charakterystyki zapewnia podmiot wprowadzający substancję lub preparat na rynek, na życzenie odbiorcy, bezpłatnie przy pierwszej dostawie lub przy aktualizacji karty. c. zapoznać się z treścią kart charakterystyki, zapewnić zastosowanie zalecanych środków ochrony, sposobu przechowywania i obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. 2. Osoba stosująca substancje nowosyntezowane jest zobowiązana określić i opisać w karcie oceny ryzyka zawodowego: 1. środki bezpieczeństwa dla pracy z daną substancją (grupą substancji), w tym środki ochrony indywidualnej dla pracowników i studentów; 2. rodzaje opakowań oraz sposób przechowywania substancji niebezpiecznych; 3. postępowanie z odpadami. 13
14 3. Stosowanie szkodliwych dla zdrowia substancji lotnych lub pylistych, stwarzających ryzyko narażenia inhalacyjnego, wymaga uprzedniej oceny poziomu stężeń oraz oceny ryzyka narażenia na te czynniki. 4. Stosowanie palnych gazów lub lotnych cieczy organicznych wymaga uprzedniej oceny ryzyka powstania atmosfery wybuchowej oraz dostosowania instalacji i urządzeń elektrycznych do stopnia zagrożenia. 5. Substancje stwarzające szczególne zagrożenia podlegają szczegółowej ewidencji rozchodu oraz zabezpieczeniu przed przejęciem przez osoby niepowołane. Wymogom tym podlegają następujące substancje: 1. substancje bardzo toksyczne T+ 2. substancje żrące C oznakowane dodatkowo R35 3. metanol i jego preparaty o stężeniach wyższych niż 3 % 4. substancje rakotwórcze lub mutagenne kat. 1 lub 2 5. środki odurzające / psychotropowe oraz ich prekursory I-R. Przechowywanie substancji niebezpiecznych 1. Substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w magazynach spełniającym warunki określone w przepisach budowlanych, ochrony przeciwpożarowej i BHP. 2. Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane poza magazynami np. w laboratoriach - pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w kartach charakterystyki i w miejscach oznakowanych znakami bezpieczeństwa. 3. Ilości substancji pożarowo niebezpiecznych nie mogą przekraczać ilości określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 1. w jednej strefie pożarowej może znajdować się (łącznie): - do 10 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21 C, - do 50 dm 3 cieczy o temperaturze zapłonu C. 2. w pomieszczeniu nie spełniającym wymogów technicznych dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, ilości palnych gazów i cieczy nie mogą przekraczać masy, której wybuch spowoduje przyrost ciśnienia przekraczający 5 kpa. Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy: 1. wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 2. utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 3. przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość określoną w pkt 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu; 4. przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania; 5. przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. 14
15 Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. 15 Stosowanie substancji niebezpiecznych 1. Stosowanie substancji niebezpiecznej wymaga zastosowania środków bezpieczeństwa opisanych w kartach charakterystyki lub określonych przez dostawcę substancji nowosyntezowanej. 2. Stosowanie substancji stwarzającej ryzyko narażenia drogą inhalacyjną jest dopuszczalne pod warunkiem dokonania oceny, czy poziomy stężeń nie przekroczą wartości dopuszczalnych. 3. W laboratorium substancje niebezpieczne mogą być przechowywane w opakowaniach zastępczych (nieoryginalnych) lub w naczyniach laboratoryjnych spełniających wymogi określone w kartach charakterystyki lub w karcie oceny ryzyka zawodowego. Ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55 0 C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudnozapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem. 4. Opisy / etykiety na opakowaniach zastępczych lub naczyniach laboratoryjnych powinny być trwałe w warunkach stosowania. Opis musi zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację substancji oraz osoby, która umieściła substancję w opakowaniu lub naczyniu Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach Na podstawie Polskiej Normy PN-B Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru gęstość obciążenia ogniowego dla omawianego budynku wynosi mniej niż 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi i ilość osób mogących przebywać w budynku Zgodnie z 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) strefy pożarowe obiektu dydaktycznego ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI i ZL III. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi: 1. ZL I - strefy pożarowe zawierające co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, ale tylko takich, które nie są jego stałymi użytkownikami, a ponadto pomieszczenie to nie jest przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; są tutaj brane pod uwagę duże pomieszczenia handlowo-usługowe, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, poczekalnie dworcowe, a także te sale konferencyjne i wykładowe, które nie są przeznaczone dla stałego kręgu użytkowników, np. pracowników biura, czy studentów danej uczelni; pomieszczenie te mogą być udostępniane osobom niepełnosprawnym, ale nie są przewidziane specjalnie dla nich, gdyż wówczas strefy takie zalicza się do kategorii ZL II, 2. ZL II - strefy pożarowe przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych. 3. ZL III - strefy pożarowe przeznaczone dla użyteczności publicznej, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz
16 zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami; obejmuje także te strefy pożarowe, które nie są ogólnodostępne, ale mają przeznaczenie biurowe lub socjalne. 4. ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL l i ZL II, np. hotele, internaty. Przewidywana ilość osób w budynku: Pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I gdzie mogą przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób: 1. Sala Hoyera 213 osób. 2. Sala Nenckiego 154 osób. 3. Sala Czarna 375 osób. 4. Sala Horoszkiewicza 96 osób. 5. Sala Nr 1 80 osób. Ilość osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach: 1. Piwnica ok. 100 osób. 2. Parter ok. 500 osób. 3. I piętro ok. 900 osób. 4. II piętro ok. 300 osób. 5. III piętro ok. 150 osób. 6. IV piętro ok. 25 osób. Łącznie w całym obiekcie może przebywać max osób. Praca odbywa się w systemie jedno - zmianowym. Obiekt czynny jest od godziny 08:00 do 22:00 w dni powszednie, natomiast w niedziele i święta obiekt jest nieczynny. Nadzór w nocy sprawuje 1 portier Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku, ze względu na składowane materiały nie wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektów na strefy pożarowe Budynek ze względu na wysokość zaliczony jest do grupy SW (średiowysokich) oraz stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela: Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 w budynku wielokondygnacyjnym 16 Kategoria zagrożenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) niskim (N) średniowysokim (SW) wysokim i wysokościowym (W) i (WW)
17 ZL I, ZL III Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 7079,3 m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ( 5000 m 2 ) została w obiekcie przekroczona. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa tabela: Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 w budynku wielokondygnacyjnym Rodzaj stref pożarowych Gęstość obciążenia ogniowego Q [MJ/m 2 ] w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) niskim i średniowysokim (N) i (SW) wysokim i wysokościowym (W) i (WW) Q > * * Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem < Q =< < Q =< < Q =< * * * 500 Q =< Q > * < Q =< * Strefy pożarowe pozostałe < Q =< < Q =< Q =< *Nie dopuszcza się takich przypadków.
18 W oparciu o dane w zakresie obliczonej gęstości obciążenia ogniowego i grupy wysokościowej budynku, klasa odporności pożarowej dla budynku PM, wynosi: Budynek wielokondygnacyjny 18 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m 2 ] Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) niski (N) średniowysoki (SW) wysoki (W) wysokościowy (WW) Q =< 500 "E" "D" "C" "B" "B" Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V niski (N) "B" "B" "C" "D" "C" średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B" wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B" wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A" Dla omawianego obiektu klasa odporności ogniowej wynosi B.
19 Klasa odporności ogniowej Klasę odporności ogniowej elementów budynku określa poniższa tabela: Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa odporności pożarowej budynku główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przykrycie dachu B R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o<->i) E I 30 R E 30 Oznaczenia w tabeli: R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., Nie stawia się wymagań 1. Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2. Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3. Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.
20 Klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego Analiza zastosowanych materiałów konstrukcyjnych: W budynku zastosowano następujące materiały konstrukcyjne związane ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego: 1. ściany: ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany zewnętrzne częściowo ocieplone od wewnątrz styropianem grubości od 5 do 20cm 2. ściany działowe: ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, 3. stropy: stropy drewniane belkowe, 4. stropodach: płaski, o konstrukcji drewnianej belkowej, 5. podłogi: betonowe pokryte wykładziną pcv oraz płytkami gresowymi, 6. sufity podwieszane: gipsowo-kartonowe oraz kasetonowe mineralne, 7. okna: drewniane jednoramowe szklone szkłem płaskim oraz pcv w kolorze białym, 8. drzwi: zewnętrzne drewniane oraz stalowe w kolorze brązowym, wewnętrzne drewniane oraz metalowe, 9. kominy: murowane z cegły pełnej, 10. tynki wewnętrzne: gipsowe oraz cementowo-wapienne, 11. tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne. Klasę odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego określa poniższa tabela: Klasa odporności ogniowej Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych drzwi z przedsionka przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową "B" R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E Piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI Wymagane są klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 3. Wyjście z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
21 Warunki ewakuacji, w tym oświetlenie awaryjne Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi". Ze strefy pożarowej, powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym", o długości nie przekraczającej w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego m. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść ewakuacyjnych może być powiększona o 25%. Dopuszczalne jest również zwiększenie długości przejścia o kolejne 50 % (50 m) przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu. Przejście ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekraczać 40 m. Przejścia, o którym mowa powyżej, nie powinny prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując, co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m. Szerokość drzwi ewakuacyjnych należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy. Wyjścia ewakuacyjnych pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Ponadto stosowanie drzwi rozsuwanych, jeżeli służą one wyłącznie do ewakuacji, jest zabronione. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: 1. otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, 2. samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m szerokości na 100 osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji, lecz nie mniej niż 1,4 m Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast wysokość przejścia, drzwi, lub lokalnego obniżenia 2 m. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku nazywa się dojściem ewakuacyjnym.
