Source: https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007156&Paragraf=82
Timestamp: 2020-06-06 18:05:18+00:00

Document:
RIS - Verordnung über brennbare Flüssigkeiten § 82 - Bundesrecht konsolidiert, tagesaktuelle Fassung
Bundesrecht konsolidiert: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten § 82, tagesaktuelle Fassung
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten § 82
§ 81 am 06.06.2020
§ 83 am 06.06.2020
§ 82 gültig ab 01.01.1995 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 450/1994
§ 82 gültig von 01.06.1993 bis 31.12.1994
(1) Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten müssen so angelegt und eingerichtet sein, daß ein Brand rasch und ungehindert bekämpft werden kann. Im Gefahrenfall dürfen Fluchtwege, wie Notausgänge, Notausstiege, Ausgänge, Stiegen, Gänge oder sonstige Verkehrswege, nicht unbenützbar werden; erforderlichenfalls müssen Pufferräume vorhanden sein, die brandbeständig ausgeführt und ausreichend ins Freie lüftbar sind sowie zumindest brandhemmende, rauchdichte, in der Fluchtrichtung aufgehende und selbstschließende Türen besitzen.
(2) Die Lagerräume müssen eine wirksame, gegen Brandeinwirkung von außen geschützte, erforderlichenfalls mechanische Lüftung besitzen. Mechanische Lüftungsanlagen müssen so ausgeführt sein, daß sowohl bei ihrem Betrieb als auch bei Schäden an ihnen, wie bei einem Bruch von Ventilatorflügeln, eine Zündung von Dampf-Luft-Gemischen nicht erfolgen kann. Lüftungsöffnungen müssen gegen Funkenflug gesichert sein.
NOR12084757
N5199450854J
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/240/P82/NOR12084757

References: § 82
 § 82
 § 82

§ 81

§ 83

§ 82

§ 82