Source: http://docplayer.es/2485093-Proyecto-basico-avanzado-de-sala-gmp-en-la-torre-a-del-hospital-universitario-y-politecnico-la-fe-julio-2012-ingenieria.html
Timestamp: 2016-12-03 07:08:52+00:00

Document:
⭐PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE JULIO 2012 INGENIERÍA
PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE JULIO 2012 INGENIERÍA
Download "PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE JULIO 2012 INGENIERÍA"
Andrés Blanco Cortés
1 PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE JULIO 2012 INGENIERÍA2 ÍNDICE GENERAL 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 1.2 REQUERIMIENTOS 1.3 ESTADO ACTUAL 1.4 MEMORIA DE CALIDADES Cerramientos y carpintería Climatización, tratamiento de aire y distribución de presiones Instalación eléctrica de baja tensión Instalación de agua y saneamiento Instalación de monitorización de partículas Instalaciones especiales Instalación de sistema de gestión Equipamiento 2 PLIEGO DE CONDICIONES 2.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Generalidades Pliego de condiciones técnicas generales Pliego de condiciones técnicas particulares Generalidades Definición de las obras Compatibilidad y prelación de documentos Normas generales en la ejecución de las obras 2.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN DE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES Análisis Estructuras Hormigón Acero Cerramientos y divisiones Suelo Carpintería Vidriería y sintéticos Aislamientos Sellantes Revestimientos y acabados Remates Pinturas 2.3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN Objeto Condiciones generales de materiales y equipos Cables de baja tensión: conductores eléctricos Conductores de protección Canalizaciones con conductores aislados bajo tubos protectores Conducciones Cajas para instalaciones sin protección especial Cuadros de Maniobra y Protección Aparamenta de baja tensión Interruptores y conmutadores Lámparas Luminarias Condiciones de ejecución de la instalación General Canalización subterránea de líneas de distribución, acometidas o repartidoras Cruzamientos y casos especiales ÍNDICE GENERAL SALA GMP Pág. 13 Instalaciones en Cuartos de Baño y Aseo Volumen de prohibición Volumen de protección Instalación de puesta a tierra Receptores a motor Pruebas de puesta en marcha Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad Pautas de funcionamiento Entrenamiento Seguridad e higiene Subcontratistas Riesgos Certificados Dirección técnica y libro de órdenes 2.4 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Primera parte. Generalidades Segunda parte. Condiciones que deben cumplir los materiales Tercera Parte. Condiciones para el montaje de la Instalación frigorífica Condiciones higiénico-sanitarias de la instalación Criterios generales de prevención Desinfección y limpieza periódicas de los circuitos Tratamientos preventivos específicos Desinfectantes Evacuación de aguas procedentes de las instalaciones de riesgo Registro de Mantenimiento y Desinfección Inspección de las instalaciones Recepción de la instalación Recepción provisional Recepción definitiva Pruebas Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías Pruebas de estanqueidad de la tubería frigorífica Prueba de estanqueidad del circuito frigorífico Pruebas de redes de conductos Pruebas de libre dilatación Pruebas de ruido Pruebas en cuadros secundarios de climatización Pruebas finales 2.5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN DE AGUA DESCALCIFICADA Condiciones que deben cumplir los materiales Tuberías y accesorios de polietileno. (PE) Tuberías de cobre Tuberías de acero soldado para abastecimiento de agua Valvulería Aislamiento en la red de agua Pinturas de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi Contadores Difusores y boquillas Aspersores Electroválvulas de riego 2.6. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN de SANEAMIENTO Tuberías de PVC Accesorios Desagües interiores Redes de saneamiento Valvulería y sifones Pruebas y reglamentos Ensayos e inspección en fábrica Ensayos parciales en obra Ensayo de materiales ÍNDICE GENERAL SALA GMP Pág. 24 Pruebas de instalaciones y equipos Pruebas de estanqueidad en las redes hidráulicas según une PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIONES ESPECIALES Condiciones específicas de los materiales de la instalación de seguridad en caso de incendio Normas de ejecución de las instalaciones de incendios Pruebas reglamentarias Listas de comprobación instalación incendios Equipo de bombeo Condiciones específicas de los materiales de la instalación anti-intrusión Normas de ejecución de las instalaciones de seguridad anti intrusión Condiciones específicas de la instalación de gases especiales Condiciones generales de materiales y equipos Pruebas de funcionamiento Pruebas de estanqueidad Pruebas de limpieza en canalizaciones Pruebas de funcionamiento de la detección Prueba sobre la soldadura Pruebas finales 3 PRESUPUESTO 3.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 3.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 4 PLANOS GMP-GEN-01 SITUACIÓN LOCAL CLASIFICADO. ZONA 1 GMP-GEN-02 PLANTA GENERAL GMP-GEN-03 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS SEGÚN GMP. ZONA 1 GMP-GEN-04 FLUJO DE PRODUCTO. ZONA1 GMP-GEN-05 FLUJO DE RESIDUOS. ZONA 1 GMP-GEN-06 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS. ZONA 2 GMP-GEN-07 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS. ZONA 3 PARTICIONES HORIZONTALES Y VERTICALES GMP-CRR-01 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. CARPINTERÍA. ZONA 1 GMP-CRR-02 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. FALSOS TECHOS. ZONA 1 GMP-CRR-03 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. DETALLES. ZONA 1 GMP-CRR-04 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. FALSOS TECHOS. ZONA 2 GMP-CRR-05 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. CARPINTERÍA. ZONA 2 GMP-CRR-06 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. DETALLES. ZONA 2 GMP-CRR-07 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. ZONA 3 GMP-CRR-08 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. DETALLES. ZONA 3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. GMP-IEB-01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. DISTRIBUCIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE, BANDEJAS, CUADROS Y EMERGENCIAS. ZONA 1 GMP-IEB-02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. LUMINARIAS Y MECANISMOS. ZONA 1 GMP-IEB-03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMAS UNIFILARES. ZONA 1 GMP-IEB-04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. DISTRIBUCIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE, BANDEJAS, CUADROS Y EMERGENCIAS. ZONA 2 GMP-IEB-05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. LUMINARIAS Y MECANISMOS. ZONA 2 GMP-IEB-06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMAS UNIFILARES. ZONA 2 GMP-IEB-07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. TOMAS, CUADROS, BANDEJAS Y EMERGENCIAS. ZONA 3 GMP-IEB-08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. LUMINARIAS Y MECANISMOS. ZONA 3 GMP-IEB-09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. ESQUEMAS UNIFILARES. ZONA 3 ÍNDICE GENERAL SALA GMP Pág. 35 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. GMP-ICA-01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 1 GMP-ICA-02 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. ESQUEMAS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 1 GMP-ICA-03 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. DIFUSIÓN. ZONA 1 GMP-ICA-04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. EXTRACCIÓN. ZONA 1 GMP-ICA-05 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 2 GMP-ICA-06 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. ESQUEMA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 2 GMP-ICA-07 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. DIFUSIÓN. ZONA 2 GMP-ICA-08 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 3 GMP-ICA-09 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. ESQUEMA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. ZONA 3 GMP-ICA-10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. DIFUSIÓN. ZONA 3 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO GMP-IFF-01 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO. ZONA 1 GMP-IFF-02 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO. ZONA 2 GMP-IFF-03 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO. ZONA 3 INSTALACIONES ESPECIALES. GMP-IES-01 DETALLE RACK PRINCIPAL Y ESQUEMA CABLEADO SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN VENTANILLA. ZONA 1 GMP-IES-02 INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES. ZONA 1 GMP-IES-03 INSTALACIONES ESPECIALES. ENCLAVAMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS. ZONA 1 GMP-IES-04 INSTALACIONES ESPECIALES. DISTRIBUCIÓN DE GASES ESPECIALES. ZONA 1 GMP-IES-05 INSTALACIONES ESPECIALES. DETALLE DE RACK ESQUEMA SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN VENTANILLA. ZONA 2 GMP-IES-06 INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES. ZONA 2 GMP-IES-07 INSTALACIONES ESPECIALES. ENCLAVAMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS. ZONA 2 GMP-IES-08 INSTALACIONES ESPECIALES. DISTRIBUCIÓN DE GASES ESPECIALES. ZONA 2 GMP-IES-09 INSTALACIONES ESPECIALES. INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES. ZONA 