Source: http://docplayer.it/13692646-Allegato-a-integrazione-al-regolamento-di-esercizio-mt-caratteristiche-dell-impianto-di-produzione.html
Timestamp: 2018-08-20 08:50:10+00:00

Document:
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT. Caratteristiche dell impianto di produzione - PDF
Download "ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT. Caratteristiche dell impianto di produzione"
Filiberto Oliviero Valeri
1 ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni del SPI Caratteristiche dell impianto di produzione Le caratteristiche dell impianto dell Utente produttore devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera AEEG 84/2012/R/EEL Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. In particolare secondo quanto prescritto da paragrafo 5 dell Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, l impianto di produzione, in ogni condizione di carico, deve essere in grado di rimanere permanentemente connesso alla rete per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell intervallo 0,85 Vn V 1,1 Vn, e per valori di frequenza compresi nell intervallo 47,5 Hz f 51,5 Hz. Il Cliente si impegna a garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati regolando opportunamente sia le protezioni di interfaccia che le protezioni interne dell impianto di produzione. L impianto di produzione non deve in alcun caso sostenere, per oltre 200 ms, l isola di carico MT formatasi per l apertura di uno o più interruttori sulla rete del distributore. Impostazione dinamica delle soglie di frequenza Per tutti gli impianti di produzione connessi alla rete MT, il Cliente deve dotare l impianto di un SPI in grado di ricevere segnali da remoto (provenienti dai sistemi di protezione e telecontrollo di Gelsia Reti Srl ), e di implementare due soglie di massima e minima frequenza: Massima frequenza: o una soglia restrittiva a 50,3 Hz (con tempo 0,1 s) o una soglia permissiva a 51,5 Hz (con tempo 1 s) Minima frequenza: o una soglia restrittiva a 49,7 Hz (con tempo 0,1 s) o una soglia permissiva a 47,5 Hz (con tempo 4 s) Le soglie permissive di frequenza sono normalmente abilitate. Le soglie restrittive sono abilitate dall attivazione di una delle seguenti funzioni di protezione facenti parte del relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V): 59N (max. tensione omopolare) 59INV (max. tensione di sequenza inversa) 27DIR (min. tensione di sequenza diretta) Le impostazione delle sopradette soglie sono descritte nell Allegato B. In presenza di segnali logici inviati da Gelsia Reti Srl a seconda delle condizioni della rete di distribuzione, il SPI dovrà abilitare il funzionamento delle soglie restrittive di frequenza e della funzione di tele-distacco (se presente).
2 Caratteristiche del Sistema di protezione di interfaccia (SPI) Il Sistema di protezione di interfaccia (SPI) dell impianto di produzione è presente e conforme alla norma CEI 0-16 e all Allegato A.70 del Codice di rete con le seguenti caratteristiche: (compilare i dati seguenti e barrare le caselle interessate) Marca, Modello e Firmware: Posizionamento rispetto ad eventuali convertitori: _ interno _ esterno Numero SPI: _ 1 _ 2 _ 3 _ >3 Protezioni implementate (a): 27.S1,.S2 (minima tensione doppia soglia) 59.S1,.S2 (max. tensione doppia soglia) 59N (max. tensione omopolare) 81>.S1,.S2 (max. frequenza doppia soglia) 81<.S1,.S2 (min. frequenza doppia soglia) 81V (relè di frequenza a sblocco voltmetrico) come prescritto dall Allegato A.70 al Codice di rete Altro: Il SPI è stato predisposto per la ricezione del segnale di abilitazione delle soglie di frequenza e del segnale di tele-scatto, conformemente alle prescrizioni dell allegato A.70 del codice di rete di TERNA: SI NO Mediante le suddette protezioni di interfaccia si garantisce: il distacco selettivo dell impianto di produzione per guasti e manovre sulle reti MT; il mantenimento in servizio dell impianto di produzione per variazioni transitorie della frequenza entro i limiti impostati per la regolazione della protezione di frequenza (cfr. Allegato B). Le protezioni sono gestite dal Cliente in accordo con i criteri di selettività comunicati da Gelsia Reti Srl allo scopo di ridurre la probabilità di: danni alle apparecchiature rotanti e statiche dei clienti finali e dei clienti produttori connessi alla rete; funzionamento in isola indesiderata in caso di apertura di organi di interruzione, sezionamento e manovra su porzioni di rete AT o MT; disturbi alla tensione di alimentazione degli altri clienti in caso di funzionamento in isola su rete Gelsia Reti Srl. (a) NOTA: Barrare i codici ANSI/IEEE dei relè attivi nel sistema di protezione di interfaccia dell impianto. Il sottoscritto dichiara che l impianto cosi come sopra verificato è conforme a quanto sopra riportato e declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissione dell impianto e/o delle protezioni da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. Il sottoscritto dichiara inoltre che non porrà alcun ostacolo all esecuzione del sopralluogo dell impianto per verificare l avvenuta installazione dei dispositivi richiesti, da effettuarsi da parte dell impresa distributrice a seguito della ricezione del presente documento firmato secondo come descritto nell articolo 5, comma 5.4 della Deliberazione 8 Marzo /2012/R/EEL. Note tecniche (eventuali): Data Il Cliente (timbro e firma)
