Source: http://docplayer.it/6438145-Autorita-per-l-energia-elettrica-e-il-gas-testo-unico-ricognitivo-della-produzione-elettrica.html
Timestamp: 2017-12-17 06:54:49+00:00

Document:
Autorità per l energia elettrica e il gas TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA - PDF
Download "Autorità per l energia elettrica e il gas TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA"
Agnese Barbato
1 Autorità per l energia elettrica e il gas TESTO UNICO RICOGNITIVO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA Aggiornato al 20 marzo 2011
2 Premessa In tempi recenti, numerosi interventi di carattere legislativo nazionale e sovranazionale hanno dato sempre più impulso all attività di produzione di energia elettrica realizzando impianti, specialmente di piccola dimensione, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento. Ciò ha condotto ad una condizione di crescente diffusione ed incremento dell attività di produzione di energia elettrica nel territorio, anche in corrispondenza dei siti di consumo. Come conseguenza, un numero sempre crescente di nuovi soggetti si è accostato alla produzione di energia elettrica e, più in generale, al sistema elettrico. Ne deriva una continua necessità di adattare gli schemi regolatori esistenti e, ove necessario, di crearne di nuovi. A ciò si accompagna una sempre più crescente richiesta informativa da parte dei soggetti interessati. Con questa iniziativa l Autorità, già da qualche tempo sensibile alle esigenze di semplificazione e di agevolazione nella ricerca delle discipline di settore vigenti, anche attraverso la promozione di testi unici, ha ritenuto opportuno fornire, a tutti i soggetti interessati ed in particolare agli operatori del settore, una raccolta dei provvedimenti di propria competenza o delle parti di essi che incidono direttamente sull attività di produzione di energia elettrica. La redazione di un testo unico di natura ricognitiva si pone come principale obiettivo quello di poter costituire un valido strumento di consultazione e lavoro per quanti si trovino ad operare nell ambito della produzione di energia elettrica, nell attuale contesto di mercato. Il documento proposto reca, pertanto, la raccolta delle principali disposizioni adottate dall Autorità inerenti la produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento. Esso ha finalità puramente ricognitive, non contenendo disposizioni di regolazione innovativa ed ha principalmente la finalità di soddisfare esigenze di carattere conoscitivo ed esplicativo più volte rappresentate agli uffici della Direzione Mercati dell Autorità da parte dei numerosi soggetti interessati all attività produttiva. La presente raccolta è organizzata per filoni di attività riguardanti le principali fasi della produzione elettrica, dalle connessioni, all accesso al mercato elettrico, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento. Ciascuna sezione è preceduta da una serie di note esplicative che rimandano poi alle relative disposizioni regolatorie attualmente vigenti. Il documento è predisposto dalla Direzione Mercati dell Autorità e sarà periodicamente aggiornato dalla medesima Direzione. Eventuali richieste di chiarimento e/o proposte di miglioramento possono essere trasmesse alla predetta Direzione attraverso l indirizzo specificando nell oggetto il termine TUP. 2
3 Indice Capitolo 1 - Introduzione Produzione di energia elettrica Impianti alimentati da fonti rinnovabili Cogenerazione ad alto rendimento Il Testo unico ricognitivo della produzione elettrica Elenco delle disposizioni regolatorie adottate dall Autorità in materia di produzione di energia elettrica...12 Capitolo 2 - Connessioni Principali riferimenti normativi Riferimenti regolatori Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione (MCC) Portale informatico finalizzato alla gestione dell iter di connessione Richiesta di connessione Livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione Realizzazione delle connessioni in bassa e media tensione Modalità procedurali Condizioni economiche Condizioni tecniche Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento Realizzazione delle connessioni in alta e altissima tensione Modalità procedurali Condizioni economiche Condizioni tecniche Ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento Validità del preventivo accettato Abilitazione commerciale dell impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono Strumenti finalizzati a migliorare la conoscenza dello stato delle reti elettriche ai fini della connessione Definizione delle linee critiche e delle aree critiche Pubblicazione dei piani di sviluppo delle reti Garanzie finanziarie Modalità di coordinamento tra gestori di rete Caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione Caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione ma comporta degli interventi su reti di altri gestori di rete Coordinamento tra richiedente nel caso in cui l impianto di rete sia condiviso e sia possibile la realizzazione in proprio del medesimo impianto di rete Casi di decadenza del preventivo Ulteriori disposizioni Procedura per la risoluzione delle controversie nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili Testo della regolazione vigente in materia di connessioni: la deliberazione ARG/elt 99/
