Source: http://docplayer.cz/136688418-Posouzeni-energeticke-narocnosti-budovy-dle-vyhl-c-78-2013-sb.html
Timestamp: 2019-11-11 20:40:45+00:00

Document:
POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. - PDF
Download "POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB."
1 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM AB KAMÝK NAD MODŘANSKOU ROKLÍ INVESTOR: CENTRAL GROUP NAD MODŘANSKOU ROKLÍ A.S. VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
2 str. 1 / 22 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
3 str. 2 / 22 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 22886,2 [m 2 ] 8369,6 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,37 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 7373,5 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propanbutan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
4 str. 3 / 22 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [] [W/K] H T,j ZÓNA č. 1: A obytná 18np přir. větr ,61 0,238 1,00 311,7 184,97 0,160 1,00 29,6 581,00 1,200 1,00 697,2 251,59 0,180 1,00 45,3 436,59 0,270 0,66 77,8 55,2 ZÓNA č. 2: A obytná 14np nucené větr. 477,38 0,243 1,00 115,9 227,72 0,160 1,00 36,4 254,60 1,200 1,00 305,5 65,76 0,180 1,00 11,8 293,48 0,270 0,66 52,3 26,4 ZÓNA č. 3: B obytná 18np přir. větr ,60 0,238 1,00 320,0 412,95 0,160 1,00 66,1 606,05 1,200 1,00 727,3 221,27 0,180 1,00 39,8 580,77 0,270 0,66 103,5 63,3 ZÓNA č. 4: B obytná 16np nucené větr. 678,12 0,236 1,00 160,0 208,10 1,200 1,00 249,7 92,28 0,180 1,00 16,6 146,76 0,270 0,66 26,2 22,5 Celkem 8 369,6 x x x x 3 560,1
5 str. 4 / 22 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] A obytná 18np přir. větr. 20, ,1 0, ,61 A obytná 14np nucené větr. 20, ,2 0, ,04 B obytná 18np přir. větr. 20, ,3 0, ,93 B obytná 16np nucené větr. 20, ,6 0, ,78 Celkem x ,2 x ,36 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,43 0,45 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
6 str. 5 / 22 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em [] [] [%] [kw] [%] [] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Hodnocená budova/zóna: A obytná 18np přir. větr. A obytná 14np nucené větr. soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů A obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě B obytná 18np přir. větr. B obytná 16np nucené větr. soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů B obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
7 str. 6 / 22 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
8 str. 7 / 22 B) technické systémy b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em [] [] [%] [kw] [] [%] [%] Referenční budova x x x x Hodnocená budova/zóna: A obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě 3, B obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě 3, b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [] [] [] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
9 str. 8 / 22 B) technické systémy b.3) větrání Hodnocená budova/zóna Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x 1750 (2x) Hodnocená budova/zóna: A obytná 18np přir. větr. A obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě 438 (2x) B obytná 18np přir. větr. B obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě 438 (2x)
10 str. 9 / 22 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [] [] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x Hodnocená budova/zóna: Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH,gen [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x Hodnocená budova/zóna:
11 str. 10 / 22 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [] [%] [kw] [litry] [%] [] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x 85 7,0 150,0 Hodnocená budova/zóna: A obytná 18np přir. větr. A obytná 14np nucené větr. B obytná 18np přir. větr. B obytná 16np nucené větr. soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120, ,9 120, ,9 120, ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
12 str. 11 / 22 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
13 str. 12 / 22 B) technické systémy b.6) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: A obytná 18np přir. větr. 0,05 A obytná 14np nucené větr. 0,05 B obytná 18np přir. větr. 0,05 B obytná 16np nucené větr. 0,05
14 str. 13 / 22 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu A obytná 18np přir. větr. A obytná 14np nucené větr. B obytná 18np přir. větr. B obytná 16np nucené větr.
15 str. 14 / 22 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 294, ,935 42,367 x x 139, ,032 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 541, ,819 2,864 13,360 12, , ,321 36,031 36,031 (3) Pomocná [MWh/rok] 6,908 6,838 0,132 0,366 0,366 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 548, ,657 2,995 13,360 12, , ,687 36,031 36,031 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
16 str. 15 / 22 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 49,469 3,2 3,0 158, ,407 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 587,467 1,1 1,0 646, ,467 10,183 3,2 3,0 32,586 30,549 Celkem 647,119 x x 837, ,424 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 953,268 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 647,119 (8) Referenční budova 129 [kwh/m 2.rok] (9) Hodnocená budova 88 Splněno (ano/ne) ano
17 str. 16 / 22 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 1040,633 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 766,424 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 141 [kwh/m 2.rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 104 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 837,101 (15) Obnovitelná primární (ř.14 ř.11) [MWh/rok] 70,677 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,4 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 953,268 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 1156,258 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,45 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 548,182 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 13,360 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 355,694 osvětlení [MWh/rok] 36,031 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
18 str. 17 / 22 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
19 str. 18 / 22 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,43 x x Technické systémy budovy: vytápění: x 282, ,603 33,560 chlazení: x 2,864 8,591 0 větrání: x 18,793 56,379 6,044 úprava vlhkosti vzduchu: x příprava teplé vody: x 272, ,321 0 osvětlení: x 36, ,094 0 Obsluha a provoz systémů budovy: x Ostatní uveďte jaké: x Celkově x 619, ,399
20 str. 19 / 22 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
21 str. 20 / 22 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
22 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 8369,6 m 2 0,37 m 2 /m ,5 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 647, ,424
23 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 59,7 Dálkové teplo: 587,5 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 44 / Dop. Dop. 0,43 / Dop / Dop. 5 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 322,66 3,00 12,75 272,69 36,03 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
24 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM CD KAMÝK NAD MODŘANSKOU ROKLÍ INVESTOR: CENTRAL GROUP NAD MODŘANSKOU ROKLÍ A.S. VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
25 str. 1 / 22 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
26 str. 2 / 22 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 21819,4 [m 2 ] 8041,3 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,37 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 7373,5 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propanbutan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
27 str. 3 / 22 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [] [W/K] H T,j ZÓNA č. 1: C obytná 18np přir. větr ,61 0,238 1,00 311,7 184,97 0,160 1,00 29,6 581,00 1,200 1,00 697,2 251,59 0,180 1,00 45,3 436,59 0,270 0,66 77,8 55,2 ZÓNA č. 2: C obytná 14np nucené větr. 477,38 0,243 1,00 115,9 227,72 0,160 1,00 36,4 254,60 1,200 1,00 305,5 65,76 0,180 1,00 11,8 293,48 0,270 0,66 52,3 26,4 ZÓNA č. 3: D obytná 18np přir. větr ,55 0,239 1,00 295,9 339,93 0,160 1,00 54,4 558,31 1,200 1,00 670,0 205,08 0,180 1,00 36,9 491,47 0,270 0,66 87,6 56,7 ZÓNA č. 4: D obytná 16np nucené větr. 678,12 0,236 1,00 160,0 208,10 1,200 1,00 249,7 92,28 0,180 1,00 16,6 146,76 0,270 0,66 26,2 22,5 Celkem 8 041,3 x x x x 3 441,7
28 str. 4 / 22 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] C obytná 18np přir. větr. 20, ,1 0, ,61 C obytná 14np nucené větr. 20, ,2 0, ,04 D obytná 18np přir. větr. 20, ,4 0, ,03 D obytná 16np nucené větr. 20, ,6 0, ,78 Celkem x ,3 x 9 871,46 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,43 0,45 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
29 str. 5 / 22 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em [] [] [%] [kw] [%] [] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Hodnocená budova/zóna: C obytná 18np přir. větr. C obytná 14np nucené větr. soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů C obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě D obytná 18np přir. větr. D obytná 16np nucené větr. soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů D obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
30 str. 6 / 22 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
31 str. 7 / 22 B) technické systémy b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em [] [] [%] [kw] [] [%] [%] Referenční budova x x x x Hodnocená budova/zóna: C obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě 3, D obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě 3, b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [] [] [] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
32 str. 8 / 22 B) technické systémy b.3) větrání Hodnocená budova/zóna Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x 1750 (2x) Hodnocená budova/zóna: C obytná 18np přir. větr. C obytná 14np nucené větr. elektřina ze sítě 438 (2x) D obytná 18np přir. větr. D obytná 16np nucené větr. elektřina ze sítě 438 (2x)
33 str. 9 / 22 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [] [] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x Hodnocená budova/zóna: Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH,gen [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x Hodnocená budova/zóna:
34 str. 10 / 22 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [] [%] [kw] [litry] [%] [] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x 85 7,0 150,0 Hodnocená budova/zóna: C obytná 18np přir. větr. C obytná 14np nucené větr. D obytná 18np přir. větr. D obytná 16np nucené větr. soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120, ,9 120, ,9 120, ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
35 str. 11 / 22 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
36 str. 12 / 22 B) technické systémy b.6) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 Hodnocená budova/zóna: C obytná 18np přir. větr. 0,05 C obytná 14np nucené větr. 0,05 D obytná 18np přir. větr. 0,05 D obytná 16np nucené větr. 0,05
37 str. 13 / 22 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu C obytná 18np přir. větr. C obytná 14np nucené větr. D obytná 18np přir. větr. D obytná 16np nucené větr.