3 ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA AI SENSI DELL ART. 4.2.c DELLA DELIBERA AEEG 84/2012/R/EEL E INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITA E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI Il sottoscritto, della ditta (rag. Sociale) operante nel settore, in qualità di (barrare il caso che ricorre): Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera a) Professionista di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera b) Responsabile dell ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n. 198/11, Allegato A, comma 40.5, lettera c), sotto la propria personale responsabilità DICHIARA CHE l impianto elettrico di produzione del Cliente (denominazione), ubicato nel comune di.provincia di, codice POD del punto di connessione alla rete Gelsia Reti Srl: è conforme alle seguenti prescrizioni dell Allegato A.70 del Codice di Rete di Terna (indicare il caso che ricorre): Requisiti di cui all Allegato A.70 di TERNA (par. 5), ai sensi dell art. 5, comma 5.1 della deliberazione 84/2012/R/EEL Requisiti di cui all Allegato A.70 di TERNA (par. 8, ad esclusione del sottoparagrafo 8.1.1), ai sensi dell art. 5, comma 5.1 della deliberazione 84/2012/R/EEL Requisiti di cui all Allegato A.70 di TERNA (par. 5), ai sensi dell art. 4, comma 4.1, lettera a) della deliberazione 84/2012/R/EEL Requisiti di cui all Allegato A.70 di TERNA (par. 8), ai sensi dell art. 4, comma 4.1, lettera a) della deliberazione 84/2012/R/EEL Requisiti di cui all Allegato A.70 di TERNA, ai sensi dell art. 4, comma 4.1, lettera b) o c) della deliberazione 84/2012/R/EEL Dichiara inoltre che sono state effettuate le regolazioni del sistema di protezione di interfaccia secondo quanto comunicato da Gelsia Reti Srl, impostando valori inferiori o uguali a quelli prescritti.
4 (1) Tensione al primario misurata tramite 3 TV di fase con collegamento a triangolo aperto e rapporto di trasformazione complessivo tale da fornire 100 V in ingresso alla protezione in presenza di un guasto monofase franco a terra; nel caso la somma delle tensioni nominali secondarie dei tre TV di fase sia diversa da 100 V, il valore indicato da Gelsia Reti Srl deve essere moltiplicato per tale somma e diviso per 100. (2) Se misurata direttamente dalle tensioni concatenate in BT indicare il valore corrispondente in MT (tenendo conto dell effettivo rapporto di trasformazione del trasformatore MT/BT) associato al Dispositivo di Interfaccia (marca e modello): Le suddette regolazioni sono state verificate mediante: (barrare la casella relativa alla modalità di verifica utilizzatab) cassetta prova relè; funzione autotest (solo per SPI integrate nell inverter) La prova di apertura dei suddetti dispositivi per azione del pulsante di comando ha dato esito positivo. (b) NOTA: I tempi di intervento prescritti (comprensivi di tempo di ritardo intenzionale del relè e del tempo di apertura dell interruttore) devono essere rilevati da opportuno file prodotto dalla cassetta prova relè o dall inverter (ammissibile solo in caso di SPI integrato) oppure dal display dell inverter. La stampa del file e l eventuale supporto informatico con il file stesso deve essere allegato alla presente relazione. In caso di rilievo dei dati dal display dell inverter, devono essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da effettuare. Le tarature sono ritenute idonee se sono in accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 0-16 ultima edizione e s.m.i.
5 I TA e TV associati al sistema di protezione di interfaccia sono conformi alla Norma CEI 0-16 e le loro caratteristiche sono riportate nella tabella seguente. Il sottoscritto declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da manomissione dell impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. Data / / Il dichiarante (timbro e firma) Il Cliente (per presa visione) (c) NOTA: Indicare il tipo di sensore che è collegato al SPI: ad es. TA (trasformatore amperometrico), TO (trasformatore di corrente omopolare), TV (trasformatore voltmetrico).
6 ALLEGATO C: ELENCO E RECAPITI DEL PERSONALE AUTORIZZATO Cliente Nome: Indirizzo: Personale di riferimento per il Cliente: Riferimento 1: Riferimento 2: Personale reperibile autorizzato del Cliente: Riferimento 1: Riferimento 2: RI RI qualifica (*):RIF RI qualifica (*):RIF RI qualifica (*):RIF qualifica (*):RIF (*) Note: (RIF) Personale autorizzato dal Cliente a tenere i rapporti inerenti l esercizio del collegamento tra gli impianti del Cliente produttore e di Gelsia Reti Srl (RI) Responsabile Impianto RI (qualificato Persona Esperta secondo la Norma CEI EN 50110). Personale autorizzato dal Cliente ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi. TIMBRO e FIRMA per il Cliente Data

References: articolo 5
 ART. 4
 art. 5
 art. 5
 art. 4
 art. 4
 art. 4