4 Capitolo 3 Misura dell energia elettrica Misura dell energia elettrica immessa e prelevata Riferimenti regolatori Cosa si intende per servizio di misura dell energia elettrica immessa e prelevata Responsabilità del servizio di misura dell energia elettrica Tariffe per il servizio di misura dell energia elettrica Disposizioni relative ai misuratori per impianti di produzione di energia elettrica Testo della regolazione vigente in materia di misura dell energia elettrica immessa e prelevata di particolare interesse per i produttori di energia elettrica: estratto della deliberazione n. 348/ Trattamento delle misure dell energia elettrica immessa Riferimento normativo Definizione di potenza disponibile sul punto di connessione Punti di connessione a tensione nominale maggiore di 1 kv Punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kv con potenza disponibile superiore a 55 kw Punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kv con potenza disponibile non superiore a 55 kw Data di decorrenza del trattamento delle misure Profilazione oraria convenzionale dell energia elettrica immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria Caso in cui siano indisponibili i dati relativi all energia elettrica immessa Criteri che le imprese distributrici applicano per la stima dell energia elettrica immessa per la quale non siano disponibili i dati di misura Testo della regolazione vigente in materia di trattamento delle misure dell energia elettrica immessa: la deliberazione ARG/elt 107/ Misura dell energia elettrica prodotta Riferimenti regolatori Cosa si intende con il termine di servizio di misura dell energia elettrica prodotta Quando serve installare un misuratore per l energia elettrica prodotta Responsabilità della misura dell energia elettrica prodotta Corrispettivi per il servizio di misura dell energia elettrica prodotta Posizionamento delle apparecchiature di misura Caratteristiche delle apparecchiature di misura Testo della regolazione vigente in materia di misura dell energia elettrica prodotta: la deliberazione n. 88/ Capitolo 4 Trasmissione e distribuzione dell energia elettrica Riferimenti regolatori Cosa si intende per servizio di trasmissione e di distribuzione dell energia elettrica Contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell energia elettrica Responsabilità del servizio di trasmissione e di distribuzione dell energia elettrica Corrispettivi per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell energia elettrica Regolazione del trasporto dell energia elettrica prelevata e destinata all alimentazione dei servizi ausiliari Testo della regolazione vigente in materia di tariffe di trasmissione e di distribuzione per i produttori di energia elettrica: estratto della deliberazione n. 348/ Capitolo 5 Dispacciamento dell energia elettrica Riferimenti regolatori Cosa si intende per servizio di dispacciamento
5 5.3 Servizio di dispacciamento e mercato dell energia elettrica Deliberazione n. 111/ Unità di produzione rilevanti, non rilevanti e abilitate Contratto per il servizio di dispacciamento Utenti del dispacciamento e operatori di mercato Punti di dispacciamento Diritti o obblighi dell utente del dispacciamento Mercato elettrico Piattaforma conti energia Richieste di registrazione dei programmi Mercato del giorno prima Mercato Infragiornaliero Mercato per i servizi di dispacciamento Sbilanciamento a programma e sbilanciamento effettivo Corrispettivi di dispacciamento Responsabile dell aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento Dispacciamento delle unità di produzione combinata di energia elettrica e calore Dispacciamento delle unità di produzione da fonte rinnovabile Regole per il dispacciamento Testo della regolazione vigente in materia di dispacciamento: estratto della deliberazione n. 111/ Capitolo 6 Modalità di cessione dell energia elettrica prodotta e immessa in rete Ritiro dedicato Riferimenti normativi Riferimenti regolatori Cosa si intende con il termine ritiro dedicato Regolazione del ritiro dedicato Procedura per il ritiro dell energia elettrica Regolazione economica del ritiro dedicato Regolazione del servizio di dispacciamento in immissione Regolazione economica del servizio di trasporto Obblighi procedurali per i produttori Applicazione del ritiro dedicato Testo della regolazione vigente in materia di ritiro dedicato: la deliberazione n. 280/ Scambio sul posto Riferimenti normativi Riferimenti regolatori Cosa si intende con il termine scambio sul posto Chi può accedere allo scambio sul posto e chi lo eroga Procedure per lo scambio sul posto Struttura della nuova disciplina dello scambio sul posto e la sua integrazione nel mercato elettrico Procedimento di calcolo per la quantificazione del contributo erogato dal GSE nell ambito dello scambio sul posto Tempistiche della regolazione economica Obblighi in capo agli utenti dello scambio sul posto Scambio sul posto per Comuni con popolazione fino a residenti e per il Ministero della Difesa Contributo da versare al GSE
6 Testo della regolazione vigente in materia di scambio sul posto: la deliberazione ARG/elt 74/ Capitolo 7 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