22 Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: Długość dojścia w m 22 Rodzaj strefy pożarowej przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach 1) Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem PM o gęstości obciążenia ogniowego Q?500 MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 30 2) ) 100 ZL I, II i V ZL III 30 2) 60 ZL IV 60 2) 100 1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej Oświetlenie ewakuacyjne Obiekt posiada niepełne oświetlenie awaryjne (nie we wszystkich wymaganych miejscach). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować m.in. na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godz. od zaniku oświetlenia podstawowego. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lux, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % podanej wartości. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 sekund a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 sekund Przeciwpożarowy wyłącznik prądu W budynku jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowany w Portierni przy głównym wejściu do budynku.
23 Drogi pożarowe Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku od ulic Święcickiego i Śniadeckich. Budynek jest połączony z drogą pożarową, utwardzonym drogą o szerokości około 4 m i długości 40m. Tym samym parametry drogi pożarowej spełniają poniższe wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 24 lipca 2009r. Nr 124, poz. 1030). Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku. Dla budynków, których szerokość jest większa niż 60 m należy doprowadzić drogę pożarową z dwóch jego stron. Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m lub drzewa. Obiekty budowlane, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, tych wyjść ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno przekraczać 5%. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m. Droga pożarowa powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposób umożliwiać dojazd do obiektu budowlanego i powrót pojazdu bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy końcowego odcinka drogi pożarowej o długości do 15 m. Na teren ogrodzony o powierzchni przekraczającej 5 ha powinny być zapewnione co najmniej dwa wjazdy, oddalone od siebie o co najmniej 75 m. Istotnym aspektem jest właściwe oznakowanie drogi pożarowej w sposób czytelny tak aby kierowcy nie pozostawiali na przedmiotowej drodze pojazdów, które w momencie zaistnienia zagrożenia uniemożliwiły by dojazd jednostek ochrony ppoż Wyposażenie obiektu w gaśnice Obiekt wyposażony jest w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. W budynku rozmieszczone są gaśnice dostosowane do następujących grup pożarowych ABC. Grupy pożarowe: 1. do gaszenia pożarów grupy A (ciała stałe żarzące się takie jak drewno, papier, tkanina) stosuje się gaśnice pianowe lub płynowe, 2. do gaszenia pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topliwe np. benzyna, olej, tłuszcz, parafina, farby) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe, 3. do gaszenia pożarów grupy C (gazy i pary palne np. gaz ziemny, propan, acetylen) stosuje się gaśnice proszkowe, śniegowe, 4. do gaszenia pożarów grupy D (metale np. magnez, sód, potas, aluminium) stosuje się gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem specjalnym, 5. do gaszenia pożarów grupy F (tłuszcze w urządzeniach kuchennych) stosuje się specjalne gaśnice oznakowane indeksem F (w sprzedaży znajdują się gaśnice przeznaczone np. do gaszenia pożarów grup ABF).
24 24 Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: a. - przy wejściach do budynków, b. - na klatkach schodowych, c. - na korytarzach, d. - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 2. w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), 3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 1. w obiekcie, co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm 3 powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni chronionej, 2. występowanie w obiekcie wewnętrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia z obowiązku wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, 3. dla konkretnych, właściwych dla danego obiektu warunków, ilości sprzętu należy określać indywidualnie, uwzględniając podział na pomieszczenia i stanowiska pracy, łatwość dostępu do sprzętu i poziom występującego zagrożenia, 4. sprzęt gaśniczy powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń, 5. odległość dojścia do sprzętu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna być większa niż 30 m, 6. do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, 7. miejsca, w których umieszczono sprzęt gaśniczy, powinny być oznakowane pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Ilość i lokalizacja gaśnic: Miejsce lokalizacji sprzętu gaśniczego zostało przedstawione w części graficznej stanowiącej załącznik do niniejszej instrukcji. Dopuszcza się inną lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego niż zostało to przedstawione w części graficznej z zachowaniem zasad i przepisów określonych w niniejszej instrukcji.
25 Budowa i zasady obsługi zastosowanych gaśnic w obiekcie 25
26 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru określa się na 5 dm 3 /s. Źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć hydrantowa. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych Lp. Liczba mieszkańców budynków ZL I, II, III oraz osób przebywających w budynkach PM Wydajność wodociągu [dm 3 /s] Równoważny zapas wody w zbiorniku [m 3 ] 1 do Wymagania dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej Hydranty 52 należy stosować m.in. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2. Hydranty 25 (z wężem półsztywnym) należy stosować m.in. w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1.000m 2 w budynku niskim. W budynku istnieje niepełna sieć hydrantów 52 stanowiących instalację wodociągową przeciwpożarową wewnętrzną. Hydranty wewnętrzne ulokowane są tylko na piętrach 3 i 4. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać poniższe wymagania: 1. Zasięg hydrantów w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: a. długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, b. efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: w strefach pożarowych produkcyjnomagazynowych 10 m. 2. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów 52 i 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. 3. Zawory powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 4. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 5. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 52-2,5 dm 3 /s, natomiast dla hydrantu 25-1,0 dm 3 /s.
27 6. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną powyżej dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. 7. Ciśnienie na zaworze 52, położonym niekorzystnie ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności 2,5 dm3/s, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. 8. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 9. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody. 10. Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 2 godziny Instalacje użytkowe - sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego Budynek wyposażony jest w następujące instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe : a. elektryczna b. teletechniczna c. wodociągowa d. kanalizacyjna e. centralnego ogrzewania f. odgromowa g. gazowa h. wykrywania i sygnalizacji pożaru ( tylko w sali im. S. Różyckiego (Czarna). Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru poprzez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń przeciwpożarowych w/w, do 30 minut dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych Zagrożenie pożarowe w obiekcie Pod pojęciem zagrożenia pożarowego rozumie się występowanie wszystkich czynniki, które składają się na możliwość powstania pożaru. Czynniki zagrożenia pożarowego dzieli się na dwie podstawowe grupy: 1. Przyczyny powstania pożarów Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów zalicza się: 1. nieostrożność, lekkomyślność i niedbalstwo ludzi dorosłych, przejawiające się w najróżnorodniejszych zaniedbaniach w ich postępowaniu (np. palenie tytoniu i używanie ognia otwartego w miejscach niedozwolonych, używanie rozpuszczalników łatwopalnych do czyszczenia urządzeń, podłóg, zmywania plam, używanie do ogrzewania grzejników elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia lub w pobliżu przedmiotów palnych itd.), 2. niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i składowanie w ich pobliżu materiałów palnych, 27
28 3. nie utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji laboratoryjnych, wykonywanie ich z niewłaściwego materiału powodującego np. powstawanie elektryczności statycznej, 4. niewłaściwe przechowywanie substancji i odczynników chemicznych w zakresie ich wzajemnego oddziaływania, 5. wady w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, będące zazwyczaj następstwami ich niewłaściwej konserwacji, niewłaściwego wykonania lub użytkowania, 6. zaprószenie ognia przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 7. podpalenie umyślne działanie człowieka w celu spowodowania pożaru z zamiarem uszkodzenia, zniszczenia lub uczynienia niezdatnym do użytku określonego mienia, urządzeń lub informacji Przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru Przyczynami rozprzestrzenienia się pożaru są: 1. nie stwierdzenie (nie zauważenie) pożaru w początkowym stadium jego powstawania, 2. opóźnione zaalarmowanie straży pożarnej, 3. brak umiejętności u pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe użycie i zastosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych znajdujących się w pobliżu, 4. brak podręcznego sprzętu gaśniczego, 5. niekorzystne warunki budowlane, sprzyjające rozprzestrzenieniu się pożaru, 6. nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych w miejscu powstania pożaru, 7. brak konserwacji i czyszczenia przewodów wentylacyjnych z nagromadzonego kurzu, 8. utrudniony dostęp do miejsca powstania pożaru (brak kluczy) 9. brak lub utrudniony dojazd dla jednostek straży pożarnej (parkujące samochody na drodze pożarowej). Charakterystyka materiałów stosowanych w pomieszczeniach stanowiące ich wyposażenie (oprócz substancji i mieszanin). Wyroby z drewna Jeżeli drewno będzie poddane działaniu temperatury, to zachodzić będą w nim następujące zjawiska: 1. w temp. do 110 o C następuje odparowanie wody w warstwie zewnętrznej oraz wydzielają się lotne substancje: tlenek węgla, metan, etylen, dwutlenek węgla i inne. Powstające gazy po osiągnięciu temperatury zapłonu spalają się na powierzchni. 2. w temp. 110-:-150 o C wzrasta intensywność wydzielania się lotnych substancji i odparowania wody, drewno zaczyna żółknąć. 3. w temp. 150-:-230 o C drewno zaczyna się zwęglać. 4. w temp. 230-:-270 o C powstaje węgiel piroforyczny o dużej zdolności pochłaniania tlenu, który zaczyna się słabo żarzyć. 5. w temp. 270-:-300 o C odbywa się dalsze zwęglanie drewna. 6. w temp. 300-:-600 o C utworzony węgiel zapala się i płonie.