38 str. 14 / 22 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 278, ,918 42,367 x x 125, ,301 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 512, ,241 2,864 13,176 12, , ,020 35,911 35,911 (3) Pomocná [MWh/rok] 6,739 6,693 0,132 0,343 0,343 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 518, ,934 2,995 13,176 12, , ,363 35,911 35,911 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
39 str. 15 / 22 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 49,300 3,2 3,0 157, ,901 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů elektřina (v nevyt. prostorech) 549,589 1,1 1,0 604, ,589 9,879 3,2 3,0 31,613 29,638 Celkem 608,768 x x 793, ,128 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 898,002 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 608,768 (8) Referenční budova 122 [kwh/m 2.rok] (9) Hodnocená budova 83 Splněno (ano/ne) ano
40 str. 16 / 22 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 985,072 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 727,127 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 134 [kwh/m 2.rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 99 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 793,922 (15) Obnovitelná primární (ř.14 ř.11) [MWh/rok] 66,795 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,4 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 898,002 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 1094,524 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,45 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 518,761 chlazení [MWh/rok] větrání [MWh/rok] 13,176 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 330,154 osvětlení [MWh/rok] 35,911 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
41 str. 17 / 22 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
42 str. 18 / 22 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,43 x x Technické systémy budovy: vytápění: x 267, ,396 31,189 chlazení: x 2,864 8,591 0 větrání: x 18,223 54,669 5,658 úprava vlhkosti vzduchu: x příprava teplé vody: x 252, ,020 0 osvětlení: x 35, ,734 0 Obsluha a provoz systémů budovy: x Ostatní uveďte jaké: x Celkově x 583, ,320
43 str. 19 / 22 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
44 str. 20 / 22 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
45 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 8041,3 m 2 0,37 m 2 /m ,5 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 608, ,127
46 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 59,2 Dálkové teplo: 549,6 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 41 / Dop. Dop. 0,43 / Dop / Dop. 5 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 304,93 3,00 12,56 252,36 35,91 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
47 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. Č. 78/2013 SB. BYTOVÝ DŮM E KAMÝK NAD MODŘANSKOU ROKLÍ INVESTOR: CENTRAL GROUP NAD MODŘANSKOU ROKLÍ A.S. VYPRACOVALA: ING. MILUŠE DRMLOVÁ, PHD. Č. OPRÁVNĚNÍ
48 str. 1 / 22 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) Katastrální území: Parcelní číslo: Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Adresa: IČ: Tel./ Rodinný dům Typ budovy Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Jiný druhy budovy: Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
49 str. 2 / 22 Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 3 ] 19061,5 [m 2 ] 6253,1 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,33 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 6033,9 Druhy (energonositele) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propanbutan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %, Energie okolního prostředí (např. sluneční ): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické, Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné
50 str. 3 / 22 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rc,j Splněno Činitel tepl. redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla [m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [] [W/K] H T,j ZÓNA č. 1: E obytná 14np; 7np přir. větr. ZÓNA č. 2: E obytná 18np nucené větr. ZÓNA č. 3: E 1pp komerce 1 051,01 0,242 1,00 254,3 383,14 0,150 1,00 57,5 397,86 1,200 1,00 477,4 61,25 0,200 1,00 12,3 755,70 0,270 0,66 134,7 53, ,73 0,242 1,00 381,8 183,38 0,150 1,00 27,5 741,60 1,200 1,00 889,9 434,89 0,200 1,00 87,0 139,27 0,270 0,66 24,8 61,5 194,48 0,247 1,00 48,0 119,76 1,200 1,00 143,7 190,78 0,270 0,66 34,0 22,20 0,560 0,66 8,2 Celkem 6 253,1 x x x x 2 706,2 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). 10,5
51 str. 4 / 22 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota ϴ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j Součin V j U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2.K)] [W.m/K] E obytná 14np; 7np přir. větr. 20, ,9 0, ,80 E obytná 18np nucené větr. 20, ,3 0, ,78 E 1pp komerce 20, ,3 0,51 902,34 Celkem x ,5 x 8 682,93 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,r (U em,r = Σ(V j U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne] 0,43 0,46 ano Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
52 str. 5 / 22 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla 2) η H,gen COP Účinnost distribuce na vytápění η H,dis Účinnost sdílení na vytápění η H,em [] [] [%] [kw] [%] [] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x Hodnocená budova/zóna: E obytná 14np; 7np přir. větr. E obytná 18np nucené větr. soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů E obytná 18np nucené větr. elektřina ze sítě 3, E 1pp komerce soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů E 1pp komerce elektřina ze sítě 3, Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
53 str. 6 / 22 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
54 str. 7 / 22 B) technické systémy b.2.a) chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na chlazení Jmenovitý chladící výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce na chlazení η C,dis Účinnost sdílení na chlazení η C,em [] [] [%] [kw] [] [%] [%] Referenční budova x x x x 2, Hodnocená budova/zóna: E obytná 18np nucené větr. elektřina ze sítě 3, E 1pp komerce elektřina ze sítě 2, b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova/zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn [] [] [] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
55 str. 8 / 22 B) technické systémy b.3) větrání Hodnocená budova/zóna Referenční budova Typ větracího systému Tepelný výkon Energonositel Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby na větrání Jmen. elektr. příkon systému větrání Jmen. objem. průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru nuceného větrání SFP ahu [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ] x x x x x x x 1750 (2x) Hodnocená budova/zóna: E obytná 14np; 7np přir. větr. E obytná 18np nucené větr. elektřina ze sítě 438 (2x) E 1pp komerce elektřina ze sítě 438 (2x)
56 str. 9 / 22 B) technické systémy b.4) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova/zóna Typ systému vlhčení Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen [] [] [kw] [kw] [%] [%] Referenční budova x x x x x Hodnocená budova/zóna: Hodnocená budova/zóna Typ systému odvlhčení Energonositel Energonositel Jmen. elektr. příkon Jmen. tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby na úpravu odvlhčení Jmen. chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH,gen [] [] [kw] [kw] [%] [kw] [%] Referenční budova x x x x x x Hodnocená budova/zóna:
57 str. 10 / 22 B) technické systémy b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova/zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmen. příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) η W,gen COP Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [] [] [%] [kw] [litry] [%] [] [Wh/l.d] [Wh/m.d] Referenční budova x x x x x 85 7,0 150,0 Hodnocená budova/zóna: E obytná 14np; 7np přir. větr. E obytná 18np nucené větr. E 1pp komerce soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů soustava CZT využívajíc í méně než 50% obnovitel ných zdrojů ,9 120, ,9 120, ,9 120,0 Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
58 str. 11 / 22 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova/zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [] [%] [%] [ano/ne] Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c).
59 str. 12 / 22 B) technické systémy b.6) osvětlení Hodnocená budova/zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [] [%] [kw] [W/(m 2.lx)] Referenční budova x x x 0,05 a 0,10 Hodnocená budova/zóna: E obytná 14np; 7np přir. větr. 0,05 E obytná 18np nucené větr. 0,05 E 1pp komerce 0,10
60 str. 13 / 22 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova/zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčením Pro budovu Pro budovu i dodávku mimo budovu E obytná 14np; 7np přir. větr. E obytná 18np nucené větr. E 1pp komerce
61 str. 14 / 22 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení ř. Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova Ref. budova Hod. budova (1) Potřeba [MWh/rok] 209, ,961 11, ,382 x x 96,637 96,637 x x (2) Vypočtená spotřeba [MWh/rok] 384, ,607 2,422 7,876 26,943 26, , ,104 48,982 48,982 (3) Pomocná [MWh/rok] 5,413 5,119 0,070 0,163 0,159 0,159 (4) Dílčí dodaná (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) [MWh/rok] 390, ,727 2,492 8,039 26,943 26, , ,264 48,982 48,982 (5) Měrná dílčí dodaná na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 [kwh/(m2.rok)]
62 str. 15 / 22 c) výrobna umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnov. primární Celková primární Neobnov. primární jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP teplo Kogenerační jednotka EP CHP elektřina Fotovoltaické panely EP PV elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok] elektřina ze sítě 78,925 3,2 3,0 252, ,775 soustava CZT využívající méně než 50% obnovitelných zdrojů Slunce a jiná prostředí elektřina (v nevyt. prostorech) 401,703 1,1 1,0 441, ,703 2,895 1,0 0,0 2, ,551 3,2 3,0 33,763 31,653 Celkem 494,074 x x 731, ,131
63 str. 16 / 22 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova 718,531 [MWh/rok] (7) Hodnocená budova 494,074 (8) Referenční budova 119 [kwh/m 2.rok] (9) Hodnocená budova 82 Splněno (ano/ne) ano f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova 857,014 [MWh/rok] (11) Hodnocená budova 670,131 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) 142 [kwh/m 2.rok] (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 111 Splněno (ano/ne) ano g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [MWh/rok] 731,091 (15) Obnovitelná primární (ř.14 ř.11) [MWh/rok] 60,960 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,3 h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd Horní hranici třídy C odpovídají Celková dodaná [MWh/rok] 718,531 Neobnovitelná primární [MWh/rok] 949,964 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m 2.K] 0,46 Dílčí dodané : vytápění [MWh/rok] 390,398 chlazení [MWh/rok] 2,492 větrání [MWh/rok] 26,943 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok] příprava teplé vody [MWh/rok] 249,716 osvětlení [MWh/rok] 48,982 Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
64 str. 17 / 22 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Technická proveditelnost Ekonomická proveditelnost Ekologická proveditelnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Místní systémy dodávky využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Datum vypracování analýzy Zpracovatel analýzy Povinnost vypracovat energetický posudek Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
65 str. 18 / 22 Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla Předpokládaná dodaná Předpokládaná neobnovitelná primární Předpokládaná úspora celkové dodané Předpokládaná úspora neobnovitelné primární Stavební prvky a konstrukce budovy: [W/(m 2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 0,43 x x Technické systémy budovy: vytápění: x 198, ,134 15,805 chlazení: x 7,876 23,626 0 větrání: x 28,749 86,246 2,686 úprava vlhkosti vzduchu: x příprava teplé vody: x 191, ,104 0 osvětlení: x 48, ,946 0 Obsluha a provoz systémů budovy: x Ostatní uveďte jaké: x Celkově x 480, ,140