7 Capitolo 1 Introduzione 1.1 Produzione di energia elettrica In un contesto di libero mercato dell energia elettrica le varie attività che caratterizzano il settore sono ben distinte tra loro e vengono svolte, in regime di concessione o in regime di libero mercato, da soggetti diversi. La produzione di energia elettrica 1 è un attività liberalizzata che negli ultimi anni è caratterizzata da un notevole sviluppo anche per effetto delle normative recentemente emanate a livello europeo e nazionale finalizzate alla promozione dell utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. In tale contesto nascono numerosi nuovi operatori che iniziano ad operare sul libero mercato, nell ambito della produzione di energia elettrica in Italia. E necessario che un produttore, prima di accingersi ad intraprendere l attività di produzione e vendita dell energia elettrica, conosca i numerosi aspetti di carattere normativo e regolatorio che riguardano, direttamente o indirettamente, tale attività. La tabella 1.1 riassume, in estrema sintesi, gli aspetti di carattere normativo e regolatorio che un produttore di energia elettrica deve conoscere, specificando i soggetti che regolano e che erogano ciascun servizio. Elementi fondamentali per la produzione di energia elettrica Chi regola il servizio Chi eroga il servizio Autorizzazioni Regioni o Stato (solo per impianti con potenza termica superiore a 300 MWt e impianti eolici off shore) Regioni, enti locali o Stato (solo per impianti con potenza termica superiore a 300 MWt e impianti eolici off shore) Accesso ai servizi di sistema Connessioni Trasporto e dispacciamento Misura Autorità Autorità Autorità Gestore di rete (imprese distributrici o Terna) Trasporto: imprese distributrici e Terna Dispacciamento in immissione: Terna Gestore di rete (imprese distributrici o Terna) Cessione o scambio dell'energia Cessione dell'energia Scambio sul posto (in alternativa alla cessione) Autorità Autorità Libero mercato o GSE per il ritiro dedicato Imprese distributrici fino al 31 dicembre 2008, GSE dall'1 gennaio 2009 Incentivi Incentivi (ove previsti) MSE, MATTM e Autorità ove previsto GSE - tabella Per un approfondimento relativo ai dati di produzione di energia elettrica in Italia si faccia riferimento ai dati statistici pubblicati annualmente da Terna Rete elettrica nazionale S.p.A. sul proprio sito internet (www.terna.it). 7
8 Inoltre, i vari servizi elencati nella tabella 1.1 possono prevedere alcune agevolazioni nel caso di fonti rinnovabili e/o nel caso di cogenerazione ad alto rendimento. E quindi opportuno definire cosa si intende per fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento. 1.2 Impianti alimentati da fonti rinnovabili Le fonti energetiche rinnovabili sono definite nel decreto legislativo n. 387/03, di recepimento della direttiva europea 2001/77/CE. In particolare, le fonti rinnovabili sono la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Con il termine biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani 2. Il medesimo decreto definisce come energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili: - l energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili; - la produzione imputabile alle fonti rinnovabili (nel caso di centrali ibride), mentre esclude da tale definizione l energia elettrica prodotta da sistemi di stoccaggio. Pertanto, ad esempio, nel caso di impianti idroelettrici di pompaggio solo l energia elettrica attribuibile agli apporti naturali (ove presenti) è da considerare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le leggi vigenti prevedono semplificazioni e incentivi, come verrà più dettagliatamente esposto nel seguito. In riferimento alle finalità del presente documento, si evidenzia che la legislazione vigente a livello nazionale, escludendo quindi iniziative di carattere regionale o locale e agevolazioni fiscali, prevede: - i certificati verdi correlati all energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (vds. il decreto ministeriale 18 dicembre 2008) 3 ; - il conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (vds. i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010); - il conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici (vds. il decreto ministeriale 11 aprile 2008); - le tariffe fisse onnicomprensive per l energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati dalla fonte eolica di potenza fino a 200 kw e da impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad eccezione della fonte solare) di potenza fino a 1 MW (vds. il decreto ministeriale 18 dicembre 2008); - la precedenza, nell ambito del dispacciamento, dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella prodotta da cogenerazione e da fonti convenzionali (vds. l articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99); - semplificazioni e disposizioni particolari in materia di connessioni (vds. l articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03), regolate dall Autorità; - ritiro dell energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di potenza inferiore a 10 MVA e da fonti rinnovabili non programmabili di qualsiasi potenza, in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e 2 Si noti che in Italia, fino al 31 dicembre 2006, l energia elettrica prodotta da rifiuti non biodegradabili, pur non essendo questi ultimi parte delle fonti rinnovabili, è stata comunque ammessa agli stessi incentivi previsti per le fonti rinnovabili. I rifiuti non biodegradabili non sono più ammessi al medesimo trattamento previsto per le fonti rinnovabili dall 1 gennaio 2007, fatti salvi i diritti acquisiti, per effetto della legge n. 296/06 (cd. legge finanziaria 2007). 3 Per poter ottenere i certificati verdi o le tariffe fisse onnicomprensive è necessario che l impianto abbia la qualifica di Impianto Alimentato a Fonti Rinnovabili (IAFR), rilasciata dal GSE (si veda al riguardo 8