29 29 Temperatura zapalenia drewna uzależniona jest od rodzaju i wynosi: 1. dla drewna sosnowego i świerkowego od 290 do 470 o C 2. dla drewna dębowego, bukowego 600 o C. Lp. Rodzaj materiału Temp. zapalenia Ciepło spalania kcal/kg 1. drewno papier folie art. bawełniane art. wełniane tworzywa sztuczne pianka poliuretanowa ok skóra ok styropian ok Wyroby z materiałów zawierających termoplastyczne tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne termoplastyczne są palne. Podczas ogrzewania miękną, a następnie topią się i wykraplają. Spadające krople przyczyniają się do wzrostu powierzchni spalania. Podczas palenia intensywnie dymią. Produkty rozkładu termicznego zawierają tlenek węgla, akroleinę, formaldehyd. Szczegółowe właściwości fizykochemiczne zawiera tabela: Lp. Rodzaj właściwości RODZAJ TWORZYWA Polipropylen Polietylen Polistyren 1 stan skupienia stały stały stały 2 forma granulki granulki granulki 3 punkt mięknięcia st.c st.c st.c 4 temperatura zapłonu 350 st. C. 350 st.c. 475 st.c.
30 30 5 temperatura samozapłonu 380 st. C. 390 st.c. 470 st.c. 6 zapłon chmury pyłu 420 st. C. 450 st.c. 490 st.c. 7 8 minimalne stężenie wybuchowe maksymalne ciśnienie wybuchu 20 g/m 3 20,03 25,04 g/m 3 g/m 3 5,6 kg/cm 3 5,8 kg/cm 3 3,08 kg/cm Potencjalne źródła powstania pożaru 1. przeciążenia instalacji elektrycznej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu elektrycznego, 2. pozostawienia bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej (grzałki, czajniki elektryczne, termowentylatory itp.), 3. niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, 4. brak, nieterminowa lub niewłaściwa konserwacja urządzeń, instalacji wentylacyjnych, elektroenergetycznych lub odgromowych, 5. stosowania niewłaściwych urządzeń zabezpieczających instalację elektryczną, 6. stosowania prowizorycznych instalacji i urządzeń elektrycznych, 7. niezachowania wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych, 8. niewłaściwego magazynowania materiałów łatwopalnych (niewłaściwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji), 9. niewłaściwego użytkowania i posługiwania się materiałami łatwopalnymi (np. odczynniki, lakiery, farby, rozpuszczalniki i inne substancje zawierające ciecze o temp. zapłonu poniżej 55 o C), 10. palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach nie wyznaczonych lub zabronionych, 11. zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych, 12. nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 13. prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo, 14. celowego podpalenia Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów 1. nagromadzenie materiałów palnych w miejscu powstania pożaru, 2. niekorzystne warunki budowlane, sprzyjające rozprzestrzenieniu się pożaru (np. palne ściany, stropy, okładziny ścienne lub sufitowe itp.), 3. brak umiejętności u pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe użycie i zastosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych znajdujących się w pobliżu, 4. brak podręcznego sprzętu gaśniczego, 5. nie stwierdzenie (nie zauważenie) pożaru w początkowym stadium jego powstawania, 6. opóźnione zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej, 7. utrudniony dostęp do miejsca powstania pożaru, 8. brak wystarczającego zaopatrzenia wodnego, 9. brak dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
31 Nie dopuszczenie do powstania zagrożeń W budynku zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar lub przyczynić się do jego rozprzestrzeniania a w szczególności: 1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów, 2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź nie poddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia, 3. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, 4. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 C), 5. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, 6. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 7. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach technicznobudowlanych, 8. zastawiania lub ograniczania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przycisków pożarowych, tablic elektrycznych, zaworów gazu itp. Podczas eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu zabrania się m.in.: 1. wykonywania prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz korzystania z uszkodzonych gniazdek, wtyczek, wyłączników itp., 2. włączania do sieci zbyt wielu urządzeń elektrycznych, co może spowodować jej przeciążenie, 3. pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników dużej mocy np. urządzeń grzewczych, 4. ustawiania grzejnych urządzeń elektrycznych na przedmiotach i podłożu palny, 5. stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki. Jednym ze sposobów usuwania zagrożeń jest prowadzenie wewnętrznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej jak również prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji ppoż. m.in.: 1. protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne (decyzje) wydane przez Państwową Straż Pożarną, 2. dokumentacja kontroli wewnętrznych stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego, 3. protokoły badań i sprawdzeń urządzeń przeciwpożarowych, 4. protokoły pomiarów rezystancji izolacji przewodów roboczych (elektrycznych), 5. protokoły pomiarów rezystancji urządzeń piorunochronnych, 6. dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
32 32 7. sprawdzenie zgodności oznakowania z odpowiednimi przepisami wszystkich urządzeń przeciwpożarowych i odpowiednich elementów budynku służących zapewnieniu odpowiedniej ochrony ppoż. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane serwisom i przeglądom przez właściciela lub zarządcę Profilaktyka pożarowa w magazynowaniu Ogólne wskazania dla procesu magazynowania, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania obiektów przedstawiają się następująco: 1. wszelkie materiały palne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej, niż: a. 0,5 m od pieców i urządzeń ogrzewczych, których powierzchnia zewnętrzna nagrzewa się powyżej 100o C, b. 0,5 m od grzejników i przewodów centralnego ogrzewania, c. 0,5 m od punktów świetlnych, 2. składowane materiały powinny być grupowane branżowo; ciecze palne oraz gazy techniczne winny być składowane w oddzielnych wydzielonych pożarowo budynkach lub pomieszczeniach, 3. palety i półki powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 4. odległość między rzędami regałów nie powinna być mniejsza niż wynika to ze stosownych środków transportowych, lecz nie mniej niż 0,75 m, 5. przerwy między sekcjami jednorodnych materiałów powinny posiadać jednometrową szerokość, 6. przejście główne w magazynach i drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawione materiałami, opakowaniami lub wózkami, 7. dolne półki w regałach lub podkładki ażurowe powinno się układać na wysokości 0,2 m od podłogi, 8. najmniejsza szerokość drogi do najdalej położonego regału lub stosu powinna wynosić co najmniej 120 cm, 9. przechowywać farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia w oryginalnych i zamkniętych pojemnikach oraz opakowaniach, 10. oznakować rodzaje i ilości poszczególnych chemikaliów oraz wykluczyć możliwość składowania obok siebie tych substancji, które mogą ze sobą wchodzić w reakcje chemiczne, 11. przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas przelewania i mieszania substancji zawierających w swoim składzie związki łatwopalne, zapewnić skuteczną wentylację, 12. natychmiast usuwać rozlane chemikalia nadmiarem odpowiedniego rozpuszczalnika, przepłukać posadzkę wodą i wytrzeć do sucha oraz dokładnie przewietrzać pomieszczenie, 13. bezwzględnie przestrzegać zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu, 14. nie przekraczać zapasu magazynowego ponad normy ilościowe wynikające z technologii, dotyczy to szczególnie magazynów podręcznych, 15. nie pozostawiać niewyłączonego dopływu prądu elektrycznego po zakończeniu pracy w magazynie, 16. nie używać uszkodzonych instalacji i osprzętu elektrycznego, 17. oznakować wyjścia i kierunki ewakuacji znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN- 92/N /02, 18. wyposażyć pomieszczenia magazynowe w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy, uzależniony od właściwości fizykochemicznych składowanych materiałów.