66 str. 19 / 22 Opatření Technická vhodnost Stavební prvky a konstrukce budovy Posouzení vhodnosti doporučených opatření Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní uvést jaké: Funkční vhodnost Ekonomická vhodnost Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel navržených doporučených opatření Energetický posudek Energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku
67 str. 20 / 22 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Zdroj informací Poznámky
68 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky budovy: Objemový faktor tvaru A/V: Energeticky vztažná plocha: 6253,1 m 2 0,33 m 2 /m ,9 m 2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná (Energie na vstupu do budovy) Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Neobnovitelná primární (Vliv provozu budovy na životní prostředí) A / Dop. B C D E F G / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 494, ,131
69 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Elektřina ze sítě: 89,5 Dálkové teplo: 401,7 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Slunce a prostředí: 2,9 UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda U em W/(m 2 K) Dílčí dodané Měrné hodnoty kwh/(m 2 rok) Osvětlení 36 / Dop. 0,43 / Dop. 4 / Dop. 32 / Dop. 8 / Dop. 1 / Dop. Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 219,73 8,04 26,06 191,26 48,98 Zpracovatel: Kontakt: Osvědčení č.: Vyhotoveno dne: Podpis:
70 Praha červen 2009 Žadatel CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (ENB) dle 6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky 148/2007 Sb. Pro akci: OBYTNÝ SOUBOR BD Nad Modřanskou roklí objekt F PRAHA 12 Kamýk, parc.č. 873/167 vypracoval: Ing. Robert Kůta číslo oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu: 0345
71 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Hodnocení budovy Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, Budova "F" stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 3642 m >245 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ G Měrná vypočtená roční spotřeba v kwh/m 2 rok Celková vypočtená roční dodaná v GJ kwh/m 2 třída EN kwh/m 2 třída EN 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 Podíl dodané připadající na: A 114,63 B 114,63 C 114,63 D 114,63 E 114,63 F 114,63 G 114,63 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 114,63 101, , ,11 A 101,76 B 101,76 C 101,76 D 101,76 E 101,76 F 101,76 G 101,76 Vytápění Chlazení Mechanické Osvětlení a další Teplá voda větrání spotřeba el. Celkem 41,7% 0,0% 0,5% 47,0% 10,7% 100% Doba platnosti průkazu 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č.: 345 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
72 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, Budova "F" Bytový dům Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 873/167 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: CENTRAL GROUP a.s. Adresa: Na Strži 65, Praha 4, IČ: Tel./ / Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb b) Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy připojte jaký: c) Užití v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Pro vytápění objektu je navržena horkovodní výměníková stanice s horkovodními výměníky pro ohřev topné vody a TUV o celkovém výkonu cca 1000 kw a tepelným spádem primární horké vody 130/70 C, společná vždy pro dva sousední objekty a umístěna v 1. suterénu objektu G. Regulace provozu je zajištěna ekvitermním regulátorem výměníkové stanice a bude doplněná regulátorem havarijních stavů. Topná voda pro vytápění objektu bude z výměníku vedená do rozdělovače se sběrače, ze kterého budou vedené 2 regulované topné větve pro vytápění obou objektů každý samostatný objekt dům má samostatný směšovaný topný okruh s vlastním směšováním, čerpadlem, armaturovou sestavou s vypouštěním na rozdělovači a sběrači. Otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem v sekundárním okruhu 70/55 C. Potrubní rozvody topné vody jsou vedené volně pod stropem 1. podzemního podlaží, do pater budou převedené stoupačkami vedenými v instalačních šachtách. Na domovních chodbách v jednotlivých obytných podlažích budou osazené niky s podružným měřením spotřeby tepla a uzávěry pro jednotlivé byty, z niky budou potrubní rozvody vedené v podlaze směrem do jednotlivých bytů, kde bude dále proveden připojovací potrubní rozvod k jednotlivým tělesům vedením v podlaze. Hlavní ležaté rozvody vytápění v suterénech jsou provedeny z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, potrubní rozvod stoupaček a etážových rozvodů v bytech bude provedeno z vícevrstvých trubek z polyethylénu s hliníkovou vložkou. Jako hlavních otopných těles je použito ocelových deskových těles typu ventil kompakt se spodním připojením opatřená termostatickou hlavicí. V koupelnách jsou osazena ocelová trubková tělesa (žebříčky). Příprava teplé vody pro objekt je zajištěna průtokově ve výměníkové stanici vždy samostatně pro každý objekt výměníkem o výkonu cca 200 kw. Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně infiltrací a provětráváním. Pouze větrání hygienického zázemí a kuchyňského sporáku je zajištěno nuceně pomocí axiálního ventilátoru a digestoře. Větrání podzemních garáží je zajištěno nuceně pomocí odtahových ventilátorů. Odtahové ventilátory jsou spouštěny po jednotlivých sekcích dle instalovaných senzorů koncentrací a současně je možné spustit příslušnou sekci manuálně vypínačem. Větrací dávka je dimenzována na cca 300 m3/automobil/hodinu. Větrání je podtlakové, nuceně odvětraný vzduch je veden betonovou šachtou nad střechu objektu. Odvětrání výměníkové stanice je podtlakové, dimenzované na 6ti násobnou výměnu vzduchu. Odtahový ventilátor je umístěn na stěně v prostoru a bude vyfukovat volně do garáží. Osvětlení objektu odpovídá hygienickým požadavkům. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 1
73 2. Druhy užívané v budově Elektrická Tepelná Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Bytový dům se nachází v lokalitě městské části Kamýk Praha 12, má 47 bytů a je určen pro 112 osob. Bytový dům je nepravidelného pravoúhlého půdorysu, má 8 nadzemních podlaží ve kterých jsou umístěny byty a 3 podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné podzemní garáže, propojené se sousedními objekty. Nosný systém je převážně stěnový příčný. Konstrukce nosných stěn objektu je řešena z železobetonových stěn tl. 220 mm, doplněným na obvodovém plášti tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm, podélný obvodový plášť je pak místy vyzděn z tepelněizolačních děrovaných keramických bloků tl. 240 mm doplněných tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Suterénní stěny jsou z železobetonu doplněného z venkovní strany izolací z XPS tl. 40 mm. Strop jsou navrženy z železobetonu a nad nevytápěnými prostory (garáže) opatřeny tepelnou izolací tl. 120 mm. Střecha objektu je plochá z nosné železobetonové konstrukce tl 250 mm, doplněná izolací tl.215 mm. Objekt je založen na základové desce z železobetonu tl. 500mm. Vnitřní stěny jsou provedeny z železobetonu nebo děrovaných keramických bloků nebo příčkovek. Výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem o celkovém součiniteli prostupu tepla (včetně rámu) max. U=1,5 W/m2K. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 6474 Celková podlahová plocha budovy Ac [m 2 ] 3642 Objemový faktor budovy A/V 0,54 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN ) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OBLAST I 20,0 26,6 4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Součinitel Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce konstrukcí U [W/(m. 2 K)] prostupem tepla A [m 2 ] H T [W/K] Stěna obvodová PTH + iz.100 mm 45,64 12,78 Stěna obvodová ŽB+iz.140 mm 1540,51 0,33 508,37 Okna 725,79 1, ,98 Střecha 539,23 0,19 102,45 Střecha terasy 204,20 0,24 49,01 Podlaha nad 1.PP Z1Z3 614,45 0,31 12 Podlaha nad 1.PP Z3Z1 614,45 0,31 12 Stěna obvodová Z2 83,30 Okna Z2 1,50 7 Dveře vstupní 1,70 16,54 0,31 27,00 Podlaha nad 1.PP Z2Z3 Podlaha nad 1.PP Z3Z2 Stěny vnitřní Z1Z2 Dveře vnitřní Z1Z2 Stěny vnitřní Z2Z1 Dveře e vnitřní ní Z2Z1 Stěna suterén 297,50 40,58 8,46 193,55 193,55 812,34 83,33 812,34 83, ,00 0,31 1,20 2,00 1,20 2,00 0,65 27,00 302,19 51,66 302,19 51,66 383,76 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 2
74 ,14 111,94 20,54 20,54 12,27 213,72 Podlaha suterén 1169,10 1,17 Terasy nad suterénem Strop běžný Z1Z2 Strop běžný Z2Z1 Střecha Z2 Tepelné vazby 361,10 82,83 82,83 64,57 1,00 0,31 0,80 0,80 0,19 213,72 0, Tepelné vazby Celkem 6473,68 pozn. nejsou li součástí U 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona 1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Hodnocení splňují požadavky ČSN Jednotka R si,n [K/W] θ si,n [ C] 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN U N [W/m2K] M c,n [kg/m 2 ] 4. Funkční ní spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. splňuje požadavky ČSN i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN θ 10,Ν [ C] θ V,N (t) [ C] U em,n [W/m2K] Pozn. Hodnoty uvedené podle uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb 6. Vytápění Otopný systém budovy popis otopné soustavy Teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy nová, vyhovuje vyhlášce č.193/2007 Sb Převažující regulace otopné soustavy Ekvitermní Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Ano Ne Zdroj tepla č. 1 Deskový horkovodní výměník Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Deskový horkovodní výměník Průměrná roční účinnost zdroje [%] 99% Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Automatická Údržba zdroje Zdroj tepla č. 2 není zdroj tepla č.2 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 3
75 Zdroj tepla č. 3 není zdroj tepla č.3 Typ zdroje Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 4 není zdroj tepla č.4 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 5 není zdroj tepla č.5 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 6 není zdroj tepla č.6 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje 7. Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Bilanční Dodaná na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 624,55 Spotřeba pomocné na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 2,33 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 626,88 Měrná spotřeba na vytápění E PH,A [kwh/(m 2.rok)] 47,64 8. Větrání a klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Nová, vyhovující Mechanické větrání Systém VZT zařízení č. 1 Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] 3,12 Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 28395,93 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 2 není systém VZT č.2 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání vládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapac Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 4
76 Systém VZT zařízení č. 3 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] není systém VZT č.3 Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 28395,93 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 4 není systém VZT č.4 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 5 není systém VZT č.5 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 5
77 Zdroj chladu č.4 Druh systému chlazení není systém chlazení č.4 Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu 4 9. Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Bilanční Spotřeba pomocné na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 7,60 Dodaná na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Aux;Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 0,58 7, Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Bilanční Dodaná na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] Spotřeba pomocné na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] Energetická náročnost chlazení EPC = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] Měrná spotřeba na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] Nehodnoceno 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV v budově č.1 Typ přípravy TV Deskový výměník pro TV Deskový výměník pro TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] 16 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.2 není systém přípravy TV č.2 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.3 není systém přípravy TV č.3 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 6