3 GMP-IES-10 INSTALACIONES ESPECIALES. DISTRIBUCIÓN DE GASES ESPECIALES. ZONA 3 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS. GMP-PCI-01 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. ESQUEMA. ZONA 1 GMP-PCI-02 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DETECCIÓN DE INCENDIOS. ZONA 1 GMP-PCI-03 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. ZONA 1 GMP-PCI-04 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA. ZONA 1 GMP-PCI-05 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. ZONA 2 GMP-PCI-06 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA. ZONA 2 GMP-PCI-07 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. ZONA 3 MONITORIZACIÓN DE PARTÍCULAS GMP-MOP-01 MONITORIZACIÓN DE PARTÍCULAS EN CONTINUO. ZONA 1 GMP-ITA-01 GMP-ITA-02 GMP-ITA-03 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA. INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA GRADO I Y II. ZONA 1 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA GRADO I Y II. ZONA 2 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA. PRODUCCIÓN DE AGUA PURIFICADA TIPO II Y ULTRAPURA TIPO I. ZONA 3 ÍNDICE GENERAL SALA GMP Pág. 46 PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE MEMORIA DESCRIPTIVA7 LOS INGENIEROS INDUSTRIALES Javier Aspas Ibáñez Juan Llobell Llobell Colegiado nº 1807 Colegiado nº MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN Normativas de referencia del diseño de la Sala Limpia de Producción de Medicamentos Directiva 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre GMP actualización marzo 2008 Directivas 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, RD 175/2001 Ley 29/2006, de 26 de julio Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre. Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo Real Decreto 1344/2007 de 11 de octubre Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre Orden de 23 de mayo de 1994 ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO Establece principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos en investigación de uso humano Guía de Normas de Correcta fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario que modifica la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano sobre las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios por el que se desarrollan determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en el marco del sistema de precios de referencia por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud Clasificación de la limpieza del aire Especificaciones de pruebas y control para demostrar el continuo cumplimiento de la ISO Metrología y método de prueba Diseño construcción y puesta en marcha Operaciones Términos y definiciones Dispositivos de Limpieza MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 18 Normativas de referencia en la Instalación Eléctrica de Baja Tensión - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT Normas UNE aplicables. - Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Ministerio del Trabajo. - Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica. - Reglamento de verificaciones eléctricas de 12 de marzo de Acometidas eléctricas. Real Decreto 1725/1984 de 18 de julio. - Código Técnico de la Edificación Pliego de Condiciones Técnicas Eléctricas en Baja Tensión de la Universidad Politécnica de Valencia. Normativas de referencia en la Instalación de Climatización y Ventilación CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA Real Decreto 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. B.O.E Decreto 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que DOGV se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis. Guía para la Prevención de la Legionela en Instalaciones UNE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRICIDAD MEDIA Y BAJA TENSIÓN Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT 01 a BT 51. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y BOMBAS DE CALOR R.D. 2643/85 de 18 de Diciembre, que declara las de obligado cumplimiento para su homologación por el MINER Corrección de errores Corrección de errores SEGURIDAD E HIGIENE (Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo) O.M.9 de Marzo Aprueba Ordenanzas Corrección de errores O.M.26 de Agosto 1940, sobre iluminación centros de trabajo Real Decreto 1627/27 se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS R.D.1495/86 de 26 de Mayo, que lo aprueba Corrección de errores del R.D.1495/86 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y se crea la comisión asesora para las instalaciones térmicas de los edificios. Establecen especialidades de los carnés profesionales de Instalador y Mantenedor-Reparador de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, y se fija el número mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de conocimientos técnicos y de conocimientos específicos para la obtención de los mismos. R.D. 2443/85 de 18 diciembre declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor Orden Consellería de Industria sobre empresa instaladora de calefacción, climatización y A.C.S. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E BOE núm. 257 B.O.E B.O.E B.O.E. 207 B.O.E B.O.E D.O.G.V BOE núm. 74 MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 29 Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Plantas e instalaciones frigoríficas. Reglamentos de seguridad. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre ( Industria y Energía), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas Plantas e instalaciones frigoríficas. Instrucciones complementarias. Orden de 24 de enero de 1978 (Industria y Energía), por la que se aprueban las instrucciones complementarias denominadas instrucciones MI IF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Corrección de errores a la Orden Real decreto 394/1979 de Modificación de la MI IF-007 y Mi FI-014 Modificación del punto 3 de la MI IF-013 y punto 2 de la MI FI-014 Real decreto 754/1981, Modificando los artículos 28,29 y 30. Modificación del punto 3 de la MI IF-004 y el punto 3 de la MI IF 016 Modificación del punto 3 de la MI IF-004. Modificación de la MI IF-005 BOE núm. 254 B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E B.O.E RELACIÓN DE NORMAS UNE DE REFERENCIA UNE 9100:1986 Calderas de vapor. Válvulas de seguridad. Erratum 1988 Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de PE para UNE 53394:1992 IN conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas Erratum 1993 Plásticos. Código de instalaciones y manejo de tuberías de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión. UNE 53399: 1993 IN Técnicas recomendadas. Materiales plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno copolímero para la conducción de agua fría y caliente a presión. Técnicas UNE 53495: 1995 IN recomendadas Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de UNE 60601:1993 potencia útil superior a 70 kw ( kcal/h). Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de UNE 60601/M:1996 potencia útil superior a 70 kw ( kcal/h). Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente, de UNE 60601:2000 potencia útil superior a 70 kw ( kcal/h). Máquina frigorífica de compresión mecánica. Fraccionamiento de potencia UNE 86609: 1985 Colectores solares térmicos. Definiciones y características generales UNE 94101: 1986 Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: UNE :1990 Generalidades y definiciones Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: UNE :1991 Métodos para valores establecidos para máquinas individuales. Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: UNE :1991 Método simplificado (provisional) para valores establecidos para lotes de máquinas Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: UNE :1991 Método para valores establecidos para lotes de máquinas Climatización. Terminología UNE Climatización. Terminología UNE /1M:1995 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. UNE :2001 Climatización. Grados-día base 15 grados C. UNE Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 1. Instrumentación. UNE :1989 MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 310 Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 2. Mediciones. UNE :1989 Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. Parte 3. Ajuste y equilibrado. UNE :1989 Climatización. Ventilación de edificios no residenciales UNE-EN 13779:2005 Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo. UNE :1984 Climatización. Sala de máquinas UNE :1M:1999 Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. UNE :2001 IN Erratum 2002 Climatización. Código de colores :2000 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias UNE :1984 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos UNE : 1988 Conductos de chapa metálica. Soportes UNE :1984 Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción UNE :1988 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire UNE :1984 Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías UNE :1988 Climatización. Soportes de tuberías UNE : 1988 IN Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección UNE :1988 IN Climatización. Cálculo de vasos de expansión UNE :1988 IN Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño UNE :1989 Climatización: Diseño de sistemas de expansión. UNE :1989 Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación UNE :1989 IN Erratum 1992 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos UNE :1989 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE /1M:2002 Chimeneas. Cálculo y diseño UNE /2M:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Requisitos, ensayos, marcado. UNE-EN 779:1996 Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el bienestar térmico. UNE-EN ISO 7730: 1996 Normativas de referencia en instalaciones especiales Disposiciones de la Administración Codigo Técnico de la Edificación (CTE). (Real Decreto 314 de , B.O.E. de ). Reglamento de Aparatos a Presión. (Real Decreto 1244 de B.O.E. de ). (Real Decreto 507 de B.O.E. de ). (Real Decreto 1504 de B.O.E. de y B.O.E. de ). (Real Decreto 473 de B.O.E. de sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE. Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5: Extintores de Incendios. (Orden del Ministerio de Industria de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP7: Botellas Y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión. (Orden del Ministerio de Industria de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). (Orden de B.O.E ). Diámetro de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión. (Real Decreto 824 de B.O.E. de ). Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. (B.O.E y B.O.E ). Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo. (Real Decreto 1403 de B.O.E ). MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 411 Normas UNE UNE /1 UNE UNE UNE R UNE /1 1R UNE /1 1R UNE /1 1R E UNE /1 1M UNE /3 UNE /4 UNE /2 1R UNE /5 UNE R UNE UNE UNE UNE E. UNE UNE UNE UNE UNE UNE /1 UNE /2A 2R UNE /2 1R UNE /3 1R UNE UNE UNE /1 UNE /2 UNE /4 UNE /5 UNE /6 UNE /7 UNE /8 UNE /9 UNE /2 Seguridad Contra Incendios. Señalización Seguridad Contra Incendios. Señalización de Seguridad. Vías de evacuación. Señalización de Seguridad en los Lugares de Trabajo Colores y Señales de Seguridad Material de lucha contra Incendios. Racores de conexión de 25 mm. (Según Real Decreto 842/1982) Lucha Contra Incendios. Extintores Portátiles de Incendios Lucha Contra Incendios. Extintores Portátiles de Incendios Agentes extintores de Incendios Extintores portátiles de Incendios Extintores portátiles de Incendios Extintores portátiles de Incendios en los puntos 2.1 (verificación) y 5 (disposiciones especiales). Extintores portátiles de Incendios en los puntos 6 (identificación del extintor) y 7 (mantenimiento periódico) y 8. Clases de Fuego Agentes Extintores de Incendios. Clasificación Polvos Químicos Extintores. Generalidades Polvo Extintor. Características Físicas y Métodos de Ensayo Polvo Extintor. Características Físicas y Métodos de Ensayo Seguridad Contra Incendios. Espuma Física Extintora. Agentes Extintores de Incendios. Ensayos de propiedades físicas de la espuma proteínica de baja expansión. Agentes Extintores de Incendios. Hidrocarburos Halogenados. Especificaciones Agentes Extintores de Incendios. Agentes formadores de película acuosa Seguridad Contra Incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de construcción y planes de emergencia. Mangueras de Impulsión para la Lucha Contra Incendios. Parte 1 : Generalidades Mangueras de Impulsión para la Lucha Contra Incendios. Parte 2A : Manguera Flexible Plana para servicio Material de Lucha Contra Incendios. Racores de Conexión de 45 mm Material de Lucha Contra Incendios. Racores de Conexión de 70 mm. Boca de Incendio Equipada de 25 mm. (BIE-25) Sistemas de Abastecimientos de Agua Contra Incendios Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Introducción Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Suministro de energía Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Detectores térmicos termovelocimétricos puntuales sin elemento estático Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de difusión o transmisión de la luz Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo. Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de alarma de incendio MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 512 Gases Medicinales Interior; Regulado por el Ministerio de Sanidad y Consumo Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Art. 52. Real Decreto 1800/2003, por el que se regulan los gases medicinales. Real Farmacopea Española. Farmacopea Europea. Exterior, etiquetado e instalaciones; Regulado por el Ministerio de Industria y Energía RD 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión El RD faculta al MIE por la orden de 17 de Marzo de 1981 para establecer la Instrucción Técnico complementaria (ITC) MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión. La Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE AP7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión complementa este Real Decreto. Modificada en 1983, 1985 y 1987, art, 5, Norma 4. Dentro de esta Instrucción, debemos al menos conocer las siguientes Normas: Norma 4: Colores de identificación de gases industriales y medicinales contenidos en botellas. Norma 9: Instrucciones de seguridad para el almacenamiento, uso y transporte de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (derogada por ITC MIE APQ5). Norma 13: Válvulas para botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. Orden de 7 de Noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 del Reglamento de aparatos a presión: Regularización de instalaciones, de obligado cumplimiento de los recintos destinados a la instalación de depósitos criogénicos. ITC MIE APQ5: Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. NORMA UNE-EN 737: Sistemas de distribución canalizada de gases medicinales. Parte 3: Redes para gases medicinales comprimidos y vacíos. NORMA UNE-EN 738-1: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 1: Reguladores de presión y reguladores de presión con caudalímetros. NORMA UNE-EN 738-2: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 2: Reguladores de presión para colector y de línea. NORMA UNE-EN 738-3: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 3: Reguladores de presión integrados con válvulas de de botellas. NORMA UNE-EN 738-4: Reguladores de presión para la utilización con gases medicinales. Parte 4: Reguladores de baja presión previstos para su incorporación al equipo médico. NTP 254: Legislación española sobre etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. Transporte; Regulado por el Ministerio de Fomento TPC/ADR: Transporte por carretera. Medio Ambiente NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL Decreto 2414/61 R.A.M.I.N.P. Estatal General Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el General Autonómica Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental Decreto 127/2006, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de prevención y control integrado de la contaminación en la Comunidad Valenciana Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificación del RD 1302/1986 Real Decreto Ley 9/2000, de modificación del RD 1302/1989, de Evaluación de Impacto Ambiental Real Decreto 1131/1988, que aprueba el Reglamento para la ejecución del RD 1302/1986 Autonómica Autonómica Autonómica Estatal Estatal Estatal General General General General General General MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 613 NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL Real Decreto 1302/1986 de Evaluación de Impacto General Estatal Ambiental Ley 2/1989 de Impacto Ambiental Autonómico General Decreto 162/1990 de Impacto Ambiental Autonómico General RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas RD 849/86, Reglamento del Dominio Público Hidráulico Estatal Aguas RD 606/2003, que modifica el RD 849/86 Estatal Aguas RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas Ley 2/1992 de Saneamiento de aguas residuales Autonómica Aguas Decreto 266/1994, Reglamento sobre el Régimen Autonómica Aguas Económico Financiero y Tributario Decreto 193/2001, que modifica el Decreto 266/1994 Autonómica Aguas Ley10 /1998 de residuos Estatal Residuos Ley 10/2000 de residuos Autonómica Residuos RD 833/88 de residuos tóxicos y peligrosos Estatal Residuos peligrosos RD 952/1997 que modifica el RD 833/88 de residuos tóxicos Residuos peligrosos Estatal y peligrosos Orden 6/7/94 que regula los documentos de control y Residuos peligrosos seguimiento de residuos peligrosos para pequeños Autonómico productores de residuos Orden 15/10/97, documentos de control y seguimiento de Residuos peligrosos Autonómico residuos peligrosos para pequeños productores de residuos Orden 12/3/98, regula el registro de pequeños productores Residuos peligrosos Autonómico de residuos peligrosos Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la Residuos inertes utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de Autonómico construcción. RD 108/91, sobre prevención y reducción de la Residuos de amianto Estatal contaminación producida por el amianto Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de Residuos de aceite Estatal aceites industriales usados usado RD 1481/2001, eliminación de residuos en vertedero Estatal Residuos Ley 11/1997 de envases Estatal Residuos de envase Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Residuos de envase reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley Estatal 11/19997 de envases Orden de 5/12/2002, modelo de declaración anual de Residuos de envase Autonómica envases y residuos de envase Decreto 833/75 de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de protección del medio ambiente atmosférico Estatal Atmósfera RD 2042/1994, por el que se regula la Inspección Técnica de vehículos Estatal Atmósfera RD 957/2002, por el que se regulan las inspecciones técnicas Estatal Atmósfera RD 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 957/2002, por el que se regulan las Inspecciones Técnicas en carretera de los vehículos industriales Estatal Atmósfera 1. Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan la capa de ozono Estatal Atmósfera Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido 2. Ley 7/2002 de ruido Autonómico Ruido RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre Estatal Estatal Ruido de maquinaria Ruido de maquinaria MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 714 1.2 REQUERIMIENTOS SALA GMP SALA GMP DISTRIBUCIÓN PROPUESTA DENOMINACIÓN LOCALES GRADO GMP Hepática B 2º Cambiador hepática B Vestuario Hepática C Medios y reactivos hepática C Cardio B 2º Cambiador Cardio B Hematología B 2º Cambiador Hematología B Vestuario Hematología C Medios y reactivos Hematología C Calidad D Pasillo limpio C Criopreservación D SAS acceso personal S/C Vestuario 1º Cambio D Vestuario 2º Cambio C Gestión S/C Almacén D SAS Materiales S/C Post PCR D Termocicladores D Preparación Muestras PCR D Sala P2 A C Sala P2 B C Sala P2 C C Sala P2 D C Sala P2 E C Sala P3 A C Zona Trabajo Oscuridad C Lab. Citometría C Distribuidor General C Distribuidor Salas P C Almacén C SAS entrada C Vest. A 1º Camb. C Vest. A 2º Camb. C Vest. B 1º Camb. C Vest. B 2º Camb. D MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 815 La sala GMP se encuentra condicionada a la implantación existente en el edificio actual y acogiéndonos a las instalaciones de las cuales está dotado el mismo, se establecen 3 zonificaciones. 1.3 ESTADO ACTUAL Los espacios reservados para cada una de la sala licitada son los identificados en el documento de planos. Este área se encuentran diáfana, con pavimento tipo terrazo colocado y el forjado superior visto, sin presencia de falso techo. En el ámbito reservado a la sala, no existe paso de instalaciones de servicio del edificio, no obstante en caso de que se dé la presencia de alguna instalación ajena a los servicios propios de la Sala, corre a cargo del licitador el desvío de las mismas. Las instalaciones previstas y puntos de conexión para instalaciones, se encontraran realizadas, y serán las siguientes; - Acometida eléctrica; a dotar desde reserva en cuadro eléctrico secundario de planta. - Acometida de agua fría/caliente para climatización; existente en local previsto para ubicar los climatizadores según define el documento de planos. - Agua AFCH; en punto de acometida identificado en planos - Desagües; en punto de acometida identificado en planos - Voz y Datos; se dispone salida de fibra rack de comunicaciones de la misma planta, y canalización hasta Sala Clasificada. - Detección de incendios; a conectar e integrar en el sistema general del edificio, en modulo insertado en lazo existente en las proximidades de las Salas Clasificadas. - Extinción de incendios; a conectar a la montante de agua de incendios en patinillo de planta - Control de accesos; en general serán sistema off-line en las Salas Clasificadas cuyo acceso no requiera enclavamiento de puertas de exclusa, en el caso contrario se dotara con sistema on-line conectados al Rack de la red de datos de la planta. 1.4 MEMORIA DE CALIDADES Cerramientos y carpintería La solución adoptada para el diseño y definición de la arquitectura y las instalaciones desarrollas en este proyecto, cumplen en su totalidad con los requisitos de las normas de diseño de referencia en salas Clasificadas indicadas en el primer punto de esta memoria. El diseño de la sala se realizará de forma que se cree una caja estanca y hermética, con juntas selladas, comprobándose estas características una vez instalado y aportando resultado de las pruebas realizadas, que verifiquen el cumplimiento de la misma. SUELOS La terminación de los suelos se realizará mediante PVC Homogéneo, calandrado, tipo Armstrong DLW Contour en rollos de 180 cm de ancho y longitud max. 25 m. El producto estará compuesto exclusivamente por cloruro de polivinile, plastificantes, estabilizantes y aditivo inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Conductivo, con estructura homogénea en todo su espesor. Para garantizar la calidad el fabricante deberá poseer el certificado ISO 9000, avalado por un organismo oficial europeo. Comportamiento al fuego : Clase M3 Seguridad antideslizante : ZH 1 / 571 Grupo R 9 Insonorización a las pisadas: 3 db ISO Conductivo: Limite de descarga electrostática:kv 0,1 DIN T 2 Resistencia de derivación: 1x10^6 Ohm Máx. EN 1081 Resistencia térmica: m2k/w 0,01 DIN T1 Peso total : kg/m2 2,9 EN 430 Resistencia a la luz: clase 7 ISO B02 Huella residual : mm 0,04 EN 433 Longitud de rollo : mt EN 426 Ancho de rollo : cm 180 EN 426 Espesor total : mm 2,0 EN 428 Clasificación de desgaste: Clase P EN 649 Resistencia a las sillas de ruedas y adecuado por ambientes con calefacción bajo el suelo Resistencia a la aceite mineral DIN MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 916 Clasificación : clase hogar PR EN fuerte clase comercial PR EN muy fuerte clase industrial PR EN fuerte Se conectará a una red independiente de tierra o neutro. El producto deberá ser acompañado por el RAL TEST otorgado por la Comisión Federal Alemana para el Control de Calidad, como garantía de sus características técnico-cualitativas según las normas DIN. El pavimento se colocará sobre capa de pavimento de terrazo, plana, limpia, perfectamente seca y sin grietas que se habrá alisado con la antelación necesaria para garantizar las condiciones adecuadas del piso tratado con pastas niveladoras y colas. Todo el suelo remata con los paramentos verticales con un perfil sanitario de manera que la lámina de PVC es continua, incluyendo el rodapié de 10 cm. TECHOS Las características del material de techos son las siguientes: Panel desmontable modular tipo PSG de la marca DAGARD o marca equivalente aprobado por D.F, de espesor 60mm y ancho 1200mm con alma de poliuretano inyectado de alta densidad con clasificación al fuego M1, entre 2 chapas de acero galvanizado de 6/10mm, lacadas en color RAL a definir en obra por la D.F. en la cara visible y lacada nervurada de 5/10mm en la cara oculta. Totalmente impermeable y aislante de forma que la totalidad de la superficie es suave y fácil de limpiar. La unión será machihembrada entre paneles con soportación no visible. Todos los cortes deben ser realizados en fábrica y no se aceptarán mecanizados de taller a pie de obra. Tampoco se aceptarán paneles sin acabado hembra longitudinal en chapa. En todo caso no se aceptará ningún panel con poliuretano visto. Incluso parte proporcional de perfiles sanitarios de PVC de encuentros entre paramentos y apertura de huecos para las distintas instalaciones (luminarias, difusores, rejillas, etc).se considera la unidad totalmente instalada, puesta en obra, retirados los materiales sobrantes y en condiciones de uso. PARAMENTOS VERTICALES Los materiales y acabados de los elementos delimitadores de Sala Limpia deben cumplir ser limpios, no favorecer la acumulación de polvo y no acumular cargas electrostáticas. Los paramentos verticales delimitadores de los locales de Sala Limpia así como la carpintería de los mismos serán estancos, ya que las distintas clasificaciones de los locales implican diferentes condiciones de sobrepresión de los mismos. Los paramentos verticales perimetrales deben llegar desde el suelo al forjado superior, siendo registrables por encima del nivel del falso techo. Las características de los paramentos verticales serán las siguientes: Panel desmontable modular tipo SP de la marca DAGARD o marca equivalente aprobado por D.F, de espesor 60mm y anchos comerciales con alma de poliuretano inyectado de alta densidad con clasificación al fuego M1, entre 2 chapas de acero galvanizado de 6/10mm, lacadas en color RAL a definir en obra por la D.F. Incluso las canalizaciones eléctricas necesarias a definir en obra por la D.F. El acabado debe incluir banda de color o acabado en dos colores o bien configuración de zócalo yo banda de ancho y alto a definir en obra por la D.F..Totalmente impermeable y aislante de forma que la totalidad de la superficie es suave y fácil de limpiar. MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 1017 Incluida parte proporcional de unión entre paneles realizada mediante perfil oculto la cual se sellará mediante tapajuntas o silicona antibacteriana. Incluida parte proporcional de sellados. Todos los cortes deben ser realizados en fábrica y no se aceptarán mecanizados de taller a pie de obra. Tampoco se aceptarán paneles sin acabado hembra longitudinal en chapa. En todo caso no se aceptará ningún panel con poliuretano visto. Incluso parte proporcional de perfiles sanitarios de PVC de encuentros entre paramentos y cajeados en mamparas para paso de instalaciones. Se considera la unidad totalmente instalada, puesta en obra, retirados los materiales sobrantes y en condiciones de uso. También se incluye la parte proporcional de perfiles de anclaje y piezas especiales para la instalación del mismo. Se incluye parte proporcional de cajeados en paramentos verticales para paso de instalaciones. Se considera la unidad totalmente instalada, puesta en obra, retirados los materiales sobrantes y en condiciones de uso. Se instalarán canaletas técnicas para