33 Podstawowe zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż Obowiązki pracowników i użytkowników obiektu 1. przestrzegać przepisy ppoż., 2. uczestniczyć w szkoleniach ppoż. i poddawać się sprawdzianom wiedzy, 3. realizować polecenia przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, 4. utrzymywać należyty porządek na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu, 5. prawidłowo użytkować instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, użytkować urządzenia grzejne nie mające związku z wykonywaną pracą oraz nie umieszczać na punktach świetlnych osłon i dekoracji z materiałów palnych, 6. nabywać umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 7. przestrzegać warunki bezpieczeństwa podane w niniejszej instrukcji, 8. znać zasad postępowania na wypadek pożaru, 9. zgłaszać przełożonym lub upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu sprawy ppoż. zauważone zagrożenia i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż., 10. przestrzegać zakazu wykonywania czynności zabronionych określonych w 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 poz. 719) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku określone obowiązki w zakresie ochrony ppoż. a wśród nich m.in. 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, 2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 3. zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 5. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 6. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 5. Systemy sygnalizacji pożarów. W obiekcie znajduje się system wykrywania i sygnalizacji pożaru zamontowany wyłącznie w sali wykładowej CZARNEJ. Centralka sterująca znajduje się w portierni. System nie jest włączony do monitoringu pożarowego. Dodatkowo na wewnętrznej klatce schodowej w lewym skrzydle zamontowana jest klapa dymowa w stropie, którą uruchamia czujka dymowa lub włącznik ręczny. System posiada centralkę sterującą ( zamocowaną na ścianie klatki schodowej) oraz przyciski służące do otwierania klapy w celu przewietrzania. Budynek nie został wyposażony dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - brak wymogu.
34 34 6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obsługi sprzętu i urządzeń. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Obowiązek konserwacji należy do właściciela urządzeń przeciwpożarowych. Ze względu na złożoność przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wynikających z odpowiednich uwarunkowań prawnych dozór nad sieciami i instalacjami przeciwpożarowymi powinien sprawować wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami norm i standardów według, których zostały poszczególne instalacje i systemy zostały wykonane Terminy serwisowania i przeglądów instalacji oraz urządzeń Wszelkie przeglądy oraz czynności konserwacyjne prowadzone są w oparciu o poniższą tabelę: Lp. Rodzaj przeglądu / czynności konserwacyjnej/ Czasookres wykonania Wymagania w zakresie wykonawcy Podstawa prawna 1. Usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym (istniejących kotłowni). co najmniej 2 razy w roku Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim 34 ust. 1 pkt.3 (2) 2. Usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej 1 raz w roku, jeżeli częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 34 ust. 2 (4) 3. Dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: -elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu - instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, co najmniej 1 raz w roku Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. art. 62 ust 1(2)
35 35 spalinowych, wentylacyjnych). 4. Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych co najmniej 1 raz w roku - osoby posiadające uprawnienia odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. art. 61 i art. 62 ust 1c (4) 5. Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic W okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż co 1 rok Uprawniona firma 3 ust. 2 i 3 (2) 6. Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych SAP Zgodnie z zasadami określonymi w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. - co 3 miesiące Uprawniona firma 3 ust. 2 i 3 (2) 7. Prowadzić dla budynku biurowego, książkę obiektu budowlanego Na stałe Osoby posiadające uprawnienia budowlane art. 64 ust.1 i ust.2(4) 8. Poddać przeglądowi i konserwacji hydranty wewnętrzne i zewnętrzne ppoż. Co najmniej raz na rok Uprawniona firma. 10ust 7 (5) 9. Poddać próbie ciśnieniowej węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Próba winna być przeprowadzona na Raz na 5 lat maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Uprawniona firma 3 ust. 4 (2) 10. Dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, oraz jego Raz na 5 lat Powyższe czynności powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej Art..62 ust 2 (4)
36 36 otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. specjalności. 11. Obiekty zawierające strefę pożarową dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, powinni przeprowadzać praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji. Co najmniej raz na dwa lata Właściciel, lub użytkownik 13 ust 1 i ust.2 (2) 12. Poddawać okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż. Inspektor ochrony ppoż. 6 ust. 3 (2) Ww. urządzenia i sprzęt poddawane są przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez uprawnione firmy.
37 37 7. Wymagania dotyczące instalacji użytkowych Instalacje i urządzenia należy użytkować w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia jest ZABRONIONE! 1. Instalacja elektryczna 1 : 1. pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych - nie rzadziej jak raz na pięć lat, 2. pomiary skuteczności zabezpieczenia przed porażeniami elektrycznymi - nie rzadziej jak co pięć lat, 3. pomiary uziemień instalacji i urządzeń nie rzadziej jak co pięć lat. Miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy oznakować znakiem zgodnym z PN-N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. Ponadto, wymaga się, aby tablice rozdzielcze były w sposób widoczny i jednoznaczny opisane. 2. Instalacja odgromowa (piorunochronna) 2 : 1. oględziny części nadziemnej, 2. sprawdzanie ciągłości połączeń, 3. pomiar rezystancji uziemienia, czynności te należy wykonywać nie rzadziej jak co 5 lat, przed rozpoczęciem tzw. okresu burzowego. 3. Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe) 3 : Przewody kominowe należy poddawać następującym przeglądom okresowym: 1. kontrola stanu technicznej sprawności - co najmniej raz w roku, 2. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych co najmniej raz na 6 miesięcy, 3. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacji grawitacyjnej co najmniej raz w roku. 4. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i ogrzewcza: Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa powyżej, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych oraz przewodów spalinowych). Osoby te powinny dokumentować przeprowadzone prace ewentualnie pozostawiać Zarządcy obiektu protokoły z przeprowadzonych czynności.
38 38 Wpisów do Książki obiektu budowlanego dokonuje Zarządca obiektu lub osoba przez niego delegowana. Odpowiedzialność za realizację obowiązków dotyczących cyklicznego prowadzenia badań i przeglądów okresowych instalacji użytkowych, spoczywa na Zarządcy obiektu. 1 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) 2 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) 3 zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 1 c) ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. poz. 1409, z późn. zm.) 34 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
39 8. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania z kierującym akcją ratowniczą. W przypadku zauważenia pożaru lub jego oznak (np. dym, podwyższona temperatura) należy zachować spokój i nie wywoływać paniki. Bezzwłocznie zaalarmować: służbę ochrony obiektu i osoby znajdujące się w zagrożonej części obiektu. W następnej kolejności należy powiadomić Państwową Straż Pożarną. Przy telefonicznym alarmowaniu PSP należy wykonać czynności określone w INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Załącznik nr 1. Wybrać numer 998 lub 112, a po zgłoszeniu się Dyspozytora w zrozumiały sposób przekazać informację na temat: 1. Gdzie się pali (nazwa obiektu i jego adres), 2. Co się pali, 3. Czy istnieje zagrożenie życia ludzi (podać ich przybliżona liczbę), 4. Jak mocno zaawansowana jest sytuacja pożarowa, 5. Czy w rejonie pożaru znajdują się materiały niebezpieczne (wybuchowe, toksyczne, łatwopalne), 6. Podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszamy zagrożenie. Po przekazaniu wszystkich danych poczekać na potwierdzenie przyjęcia informacji o zagrożeniu przez Dyspozytora służb ratowniczych. Pracownicy, którzy nie biorą udziału w alarmowaniu przystępują natychmiast do likwidacji ognia, posługując się znajdującym się w pobliżu miejsca pożaru sprzętem gaśniczym, doniesieniem sprzętu oraz przystępują do niesienia pomocy osobom zagrożonym, pomagają im w ewakuacji i przystępują do ewakuacji mienia. Akcją ratowniczą do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej kieruje Właściciel, Zarządca, Administrator, obiektu lub osoba przez niego upoważniona Obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi. 1. Upewnić się, że zostały zaalarmowane odpowiednie służby ratownicze, 2. Kierować pracownikami, którzy przystąpili do likwidacji źródła ognia lub ograniczania jego rozprzestrzeniania się, 3. Pełnić stały nadzór nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia, 4. Zobowiązać wyznaczoną osobę do oczekiwania na przybycie służb ratowniczych by wskazać miejsce pożaru, miejsce przebywania osób zagrożonych uwięzionych oraz udzielić innych niezbędnych informacji, 5. Współpracować z Dowódcą jednostek ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji, 6. Podporządkować się jego poleceniom. 39
40 40 Podczas akcji zmierzającej do likwidacji powstałych pożarów należy kierować się następującymi wytycznymi: 1. Nieodzownym czynnikiem powodzenia akcji gaśniczej jest odcięcie dróg rozszerzania się pożaru przez zamknięcie drzwi, okien i innych otworów, a tym samym ograniczenie dopływu powietrza, które umożliwia kontynuację procesu spalania, 2. Z najbliższego otoczenia pożaru trzeba usunąć przedmioty palne w celu utworzenia przerwy na drodze rozprzestrzeniania się ognia, 3. Wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność. Zamknięte drzwi i okna należy otwierać za pomocą drągów, kryjąc się za ściany i framugi ze względu na możliwość powstania niebezpiecznych zawirowań ognia, 4. Należy dotrzeć możliwie blisko źródła ognia i atakować żar, zarzewie ognia, a nie płomienie, 5. Nie wolno pozostawiać za sobą palących się lub nie dogaszonych przedmiotów, 6. Należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu sobie drogi odwrotu. Przybycie jednostek ochrony przeciwpożarowej nie zwalnia pracowników od prowadzenia akcji, w zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, które to czynności należy wykonywać ściśle w myśl poleceń kierującego działaniami ratowniczymi Organizacja i warunki ewakuacji. Bezpieczna ewakuacja ludzi, możliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznobudowlanych dla dróg ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422). W razie wystąpienia zagrożenia obowiązek sprawnego ogłoszenia alarmu i konieczności przeprowadzenia ewakuacji spoczywa na zarządcy obiektu, lub osobie upoważnionej. Główne zasady organizacyjne podczas ogłoszenia alarmu 1. Alarm o niebezpieczeństwie ogłasza osoba, która zauważyła grożące niebezpieczeństwo. Osoba ta winna w pierwszej kolejności zaalarmować osoby znajdujące się w bezpośrednim rejonie występowania niebezpieczeństwa. 2. Z chwilą otrzymania informacji o pożarze lub innym zagrożeniu i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru i ewakuacji. 3. Ewakuację przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne w obiekcie. 4. Warunki i sposoby ewakuacji będą zależne od miejsca powstania pożaru, przy czym ewakuacja powinna objąć ludzi z miejsc najbardziej zagrożonych. 5. Ponadto należy podejmować stanowcze działania zmierzające do opanowania paniki i utrzymania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku. 6. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny, a jednocześnie nakazujący i sugestywny. 7. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku objętym ewakuacją, powinny podporządkować się zarządzeniom dowódcy akcji. 8. Ewakuacja powinna odbywać się przy udziale wszystkich pracowników obiektu, których zadaniem jest jednocześnie nie dopuścić do wybuchu paniki i utrzymywać porządek. 9. Do osoby zarządzającej ewakuacją należy obowiązek dopilnowania i sprawdzenia czy wszyscy ludzie zostali ewakuowani z budynku. 10. Osobami wywołującymi panikę należy się szczególnie zaopiekować i ewakuować je w pierwszej kolejności. Dopuszcza się użycie siły fizycznej.