9 applicando condizioni economiche di mercato (vds. l articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03), regolato dall Autorità; - lo scambio sul posto per impianti di potenza nominale fino a 200 kw (vds. l articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e l articolo 17 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008), regolato dall Autorità. 1.3 Cogenerazione ad alto rendimento La legislazione vigente (articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99) definisce la cogenerazione come la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un significativo risparmio di energia primaria rispetto agli impianti separati, secondo le modalità definite dall Autorità. L Autorità, con la deliberazione n. 42/02, ha definito le condizioni che la produzione combinata di energia elettrica e calore deve soddisfare per poter essere definita cogenerazione. In particolare, per cogenerazione si intende un processo integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica E e e di energia termica con diversa finalità (civile o industriale) E t = E t,civ + E t,ind, entrambe considerate energie utili, che a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia E c e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfa entrambe le seguenti condizioni: - la prima basata sull indice di risparmio energetico IRE e finalizzata a garantire un significativo risparmio di energia primaria: Ec IRE = 1 IRE min Ee Et civ Et ind η p η η es - la seconda basata sul limite termico LT e finalizzata a garantire un recupero significativo di calore utile: Et LT LT min Ee Et I valori dei parametri es, ts,civ, ts,ind e p, oltre che i valori dei termini IRE min e LT min sono stati definiti dalla deliberazione n. 42/02 e successivamente aggiornati dalla deliberazione n. 296/05. In particolare, i valori dei parametri η es, η ts,civ, η ts,ind, LT min e IRE min introdotti dalla deliberazione n. 42/02 sono in vigore per gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2005, mentre i valori dei medesimi parametri introdotti dalla deliberazione n. 296/05, poi confermati con le deliberazioni n. 307/07 e ARG/elt 174/09, sono in vigore per gli impianti che entrano in esercizio tra l 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre In un contesto estremamente differenziato tra i Paesi membri dell Unione europea si è collocata la direttiva 2004/8/CE, il cui obiettivo è quello di accrescere l efficienza energetica e la sicurezza dell approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo, nel mercato interno, della cosiddetta cogenerazione ad alto rendimento, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali. La direttiva 2004/8/CE intende armonizzare, a livello europeo, la definizione e la qualificazione dei prodotti della cogenerazione. In Italia tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 20/07, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2010, la cogenerazione ad alto rendimento sia la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, cioè la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall Autorità con la sopra richiamata 4 Sono fatte salve diverse interpretazioni che potrebbero essere date dal Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del decreto legislativo n. 20/07. ts,civ ts,ind 9
10 deliberazione n. 42/02. A decorrere dall 1 gennaio 2011, la cogenerazione ad alto rendimento è invece la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dall Allegato III alla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal decreto legislativo n. 20/07. In riferimento alle finalità del presente documento, si evidenzia che la legislazione vigente a livello nazionale (in particolare il decreto legislativo n. 20/07), escludendo quindi iniziative di carattere regionale o locale e agevolazioni fiscali, prevede 5 : - l esonero dall obbligo di acquisto dei certificati verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (già previsto dall articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99); - la precedenza, nell ambito del dispacciamento, dell energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto all energia elettrica prodotta da fonti convenzionali (già previsto dall articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99); - i titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi) correlati al risparmio di energia primaria (già previsti dall articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e dall articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00), i cui criteri applicativi dovranno essere ridefiniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, appositamente per la cogenerazione ad alto rendimento; - semplificazioni e disposizioni particolari in materia di connessioni, regolate dall Autorità; - ritiro dell energia elettrica immessa in rete dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato (vds. l articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e il comma 41 della legge n. 239/04), regolato dall Autorità; - lo scambio sul posto per impianti di potenza nominale fino a 200 kw (vds. l articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07), regolato dall Autorità. 