el paso de instalaciones, quedando estos insertados entre módulos de paramentos verticales. El conjunto formado por los cerramientos tanto verticales como de techo y suelo, serán totalmente impermeable y aislante de forma que la totalidad de la superficie es suave y fácil de limpiar. Se instalarán perfiles sanitarios de Aluminio lacado en blanco con forma de media caña cóncavo de 50 mm de radio a instalar en todos los encuentros con terminación de esquina p.e. entre paramentos verticales con suelo y techo, así como en la zona de puertas. Los encuentros del panel con el suelo, falso techo y esquinas se realizarán con remates redondeados, realizados con dos elementos de PVC, uno enganchado y uno fijo con tornillos o Detalle encuentro sueloparamento vertical Detalle esquina paneles Accesorio para canalización eléctrica empotrada MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 1118 CARPINTERÍA PUERTAS Se instalarán varias tipologías de puertas. Se instalaran puertas simples, puertas dobles para mejorar el paso de personal/instalaciones/mobiliario, estando equipadas estas según uso con vidrios de mira, enclavamientos, etc.. El material de las puertas tendrá las características que se describen a continuación: Puerta compuesta por perfiles extruidos con aleación de aluminio (AL Mg Si) 6063 (norma UNE) de calidad construcción armada por escuadras para remachar, atornillar o por embudos de tipo conexión recta. Los accesorios utilizados son en aluminio de acero inoxidable Zamac o poliamida. La tornillería utilizada es de acero inoxidable de tipo 18/10. Acabado lacado por polvo poliéster termoestable, declinado en diferentes colores según paleta RAL o muestras para acabado brillante, satinado, moteado y metálico. Este tratamiento es objeto del label QUALICOAT mención Calidad marina (recomendaciones SNFA, GLFA, ADAL). Puerta con aglomerado no combustible con lana de roca, entre dos revestimientos de acero galvanizado con tratamiento térmico con polvo de epoxy. VENTANAS Se instalarán ventanales fijos en los espacios donde se consideren necesarios, así como en puertas que tengan que tener punto de mira, siendo en todo caso ventanales fijos, con las siguientes características Ventana compuesta por perfiles extruidos con aleación de aluminio (AL Mg Si) 6063 (norma UNE) de calidad construcción armada por escuadras para remachar, atornillar o por embudos de tipo conexión recta. Los accesorios utilizados son en aluminio de acero inoxidable Zamac o poliamida. La tornillería utilizada es de acero inoxidable de tipo 18/10. Acabado lacado por polvo poliéster termoestable, declinado en diferentes colores según paleta RAL o muestras para acabado brillante, satinado, moteado y metálico. Este tratamiento es objeto del label QUALICOAT mención Calidad marina (recomendaciones SNFA, GLFA, ADAL). Con aplacado en ambas caras de Cristal 4+4 laminado de impacto manual A y composición Climatización, tratamiento de aire y distribución de presiones El presente capítulo tiene por objeto describir y diseñar la instalación de Climatización, Tratamiento del Aire y Distribución de presiones de la sala GMP y sus anexos del Módulo M1 del Nuevo Hospital Universitario La FE. El diseño de esta instalación se establece bajo los principios y directrices de las normativas y reglamentos especiales según la clasificación a obtener para cada sala. Esta normativa queda reflejada en el punto de este documento: Normativa de Aplicación MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 1219 SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO Por las características específicas del uso a que se destinan los locales, la diversidad de espacios de los mismos y las calidades ambientales necesarias en cada uno de los locales que componen la sala GMP y sus anexos se diseña una instalación muy flexible en su explotación, que permite en todo momento mantener funcionando tan sólo aquellas unidades de tratamiento que realmente son necesarias, facilitando también las operaciones de mantenimiento El sistema de instalación elegido se corresponde con una instalación con equipos de producción de frío y calor existentes en el edificio, que dan suministro de agua a climatizadores ubicados en espacios técnicos en el edificio a 4 tubos con batería de frío y de calor, quedando los equipos de climatización lo más cerca posible de las salas a las que dan servicio. El circuito hidráulico distribuye agua a través de un circuito de Tubería Acero Negro sin soldadura. Todo el circuito se encuentra aislado con coquilla de espuma elastomérica tipo Armaflex según IT , y aquellos tramos que discurran por el exterior tendrán un acabado en chapa de aluminio. Tanto el circuito frío como el de calor, alimentan a todos los climatizadores, distribuyendo agua fría y agua caliente, según demanda particular de cada uno de los climatizadores de las distintas zonas, entrando a funcionar los dos circuitos de distribución. Para asegurar el correcto equilibrado hidráulico del circuito se instalan en los ramales generales y en la tubería de retorno de cada climatizador válvulas de equilibrado de caudal, que se encargan de asegurar y mantener el caudal de agua circulante a través de cada unidad terminal para todos los estados de funcionamiento del circuito hidráulico. La instalación de climatizadores se corresponde con un sistema de caudal de aire constante y temperatura variable. Con este sistema podemos controlar en todo momento el caudal de aire que se introduce en la sala, manteniendo así la presión de diseño de la misma. Los ventiladores de los climatizadores serán de accionamiento directo o rueda libre, y contarán con variador de frecuencia para que los equipos puedan asumir una variación de presión como consecuencia de ensuciamiento de filtros, variaciones bruscas de la presión de la sala, etc. Los climatizadores están dotados de dos baterías, una de frío y otra de calor, por las que se controlará la temperatura del agua circulante en las mismas por medio de una válvula de tres vías mezcladora gobernada en función de la temperatura y humedad ambiente deseada en los locales. Los equipos cuentan con conexión con el exterior TAE (Toma de Aire Exterior), para distribuir el caudal necesario a cada una de las salas. Así como los equipos tipo Todo Aire Exterior, que no recircularan cantidad alguna de aire, y tomaran el caudal completo desde el exterior. Desde el climatizador se envía el aire tratado al interior de cada local a través de la red de conductos de baja velocidad, fabricados con conducto rectangular de chapa metálica galvanizada de espesor 1mm con aislamiento exterior tipo ARMADUCT, ejecutado según UNE La conexión de la red de conductos a los difusores se realizara con conducto circular flexible de aluminio, aislado, doble capa, tipo ISODEC de diámetro 250mm. Todas las conexiones a las unidades terminales disponen de su propia compuerta de regulación manual para posibilitar el equilibrado del caudal en la puesta en marcha, así como el mantenimiento de las unidades terminales. La impulsión de aire tratado a cada una de los locales que componen la sala GMP se resuelve en las unidades terminales filtrantes instaladas en el falso techo. Existen dos tipos de difusión: - Difusión de salas que contengan cabinas de flujo laminar con grado de clasificación A. Dichas unidades terminales tienen una capacidad de impulsión de unos 915 m³/h con una velocidad de 0,35/0,40 m/s y filtro HEPA H14. Estos equipos contarán con presostato de filtro sucio, en cantidad de cómo mínimo 3 unidades de medición continua por local. El retorno de la sala se realizará conduciendo el retorno hasta la zona baja de la sala en el mismo material de los cerramientos de la sala, sin llegar al suelo del mismo, instalando la rejilla de retorno a la altura de falso techo, dentro del propio conducto. MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 1320 - Difusión general del resto de salas compuesta por difusores rotacionales con filtro final absoluto tipo HEPA H14, y retorno mediante rejillas instaladas en el falso techo. Todos los equipos de filtración y difusión serán registrables desde el interior de la sala. Según las necesidades de asepsia del local, se opta por la instalación de dos tipos de control de la presión de las salas: - Se instala una compuerta de regulación motorizada de accionamiento rápido por cada sala en el retorno, controlada por una sonda de presión diferencial con referencia de presión en el exterior del edificio. - Se instala una compuerta de regulación de caudal con caudalímetro en la impulsión, de manera que el caudal que se introduce en la sala se regule por caudal y no por presión como en el caso anterior, existiendo otra compuerta de regulación en el retorno, controlada por una sonda de presión diferencial con referencia de presión en el exterior del edificio. Este sistema se empleará en salas con altas necesidades asépticas. Los climatizadores se equiparan con módulo de silenciador en climatizador o conducto tanto en la impulsión como en el retorno del sistema. Características generales de los climatizadores de Salas Clasificadas En función de un horario y calendario de explotación de Sala definido se arrancará y parará el climatizador. Cabe destacar en este sentido que la sala GMP no somete su programa horario a la ocupación, ya que el paro de la instalación de ventilación, (y a veces de climatización), supone la desclasificación de la sala, por lo que