41 Po przeprowadzeniu ewakuacji należy pozamykać drzwi ( nie na klucz!) wszystkich pomieszczeń, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się dymów do innych pomieszczeń. 12. Jeżeli sytuacja na to pozwala może być dodatkowo zarządzona ewakuacja mienia. 13. W przypadku ewakuacji cennego mienia należy wezwać jednostki Policji w celu zabezpieczenia zakładu przed kradzieżami surowców i wyrobów gotowych. ŚRODKI I SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU O NIEBEZPIECZEŃSTWIE. Do ogłoszenia alarmu o wystąpieniu zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem w budynku należy wykorzystać następujące sposoby: 1. poprzez sieć telefonów wewnętrznych oraz telefonów komórkowych, 2. podanie informacji głosem, 3. wysłanie gońców, 4. megafon. Przy ogłaszaniu alarmu o wystąpieniu niebezpieczeństwa w obiekcie należy kierować się szczególną rozwagą. Konieczne jest ustalenie faktycznego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, aby zbyt pochopne ogłoszenie alarmu nie doprowadziło do stanu niepokoju, a tym bardziej do powstania paniki. Decyzję o konieczności przeprowadzenia ewakuacji podejmuje osoba upoważniona. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki decyzję taką podjąć może osoba najbardziej kompetentna i opanowana, która znalazła się w rejonie zagrożenia. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny a jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do stanu paniki.
42 42 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I PODJĘCIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU: LP. ETAPY AKCJI KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OSOBY ODPOWIEDZIALNE Zawiadomienie telefonicznie 112, 998 straż pożarną o zaistniałym pożarze z określeniem: 1. Wezwanie jednostki straży pożarnej adresu budynku objętego pożarem gdzie się pali (podać piętro, nazwę pomieszczenia) co się pali, rodzaj materiałów czy jest zagrożone życie ludzkie nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego jest wezwanie. Osoba, która zauważyła pożar lub Zarządca obiektu 2. Ogłoszenie rozpoczęcia ewakuacji. Ogłosić spokojnym głosem rozpoczęcie ewakuacji z określeniem czy opuszczamy dane piętro, budynek lub pomieszczenie Do ogłoszenia ewakuacji należy wykorzystać telefony wewnętrzne. Zarządca obiektu lub osoba wyznaczona 3. Przebieg ewakuacji. przydzielenie zadań do wykonywania ustalenie kolejności i kierunków ewakuacji w zależności od występującego zagrożenia na kondygnacjach i w pomieszczeniach. Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ewakuację osób i mienia z poszczególnych pomieszczeń. ustalenie dodatkowych warunków ewakuacji w sytuacji niekorzystnego rozwoju pożaru (zadymienie, wysoka temperatura) sprawdzenie pomieszczeń na piętrach czy zostały opuszczone przez wszystkie osoby Zarządca obiektu lub osoba wyznaczona 4. Oczekiwanie na przybycie jednostek straży pożarnej. wyjść na zewnątrz budynku i oczekiwać na przyjazd jednostek straży pożarnej udzielić informacji o zaistniałej sytuacji i podjętych dotychczas działaniach wskazać miejsce pracy kierującego ewakuacją Osoba wyznaczona
43 43 odłączyć zasilanie prądowe. 5. Gaszenie pożaru. Natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej przy użyciu sprzętu gaśniczego Wyznaczona osoba 6. Ewakuacja mienia ewakuację mienia należy rozpocząć po zakończeniu ewakuacji ludzi w sytuacji, gdy jest ono zagrożone i sytuacja pożarowa pozwala na podjęcie takiego działania. kolejność ewakuacji określa się w zależności od występującego zagrożenia miejscem składowania ewakuowanego mienia będą place na zew. budynku, zabezpieczone siłami policji Zarządca obiektu wspólnie z kierującym akcją 8.4. Sposób prowadzenia ewakuacji. Ewakuacji ludzi i mienia dokonuje się, gdy wystąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego albo przewiduje się taki bieg wydarzeń, który może spowodować to zagrożenie bądź narazi mienie na zniszczenie. Takie zagrożenie może nieść ze sobą, np. pożar, silne zadymienie, panika, skażenie toksycznymi środkami, wybuch i inne. Decyzję o konieczności ewakuacji ludzi i mienia spowodowanej wystąpieniem zagrożenia pożarowego podejmuje Zarządca, Administrator lub Właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. W pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi, którzy znaleźli się w rejonie bezpośredniego zagrożenia i osoby znajdujące się na drodze rozprzestrzeniania się zagrożenia a także osoby znajdujące się w miejscach, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez np. pożar, zadymienie, skażenie i itp. Ewakuację wszelkiego mienia należy prowadzić w miarę istniejących możliwości, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Ewakuowane przedmioty należy wynosić i ustawiać tak, aby nie ulegały one zniszczeniu a jednocześnie nie tarasowały przejść, dróg ewakuacyjnych i przejazdów; miejsce ich składowania musi być zabezpieczone zarówno przed ogniem, zalaniem wodą jak i przed kradzieżą. Do ewakuacji dokumentów można przygotować specjalne, niepalne worki. Z ewakuacji przedmiotów bardzo ciężkich i wielkich trzeba raczej zrezygnować, gdyż szanse powodzenia takiej akcji są przeważnie znikome, mogą natomiast zdarzyć się wypadki z ludźmi. Prowadząc ewakuację należy pamiętać o tym, że każde otwarcie drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych czy okien sprzyja rozwojowi pożaru poprzez zapewnienie dopływu świeżego powietrza zawierającego tlen, który podtrzymuje palenie. W związku z tym należy przestrzegać zasady, aby okna i drzwi wszystkich pomieszczeń, które zostały opuszczone przez ludzi, były zamknięte.
44 Podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne, do wyjść poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektu. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (np. pora wieczorna wymagająca sztucznego oświetlenia budynku, maksymalna ilość ludzi). Ewakuację przeprowadza się dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi zgodnie ze schematami rzutów kondygnacji stanowiącymi załącznik nr 8. Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN, znakami ewakuacyjnymi. W razie zablokowania którejkolwiek z dróg ewakuacyjnych, należy skierować ewakuowany strumień ludzki do sąsiednich wyjść. Ilość wyjść na zewnątrz budynku oraz rejony dla osób ewakuacyjnych: 1. Z omawianego obiektu na zewnątrz prowadzą trzy wyjścia ewakuacyjne (zgodnie z Planem usytuowania obiektu). 2. Szerokość wyjść odpowiada liczbie osób mogących przebywać w budynku. 3. Kierunek otwierania drzwi nie narusza postanowień i wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ewakuacji osób. 4. Rejon dla osób ewakuowanych zostały zaznaczone na Planie usytuowania obiektu jako MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI. 44
45 45 9. Sposoby oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych Oznakowanie dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującą normą PN-92/N-01256/02. Ewakuacja. Nr Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego Kształt i barwa Znaczenie 1 Kierunek drogi ewakuacyjnej Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. Strzałki krótkie do stosowania z innymi znakami. Strzałka długa do samodzielnego stosowania. 2 Wyjście ewakuacyjne 3 Drzwi ewakuacyjne Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fosforescencyjny Znak kwadratowy Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny i zielony Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia. Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub prawe). 4 Przesunąć w celu otwarcia Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak stosowany łącznie ze znakiem nr3 na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych. 5 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia; może kierować w lewo lub w prawo.