1.4 Il Testo unico ricognitivo della produzione elettrica Considerata l esigenza di diffondere il più possibile le informazioni relative all assetto normativo e regolatorio di interesse per i produttori di energia elettrica, con particolare riferimento al caso delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento, l Autorità ha inizialmente adottato la deliberazione n. 312/07. Con tale deliberazione, l Autorità ha dato disposizioni alla società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) in materia di informazione sulle disposizioni normative e sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento. In particolare, l Autorità: - ha previsto che il GSE, in collaborazione con la Direzione Mercati dell Autorità per le parti di propria competenza, predisponga delle guide di carattere informativo finalizzate a pubblicizzare le disposizioni normative e regolatorie in materia di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento nonché sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico delle predette tipologie di produzione di energia elettrica; - ha previsto che venga attivato, presso il GSE, un servizio di informazione diretto, o contact center, sulle modalità di integrazione nel sistema elettrico della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento. Sempre per la stessa esigenza di diffondere le informazioni relative agli interventi regolatori dell Autorità, si è anche ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore una raccolta dei provvedimenti di competenza o delle parti di essi che incidono direttamente sull attività di produzione di energia elettrica. L obiettivo è che detta raccolta possa costituire un valido strumento 5 Per poter ottenere le agevolazioni previste per la cogenerazione ad alto rendimento è necessario che l impianto venga qualificato come cogenerativo ad alto rendimento (si veda al riguardo 10
11 di lavoro per i sempre più numerosi soggetti che si trovano ad operare, in qualità di produttori di energia elettrica, nel presente contesto di mercato. Il presente documento reca, pertanto, la raccolta delle principali disposizioni adottate dall Autorità inerenti la produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento. Il documento ha finalità puramente compilative e non costituisce uno strumento di regolazione: ha unicamente la finalità di soddisfare esigenze di carattere conoscitivo ed esplicativo. La regolazione ivi riportata è tratta dai relativi provvedimenti che costituiscono lo strumento di regolazione dell Autorità. Non verranno pertanto descritte le procedure autorizzative che, pur essendo di interesse per gli operatori, non rientrano nelle competenze dell Autorità. La presente raccolta è organizzata per filoni di attività e riguarda, nell ordine: le condizioni tecniche ed economiche per la connessione (capitolo 2); la misura dell energia elettrica immessa, il trattamento delle misure dell energia elettrica immessa e la misura dell energia elettrica prodotta (capitolo 3); il trasporto dell energia elettrica immessa (capitolo 4); il dispacciamento dell energia elettrica immessa (capitolo 5); le modalità di cessione dell energia elettrica immessa con particolare riferimento a quelle alternative al libero mercato (capitolo 6). Infine, gli strumenti di incentivazione vigenti vengono solamente riassunti in modo schematico (capitolo 7), richiamando le relative disposizioni normative: infatti, in tale ambito, l Autorità interviene solo nella definizione delle modalità per l erogazione degli incentivi, ove previsto, e non anche nella definizione degli stessi. Ciascuna sezione è preceduta da una serie di note esplicative che rimandano poi alle relative disposizioni regolatorie allegate. Ai fini di una più puntuale lettura del Testo unico ricognitivo della produzione elettrica, si evidenzia che: - il capitolo 2, relativo alle connessioni, riassume la regolazione che si applica, per ogni impianto di produzione di energia elettrica, nel caso di richiesta di nuove connessioni o di adeguamento delle connessioni esistenti ai fini dell immissione di energia elettrica; - il capitolo 3, ai paragrafi 3.1 e 3.2, riassume la regolazione che si applica per la misura dell energia elettrica immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi: tale servizio è sempre necessario, qualunque sia la modalità scelta per la cessione dell energia elettrica immessa; - il capitolo 3, al paragrafo 3.3, riassume la regolazione che si applica per la misura dell energia elettrica prodotta: tale servizio viene applicato solo qualora sia necessario disporre della misura dell energia elettrica prodotta (ad esempio se gli incentivi sono associati all energia elettrica prodotta); - i capitolo 4, 5 e 6 riassumono la regolazione per l accesso al sistema elettrico dell energia elettrica immessa: il contenuto di tali capitoli viene applicato sulla base della modalità scelta per la cessione dell energia elettrica immessa, come specificato nella tabella
12 Accesso alla rete e modalità di cessione dell'energia elettrica immessa Modalità di cessione Quali impianti Delibere di riferimento Contratti da siglare Capitoli di riferimento 1 Libero mercato (partecipazione diretta in Borsa o indiretta tramite trader) Tutti Deliberazione n. 111/06 (dispacciamento e registrazione contratti di compravendita) e n. 348/07 (Allegato A, trasporto) Dispacciamento in immissione con Terna + Compravendita con la propria controparte + Regolazione trasporto con Terna e impresa distributrice per impianti connessi in MT o BT Capitolo 4 (trasporto) e capitolo 5 (dispacciamento). 2 Ritiro dedicato, secondo modalità e condizioni economiche definite dall'autorità Di potenza < 10 MVA o di potenza qualsiasi se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili Deliberazione n. 280/07 Unica convenzione con il GSE che comprende anche il dispacciamento in immissione e il trasporto dell'energia elettrica immessa Capitolo 6, paragrafo Ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva, secondo modalità definite dall'autorità e a condizioni economiche definite per legge Alimentati da fonte eolica fino a 200 kw; alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ad eccezione della solare, fino a 1 MW Deliberazione ARG/elt 1/09 Unica convenzione con il GSE inclusiva di tutto, compresi gli incentivi Capitolo 7 e capitolo 6, paragrafo 6.1. Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è, di fatto, un ritiro dedicato effettuato dal GSE ad un prezzo amministrato onnicomprensivo ed inclusivo anche dell'incentivo 4 Scambio sul posto Di potenza fino a 20 kw, e di potenza maggiore a 20 kw fino a 200 kw se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 Deliberazione ARG/elt 74/08 Contratto di scambio con il GSE dall'1 gennaio 2009 relativo all'energia elettrica immessa e allo scambio sul posto. Non sostituisce la regolazione dell'energia elettrica prelevata Capitolo 6, paragrafo tabella Infine, il capitolo 7 rappresenta un introduzione agli strumenti di incentivazione attualmente previsti per le fonti rinnovabili. E pertanto da integrare con l analisi delle disposizioni normative in esso elencate. 1.5 Elenco delle disposizioni regolatorie adottate dall Autorità in materia di produzione di energia elettrica Le principali disposizioni regolatorie adottate dall Autorità in materia di produzione di energia elettrica sono elencate nella seguente tabella 1.3: i filoni di attività ivi indicati sono sviluppati, nei termini indicati in premessa, nei capitoli seguenti. 12
13 Connessione alle reti elettriche Condizioni procedurali ed economiche per richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008 Media, alta e altissima Deliberazione n. 281/05 tensione Modalità e condizioni contrattuali dei gestori di rete (MCC 281) Bassa tensione Deliberazione n. 89/07 Condizioni procedurali ed economiche per richieste di connessione presentate dopo il 31 dicembre 2008 ed entro il 31 dicembre 2010 Ogni livello di tensione Deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10 Modalità e condizioni contrattuali dei gestori di rete (MCC) Condizioni procedurali ed economiche per richieste di connessione presentate dopo il 31 dicembre 2010 Ogni livello di tensione Deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) come modificata dall Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 Modalità e condizioni contrattuali dei gestori di rete (MCC) Regole tecniche per la connessione Media, alta e altissima Deliberazioni ARG/elt 33/08 e ARG/elt 119/08 (per imprese distributrici) tensione Codice di rete verificato dall Autorità (per Terna) Bassa tensione Regole tecniche di connessione delle imprese distributrici Accesso e utilizzo della rete Trasporto Deliberazione n. 348/07 (TIT) Dispacciamento Deliberazione n. 111/06 Deliberazioni ARG/elt 98/08 e ARG/elt 5/10 (dispacciamento eolico) Deliberazione ARG/elt 107/09 (TIS) Codice di rete di Terna verificato dall Autorità Misura Energia elettrica Deliberazione n. 348/07 (TIT) scambiata con la rete Deliberazione n. 156/07 (TIV) Deliberazione ARG/elt 178/08 Deliberazione ARG/elt 107/09 (TIS) Energia elettrica prodotta Deliberazione n. 88/07 Ritiro dedicato Scambio sul posto Cessione energia e scambio sul posto Deliberazione n. 280/07 Deliberazione ARG/elt 74/08 - tabella Le ulteriori disposizioni regolatorie dell Autorità che definiscono e regolano le condizioni relative agli impianti cogenerativi ad alto rendimento e quelle che regolano le disposizioni relative alle incentivazioni delle fonti rinnovabili sono indicate nella tabella 1.4. Il presente documento, nel capitolo 7 reca, inoltre, alcune informazioni circa l attuale quadro normativo volto all incentivazione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili. 13
14 Certificati verdi Conto energia per il fotovoltaico Conto energia per il solare termodinamico Tariffa fissa onnicomprensiva per le altre fonti rinnovabili Definizione di cogenerazione ad alto rendimento Fonti rinnovabili Deliberazione ARG/elt 24/08, ARG/elt 10/09, ARG/elt 3/10 e ARG/elt 5/11 (definizione del prezzo medio di vendita dell energia elettrica ai fini della definizione del valore di riferimento dei certificati verdi) Deliberazione n. 188/05 (attuazione del DM 28 luglio 2005) Deliberazione n. 90/07 (attuazione del DM 19 febbraio 2007) Deliberazione ARG/elt 181/10 (attuazione del DM 6 agosto 2010) Deliberazione ARG/elt 95/08 (attuazione del DM 11 aprile 2008) Deliberazione ARG/elt 1/09 (attuazione del DM 18 dicembre 2008) Cogenerazione ad alto rendimento Deliberazione n. 42/02 Deliberazione n. 296/05 (aggiornamento dei parametri di calcolo) Deliberazione n. 307/07 (aggiornamento dei parametri di calcolo) Deliberazione ARG/elt 174/09 (aggiornamento dei parametri di calcolo) Controlli tecnici e sopralluoghi sugli impianti Deliberazione n. 60/04 Deliberazione n. 215/04 (Regolamento tecnico) - tabella
15 Capitolo 2 Connessioni 2.1 Principali riferimenti normativi L Autorità regola il servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi, erogato dai gestori di rete (imprese distributrici e Terna), applicando le disposizioni riportate nella normativa primaria. In particolare si ricorda: a) la legge n. 481/95 (articolo 2, comma 12) che ha dato mandato all Autorità per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; b) il decreto legislativo n. 79/99 (articolo 9, comma 1) che ha previsto l obbligo, in capo alle imprese distributrici, di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall Autorità in materia; c) il decreto legislativo n. 387/03 (articolo 14) che, recependo la direttiva europea 2001/77/CE, ha introdotto una serie di agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili; d) il decreto legislativo n. 20/07 (articolo 7) che, recependo la direttiva europea 2004/8/CE, ha introdotto una serie di agevolazioni nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento; e) la