su funcionamiento se gestiona en modo funcionamiento, cuando se desarrolla trabajo en el interior de la Sala, y reposo, cuando no se trabaja en la Sala. La protección a la desclasificación de los espacios ante fallos de suministro eléctrico se contempla resolviendo para las UTAs que tratan espacios clasificados, alimentación eléctrica de socorro. A continuación se detallan las características generales de las UTAs. Una vez dada la orden de marcha, se procederá a abrir las compuertas de admisión y expulsión, instaladas para facilitar las labores de mantenimiento y evitar la intrusión en la instalación de elementos indeseados. Una vez confirmada la apertura de las compuertas TAE / SAE mediante sus interruptores final de carrera se procederá al arranque del climatizador. A la orden de arranque se activará el ventilador de impulsión del climatizador, una vez detectado el estado de marcha de dicho ventilador se activara el ventilador de retorno y después de confirmar el funcionamiento de ambos, se habilitará el proceso de regulación del climatizador. El estado de funcionamiento de cada uno de los ventiladores se confirma mediante la señal de un contacto libre de tensión del bornero del variador correspondiente. Se instalarán sondas de presión diferencial en los conductos de impulsión y retorno a través de las cuales se regularán los variadores de frecuencia de los ventiladores para mantener la presión de consigna en los conductos, establecida esta desde el puesto central. Mediante presostatos diferenciales será posible generar alarmas de filtro sucio cuando el nivel de colmatación supere una presión diferencial de acuerdo a la consigna facilitada por el fabricante. A continuación se actuará sobre las válvulas de frío o de calor según corresponda. Esta regulación se hará en función de las lecturas obtenidas a través de las sondas de temperatura y humedad instaladas. Comparando la entalpía exterior y la del aire de retorno se arrancará la bomba de recuperación cuando los parámetros leídos por la sonda de temperatura y humedad ubicada en el conducto de retorno sean más favorables, del mismo modo se cerraran las compuertas de fee-cooling. Si la entalpía del aire exterior fuera más favorable se actuaría de forma inversa. Los climatizadores disponen de una consigna de temperatura de impulsión máxima y otra mínima, modificable por el usuario desde el puesto de control, de forma que las válvulas de de las baterías de agua fría y caliente se MEMORIA DESCRIPTIVA SALA GMP Pág. 14 Mostrar más
PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALAS BLANCAS PARA MEDICINA REGENERATIVA EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE
PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALAS BLANCAS PARA MEDICINA REGENERATIVA EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE JULIO 2012 INGENIERÍA ÍNDICE GENERAL 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 NORMATIVA Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE PLANOS
PROYECTO BÁSICO AVANZADO DE SALA GMP EN LA TORRE A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE PLANOS ÍNDICE DE PLANOS 4 PLANOS GMP-GEN-01 SITUACIÓN LOCAL CLASIFICADO. ZONA 1 GMP-GEN-02 PLANTA GENERAL Más detalles PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA.
PLAN DE CONTROL: LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA. Código Técnico de la Edificación. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 1. CIMENTACIÓN 1.1 CIMENTACIONES Más detalles CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE ZARKUMENDEGI.
CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE ZARKUMENDEGI. A.- OBJETO DEL CONCURSO. El objeto de las bases de este concurso se pueden concretar en el objetivo de dotar al actual campo de futbol Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA SALA BLANCA PARA EL EDIFICIO CIBUS
PLIEGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UNA SALA BLANCA PARA EL EDIFICIO CIBUS 1.- OBJETO El presente proyecto tiene por objeto la adecuación de una parte del CIBUS para configurar las siguientes Más detalles Instalaciones de climatización y ventilación. UD 1: Redes de agua y refrigerantes
Instalaciones de climatización y ventilación UD 1: Redes de agua y refrigerantes 1. Redes de tuberías Generalidades Las conexiones entre las tuberías y las enfriadoras o bombas de calor aire-agua con motor Más detalles ADEUCACIÓN DE LOCAL PARA PANADERÍA PLANTA PILOTO EN NAVE 20-K DEL RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, CÁDIZ
ADEUCACIÓN DE LOCAL PARA PANADERÍA PLANTA PILOTO EN NAVE 20-K DEL RECINTO INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, CÁDIZ Promotor: Cádiz, noviembre 2010 1. NATURALEZA DEL PROYECTO. Emplazamiento: La actividad Más detalles Instalaciones hidráulicas
Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales AGUA CALIENTE SANITARIA Más detalles ÍNDICE. IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.
ÍNDICE IT 3.1 Generalidades. IT 3.2 Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas. IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo. IT 3.4 Programa de gestión energética. IT 3.5 Instrucciones de seguridad. Más detalles Existen además instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento específico.
199804-008 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Más detalles INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.2. MANTENIMI ENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
INSTRUCCION TECNICA IT 3: MANTENIMIENTO Y USO IT 3.1. GENERALIDADES. Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, Más detalles Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia
Plan de control: Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia Código Técnico de la Edificación LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 1. CIMENTACIÓN 1.1 CIMENTACIONES Más detalles En su virtud, DISPONGO:
Mº DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 1998/09961 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Más detalles Figura 12. Ejemplo de anclaje isofónico
Autor:, 757175730N Título: Contribución al desarrollo para la canalización de Gas natural en invernaderos de tipo Mediterráneo. Fecha: 07/09/2011 Convocatoria de defensa: Septiembre Director: Dr. Diego Más detalles El RITE y los conductos de lana mineral
El RITE y los conductos de lana mineral El objeto del presente artículo es entender las exigencias que el RITE impone a los conductos de instalaciones de climatización, construidos a partir de paneles Más detalles TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS
TECNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS 31231033 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Documentación técnica en el montaje de instalaciones de Más detalles ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES
ANEJO Nº 1 PLAN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS INCLUIDAS INSTALACIONES 1 MEMORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE: Más detalles PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN Horas: 70 Teoría: 0 Práctica: 0 Presenciales: Más detalles Viviendas Protegidas
1/5 MEMORIA DE CALIDADES Viviendas Protegidas 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas Más detalles 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO.
REVISIONES OBLIGATORIAS. 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO. Red de tuberías y accesorios que componen la instalación de saneamiento del edificio. OBLIGATORIO SEGÚN: CTE DB HS (Código Técnico Más detalles Viviendas Protegidas (VPPL)
1/5 MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL SAN FERNANDO DE HENARES Viviendas Protegidas (VPPL) 2/5 M E M O R I A D E C A L I D A D E S CIMENTACION Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura de hormigón armado con Más detalles Bombas de calor de aire primario con recuperación termodinámica activa
Bombas de calor de aire primario con recuperación termodinámica activa R407C RPW : Aire Primario 100% RPW H : Aire primario Heating Potencia frigorífica : 8.7 34 Kw. Potencia calorífica : 9 38 Kw. CARACTERISTICAS Más detalles Instalaciones Térmicas en los Edificios
Principales aspectos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios respecto a la prevención de la Legionelosis Beatriz Agudo García 23ª Jornada Técnica de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental Más detalles CLCF Climate Changer para aplicaciones hospitalarias y de laboratorios. Nueva generación de rendimiento para tratamiento de aire de Trane
CLCF Climate Changer para aplicaciones hospitalarias y de laboratorios Nueva generación de rendimiento para tratamiento de aire de Trane Rendimiento optimizado con alta fiabilidad Trane ha sido durante Más detalles HABILITACION DE LOCALES CULTURALES EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD LAS CARRERAS. AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBENA. BIZKAIA
HABILITACION DE LOCALES CULTURALES EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD LAS CARRERAS. AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBENA. BIZKAIA Promotor: AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBENA. - BILBAO, Marzo de 2009 1 INDICE 1. Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BAJO GESTIÓN CENTRALIZADA INDICE: 1.- OBJETIVO 2.- REFERENCIAS LEGALES 3.- CAMPO DE APLICACIÓN 4.- RESPONSABILIDAD 5.- EJECUCIÓN 6.- CONTROL 7.- REGISTRO 8.- ACTUALIZACIÓN Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág.
Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 1 Memorias tipo. A continuación se muestra un modelo genérico de memoria Más detalles RECUPERADORES UNIDADES DE FILTRACIÓN 2012-03-20
RECUPERADORES UNIDADES DE FILTRACIÓN 2012-03-20 ÍNDICE 1. Unidades de filtración 2. Recuperadores de calor 2 Unidades de filtración RAZONES POR LAS CUALES FILTRAR EL AIRE 1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Más detalles Definición: Es lana mineral compuesta por fibras de roca volcánica obtenida de la fusión de basalto. Características: De extraordinarias prestaciones térmicas y acústicas, de resistencia al fuego e incombustibilidad. Más detalles LEGISLACIÓN AMBIENTAL
LEGISLACIÓN AMBIENTAL (Actualizada en octubre de 2013) EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES dispone de consultores con más de 10 años de experiencia, que les pueden asesoras en la interpretación de esta legislación Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
42174 Martes 3 diciembre 2002 BOE núm. 289 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 23469 REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se Más detalles Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)
INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20 Más detalles Dónde estamos? 6 Plantas productivas en Europa. Amplia gama de producto con más de 50 sistemas. Más de 600 trabajadores. Presencia en más de 35 países
Quiénes somos? Jeremias es un grupo industrial con sede en Wassertrüdingen, Alemania, con mas de 40 años de experiencia en los mercados europeos en la fabricación de sistemas para la evacuación de productos Más detalles CLIMATIZADORAS O UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)
CLIMATIZADORAS O UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) A los grandes fancoils se les llama climatizadoras o unidades de tratamiento de aire (UTA). Se fabrican a medida mediante secciones o módulos, que Más detalles Modificación del RITE, RD 238/2013 Instalador, respondemos tus preguntas 19.4.2013
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores C/ Príncipe De Vergara, 74 Madrid 28006 t. +34 914 112 410 f. +34 915 648 660 cni@cni-instaladores.com www.cni-instaladores.com Modificación del RITE, Más detalles Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S.
Instalaciones Introducción y Transporte (M.I.I.) Instalaciones de A.C.S. Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden Más detalles TEMARIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
TEMARIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 1 DIAGRAMAS TERMODINÁMICOS DE LOS CICLOS FRIGORÍFICOS. 1.1. Diagrama presión-entalpía. 1.2. Cálculo del calor de compresión, vaporización Más detalles PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SALAS BLANCAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES. Mariano Rodríguez Villar
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE SALAS BLANCAS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES Mariano Rodríguez Villar JUNIO 2014 ÍNDICE GENERAL Tabla de contenido 1. MEMORIA DESCRIPTIVA... Más detalles CONTROL Y VALIDACION DE SALAS BLANCAS
CONTROL Y VALIDACION DE SALAS BLANCAS INTRODUCCION Una sala blanca, cuarto limpio o sala limpia (en inglés, clean room) es una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación. Estas Más detalles D I S P 0 N G 0. Artículo único. Modificación del Real Decreto 1751/1998.
Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Más detalles Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES
Dirección General de Industria Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Instrucción n Técnica T Complementaria ITC EP 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES Junio 2009 ITC EP 6: Recipientes Más detalles Salas de Calderas. Normativa básica y diseño. Instaladora Cardell S.A.
Salas de Calderas Normativa básica y diseño Instaladora Cardell S.A. Contenido 1. Definición de Sala de Calderas 2. Norma UNE 60.601 i. Emplazamiento Salas ii. Condiciones Local Técnico 3. Normas básicas Más detalles ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
ÍNDICE DEL CURSO. INSTALACIÓN Y DISEÑO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. T.1.- INCLINACIÓN ÓPTIMA DEL COLECTOR SOLAR. T.2.- RENDIMIENTO DEL CAPTADOR SOLAR. T.3.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN. T.4.- SISTEMA Más detalles Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html
Marcombo S.A. http://www.marcombo.com/tecnologia-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-tomoiii_isbn8426711804.html CAPÍTULO 1. Calefacción eléctrica 1.1. Introducción 1.2. Dispositivos portátiles de calefacción Más detalles INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 1.- Introducción Existen multitud de tipos de instalaciones de aire acondicionado que intentan controlar la temperatura, humedad y calidad del aire. Cada una de ellas Más detalles Unidades de tratamiento de aire. I J. Aramburu Calvo I
climatización Unidades de tratamiento de aire Critérios de diseño I J. Aramburu Calvo I director técnico de Trox España Las unidades de tratamiento de aire, conocidas habitualmente como climatizadores, Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles Interacumuladores. Instrucciones de funcionamiento e instalación DUC 100 IT MURAL DUC 125 IT MURAL DUC 160 IT MURAL
Interacumuladores Instrucciones de funcionamiento e instalación DUC 100 IT MURAL DUC 125 IT MURAL DUC 160 IT MURAL INDICE Descripción del producto 3 Información para el cliente 3 Descripción técnica del Más detalles * Las enmiendas o los erratum solamente sustituyen o complementan a la norma en determinado/s punto/s.
NORMAS UNE DE REFERENCIA EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. Listado de normas de la ITC-ICG 11, actualizado a 1 de septiembre de 2010 que, de acuerdo con el Más detalles Memoria de fontanería y saneamiento
E.12. Memoria de fontanería y saneamiento ÍNDICE 1. OBJETO 2. NORMATIVA 3. CRITERIO DE DISEÑO 4. ACOMETIDA 5. GRUPO DE PRESION 5.1. Memoria Descriptiva 5.2. Grupos electrobombas 5.3. Control 5.4. Accesorios Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y REPARACIONES VARIAS DE FERIA DE ZARAGOZA 1 INDICE 1. Objeto 2. Más detalles Normas Sanitarias de Pensiones y Hoteles
Normas Sanitarias de Pensiones y Hoteles Indice Normas Sanitarias y Condiciones Higiénico Ambientales - Establecimientos para Alojamientos de Personas... 3 HABITACIONES...3 SERVICIOS HIGIENICOS...4 HIGIENE Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS Código: 5140
Modalidad: Distancia Duración: 200 horas Objetivos: PROGRAMA FORMATIVO: REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS Código: 5140 Que los alumnos que poseen el Carné de Mantenedor de instalaciones Más detalles Proyecto de instalación de climatización ANEXO
: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE Y ACONDICIONAMIENTO 1. Exigencia de bienestar e higiene 1.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente Las condiciones interiores de diseño de la temperatura Más detalles División de Promatect 100 de 10 mm. Resistencia al fuego EI 60
División de Promatect 00 de 0 mm. Resistencia al fuego EI 0 AIDICO IE 090 IC 09000 0.0 Promatect 00 de 0 mm. atornillada a la estructura de soporte. Lana de roca densidad 00 Kg/m espesor 0 mm. Tira de Más detalles Memoria de Calidades. SANEAMIENTO Red de Saneamiento en tubería de PVC para conexión de desagües de baños y cocina. Acometida a la red general.