46 46 6 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo. 7 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Znak prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo. 8 Pchać, aby otworzyć Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fosforescencyjny Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania. Znak ten może być stosowany: a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia, b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia Obowiązki pracowników w zakresie ewakuacji Pracownicy mają obowiązek posiadać dokładne i aktualne dane i informacje na temat: 1. Rozkładu pomieszczeń w budynkach, dróg i kierunków ewakuacji oraz możliwości wyjścia z obiektu, 2. Miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku, 3. Sposobu zachowania się ludzi w przypadku sytuacji zagrożenia pożarem, 4. Usytuowania telefonów i sposobu alarmowania na wypadek zagrożenia, 5. Rozmieszczenia i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację.
47 47 W przypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze, pracownicy wykonują następujące czynności: 1. Ustalają dokładnie miejsce pożaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego rozprzestrzeniania się i zagrożenia dla pomieszczeń sąsiednich. 2. Alarmują jednostkę straży pożarnej (tel. 112, 998) lub przekazują wiadomość o pożarze do pracownika ochrony, który zaalarmuje straż pożarną. 3. Przystępują do gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 4. Z korytarzy i pomieszczeń ewakuacja osób może odbywać się tylko poprzez wyjścia oznaczone napisem Wyjście ewakuacyjne". 5. Akcją gaśniczo-ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej kieruje zarządzający lub osoba przez niego wyznaczona. 6. Jeżeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, należy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 112, 999). W zakresie prowadzenia akcji ewakuacji do obowiązków pozostałych pracowników należy w szczególności: 1. Podporządkować się kierującemu akcją ewakuacyjną, 2. Pamiętać, że szybkość i sprawność przeprowadzania ewakuacji decyduje o jej powodzeniu, 3. Zachowanie spokoju i nie dopuszczenie do powstania paniki, 4. Alarmowanie osób i instytucji zgodnie z wykazem telefonów alarmowych, 5. Pomaganie ratownikom w prowadzeniu ewakuacji Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Podręczny sprzęt wykorzystywany jest do gaszenia pożarów w zarodku. Należy wykorzystywać do gaszenia pożarów następujące wskazania. Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów danej grupy. Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar. Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach: 1. kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka, 2. przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół, 3. należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy gaśnice i koce gaśnicze. Gaśnice są to przenośne urządzenia o masie brutto do 20 kg i masie środka gaśniczego do 12 kg, którego użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu. Efekt akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia zależy od wielu czynników, między innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego wyboru zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje o podręcznym sprzęcie gaśniczym i sposobach jego użycia.
48 Podstawowe rodzaje i zakres stosowania środków gaśniczych Zabezpieczenie obiektów na wypadek powstania pożaru wymaga zastosowania różnorodnego, przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, takiego jak gaśnice, agregaty gaśnicze oraz inne urządzenia do gaszenia pożaru i ograniczania jego rozprzestrzeniania. Ważne! Znajomość wyposażenia przeciwpożarowego znajdującego się na terenie wydziału, oddziału i umiejętność jego obsługi jest istotnym elementem przygotowania każdego pracownika zakładu do ugaszenia powstałego pożaru w zarodku!
49 Charakterystyka hydrantu wewnętrznego oraz gaśnic. a. Hydrant wewnętrzny Hydrant wewnętrzny stanowi zawór zainstalowany na sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownice. Średnice hydrantów wewnętrznych to 25, 33 lub 52 mm. Hydranty wewnętrzne stosuje się do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę. Sposób użycia hydrantu jest następujący: i. otworzyć drzwiczki szafki sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica, rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań, skierować strumień wody na miejsce pożaru. ii. iii. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid. b. Gaśnica pianowa
50 Gaśnica pianowa jest to zbiornik cylindryczny w którym znajduje się wodny roztwór środka pianotwórczego oraz zbiornik z gazem napędowym zaopatrzony w zbijak, wężyk zakończony prądownicą zamykaną. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak (gaz napędzający wypełnia zbiornik gaśnicy, kierujemy strumień piany w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni prądownicy. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej. c. Gaśnica proszkowa 50 Gaśnica proszkowa stanowi cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądownicą przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku lekko nad ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.
51 51 d. Gaśnica śniegowa Gaśnica śniegowa stanowi cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub w gaśnicach mniejszych króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok C. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą uruchamiamy zawór i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru. Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Należy pamiętać o tym że: i. w czasie działania gaśnic trzymać ją tylko za uchwyty, ii. nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.
53 Rozmieszczenie gaśnic w budynku Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku zostało pokazane na załączonych Planach (załącznik nr 8) Inne środki gaśnicze Zasady stosowania wody, jako środka gaśniczego Woda to najstarszy i najczęściej stosowany środek do gaszenia pożarów. Wprowadzana do strefy pożaru, ogrzewając się i odparowując, odbiera dużą ilości ciepła ze środowiska pożaru, ochładzając palący się materiał. Duża ilość powstającej pary dodatkowo rozrzedza powietrze, znacznie ograniczając dostęp tlenu do strefy palenia. Powoduje to zmniejszenie intensywności spalania, aż do ugaszenia włącznie. Uwaga! 90% pożarów, głównie klasy A, gaszonych jest za pomocą wody, aby uzyskać optymalny efekt gaśniczy, woda powinna odparować Wody nie należy stosować do gaszenia pożarów: urządzeń pod napięciem elektrycznym metali, z którymi wchodzi w reakcje już w temperaturze pokojowej, np. sodu, potasu, cezu metali, podczas gaszenia których ma miejsce dysocjacja termiczna wody, powodowana wysoką temperaturą podczas spalania metalu. W wyniku dysocjacji termicznej powstaje tlen i wodór, które tworzą mieszaninę wybuchową w obecności karbidu, z uwagi na powstający acetylen, spalający się z wydzielaniem dużych ilości ciepła spalających się na dużej przestrzeni cieczy palnych lżejszych od wody i nierozpuszczających się w niej olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
54 54 Uwaga! Niewłaściwe stosowanie wody do gaszenia pożaru może powodować zagrożenie dla ludzi oraz przyczynić się do rozprzestrzenienia pożaru Zasady stosowania dwutlenku węgla CO2, jako środka gaśniczego Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na działaniu tłumiącym. Dwutlenek węgla, jako cięższy od powietrza, izoluje dopływ tlenu do powierzchni płonącej, działając tłumiąco. W wyniku odparowywania dwutlenku węgla powstaje dodatkowy efekt chłodzenia. To chłodzące działanie sprawia, że nie zaleca się stosować dwutlenku węgla do zabezpieczania urządzeń szczególnie wrażliwych na temperaturę, np. półprzewodników oraz bardzo czułych urządzeń przetwarzania danych. Ze względu na właściwości dwutlenku węgla nie należy go stosować do gaszenia pożarów: gdzie nagromadzone są duże ilości ciepła (żaru), materiałów zawierających w swej cząsteczkowej budowie tlen niezbędny do powstrzymania przebiegu procesu palenia, metali alkalicznych i rzadkich, węgla kamiennego, koksu, siarki i cyjanków. Uwaga! Dwutlenek węgla podczas rozprężania (po uruchomieniu gaśnicy) silnie się ochładza i częściowo zestala. Dlatego obsługujący gaśnicę musi zachować ostrożność i nie dotykać gołymi rękami przewodu wyprowadzającego dwutlenek węgla. Należy wykorzystywać tylko specjalne, izolowane termicznie uchwyty.