legge n. 244/07 che ha introdotto ulteriori agevolazioni nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e che, limitatamente alle fonti rinnovabili, ha assegnato all Autorità il potere di prevedere procedure sostitutive nel caso di inerzia da parte dei gestori di rete e il potere di gestire e risolvere, in modo vincolante, le controversie eventualmente insorte tra produttori e gestori di rete. 2.2 Riferimenti regolatori Le disposizioni relative al servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi, nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica sono definite: - nel caso di richieste di connessione alla rete di media o alta tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, nell Allegato A alla deliberazione n. 281/05, recante Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kv i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ; - nel caso di richieste di connessione alla rete di bassa tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, nell Allegato A alla deliberazione n. 89/07, recante Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kv ; - nel caso di richieste di connessione alla rete, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio, presentate dall 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, nell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e nell Allegato B 6 alla deliberazione ARG/elt 125/10; - nel caso di richieste di connessione alla rete, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio, presentate dall 1 gennaio 2011, nell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dall Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 recante Testo 6 Alcune disposizioni previste dall Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08 e 130/09 e dalla deliberazione ARG/elt 125/10, si applicano, secondo quanto previsto dall Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è ancora stata completata la connessione. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla Relazione tecnica relativa alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 125/10, Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) disponibile sul sito internet (www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/125-10arg_rt.pdf). 15
16 integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive TICA) 7. Nel seguito ci si riferirà unicamente all attuale quadro normativo stabilito dalle disposizioni vigenti per richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio Modalità e condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione (MCC) I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al TICA. Terna e le imprese distributrici con più di clienti trasmettono all Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione. Le MCC devono prevedere: le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto dal TICA; le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e, ove prevista, della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD); i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta; le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l esercizio delle opzioni consentite dal TICA in materia di gestione dell iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione; le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione; le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all indicazione di valori unitari di riferimento atti all individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale; per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l impianto di produzione; gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione; le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative; le condizioni e le modalità di presentazione dell eventuale garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) e dell eventuale escussione; le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell iter autorizzativo e dell eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell ambito dell iter autorizzativo; 7 Tali disposizioni si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre
17 le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete nei casi consentiti dal TICA; le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato nel TICA; la specifica tecnica sulla misura, predisposta completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza, funzionale anche all attività di validazione dell impianto e delle sue UP ai fini della misura. Le soluzioni tecniche convenzionali, prevedono l individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione 8 (nei limiti consentiti dal TICA) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione 9. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori: potenza di connessione; livello di tensione al quale viene realizzata la connessione; tipologia dell impianto per il quale è stato richiesto l accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all immissione o al prelievo di energia elettrica; topologia della rete elettrica esistente; eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico. 2.4 Portale informatico finalizzato alla gestione dell iter di connessione Terna e le imprese distributrici con almeno clienti, entro il 30 giugno 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ 10 e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 mesi dalla data di implementazione del portale medesimo. 2.5 Richiesta di connessione Le richieste di connessione sono riferite al valore della potenza in immissione richiesta; tale valore è pari al valore della potenza complessivamente disponibile per l immissione di energia elettrica, dopo gli interventi da effettuare, senza che l utente sia disconnesso. 8 L impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione (insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in: - una parte interna al confine di proprietà dell utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà; - una parte compresa tra il confine di proprietà dell utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente. 9 L impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione. 10 GAUDÌ è il sistema di Gestione dell Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10. 17