78 Systém přípravy TV v budově č.4 není systém přípravy TV č.4 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.5 není systém přípravy TV č.5 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.6 není systém přípravy TV č.6 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad 12. Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Bilanční Dodaná na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 705,60 Spotřeba pomocné na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,36 Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 706,96 Měrná spotřeba na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/m 2.rok)] 53, Osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Typy osvětlovacích soustav zadáno 14. Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Bilanční Dodaná elektrická na osvětlení a spotřebiče Q fuel,l,e [GJ/rok] 161,29 Dodaná osvětlení Q fuel,ap,e [GJ/rok] 161,29 Dodaná pro elektrické spotřebiče v bilanci Q fuel,ap,e [GJ/rok] Měrná spotřeba dodané na osvětlení a spotřebiče v bilanci vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] 12, Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1502,74 Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 120 Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 83 Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 114,63 e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena Energonositel dodané dodaná do budovy [GJ/rok] [GJ/rok] [Kč/GJ] Tepelná 1334,44 Elektrická 168,31 Celkem 1502,74 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 7
79 2. vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené Druh zdroje [GJ/rok] Celkem f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek Viz příloha č.1 g) Doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Úspora Investiční Prostá Popis opatření náklady doba [GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti Instalace solárních kolektorů 168, ,00 Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 168, hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1334,11 Třída energetické náročnosti C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 101,76 h) Další údaje 1. Doplňující údaje k hodnocené budově vyplněno Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 8
80 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Obecné informace od investora Výkresová dokumetace: Stavební výkresy v měřítku 1:50, Technická zpráva Výkresy profesí (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č 345 Dne: 3. červen 2009 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy EN [kwh/(m 2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické od do náročnosti budovy náročnosti budovy A 0 42 ##### A ##### Velmi úsporná B ##### B ##### Úsporná C ##### C ##### Vyhovující D ,63 D 114,63 E ,63 E 114,63 F ,63 F 114,63 G ,63 G 114,63 Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 9
81 PŘÍLOHA č. 1 k části f) Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek S uvážením charakteru lokality, hustoty zástavby a výše počátečních investic byla po dohodě s investorem zvolena varianta instalace solárních kolektorů pro celoroční ohřev TV (teplé vody) na střechu bytového domu. Solární systém je sestaven z 80 ks deskových solárních kolektorů se selektivním absorbérem o celkové ploše 149,6 m 2 instalovaných na střeše domu v trvalém sklonu 45 a jižní orientací. Solární systém bude napojen na akumulační nádrž potrubím s oběhovým čerpadlem s patřičnými armaturami a regulací. Dohřev TV bude prováděn topnou vodou s deskového výměníku TV výměníkové stanice. Předpokládá se, že solární systém zajistí cca 30% celoroční potřeby tepla pro TV. Ekonomické zhodnocení (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb): Roční úspora : 168,63 GJ Roční úspora nákladů: Kč Počáteční výše investice: Kč Další předpoklady: diskont=2,5%, nominální úroková míra=5,6%, cena =518 Kč, roční růst cen =5%, doba životnosti systému=30 let. Počáteční investice bude financována z úvěru s dobou splatnosti 8 let. Výpočet návratnosti investice: Prostá doba návratnosti: T=25,2 let Reálná doba návratnosti:t=28 let Čistá současná hodnota: NPV= ,50 Kč Vnitřní výnosové procento: IRR=1% =>Investice je v zadaném období mírně zisková, ale lze ji doporučit spíše z ekologického hlediska než z hlediska ekonomického. V případě poskytnutí dotace (např. z SFŽP ČR) se může doba návratnosti značně snížit a vzrůst celková výnosnost projektu. Ekologické zhodnocení úspora emisí (dle vyhlášky č. 425/2004Sb. a dle přílohy 5 nařízení vlády 352/2002 Sb.): CO2: 17,639 tun/rok SO2: 0,145 tun/rok NOx: 0,039 tun/rok CO: 0,039 tun/rok CxHy: 0 tun/rok Tuhé látky: 0,022 tun/rok
82 Energetická Náročnost Budov Národní Kalkulační Nástroj DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY Roční dodaná [MJ] Spotřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na osvětlení Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , , , , ,75 MJ Chlazení MJ MJ Vlhčení MJ MJ Příprava TV MJ MJ Kogenerace MJ MJ Osvětlení MJ , , , , , , , , , , , , ,90 MJ Pomocná MJ 1 173, , ,81 736,71 761,26 736,71 761,26 761,26 896, , , , ,88 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,53 MJ Měrná roční spotřeba [kwh/m2] 6,36 24,63 27,83 0, Spotřeba dodané na vytápění Spotřeba dodané na chlazení Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na přípravu TV Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba dodané na osvětlení 1
83 ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY Roční potřeba zahrnuje potřebu bvez vlivu energetických systémů budovy (např. bez vlivu rekuperace VZT systému, systému vytápění, apod.) Roční potřeba [MJ] Potřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Potřeba na chlazení Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , ,31 80,39 99, , , , ,16 MJ Chlazení MJ MJ Příprava TV MJ MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , ,16 MJ Měrná roční potřeba [kwh/m2] 77,67 18, Potřeba na vytápění Potřeba na chlazení Potřeba v teplé vodě 2
84 Praha červen 2009 Žadatel CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (ENB) dle 6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky 148/2007 Sb. Pro akci: OBYTNÝ SOUBOR BD Nad Modřanskou roklí objekt G PRAHA 12 Kamýk, parc.č. 873/167 vypracoval: Ing. Robert Kůta číslo oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu: 0345
85 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Hodnocení budovy Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, Budova "G" stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 3579 m >245 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ G Měrná vypočtená roční spotřeba v kwh/m 2 rok Celková vypočtená roční dodaná v GJ kwh/m 2 třída EN kwh/m 2 třída EN 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 Podíl dodané připadající na: A 108,41 B 108,41 C 108,41 D 108,41 E 108,41 F 108,41 G 108,41 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 108,41 96, , ,53 A 96,14 B 96,14 C 96,14 D 96,14 E 96,14 F 96,14 G 96,14 Vytápění Chlazení Mechanické Osvětlení a další Teplá voda větrání spotřeba el. Celkem 43,2% 0,0% 0,4% 46,6% 9,8% 100% Doba platnosti průkazu 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č.: 345 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
86 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, Budova "G" Bytový dům Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 873/167 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: CENTRAL GROUP a.s. Adresa: Na Strži 65, Praha 4, IČ: Tel./ / Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb b) Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy připojte jaký: c) Užití v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Pro vytápění objektu je navržena horkovodní výměníková stanice s horkovodními výměníky pro ohřev topné vody a TUV o celkovém výkonu cca 1000 kw a tepelným spádem primární horké vody 130/70 C, společná vždy pro dva sousední objekty a umístěna v 1. suterénu objektu G. Regulace provozu je zajištěna ekvitermním regulátorem výměníkové stanice a bude doplněná regulátorem havarijních stavů. Topná voda pro vytápění objektu bude z výměníku vedená do rozdělovače se sběrače, ze kterého budou vedené 2 regulované topné větve pro vytápění obou objektů každý samostatný objekt dům má samostatný směšovaný topný okruh s vlastním směšováním, čerpadlem, armaturovou sestavou s vypouštěním na rozdělovači a sběrači. Otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem v sekundárním okruhu 70/55 C. Potrubní rozvody topné vody jsou vedené volně pod stropem 1. podzemního podlaží, do pater budou převedené stoupačkami vedenými v instalačních šachtách. Na domovních chodbách v jednotlivých obytných podlažích budou osazené niky s podružným měřením spotřeby tepla a uzávěry pro jednotlivé byty, z niky budou potrubní rozvody vedené v podlaze směrem do jednotlivých bytů, kde bude dále proveden připojovací potrubní rozvod k jednotlivým tělesům vedením v podlaze. Hlavní ležaté rozvody vytápění v suterénech jsou provedeny z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, potrubní rozvod stoupaček a etážových rozvodů v bytech bude provedeno z vícevrstvých trubek z polyethylénu s hliníkovou vložkou. Jako hlavních otopných těles je použito ocelových deskových těles typu ventil kompakt se spodním připojením opatřená termostatickou hlavicí. V koupelnách jsou osazena ocelová trubková tělesa (žebříčky). Příprava teplé vody pro objekt je zajištěna průtokově ve výměníkové stanici vždy samostatně pro každý objekt výměníkem o výkonu cca 200 kw. Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně infiltrací a provětráváním. Pouze větrání hygienického zázemí a kuchyňského sporáku je zajištěno nuceně pomocí axiálního ventilátoru a digestoře. Větrání podzemních garáží je zajištěno nuceně pomocí odtahových ventilátorů. Odtahové ventilátory jsou spouštěny po jednotlivých sekcích dle instalovaných senzorů koncentrací a současně je možné spustit příslušnou sekci manuálně vypínačem. Větrací dávka je dimenzována na cca 300 m3/automobil/hodinu. Větrání je podtlakové, nuceně odvětraný vzduch je veden betonovou šachtou nad střechu objektu. Odvětrání výměníkové stanice je podtlakové, dimenzované na 6ti násobnou výměnu vzduchu. Odtahový ventilátor je umístěn na stěně v prostoru a bude vyfukovat volně do garáží. Osvětlení objektu odpovídá hygienickým požadavkům. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 1
87 2. Druhy užívané v budově Elektrická Tepelná Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Bytový dům se nachází v lokalitě městské části Kamýk Praha 12, má 43 bytů a je určen pro 103 osob. Bytový dům je nepravidelného pravoúhlého půdorysu, má 9 nadzemních podlaží ve kterých jsou umístěny byty a 3 podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné podzemní garáže, propojené se sousedními objekty. Nosný systém je převážně stěnový příčný. Konstrukce nosných stěn objektu je řešena z železobetonových stěn tl. 220 mm, doplněným na obvodovém plášti tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm, podélný obvodový plášť je pak místy vyzděn z tepelněizolačních děrovaných keramických bloků tl. 240 mm doplněných tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Suterénní stěny jsou z železobetonu doplněného z venkovní strany izolací z XPS tl. 40 mm. Strop jsou navrženy z železobetonu a nad nevytápěnými prostory (garáže) opatřeny tepelnou izolací tl. 120 mm. Střecha objektu je plochá z nosné železobetonové konstrukce tl 250 mm, doplněná izolací tl.215 mm. Objekt je založen na základové desce z železobetonu tl. 500mm. Vnitřní stěny jsou provedeny z železobetonu nebo děrovaných keramických bloků nebo příčkovek. Výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem o celkovém součiniteli prostupu tepla (včetně rámu) max. U=1,5 W/m2K. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 6417 Celková podlahová plocha budovy Ac [m 2 ] 3579 Objemový faktor budovy A/V 0,55 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN ) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OBLAST I 20,0 26,5 4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Součinitel Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce konstrukcí U [W/(m. 2 K)] prostupem tepla A [m 2 ] H T [W/K] Stěna obvodová PTH + iz.100 mm 178,31 49,93 Stěna obvodová ŽB+iz.140 mm 1391,23 0,33 459,11 Okna 735,89 1, ,41 Střecha 568,00 0,19 107,92 Střecha terasy 157,60 0,24 37,82 Podlaha nad 1.PP Z1Z3 614,45 0,31 12 Podlaha nad 1.PP Z3Z1 614,45 0,31 12 Stěna obvodová Z2 71,75 Okna Z2 1,50 52,91 Dveře vstupní 1,70 17,46 0,31 27,00 Podlaha nad 1.PP Z2Z3 Podlaha nad 1.PP Z3Z2 Stěny vnitřní Z1Z2 Dveře vnitřní Z1Z2 Stěny vnitřní Z2Z1 Dveře e vnitřní ní Z2Z1 Stěna suterén 256,25 30,67 8,93 193,55 193,55 652,77 76,23 652,77 76, ,60 0,31 1,20 2,00 1,20 2,00 0,65 27,00 242,83 47,26 242,83 47,26 383,92 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 2