55 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace nie przewidziane normalnym tokiem pracy, prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak prace remontowo budowlane związane z użyciem otwartego ognia prowadzone wewnątrz obiektu lub przyległym do niego terenie. Do prac takich należą w szczególności: 1) wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.: a. spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, b. przecinanie materiałów przy pomocy wysokoobrotowych urządzeń np. szlifierki kątowe, c. podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów, d. podgrzewanie lepiku, smoły itp., e. używanie materiałów pirotechnicznych, 2) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe np.: a. przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów, b. stosowanie tych cieczy i pyłów do malowania, lakierowania, klejenia, itd., c. suszenie substancji palnych. Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych oraz pracownicy nadzorujący przebieg tych prac Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych pożarowo 1. prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 2. wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed rozpoczęciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie, 3. skład osobowy komisji, o której mowa wyżej, wyznacza zarządzeniem wewnętrznym Zarządca, Właściciel obiektu, 4. komisja ze swoich prac przy współudziale wykonawcy, sporządza Protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych wzór, załącznik nr 2, 5. po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole, wystawiane jest wykonawcy pisemne Zezwolenie na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych wzór, załącznik nr 3. wystawienie zezwolenia umożliwia odłączenie przez uprawnionego odpowiednich mediów (gaz, linia dozorowa instalacji ppoż. itd.), 6. każdorazowo, gdy prowadzone prace, mogą spowodować uaktywnienie systemu sygnalizacji pożaru, należy zgłosić ten fakt do administratora obiektu, w celu odłączenia systemu, na czas wykonywanych prac, 7. wszystkie prace pożarowo niebezpieczne są rejestrowane w książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych wzór, załącznik nr 4,
56 8. po zakończeniu prac, osoba wykonująca zgłasza ten osobie uprawnionej, celem włączenia mediów, 9. po zakończeniu prac, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli miejsca pracy, kontrolują ją w wyznaczonych czasach, 10. Wyniki kontroli należy wpisać w Zezwoleniu na wykonywanie prac.., oraz w Książce kontroli prac.., 11. pozytywny wynik kontroli pozwala na określenie, że prace zostały wykonane bezpiecznie Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Przygotowanie obiektów i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na: 1. Oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace, z wszelkich materiałów palnych i zanieczyszczeń, 2. Odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac - wszelkich przedmiotów palnych, 3. Zabezpieczeniu przed działaniem np. odprysków spawalniczych materiałów i przedmiotów, których odsunięcie na bezpieczną odległość jest niemożliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp., 4. Sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 5. Uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów kanalizacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac, 6. Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją, 7. Sprawdzeniu, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwopalnych, 8. Przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac napełnionego wodą, metalowego pojemnika np. wiadra na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego lub elektrod, 9. Przygotowaniu materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac, 10. Zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad: 1. Na stanowiskach pracy mogą znajdować się materiały w ilości niezbędnej do utrzymywania ciągłości pracy, 2. Zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach, 3. Pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 4. Po zakończeniu prac wszystkie naczynia, pojemniki należy zamknąć w celu zabezpieczenia przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Miejsce wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac w obiekcie, pomieszczeniach oraz pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru 56
57 oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Czynności kontrolne należy przeprowadzić: 1. bezpośrednio po zakończeniu prac, 2. oraz 2 godziny po ich zakończeniu, 3. w przypadku gdy istnieje taka potrzeba kontrolę należy prowadzić co godzinę przez 8 godzin. Fakt przeprowadzenia kontroli należy każdorazowo odnotować w Zezwoleniu na przeprowadzanie prac załącznik nr 3 Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. Zestaw spawalniczy tlen i acetylen może znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem. 57
58 Sposoby zabezpieczenia prowadzenia prac spawalniczych Rys.1. Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo: 1. ekran z blachy, 2. koc gaśniczy. Rys.2. Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić: 1. przewód doprowadzający wodę, 2. zwoje sznura izolującego, 3. koc gaśniczy. Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału - 1.
59 59 Rys.4. Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo palna) chłodzić skutecznie np. sposobem pokazanym na rysunku: 1. przewody doprowadzające wodę, 2. zwoje sznura zabezpieczającego. Rys.5. Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi, należy zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1. palna ścianka, 2. niepalna wykładzina, 3. haki podtrzymujące instalację Rys.6. Sposób prawidłowego spawania metalowego elementu konstrukcyjnego przechodzącego przez drewniany strop: 1. drewniany strop, 2. szczeliwo izolujące, 3. koc gaśniczy.
60 60 Rys.7. Cięte lub spawane pojemniki, mogące zawierać gazy lub pary cieczy palnych, należy przed przystąpieniem do prac wypełnić gazem obojętnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego podawanymi przez łapaczkę iskier: 1. łapaczka iskier, 2. woda, 3. przewód doprowadzający gazy do wnętrza pojemnika Rys.8. Niewielkie pojemniki, mogące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napełniając je wodą Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo z ramienia kierownictwa Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo 1. Znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników. 2. Dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń i stanowisk przewidziane w Protokole zabezpieczenia prac i w Zezwoleniu na przeprowadzenie Sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć. 4. Wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości, i ten fakt wpisać do Książki kontroli prac Brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń i obiektów po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych.
61 Obowiązki wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo należy w szczególności: 1. Sprawdzić czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru, 2. Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w Protokole i Zezwoleniu na prowadzenie prac, 3. Znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, 4. Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych, 5. Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego. 6. Rozpoczynanie prac pożarowo niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego Zezwolenia. 7. Przerywanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru. 8. Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia, 9. Wykonywanie wszelkich poleceń zleceniodawcy i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac.
62 Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. O terminie przeprowadzania działań powinien zostać powiadomiony miejscowy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Podczas przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy szczególnie zwróci uwagę na: 1. znajomość zadań na wypadek ewakuacji, 2. czy personel był przeszkolony w zakresie przeprowadzenia ewakuacji, 3. utrzymywanie z osobami ewakuowanymi kontaktu, zapewniającego zachowanie spokoju w grupie, przeciwdziałanie objawom paniki, 4. umiejętność oceny sytuacji i wyboru najkorzystniejszego sposobu postępowania, 5. praktyczne wykonanie zadań związanych z ewakuacją, 6. otoczenie opieką ewakuowanych po wyprowadzeniu z obiektu, 7. czy pojawiły się osoby, u których stwierdzono objawy paniki, 8. czy zachowania te rozszerzyły się na innych, 9. czy stosowano się do poleceń kierującego akcją, 10. czy znane były wytyczne z instrukcji na wypadek powstania pożaru i ewakuacji, 11. czy podczas przeprowadzania ewakuacji zachowany był spokój, 12. wybór dróg ewakuacyjnych w stworzonej sytuacji, 13. czy ewakuowanym znane były alternatywne drogi ewakuacji, 14. sposób ogłoszenia alarmu pożarowego w obiekcie, 15. przyjęcie przybywających jednostek, 16. przekazanie informacji dowódcy jednostek PSP, 17. zastosowanie się do poleceń kierującego akcją. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na: 1. zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 2. zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, 3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, 4. zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest nie zapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1. szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, 2. długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.
63 12. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zaznajomienie powinno obejmować te zagadnienia z którymi pracownicy mogą się zetknąć w użytkowanym obiekcie. Tematyka bezpieczeństwa pożarowego jest bardzo rozległa, dlatego też powinna być ona dostosowywana do konkretnych warunków panujących w hali. Program zaznajomienia powinien być ściśle dostosowany do technologii oraz poszczególnych grup pracowniczych. Niektóre z ustaleń dotyczących ochrony przeciwpożarowej powinny być ustalane po ostatecznym rozruchu technologicznym. Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi odbywa się w drodze szkoleń organizowanych jako: 1. część składowa szkolenia wstępnego BHP, pracowników nowo przyjętych, 2. część składowa instruktażu stanowiskowego, 3. szkolenia okresowe Szkolenie wstępne W ramach szkolenia wstępnego BHP i ppoż. pracowników nowo przyjętych - polega na zapoznaniu ich z występującymi w obiekcie zagrożeniami pożarowymi oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania pożarom i zasad ich zwalczaniu. Pracownik nowo przyjęty jest zobowiązany dokładnie znać niniejszą instrukcję, zasady i warunki ewakuacji oraz miejsce rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, a także dokumenty i przedmioty, które w razie pożaru powinien ewakuować w pierwszej kolejności. Po odbyciu przeszkolenia pracownik podpisuje oświadczenie (załącznik nr 5), które należy wpiąć do akt osobowych pracownika. Obowiązkowi w/w szkolenia podlegają wszyscy pracownicy przedsiębiorstw i firm aktualnie pracujący w obiekcie Szkolenie okresowe W ramach szkolenia okresowego należy omówić następujące zagadnienia: 1. zagrożenie pożarowe w obiektach, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, 2. zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 3. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru, 4. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacyjne, 5. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż., 6. Znajomość zasad praktycznego użycia sprzętu pożarniczego i urządzeń ppoż. Szkolenie okresowe, pracowników w zakresie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, należy ponowić w okresach nie dłuższych niż 5 letnich celem przypomnienia zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach. Szkolenia są przeprowadzane według programów szkoleń, stanowiących osobne opracowanie, zależne od aktualnych przepisów w tym zakresie. Wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ochrony ppoż. stanowi załącznik nr 5. Proponowany program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ppoż. stanowi załącznik nr 6. 63
64 Zestawienie dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i miejsce ich przechowywania Lp. Rodzaj dokumentu Lokalizacja dokumentu Obowiązkowy termin przechowywania 1. Książka Obiektu Budowlanego 2. Protokoły kontroli i decyzje organów Państwowej Straży Pożarnej 3. Protokoły z przeglądów, napraw, konserwacji urządzeń i instalacji 4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Protokoły Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Prac Niebezpiecznych Pożarowo wraz z zezwoleniem oraz Książka Kontroli Prac Niebezpiecznych Pożarowo Wykaz czynności zabronionych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru, wykaz telefonów alarmowych, wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, schemat postępowania w czasie ewakuacji Procedura Postępowania Pracowników Ochrony 8. Wykaz osób zapoznanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego 9. Karta aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
65 INSTRUKCJA ALARMOWA w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezienia ładunku wybuchowego na terenie obiektu I. ALARMOWANIE. 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana o tym powiadomić: a. swojego kierownika, b. najbliższych współpracowników, c. policję tel. 997, Zawiadamiając policję, należy podać: a. treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji, b. miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym, c. numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko, d. uzyskać od policji potwierdzenie przyjętego powyższego powiadomienia. II. AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU. 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. 2. Kierujący akcją zarządza, aby pracownicy dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach i miejscach, w których pracują znajdują się: a. przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby), b. ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń, c. zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięk mechanizmów zegarowych, święcące elementy elektroniczne itp.). 3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak korytarze, klatki schodowe, hale, toalety, piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjne] lub ochrony. 4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu, należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i policję. 5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale
66 66 znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem policji. 6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki. III. AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZUJĄCA ZLOKALIZOWANYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH. l. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie. 2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia. 3. Na wniosek policjanta, kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło. 4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych. 5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi - wzór protokołu w załączeniu. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. l. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinny powiadomić o tym policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia. 2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenie punktów newralgicznych takich, jak węzły energetyczne i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia. 3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych. 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników administracyjnych i ochrony.