Memoria de Calidades CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Cimentación mediante zapata corrida de hormigón armado. Estructura mixta de pilares de hierro y forjado de chapa colaborante con hormigón armado en cubierta. Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. UNIVERSIDAD DE HUELVA Servicio de Infraestructura Fecha: junio 2015 INDICE GENERAL Más detalles Índice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T., VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Índice de contenidos para un PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE B.T., VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Según norma UNE 157001 sobre Criterios generales para la elaboración de Proyectos Actualizados Más detalles PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Mantenedor Reparador de Instalaciones de Climatización
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO PROGRAMA DE CURSO DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL Mantenedor Reparador de Instalaciones de Climatización NIPO: DATOS GENERALES Más detalles OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN NIVEL DE CUALIFICACIÓN: 1 ÁREA COMPETENCIAL: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN ÍNDICE 1. ESPECIFICACIÓN DE COMPETENCIA... 3 1.1. Más detalles TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS CÓDIGO 31231033 Marque con una X el período correspondiente
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FLUIDOS CÓDIGO 31231033 Marque con una X el período correspondiente 1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Mantenimiento preventivo Más detalles RITE. Normas UNE del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Código y título Estado Fecha estado EN 60034-2-1:2014 (RATIFICADA) Vigente
RITE. Normas UNE del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Código y título Estado Fecha estado EN 60034-2-1:2014 (RATIFICADA) Vigente 01/11/2014 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2-1: Más detalles Residencial Puerta de Odón
Residencial Puerta de Odón MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL PUERTA DE ODÓN" ES UN PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS INDEPENDIENTES Y PERSONALIZADAS, ACORDE CON EL ESTILO DE VIDA INNOVADOR Y ACTUAL, A Más detalles SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR ETICS/SATE CON LANA MINERAL
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR ETICS/SATE CON LANA MINERAL DESCRIPCIÓN El sistema ETICS o SATE es un sistema de fachada que se caracteriza por el aislamiento térmico y acústico que aporta Más detalles La disposición de los equipos en el interior del contenedor se realiza en tres compartimentos completamente aislados:
CONTENEDOR ISO 40 LOS CONTENDORES ISO 40 GESAN, están preparados para su homologación según norma UNE-EN ISO 12079 - Contenedores para uso marítimo y dispositivos de elevación asociados. DATOS TÉCNICOS Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Sábado 10 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 131754 ANEXO IX I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Denominación: DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Más detalles UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA Bienestar Universitario - Comedor Nº2 Calderas
Calderas Pág. 1 INDICE 1.- GENERALIDADES... 2 2.- MATERIALES Y MANO DE OBRA... 3 3.- PLANOS Y HABILITACIÓN MUNICIPAL... 3 4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS... 3 5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES... 4 6.- Más detalles Anexo Energías Renovables
A4 Anexo Energías Renovables ANEXO IV ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA El objeto de este estudio es realizar el dimensionado básico, el cálculo de prestaciones energéticas y la Más detalles Sistemas de Protección Contra Incendios
Sistemas de Protección Contra Incendios SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA Estudios y Proyectos según Normativa Redes de abastecimiento de agua contra incendios, Mangueras, Hidrantes Rociadores, Columnas Secas Más detalles Cualificación Profesional OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA
Página 1 de 11 Cualificación Profesional OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Familia Profesional Instalación y Mantenimiento Nivel 1 Código IMA367_1 Versión 5 Situación RD 182/2008 Más detalles R.I.P.C.I. MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.-Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece Más detalles 1.- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y OFICINA TÉCNICA OCUPADOS POR TECNALIA.
Subdirección de Infraestructuras MEMORIA TECNICA VALORADA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION A REALIZAR EN EL EDIFICIO DE LA RONDA DE SAN JUAN BOSCO, DE LA ESCUELA POLITECNICA DE LA ALMUNIA. 1.- INSTALACIÓN Más detalles 2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
EXAMEN INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B (CONVOCATORIA 2012) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna anomalía Más detalles Avda. Dos de Mayo, 67 - Local. 2, 28934 Móstoles (Madrid) Tlfno. 667 679 712 / 916136766 Fax.916142567 MEMORIA DE CALIDADES PARCELA 176-177, PAU-4, MÓSTOLES CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Cimentación y estructura Más detalles ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
ANEXO 18: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 80 1. APÉNDICE 1: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios. 1.1. Caracterización de los establecimientos Más detalles el panel sandwich Solución Constructiva
el panel sandwich Solución Constructiva el panel sandwich... Solución Constructiva Por qué panel sandwich? porque economiza en aislamiento térmico porque tiene un menor coste en estructuras porque ahorra Más detalles C/ Masia Monte Alcedo, Parcela 4.3 Polígono Industrial Masia Baló 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
BANDEJAS MÓDENA Declaración de Prestaciones THU-DP13/01 DESCRIPCIÓN Bandejas THU tipo Módena de dimensiones 575x575 mm, de cantos biselados (V6), rectos (V8) o enrasada y con sistema de perfilería vista Más detalles GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO POTENCIA CONTINUA MINIMA140 KVA
ET DEF 696 / 00 19 MARZO 2013 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO POTENCIA CONTINUA MINIMA140 KVA Todos los comentarios, sugerencias o preguntas sobre este documento deben dirigirse a Más detalles RITE 2007 XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF
XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF Salas de Máquinas: Conceptos Generales Aplicación - Artículo 2 Será de obligado cumplimiento a partir del día 29 de febrero de 2008 APLICACIÓN DEL RITE Se aplicará a las Más detalles CLIMAVER. CLIMAVER APTA Altas Prestaciones Térmicas y Acústicas. más de 150 millones de. m 2 vendidos en españa
APTA Altas Prestaciones Térmicas y Acústicas más de 150 millones de m 2 vendidos en españa APTA Altas Prestaciones Térmicas y Acústicas Según datos del IDAE* los consumos energéticos de la calefacción Más detalles AGENCIA DE RECURSOS AMBIENTALES GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 1. TAREAS REALIZADAS EN LA 1.1 Descripción general de las actividades Entre las labores realizadas por los profesionales de la fontanería Más detalles OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES
OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES Capítulo Item Cantidad Concepto Unitario 1 0 1.- DETECCIÓN DE INCENDIOS 1 1 7,00 Fuente Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles Centro de ensayos y formación de sistemas de eficiencia energética para la edificación
Museros (Valencia) Centro de ensayos y formación de sistemas de eficiencia energética para la edificación Proyecto apoyado por la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) Vivienda Museros (Valencia) EE+: Más detalles GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EXTINTORES DE INCENDIO Comprobación de la accesibilidad. Comprobación de la señalización. Comprobación del buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,... Más detalles Curso de Prácticas?: No Estado: No programado Precio:
FRIGORISTA FRIGORISTA Horas: 1100 Teoría: 450 Práctica: 550 Presenciales: 1100 A Distancia: 0 Acción: FIP IMAF10 Nº Grupo: Código: FIP IMAF10 Plan: CURSOS PRÓXIMOS PARA DESEMPLEADOS Materia: Instalaciones: Más detalles CAPÍTULO I. Generalidades
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC MIE AP5 EXTINTORES DE INCENDIOS. (O. 31-5-1982. BOE 23-6-1982) (O. 26-10-1983. BOE 7-11- 1983) (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985) (O. 15-11-1989. BOE 28-11-1989) (O. 10-3-1998. Más detalles PROGRAMA FORMATIVO MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN
PROGRAMA FORMATIVO MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS Julio 2010 DATOS GENERALES DEL CURSO 1. Familia Más detalles Revisión RITE. Documento técnico. Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire.
Documento técnico Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus implicaciones en conductos de aire. La revisión del RITE implica determinados cambios en los requisitos que deben Más detalles SERIE 30 Indice Pág. Rejillas lineales 4 Rejillas lineales de suelo 5 6
serie 30 SERIE 30 3 Indice Pág. Rejillas lineales 4 Rejillas lineales de suelo 5 Tabla de selección 6 Ejemplo de selección 7 Dimensiones generales y modelos 9 Accesorios y montaje 12 Generalidades 13 Codificación Más detalles _1º PERIODO FORMATIVO
INSTALADOR-AJUSTADOR DE INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO CÓDIGO 72501030 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Montaje de instalaciones Más detalles El colector solar de placa plana (C.P.P)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 93
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 2