88 ,14 137,49 24,62 24,62 206,71 Podlaha suterén 1169,10 1,17 Terasy nad suterénem Strop běžný Z1Z2 Strop běžný Z2Z1 Tepelné vazby 443,50 99,26 99,26 1,00 0,31 0,80 0,80 206,71 0, Tepelné vazby Celkem 6417,08 pozn. nejsou li součástí U 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona 1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Hodnocení splňují požadavky ČSN Jednotka R si,n [K/W] θ si,n [ C] 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN U N [W/m2K] M c,n [kg/m 2 ] 4. Funkční ní spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. splňuje požadavky ČSN i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN θ 10,Ν [ C] θ V,N (t) [ C] U em,n [W/m2K] Pozn. Hodnoty uvedené podle uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb 6. Vytápění Otopný systém budovy popis otopné soustavy Teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy nová, vyhovuje vyhlášce č.193/2007 Sb Převažující regulace otopné soustavy Ekvitermní Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Ano Ne Zdroj tepla č. 1 Deskový horkovodní výměník Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Deskový horkovodní výměník Průměrná roční účinnost zdroje [%] 99% Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Automatická Údržba zdroje Zdroj tepla č. 2 není zdroj tepla č.2 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 3
89 Zdroj tepla č. 3 není zdroj tepla č.3 Typ zdroje Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 4 není zdroj tepla č.4 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 5 není zdroj tepla č.5 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 6 není zdroj tepla č.6 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje 7. Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Bilanční Dodaná na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 601,06 Spotřeba pomocné na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 2,33 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 603,39 Měrná spotřeba na vytápění E PH,A [kwh/(m 2.rok)] 46,66 8. Větrání a klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Nová, vyhovující Mechanické větrání Systém VZT zařízení č. 1 Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] 4,68 Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 22011,18 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 2 není systém VZT č.2 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání vládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapac Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 4
90 Systém VZT zařízení č. 3 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] není systém VZT č.3 Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 22011,18 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 4 není systém VZT č.4 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 5 není systém VZT č.5 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 5
91 Zdroj chladu č.4 Druh systému chlazení není systém chlazení č.4 Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu 4 9. Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Bilanční Spotřeba pomocné na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 5,89 Dodaná na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Aux;Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 0,46 5, Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Bilanční Dodaná na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] Spotřeba pomocné na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] Energetická náročnost chlazení EPC = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] Měrná spotřeba na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] Nehodnoceno 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV v budově č.1 Typ přípravy TV Deskový výměník pro TV Deskový výměník pro TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] 15 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.2 není systém přípravy TV č.2 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.3 není systém přípravy TV č.3 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 6
92 Systém přípravy TV v budově č.4 není systém přípravy TV č.4 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.5 není systém přípravy TV č.5 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.6 není systém přípravy TV č.6 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad 12. Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Bilanční Dodaná na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 649,04 Spotřeba pomocné na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,36 Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 650,40 Měrná spotřeba na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/m 2.rok)] 50, Osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Typy osvětlovacích soustav zadáno 14. Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Bilanční Dodaná elektrická na osvětlení a spotřebiče Q fuel,l,e [GJ/rok] 136,94 Dodaná osvětlení Q fuel,ap,e [GJ/rok] 136,94 Dodaná pro elektrické spotřebiče v bilanci Q fuel,ap,e [GJ/rok] Měrná spotřeba dodané na osvětlení a spotřebiče v bilanci vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] 10, Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1396,63 Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 120 Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 83 Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 108,41 e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena Energonositel dodané dodaná do budovy [GJ/rok] [GJ/rok] [Kč/GJ] Tepelná 1254,18 Elektrická 142,46 Celkem 1396,63 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 7
93 2. vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené Druh zdroje [GJ/rok] Celkem f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek Viz příloha č.1 g) Doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Úspora Investiční Prostá Popis opatření náklady doba [GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti Instalace solárních kolektorů 158, ,50 28,00 Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 158, ,50 1. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1238,53 Třída energetické náročnosti C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 96,14 h) Další údaje 1. Doplňující údaje k hodnocené budově vyplněno Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 8
94 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Obecné informace od investora Výkresová dokumetace: Stavební výkresy v měřítku 1:50, Technická zpráva Výkresy profesí (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č 345 Dne: 3. červen 2009 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy EN [kwh/(m 2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické od do náročnosti budovy náročnosti budovy A 0 42 ##### A ##### Velmi úsporná B ##### B ##### Úsporná C ##### C ##### Vyhovující D ,41 D 108,41 E ,41 E 108,41 F ,41 F 108,41 G ,41 G 108,41 Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 9
95 PŘÍLOHA č. 1 k části f) Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek S uvážením charakteru lokality, hustoty zástavby a výše počátečních investic byla po dohodě s investorem zvolena varianta instalace solárních kolektorů pro celoroční ohřev TV (teplé vody) na střechu bytového domu. Solární systém je sestaven ze 75 ks deskových solárních kolektorů se selektivním absorbérem o celkové ploše 140,25 m 2 instalovaných na střeše domu v trvalém sklonu 45 a jižní orientací. Solární systém bude napojen na akumulační nádrž potrubím s oběhovým čerpadlem s patřičnými armaturami a regulací. Dohřev TV bude prováděn topnou vodou s deskového výměníku TV výměníkové stanice. Předpokládá se, že solární systém zajistí cca 30% celoroční potřeby tepla pro TV. Ekonomické zhodnocení (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb): Roční úspora : 158,10 GJ Roční úspora nákladů: Kč Počáteční výše investice: Kč Další předpoklady: diskont=2,5%, nominální úroková míra=5,6%, cena =518 Kč, roční růst cen =5%, doba životnosti systému=30 let. Počáteční investice bude financována z úvěru s dobou splatnosti 8 let. Výpočet návratnosti investice: Prostá doba návratnosti: T=25,2 let Reálná doba návratnosti:t=28 let Čistá současná hodnota: NPV= ,10 Kč Vnitřní výnosové procento: IRR=1% =>Investice je v zadaném období mírně zisková, ale lze ji doporučit spíše z ekologického hlediska než z hlediska ekonomického. V případě poskytnutí dotace (např. z SFŽP ČR) se může doba návratnosti značně snížit a vzrůst celková výnosnost projektu. Ekologické zhodnocení úspora emisí (dle vyhlášky č. 425/2004Sb. a dle přílohy 5 nařízení vlády 352/2002 Sb.): CO2: 16,538 tun/rok SO2: 0,135 tun/rok NOx: 0,037 tun/rok CO: 0,036 tun/rok CxHy: 0 tun/rok Tuhé látky: 0,020 tun/rok
96 Energetická Náročnost Budov Národní Kalkulační Nástroj DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY Roční dodaná [MJ] Spotřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na osvětlení Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , , , , ,16 MJ Chlazení MJ MJ Vlhčení MJ MJ Příprava TV MJ , , , , , , , , , , , , MJ Kogenerace MJ MJ Osvětlení MJ , , , , , , , , , , , , ,67 MJ Pomocná MJ 1 028,32 928,81 904,66 596,24 616,12 596,24 616,12 616,12 755,81 945,88 955, , ,90 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,72 MJ Měrná roční spotřeba [kwh/m2] 6,12 26,87 29,01 0, Spotřeba dodané na vytápění Spotřeba dodané na chlazení Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na přípravu TV Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba dodané na osvětlení 1
97 ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY Roční potřeba zahrnuje potřebu bvez vlivu energetických systémů budovy (např. bez vlivu rekuperace VZT systému, systému vytápění, apod.) Roční potřeba [MJ] Potřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Potřeba na chlazení Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , ,93 70,73 86, , , , ,69 MJ Chlazení MJ MJ Příprava TV MJ , , , , , , , , , , , , ,00 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,69 MJ Měrná roční potřeba [kwh/m2] 73,11 19, Potřeba na vytápění Potřeba na chlazení Potřeba v teplé vodě 2
98 Praha červen 2009 Žadatel CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (ENB) dle 6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky 148/2007 Sb. Pro akci: OBYTNÝ SOUBOR BD Nad Modřanskou roklí objekt H PRAHA 12 Kamýk, parc.č. 873/167, 873/158 vypracoval: Ing. Robert Kůta číslo oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu: 0345