67 67 Załącznik do Instrukcji Postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM O PODŁOŻENIU BOMBY" 1. Rozmowę przeprowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania. 2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym. W tym celu zadawać następujące pytania: a. - gdzie podłożono bombę? b. - dlaczego bomba została podłożona? c. - jak ona wygląda? d. - kiedy nastąpi wybuch? e. - jakie warunki muszą być spełnione, by nie doszło do wybuchu bomby? Pytania powyższe i inne uzależnione będą od konkretnej sytuacji. 3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych w wyniku wybuchu.
68 68 TREŚĆ ZGŁOSZENIA: DATA I GODZINA ZGŁOSZENIA:. PŁEĆ I WIEK ZGŁASZAJĄCEGO:. GŁOS I JĘZYK ZGŁASZAJĄCEGO: ODGŁOSY W TLE ROZMOWY:... Uwagi dodatkowe: POWIADOMIĆ NATYCHMIAST: 1. ADMINISTRATORA tel POLICJĘ tel.... lub 997, ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ:...
69 69 Załącznik do Instrukcji Postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie... dnia.. PROTOKÓŁ Nr... z przeprowadzonego rozpoznania minersko-pirotechnicznego w dniu... W godzinach od... do... przeprowadzono rozpoznanie minersko - pirotechniczne w Odpowiedzialny za wykonanie rozpoznania: I. Zakres przeprowadzonego rozpoznania: II. Wyniki i wnioski z wykonanego rozpoznania:
70 70 III. Obiekt, teren po zakończeniu rozpoznania o godz... przekazano Dowódca rozpoznania. Przyjmujący obiekt, teren Uwagi:......
71 Plan Obiektu wraz z terenem przyległym - załącznik nr 8. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dołącza się plany obiektu wraz z terenem przyległym.
72 Załącznik nr 1 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 1. Bezzwłocznie zawiadomić: a) Państwową Straż Pożarną tel. 998, 112 b) Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112 c) Policję tel. 997, 112 d) Zarządcę, Właściciela lub osobę upoważnioną tel zam Przystąpić natychmiast do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. 3. Rozpocząć ewakuację zagrożonych osób i mienia. 4. O ile to możliwe wyłączyć dopływ energii elektrycznej i gazu. 5. Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej udzielać konkretnych informacji Kierującemu Działaniami Ratowniczymi na temat: a) źródła pożaru, b) osobach zagrożonych znajdujących się w obiekcie jeśli taka sytuacja zaistnieje, c) punktu czerpania wody, d) rozmieszczenia sprzętu pożarowego i ewakuacyjnego, e) punktów specjalnie niebezpiecznych pożarowo. 7. Bezwzględnie przestrzegać poleceń wydanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi. W momencie zaistnienia zagrożenia oraz podejmowanych działań ratowniczych należy zachować bezwzględny spokój i w możliwy sposób przeciwdziałać powstawaniu paniki.
73 Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo 1. Nazwa i określenie pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac: Technologia prac przewidzianych do realizacji: Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w miejscu prac: Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pożarowo: Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sąsiadujących z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo oraz sposoby zabezpieczeń obszarów sąsiadujących: Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia, stanowiska, urządzenia, itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo: Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo: Środki i sposoby alarmowania współpracowników oraz straży pożarnej w przypadku powstania pożaru: Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac: Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac:...
74 Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:... Podpisy członków komisji: L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Podpis... data... (miejscowość)
75 Załącznik nr 3 Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja): Rodzaj pracy: Czas pracy (wyszczególnić dni i godziny): Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu pracy: Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru (wybuchu): Środki zabezpieczenia: przeciwpożarowe:... bhp:... inne: Sposób wykonywania pracy: Osoby odpowiedzialne za: (imię i nazwisko) Stwierdzam wykonanie:... (podpis) (imię i nazwisko) Stwierdzam wykonanie:... (podpis)
76 76 (imię i nazwisko) Stwierdzam wykonanie:... (podpis)... (imię i nazwisko) Przyjąłem do wykonania:... (podpis) UWAGA: niepotrzebne skreślić. 9. Zezwalam na rozpoczęcie prac w dniu(ach) od godz. do godz. (zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w p. 8) Wnioskujący Przewodniczący komisji 10. Prace zakończono w dniu... o godzinie Wykonawca 11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar. Stwierdzam odebranie robót Skontrolował Podpis Podpis Uwaga: odbierający przekazuje zezwolenie przewodniczącemu komisji celem włączenia do akt.
77 Załącznik nr 4 KSIĄŻKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO L.p. Nazwa budynku, pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia prac pożarowo niebezpiecznych Imiona i nazwiska prowadzących prace Data i godzina oraz nazwisko osoby kontrolującej prace Uwagi kontrolującego Data i godzina przeprowadzenia kontroli obiektu po zakończeniu prac Podpisy osób przeprowadz ających kontrolę
78 Załącznik nr 5. (pieczęć pracodawcy) (imię i nazwisko pracownika).. (stanowisko) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem (am) zapoznany (a) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie obiektu Collegium Anatomicum UM przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu a w szczególności znane mi są zasady i sposoby: 1. zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru na stanowisku pracy i w obiekcie, 2. postępowania na wypadek pożaru, 3. użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w miejscu pracy. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego" przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać jej postanowienia.... (podpis składającego oświadczenie). (podpis przyjmującego oświadczenie)
79 Załącznik nr 6 PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA INFORMACYJNEGO Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Lp. Temat szkolenia Ilość godzin Uwagi 1. Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 1godz Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru 0,5 godz. 0,5 godz. 4. Ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewakuacji 1 godz. 5. Podręczny sprzęt gaśniczy, umiejętność praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
80 Załącznik nr 7 Wykaz istotniejszych aktów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178. poz. 1380, z póź. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( j.t. Dz.U. 2013r. poz. 1409, z póź. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1422). 6. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 7. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 8. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym. 9. PN-B-02863: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 10. PN-EN 1838/2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 11. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 12. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 13. PN-93/N-01256/03 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 14. PN-N : Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 15. PN-92/N Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 16. PN-86/E-05003/01 do /04 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
81 Załącznik nr 8 Plany: 1. terenu 2. ewakuacji
83 LEGENDA: Gł. wył. prądu ZL III kat. zagr. ludzi Hydrant wewn. P L A N EWAKUACJI Collegium Anatomicum piwnica Schody Ewakuacyjne Wyjście ewak. Kier. Ewakuacji Gaśnica Drzwi ewak. W - winda W
84 ul. Śniadeckich ul. Święcickiego LEGENDA: Gł. wył. prądu Droga pożarowa ZL I i III kat. zagr. ludzi Hydrant wewn. Gaśnica P L A N EWAKUACJI Collegium Anatomicum parter Schody Ewakuacyjne Wyjście ewak. Kier. Ewakuacji W - winda Gł. zaw. gazu Drzwi ewak. Hydrant zewnętrzny W Portiernia, Centralka SSP Parking
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Parkowej 2 w Poznaniu Adres właściciela obiektu: Uniwersytet
1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Collegium im. doc. Marcina Sarnowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Smoluchowskiego 11 w Poznaniu
1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Collegium im. Św. Marii Magdaleny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Św. Marii Magdaleny 14 w Poznaniu

References: art. 62
 art. 61
 art. 62
 art. 64
 art. 62
 art. 62
 art. 62