18 Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10 MW devono essere presentate all impresa distributrice competente nell ambito territoriale; le richieste di connessione per potenza in immissione uguale o maggiore a 10 MW devono essere presentate a Terna. Nel caso di adeguamenti di connessioni già esistenti, le richieste devono essere presentate al gestore della rete a cui l impianto è già connesso. Le richieste di connessione vanno effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete e dovranno contenere le informazioni di cui al comma 6.3 del TICA. Il richiedente può indicare, nella richiesta di connessione, un punto esistente sulla rete al quale dovrà riferirsi il gestore di rete per la determinazione del preventivo per la connessione. Alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo per l ottenimento del preventivo. Tale corrispettivo è definito per fasce di potenza richiesta in immissione, come di seguito indicato in tabella 2.1. Corrispettivo Valore della potenza richiesta in immissione 100 euro fino a 50 kw 200 euro superiore a 50 kw e fino a 100 kw 500 euro superiore a 100 kw e fino a 500 kw euro superiore a 500 kw e fino a kw euro superiore a kw - tabella Sulla base delle disposizioni presenti nel TICA è possibile richiedere una connessione in immissione per una potenza (potenza in immissione richiesta) inferiore al valore della potenza nominale dell impianto di produzione che si vuole connettere alla rete pubblica. Nel caso in cui, però, durante l esercizio dell impianto di produzione si dovessero verificare delle immissioni di energia elettrica in rete eccedenti la potenza in immissione richiesta il gestore di rete procede ad adeguare la connessione ove tecnicamente possibile (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.16). 2.6 Livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione Il servizio di connessione è erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kw, mentre è erogato in media tensione per potenze in immissione richieste fino a kw. Tali condizioni non escludono la possibilità di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori rispettivamente a 100 kw o a kw. Nel caso in cui la connessione sia già esistente, il servizio di connessione è erogato tramite il punto di connessione già esistente e al livello di tensione della connessione esistente, nei limiti di potenza già disponibile. Il livello di tensione di erogazione del servizio non individua necessariamente il valore della tensione dell impianto di rete per la connessione. Ciò significa che, ad esempio, per l erogazione del servizio in bassa tensione l impianto di rete può essere realizzato in media tensione, se necessario secondo le scelte effettuate dall impresa distributrice, con il vincolo, però, che sia realizzata una cabina di trasformazione media/bassa tensione che rimane nella titolarità dell impresa distributrice. 18
19 Nel caso in cui si richieda la connessione per un impianto di produzione di energia elettrica in presenza di una connessione in prelievo esistente, l eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica; ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione per il quale richiede una potenza in immissione superiore. 2.7 Realizzazione delle connessioni in bassa e media tensione Modalità procedurali Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, l Autorità ha definito modalità procedurali standard e condizioni economiche convenzionali al fine di introdurre elementi di maggior semplicità per i produttori titolari di impianti di piccola e media taglia, tenendo conto della standardizzazione che, nella maggior parte dei casi, contraddistingue tali connessioni. Preventivo per la connessione Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni necessarie, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi. Tale tempo deve, al massimo, essere pari a: 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kw; 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kw e fino a kw; 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a kw. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche indicate sopra. Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto nel paragrafo Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente, all atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione del preventivo a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo; in caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali (articolo 13 del TICA), anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02. Il preventivo deve avere la validità di 45 giorni lavorativi e deve, tra l altro: recare la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) definita secondo i criteri definiti nel TICA e nella MCC del gestore di rete; 19

References: articolo 11
 articolo 14
 articolo 13
 articolo 6
 articolo 17
 articolo 2
 articolo 11
 articolo 11
 articolo 9
 articolo 16
 articolo 13
 articolo 6
 articolo 9