99 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Hodnocení budovy Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, 873/158, Budova "H" stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 3642 m >245 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ G Měrná vypočtená roční spotřeba v kwh/m 2 rok Celková vypočtená roční dodaná v GJ kwh/m 2 třída EN kwh/m 2 třída EN 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 Podíl dodané připadající na: A 114,63 B 114,63 C 114,63 D 114,63 E 114,63 F 114,63 G 114,63 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 114,63 101, , ,11 A 101,76 B 101,76 C 101,76 D 101,76 E 101,76 F 101,76 G 101,76 Vytápění Chlazení Mechanické Osvětlení a další Teplá voda větrání spotřeba el. Celkem 41,7% 0,0% 0,5% 47,0% 10,7% 100% Doba platnosti průkazu 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č.: 345 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
100 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, 873/158, Budova "H" Bytový dům Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 873/167, 873/158 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: CENTRAL GROUP a.s. Adresa: Na Strži 65, Praha 4, IČ: Tel./ / Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb b) Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy připojte jaký: c) Užití v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Pro vytápění objektu je navržena horkovodní výměníková stanice s horkovodními výměníky pro ohřev topné vody a TUV o celkovém výkonu cca 1000 kw a tepelným spádem primární horké vody 130/70 C, společná vždy pro dva sousední objekty a umístěna v 1. suterénu objektu I. Regulace provozu je zajištěna ekvitermním regulátorem výměníkové stanice a bude doplněná regulátorem havarijních stavů. Topná voda pro vytápění objektu bude z výměníku vedená do rozdělovače se sběrače, ze kterého budou vedené 2 regulované topné větve pro vytápění obou objektů každý samostatný objekt dům má samostatný směšovaný topný okruh s vlastním směšováním, čerpadlem, armaturovou sestavou s vypouštěním na rozdělovači a sběrači. Otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem v sekundárním okruhu 70/55 C. Potrubní rozvody topné vody jsou vedené volně pod stropem 1. podzemního podlaží, do pater budou převedené stoupačkami vedenými v instalačních šachtách. Na domovních chodbách v jednotlivých obytných podlažích budou osazené niky s podružným měřením spotřeby tepla a uzávěry pro jednotlivé byty, z niky budou potrubní rozvody vedené v podlaze směrem do jednotlivých bytů, kde bude dále proveden připojovací potrubní rozvod k jednotlivým tělesům vedením v podlaze. Hlavní ležaté rozvody vytápění v suterénech jsou provedeny z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, potrubní rozvod stoupaček a etážových rozvodů v bytech bude provedeno z vícevrstvých trubek z polyethylénu s hliníkovou vložkou. Jako hlavních otopných těles je použito ocelových deskových těles typu ventil kompakt se spodním připojením opatřená termostatickou hlavicí. V koupelnách jsou osazena ocelová trubková tělesa (žebříčky). Příprava teplé vody pro objekt je zajištěna průtokově ve výměníkové stanici vždy samostatně pro každý objekt výměníkem o výkonu cca 200 kw. Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně infiltrací a provětráváním. Pouze větrání hygienického zázemí a kuchyňského sporáku je zajištěno nuceně pomocí axiálního ventilátoru a digestoře. Větrání podzemních garáží je zajištěno nuceně pomocí odtahových ventilátorů. Odtahové ventilátory jsou spouštěny po jednotlivých sekcích dle instalovaných senzorů koncentrací a současně je možné spustit příslušnou sekci manuálně vypínačem. Větrací dávka je dimenzována na cca 300 m3/automobil/hodinu. Větrání je podtlakové, nuceně odvětraný vzduch je veden betonovou šachtou nad střechu objektu. Odvětrání výměníkové stanice je podtlakové, dimenzované na 6ti násobnou výměnu vzduchu. Odtahový ventilátor je umístěn na stěně v prostoru a bude vyfukovat volně do garáží. Osvětlení objektu odpovídá hygienickým požadavkům. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 1
101 2. Druhy užívané v budově Elektrická Tepelná Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Bytový dům se nachází v lokalitě městské části Kamýk Praha 12, má 47 bytů a je určen pro 112 osob. Bytový dům je nepravidelného pravoúhlého půdorysu, má 8 nadzemních podlaží ve kterých jsou umístěny byty a 3 podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné podzemní garáže, propojené se sousedními objekty. Nosný systém je převážně stěnový příčný. Konstrukce nosných stěn objektu je řešena z železobetonových stěn tl. 220 mm, doplněným na obvodovém plášti tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm, podélný obvodový plášť je pak místy vyzděn z tepelněizolačních děrovaných keramických bloků tl. 240 mm doplněných tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Suterénní stěny jsou z železobetonu doplněného z venkovní strany izolací z XPS tl. 40 mm. Strop jsou navrženy z železobetonu a nad nevytápěnými prostory (garáže) opatřeny tepelnou izolací tl. 120 mm. Střecha objektu je plochá z nosné železobetonové konstrukce tl 250 mm, doplněná izolací tl.215 mm. Objekt je založen na základové desce z železobetonu tl. 500mm. Vnitřní stěny jsou provedeny z železobetonu nebo děrovaných keramických bloků nebo příčkovek. Výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem o celkovém součiniteli prostupu tepla (včetně rámu) max. U=1,5 W/m2K. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 6474 Celková podlahová plocha budovy Ac [m 2 ] 3642 Objemový faktor budovy A/V 0,54 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN ) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OBLAST I 20,0 26,6 4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Součinitel Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce konstrukcí U [W/(m. 2 K)] prostupem tepla A [m 2 ] H T [W/K] Stěna obvodová PTH + iz.100 mm 45,64 12,78 Stěna obvodová ŽB+iz.140 mm 1540,51 0,33 508,37 Okna 725,79 1, ,98 Střecha 539,23 0,19 102,45 Střecha terasy 204,20 0,24 49,01 Podlaha nad 1.PP Z1Z3 614,45 0,31 12 Podlaha nad 1.PP Z3Z1 614,45 0,31 12 Stěna obvodová Z2 297,50 83,30 40,58 1,50 7 8,46 1,70 16,54 193,55 0,31 27,00 193,55 0,31 812,34 Okna Z2 Dveře vstupní Podlaha nad 1.PP Z2Z3 Podlaha nad 1.PP Z3Z2 Stěny vnitřní Z1Z2 Dveře vnitřní Z1Z2 Stěny vnitřní Z2Z1 Dveře e vnitřní ní Z2Z1 Stěna suterén 83,33 812,34 83, ,00 1,20 2,00 1,20 2,00 0,65 27,00 302,19 51,66 302,19 51,66 383,76 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 2
102 18 Podlaha suterén 1169,10 1,17 547, Terasy nad suterénem Strop běžný Z1Z2 Strop běžný Z2Z1 Střecha Z2 Tepelné vazby 361,10 82,83 82,83 64,57 1,00 0,31 0,80 0,80 0,19 213,72 111,94 20,54 20,54 12,27 213, , Tepelné vazby pozn. nejsou li součástí U Celkem 6473,68 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona 1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Hodnocení splňují požadavky ČSN Jednotka R si,n [K/W] θ si,n [ C] 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN U N [W/m2K] M c,n [kg/m 2 ] 4. Funkční ní spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. splňuje požadavky ČSN i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN θ 10,Ν [ C] θ V,N (t) [ C] U em,n [W/m2K] Pozn. Hodnoty uvedené podle uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb 6. Vytápění Otopný systém budovy popis otopné soustavy Teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy nová, vyhovuje vyhlášce č.193/2007 Sb Převažující regulace otopné soustavy Ekvitermní Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Ano Ne Zdroj tepla č. 1 Deskový horkovodní výměník Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Deskový horkovodní výměník Průměrná roční účinnost zdroje [%] 99% Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Automatická Údržba zdroje Zdroj tepla č. 2 není zdroj tepla č.2 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 3
103 Zdroj tepla č. 3 není zdroj tepla č.3 Typ zdroje Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 4 není zdroj tepla č.4 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 5 není zdroj tepla č.5 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 6 není zdroj tepla č.6 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje 7. Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Bilanční Dodaná na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 624,55 Spotřeba pomocné na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 2,33 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 626,88 Měrná spotřeba na vytápění E PH,A [kwh/(m 2.rok)] 47,64 8. Větrání a klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Nová, vyhovující Mechanické větrání Systém VZT zařízení č. 1 Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] 4,68 Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 28395,93 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 2 není systém VZT č.2 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání vládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapac Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 4
104 Systém VZT zařízení č. 3 není systém VZT č.3 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 28395,93 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 4 není systém VZT č.4 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 5 není systém VZT č.5 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 5
105 Zdroj chladu č.4 Druh systému chlazení není systém chlazení č.4 Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu 4 9. Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Bilanční Spotřeba pomocné na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 7,60 Dodaná na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Aux;Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 7,60 0, Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Bilanční Dodaná na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] Spotřeba pomocné na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] Energetická náročnost chlazení EPC = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] Měrná spotřeba na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] Nehodnoceno 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV v budově č.1 Deskový výměník pro TV Typ přípravy TV Deskový výměník pro TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] 16 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.2 není systém přípravy TV č.2 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.3 není systém přípravy TV č.3 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 6
106 Systém přípravy TV v budově č.4 není systém přípravy TV č.4 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.5 není systém přípravy TV č.5 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.6 není systém přípravy TV č.6 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad 12. Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Bilanční Dodaná na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 705,60 Spotřeba pomocné na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,36 Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 706,96 Měrná spotřeba na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/m 2.rok)] 53, Osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Typy osvětlovacích soustav zadáno 14. Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Bilanční Dodaná elektrická na osvětlení a spotřebiče Q fuel,l,e [GJ/rok] 161,29 Dodaná osvětlení Q fuel,ap,e [GJ/rok] 161,29 Dodaná pro elektrické spotřebiče v bilanci Q fuel,ap,e [GJ/rok] Měrná spotřeba dodané na osvětlení a spotřebiče v bilanci vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] 12, Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1502,74 Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 120 Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 83 Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 114,63 e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena Energonositel dodané dodaná do budovy [GJ/rok] [GJ/rok] [Kč/GJ] Tepelná 1334,44 Elektrická 168,31 Celkem 1502,74 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 7
107 2. vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené Druh zdroje [GJ/rok] Celkem f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek Viz příloha č.1 g) Doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Úspora Investiční Prostá Popis opatření náklady doba [GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti Instalace solárních kolektorů 168, ,00 Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 168, hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1334,11 Třída energetické náročnosti C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 101,76 h) Další údaje 1. Doplňující údaje k hodnocené budově vyplněno Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 8
108 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Obecné informace od investora Výkresová dokumetace: Stavební výkresy v měřítku 1:50, Technická zpráva Výkresy profesí (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č 345 Dne: 3. červen 2009 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy EN [kwh/(m 2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické od do náročnosti budovy náročnosti budovy A 0 42 ##### A ##### Velmi úsporná B ##### B ##### Úsporná C ##### C ##### Vyhovující D ,63 D 114,63 E ,63 E 114,63 F ,63 F 114,63 G ,63 G 114,63 Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 9
109 PŘÍLOHA č. 1 k části f) Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek S uvážením charakteru lokality, hustoty zástavby a výše počátečních investic byla po dohodě s investorem zvolena varianta instalace solárních kolektorů pro celoroční ohřev TV (teplé vody) na střechu bytového domu. Solární systém je sestaven z 80 ks deskových solárních kolektorů se selektivním absorbérem o celkové ploše 149,6 m 2 instalovaných na střeše domu v trvalém sklonu 45 a jižní orientací. Solární systém bude napojen na akumulační nádrž potrubím s oběhovým čerpadlem s patřičnými armaturami a regulací. Dohřev TV bude prováděn topnou vodou s deskového výměníku TV výměníkové stanice. Předpokládá se, že solární systém zajistí cca 30% celoroční potřeby tepla pro TV. Ekonomické zhodnocení (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb): Roční úspora : 168,63 GJ Roční úspora nákladů: Kč Počáteční výše investice: Kč Další předpoklady: diskont=2,5%, nominální úroková míra=5,6%, cena =518 Kč, roční růst cen =5%, doba životnosti systému=30 let. Počáteční investice bude financována z úvěru s dobou splatnosti 8 let. Výpočet návratnosti investice: Prostá doba návratnosti: T=25,2 let Reálná doba návratnosti:t=28 let Čistá současná hodnota: NPV= ,50 Kč Vnitřní výnosové procento: IRR=1% =>Investice je v zadaném období mírně zisková, ale lze ji doporučit spíše z ekologického hlediska než z hlediska ekonomického. V případě poskytnutí dotace (např. z SFŽP ČR) se může doba návratnosti značně snížit a vzrůst celková výnosnost projektu. Ekologické zhodnocení úspora emisí (dle vyhlášky č. 425/2004Sb. a dle přílohy 5 nařízení vlády 352/2002 Sb.): CO2: 17,639 tun/rok SO2: 0,145 tun/rok NOx: 0,039 tun/rok CO: 0,039 tun/rok CxHy: 0 tun/rok Tuhé látky: 0,022 tun/rok
110 Energetická Náročnost Budov Národní Kalkulační Nástroj DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY Roční dodaná [MJ] Spotřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na osvětlení Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , , , , ,75 MJ Chlazení MJ MJ Vlhčení MJ MJ Příprava TV MJ MJ Kogenerace MJ MJ Osvětlení MJ , , , , , , , , , , , , ,90 MJ Pomocná MJ 1 173, , ,81 736,71 761,26 736,71 761,26 761,26 896, , , , ,88 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,53 MJ Měrná roční spotřeba [kwh/m2] 6,36 24,63 27,83 0, Spotřeba dodané na vytápění Spotřeba dodané na chlazení Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na přípravu TV Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba dodané na osvětlení 1
111 ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY Roční potřeba zahrnuje potřebu bvez vlivu energetických systémů budovy (např. bez vlivu rekuperace VZT systému, systému vytápění, apod.) Roční potřeba [MJ] Potřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Potřeba na chlazení Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , ,31 80,39 99, , , , ,16 MJ Chlazení MJ MJ Příprava TV MJ MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , ,16 MJ Měrná roční potřeba [kwh/m2] 77,67 18, Potřeba na vytápění Potřeba na chlazení Potřeba v teplé vodě 2
112 Praha červen 2009 Žadatel CENTRAL GROUP a.s. Na Strži 65, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (ENB) dle 6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky 148/2007 Sb. Pro akci: OBYTNÝ SOUBOR BD Nad Modřanskou roklí objekt I PRAHA 12 Kamýk, parc.č. 873/167, 873/166, 873/16 vypracoval: Ing. Robert Kůta číslo oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu: 0345
113 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Hodnocení budovy Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, 873/166, 873/16, Budova "I" stávající stav po realizaci doporučení Celková podlahová plocha: 3579 m >245 VELMI ÚSPORNÁ A B C D E F MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ G Měrná vypočtená roční spotřeba v kwh/m 2 rok Celková vypočtená roční dodaná v GJ kwh/m 2 třída EN kwh/m 2 třída EN 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 Podíl dodané připadající na: A 107,81 B 107,81 C 107,81 D 107,81 E 107,81 F 107,81 G 107,81 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 107,81 95, , ,00 A 95,55 B 95,55 C 95,55 D 95,55 E 95,55 F 95,55 G 95,55 Vytápění Chlazení Mechanické Osvětlení a další Teplá voda větrání spotřeba el. Celkem 43,3% 0,0% 0,4% 46,4% 9,9% 100% Doba platnosti průkazu 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č.: 345 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
114 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 12 Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, 873/166, 873/16, Budova "I" Bytový dům Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: 873/167, 873/166, 873/16 Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: CENTRAL GROUP a.s. Adresa: Na Strži 65, Praha 4, IČ: Tel./ / Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Adresa: IČ: Tel./e mail: Nová budova Změna stávající budovy Umístění na veřejném místě podle 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb b) Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Hotel a restaurace Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdělávání Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod Jiný druh budovy připojte jaký: c) Užití v budově 1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy Pro vytápění objektu je navržena horkovodní výměníková stanice s horkovodními výměníky pro ohřev topné vody a TUV o celkovém výkonu cca 1000 kw a tepelným spádem primární horké vody 130/70 C, společná vždy pro dva sousední objekty a umístěna v 1. suterénu objektu I. Regulace provozu je zajištěna ekvitermním regulátorem výměníkové stanice a bude doplněná regulátorem havarijních stavů. Topná voda pro vytápění objektu bude z výměníku vedená do rozdělovače se sběrače, ze kterého budou vedené 2 regulované topné větve pro vytápění obou objektů každý samostatný objekt dům má samostatný směšovaný topný okruh s vlastním směšováním, čerpadlem, armaturovou sestavou s vypouštěním na rozdělovači a sběrači. Otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem v sekundárním okruhu 70/55 C. Potrubní rozvody topné vody jsou vedené volně pod stropem 1. podzemního podlaží, do pater budou převedené stoupačkami vedenými v instalačních šachtách. Na domovních chodbách v jednotlivých obytných podlažích budou osazené niky s podružným měřením spotřeby tepla a uzávěry pro jednotlivé byty, z niky budou potrubní rozvody vedené v podlaze směrem do jednotlivých bytů, kde bude dále proveden připojovací potrubní rozvod k jednotlivým tělesům vedením v podlaze. Hlavní ležaté rozvody vytápění v suterénech jsou provedeny z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, potrubní rozvod stoupaček a etážových rozvodů v bytech bude provedeno z vícevrstvých trubek z polyethylénu s hliníkovou vložkou. Jako hlavních otopných těles je použito ocelových deskových těles typu ventil kompakt se spodním připojením opatřená termostatickou hlavicí. V koupelnách jsou osazena ocelová trubková tělesa (žebříčky). Příprava teplé vody pro objekt je zajištěna průtokově ve výměníkové stanici vždy samostatně pro každý objekt výměníkem o výkonu cca 200 kw. Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně infiltrací a provětráváním. Pouze větrání hygienického zázemí a kuchyňského sporáku je zajištěno nuceně pomocí axiálního ventilátoru a digestoře. Větrání podzemních garáží je zajištěno nuceně pomocí odtahových ventilátorů. Odtahové ventilátory jsou spouštěny po jednotlivých sekcích dle instalovaných senzorů koncentrací a současně je možné spustit příslušnou sekci manuálně vypínačem. Větrací dávka je dimenzována na cca 300 m3/automobil/hodinu. Větrání je podtlakové, nuceně odvětraný vzduch je veden betonovou šachtou nad střechu objektu. Odvětrání výměníkové stanice je podtlakové, dimenzované na 6ti násobnou výměnu vzduchu. Odtahový ventilátor je umístěn na stěně v prostoru a bude vyfukovat volně do garáží. Osvětlení objektu odpovídá hygienickým požadavkům. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 1
115 2. Druhy užívané v budově Elektrická Tepelná Zemní plyn Hnědé uhlí Černé uhlí Koks TTO LTO Nafta Jiné plyny Druhotná Biomasa Ostatní obnovitelné zdroje připojte jaké: Jiná paliva připojte jaká: 3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP Vytápění (EP H ) Příprava teplé vody (EP DHW ) Chlazení (EP C ) Osvětlení (EP Light ) Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EP Aux;Fans ) d) Technické údaje budovy 1. Stručný popis budovy Bytový dům se nachází v lokalitě městské části Kamýk Praha 12, má 43 bytů a je určen pro 102 osob. Bytový dům je nepravidelného pravoúhlého půdorysu, má 9 nadzemních podlaží ve kterých jsou umístěny byty a 3 podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné podzemní garáže, propojené se sousedními objekty. Nosný systém je převážně stěnový příčný. Konstrukce nosných stěn objektu je řešena z železobetonových stěn tl. 220 mm, doplněným na obvodovém plášti tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm, podélný obvodový plášť je pak místy vyzděn z tepelněizolačních děrovaných keramických bloků tl. 240 mm doplněných tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Suterénní stěny jsou z železobetonu doplněného z venkovní strany izolací z XPS tl. 40 mm. Strop jsou navrženy z železobetonu a nad nevytápěnými prostory (garáže) opatřeny tepelnou izolací tl. 120 mm. Střecha objektu je plochá z nosné železobetonové konstrukce tl 250 mm, doplněná izolací tl.215 mm. Objekt je založen na základové desce z železobetonu tl. 500mm. Vnitřní stěny jsou provedeny z železobetonu nebo děrovaných keramických bloků nebo příčkovek. Výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem o celkovém součiniteli prostupu tepla (včetně rámu) max. U=1,5 W/m2K. 2. Geometrická charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné budovy [m 3 ] Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy [m 2 ] 5747 Celková podlahová plocha budovy Ac [m 2 ] 3579 Objemový faktor budovy A/V 0,49 3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN ) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi ( C) klimatická oblast OBLAST I 20,0 26,5 4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy Součinitel Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce konstrukcí U [W/(m. 2 K)] prostupem tepla A [m 2 ] H T [W/K] Stěna obvodová PTH + iz.100 mm 178,31 49,93 Stěna obvodová ŽB+iz.140 mm 1391,23 0,33 459,11 Okna 735,89 1, ,41 Střecha 549,80 0,19 104,46 Střecha terasy 177,10 0,24 42,50 Podlaha nad 1.PP Z1Z3 553,75 0,31 108,15 Podlaha nad 1.PP Z3Z1 553,75 0,31 108,15 Stěna obvodová Z2 256,25 71,75 30,67 1,50 52,91 8,93 1,70 17,46 173,15 0,31 24,15 173,15 0,31 652,77 Okna Z2 Dveře vstupní Podlaha nad 1.PP Z2Z3 Podlaha nad 1.PP Z3Z2 Stěny vnitřní Z1Z2 Dveře vnitřní Z1Z2 Stěny vnitřní Z2Z1 Dveře e vnitřní ní Z2Z1 Stěna suterén 76,23 652,77 76, ,90 1,20 2,00 1,20 2,00 0,65 24,15 242,83 47,26 242,83 47,26 341,09 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 2
116 18 Podlaha suterén 916,40 1,17 428, Terasy nad suterénem Strop běžný Z1Z2 Strop běžný Z2Z1 Tepelné vazby 189,50 99,26 99,26 1,00 0,31 0,80 0,80 202,75 58,75 24,62 24,62 202, , Tepelné vazby pozn. nejsou li součástí U Celkem 5746,98 5. Tepelně technické vlastnosti budovy Požadavek podle 6a Zákona 1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Hodnocení splňují požadavky ČSN Jednotka R si,n [K/W] θ si,n [ C] 2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla. 3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN U N [W/m2K] M c,n [kg/m 2 ] 4. Funkční ní spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového pláště. splňuje požadavky ČSN i LV,N [m 3 /(s.m.pa 0,67 )] 5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání. 7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. splňují požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN splňuje požadavky ČSN θ 10,Ν [ C] θ V,N (t) [ C] U em,n [W/m2K] Pozn. Hodnoty uvedené podle uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb 6. Vytápění Otopný systém budovy popis otopné soustavy Teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy nová, vyhovuje vyhlášce č.193/2007 Sb Převažující regulace otopné soustavy Ekvitermní Rozdělení otopných větví podle orientace budovy Ano Ne Zdroj tepla č. 1 Deskový horkovodní výměník Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Deskový horkovodní výměník Průměrná roční účinnost zdroje [%] 99% Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Automatická Údržba zdroje Zdroj tepla č. 2 není zdroj tepla č.2 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 3
117 Zdroj tepla č. 3 není zdroj tepla č.3 Typ zdroje Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 4 není zdroj tepla č.4 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 5 není zdroj tepla č.5 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje Zdroj tepla č. 6 není zdroj tepla č.6 Typ zdroje / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kw] Průměrná roční účinnost zdroje [%] Výpočet Měření Odhad Regulace zdroje Údržba zdroje 7. Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění Bilanční Dodaná na vytápění Q fuel,h [GJ/rok] 599,70 Spotřeba pomocné na vytápění Q Aux,H [GJ/rok] 2,33 Energetická náročnost vytápění EP H = Q fuel,h + Q Aux,H [GJ/rok] 602,04 Měrná spotřeba na vytápění E PH,A [kwh/(m 2.rok)] 46,55 8. Větrání a klimatizace Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů Nová, vyhovující Mechanické větrání Systém VZT zařízení č. 1 Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Podtlakové větrání s ax. odtahovými ventilátory Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] 3,12 Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 22011,18 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 2 není systém VZT č.2 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání vládání snižující tok vzduchu nejméně na 40% maximální kapac Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 4
118 Systém VZT zařízení č. 3 není systém VZT č.3 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] 22011,18 Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 4 není systém VZT č.4 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Systém VZT zařízení č. 5 není systém VZT č.5 Typ větracího systému / Tepelný výkon [kw] Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kw] Jmenovité průtokové množství vzduchu [m 3 /h] Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy Údržba větracího systému Zvlhčování vzduchu Ne Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kw] Použité médium pro zvlhčování Pára Voda Regulace klimatizační jednotky Údržba klimatizace Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 5
119 Zdroj chladu č.4 Druh systému chlazení není systém chlazení č.4 Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6 Druh systému chlazení Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu [kw] Jmenovitý chladící výkon [kw] Převažující regulace zdroje chladu Převažující regulace chlazeného prostoru Údržba zdroje chladu Stav tepelné izolace rozvodů chladu 4 9. Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) Bilanční Spotřeba pomocné na mech. větrání Q Aux;Fans [GJ/rok] 5,89 Dodaná na zvlhčování Q fuel,hum [GJ/rok] Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) EP Aux;Fans = Q Aux;Fans + Q fuel,hum [GJ/rok] Měrná spotřeba na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Fans,A [kwh/(m 2.rok)] 5,89 0, Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení Bilanční Dodaná na chlazení Q fuel,c [GJ/rok] Spotřeba pomocné na chlazení Q Aux,C [GJ/rok] Energetická náročnost chlazení EPC = Q fuel,c + Q Aux,C [GJ/rok] Měrná spotřeba na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kwh/(m 2.rok)] Nehodnoceno 11. Příprava teplé vody (TV) Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální Kombinovaný Systém přípravy TV v budově č.1 Deskový výměník pro TV Typ přípravy TV Deskový výměník pro TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] 15 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.2 není systém přípravy TV č.2 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.3 není systém přípravy TV č.3 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 6
120 Systém přípravy TV v budově č.4 není systém přípravy TV č.4 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.5 není systém přípravy TV č.5 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Systém přípravy TV v budově č.6 není systém přípravy TV č.6 Typ přípravy TV Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kw] Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet Měření Objem zásobníku TV [l] Údržba zdroje přípravy TV Odhad Odhad Odhad 12. Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody Bilanční Dodaná na přípravu TV Q fuel,dhw [GJ/rok] 642,60 Spotřeba pomocné na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,36 Energetická náročnost přípravy TV EP DHW = Q fuel,dhw + Q Aux,DHW [GJ/rok] 643,96 Měrná spotřeba na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW,A [kwh/m 2.rok)] 49, Osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Typy osvětlovacích soustav zadáno 14. Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení Bilanční Dodaná elektrická na osvětlení a spotřebiče Q fuel,l,e [GJ/rok] 136,94 Dodaná osvětlení Q fuel,ap,e [GJ/rok] 136,94 Dodaná pro elektrické spotřebiče v bilanci Q fuel,ap,e [GJ/rok] Měrná spotřeba dodané na osvětlení a spotřebiče v bilanci vztažená na celkovou podlahovou plochu EP Light,A [kwh/(m 2.rok)] 10, Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1388,84 Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 120 Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kwh/(m 2.rok)] 83 Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 107,81 e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání 1. dodaná z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena Energonositel dodané dodaná do budovy [GJ/rok] [GJ/rok] [Kč/GJ] Tepelná 1245,79 Elektrická 143,05 Celkem 1388,84 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 7
121 2. vyrobená v budově Vypočtené množství vyrobené Druh zdroje [GJ/rok] Celkem f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u nových budov s podlahovou plochou nad m 2 Místní obnovitelný zdroj Dálkové vytápění nebo chlazení Tepelné čerpadlo Kogenerace Blokové vytápění nebo chlazení Jiné 1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek Viz příloha č.1 g) Doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy Úspora Investiční Prostá Popis opatření náklady doba [GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti Instalace solárních kolektorů 157, ,50 28,00 Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 157, ,50 1. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření Bilanční Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1231,00 Třída energetické náročnosti C Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Vyhovující Měrná spotřeba na celkovou podlahovou plochu [kwh/(m 2.rok)] 95,55 h) Další údaje 1. Doplňující údaje k hodnocené budově vyplněno Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 8
122 2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy Obecné informace od investora Výkresová dokumetace: Stavební výkresy v měřítku 1:50, Technická zpráva Výkresy profesí (2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele Platnost průkazu do 3. červen 2019 Průkaz vypracoval Ing. Robert Kůta Osvědčení č 345 Dne: 3. červen 2009 Tabulka slovního vyjádření energetické náročnosti Hranice třídy EN [kwh/(m 2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické od do náročnosti budovy náročnosti budovy A 0 42 ##### A ##### Velmi úsporná B ##### B ##### Úsporná C ##### C ##### Vyhovující D ,81 D 107,81 E ,81 E 107,81 F ,81 F 107,81 G ,81 G 107,81 Nevyhovující Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.206 Průkaz ENB splňuje požadavky 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. 9
123 PŘÍLOHA č. 1 k části f) Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek S uvážením charakteru lokality, hustoty zástavby a výše počátečních investic byla po dohodě s investorem zvolena varianta instalace solárních kolektorů pro celoroční ohřev TV (teplé vody) na střechu bytového domu. Solární systém je sestaven ze 75 ks deskových solárních kolektorů se selektivním absorbérem o celkové ploše 140,25 m 2 instalovaných na střeše domu v trvalém sklonu 45 a jižní orientací. Solární systém bude napojen na akumulační nádrž potrubím s oběhovým čerpadlem s patřičnými armaturami a regulací. Dohřev TV bude prováděn topnou vodou s deskového výměníku TV výměníkové stanice. Předpokládá se, že solární systém zajistí cca 30% celoroční potřeby tepla pro TV. Ekonomické zhodnocení (dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb): Roční úspora : 157,84 GJ Roční úspora nákladů: Kč Počáteční výše investice: Kč Další předpoklady: diskont=2,5%, nominální úroková míra=5,6%, cena =518 Kč, roční růst cen =5%, doba životnosti systému=30 let. Počáteční investice bude financována z úvěru s dobou splatnosti 8 let. Výpočet návratnosti investice: Prostá doba návratnosti: T=25,3 let Reálná doba návratnosti:t=28 let Čistá současná hodnota: NPV= ,60 Kč Vnitřní výnosové procento: IRR=1% =>Investice je v zadaném období mírně zisková, ale lze ji doporučit spíše z ekologického hlediska než z hlediska ekonomického. V případě poskytnutí dotace (např. z SFŽP ČR) se může doba návratnosti značně snížit a vzrůst celková výnosnost projektu. Ekologické zhodnocení úspora emisí (dle vyhlášky č. 425/2004Sb. a dle přílohy 5 nařízení vlády 352/2002 Sb.): CO2: 16,510 tun/rok SO2: 0,135 tun/rok NOx: 0,037 tun/rok CO: 0,036 tun/rok CxHy: 0 tun/rok Tuhé látky: 0,020 tun/rok
124 Energetická Náročnost Budov Národní Kalkulační Nástroj DODANÁ ENERGIE DO BUDOVY Roční dodaná [MJ] Spotřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na osvětlení Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , , , , ,88 MJ Chlazení MJ MJ Vlhčení MJ MJ Příprava TV MJ MJ Kogenerace MJ MJ Osvětlení MJ , , , , , , , , , , , , ,67 MJ Pomocná MJ 1 028,32 928,81 904,66 596,24 616,12 596,24 616,12 616,12 755,81 945,88 955, , ,90 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,45 MJ Měrná roční spotřeba [kwh/m2] 6,12 26,81 28,72 0, Spotřeba dodané na vytápění Spotřeba dodané na chlazení Spotřeba dodané na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané na přípravu TV Spotřeba pomocné (elektrické) Spotřeba dodané pro kogeneraci Spotřeba dodané na osvětlení 1
125 ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY Roční potřeba zahrnuje potřebu bvez vlivu energetických systémů budovy (např. bez vlivu rekuperace VZT systému, systému vytápění, apod.) Roční potřeba [MJ] Potřeba [MJ] leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Potřeba na chlazení Potřeba tepla na přípravu TV Potřeba na vytápění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Vytápění MJ , , , ,58 70,73 86, , , , ,76 MJ Chlazení MJ MJ Příprava TV MJ , , , , , , , , , , , , ,00 MJ CELKEM MJ , , , , , , , , , , , , ,76 MJ Měrná roční potřeba [kwh/m2] 72,29 19, Potřeba na vytápění Potřeba na chlazení Potřeba v teplé vodě 2

References: zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406