Source: https://it.scribd.com/document/306394118/Approccio
Timestamp: 2019-11-17 19:34:28+00:00

Document:
Approccio FSE
SalvaSalva Approccio per dopo
D.M. 261
DM 1998 05 04
Resistenza Al Fuoco Porte
Mauro Malizia approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
DM 9 maggio 2007 Direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Lettera Circolare prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 Direttive per lattuazione dellapproccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
Lettera Circolare prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio Trasmissione delle linee guida per lapprovazione dei progetti e della
scheda rilevamento dati predisposte dallOsservatorio.
Linee guida per la valutazione dei progetti
DM 9 maggio 2007
Direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
(G.U. n. 117 del 22/05/2007)
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dellart. 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229; Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,(1) recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro
dellinterno 16 febbraio 1982,(2) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9
aprile 1982, concernente la determinazione delle attivit soggette alle visite di prevenzione incendi; Visto
il decreto del Ministro dellinterno 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellemergenza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998,(3) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle
modalit di presentazione ed al contenuto delle domande per lavvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonch alluniformit dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco; Visto il
decreto del Ministro dellinterno 9 marzo 2007, recante prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attivit soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Acquisito il parere del Comitato
Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui allart. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, come modificato dallart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessit di emanare direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine di disciplinare ed uniformare le modalit di impiego del processo
prestazionale nellambito della prevenzione incendi;
1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello
di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto
previsto dal decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998, lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
Il DPR n. 37/98 stato sostituito dal DPR 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ".
Il DM 16/2/82 stato sostituito dallAllegato I "Elenco delle attivit soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi" del DPR n. 151/2011.
Il DM 4/5/1998 stato sostituito dal DM 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalit di presentazione
delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'art. 2, co. 7, del DPR 1 agosto 2011, n. 151".
Ing. Mauro Malizia approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - Comando Provinciale VVF di Ascoli Piceno
1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare
rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in
ambiti urbanistici di particolare specificit,(4) la metodologia descritta nel presente decreto pu
essere applicata:
- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attivit non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo nellambito del procedimento di deroga di cui allart. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 3 - Domanda di parere di conformit sul progetto( 5)
1. Fatto salvo quanto previsto dallart. 1 del decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dallallegato I - lettera A - al medesimo decreto deve essere
integrata con quanto stabilito nellallegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per lattuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta lopportunit di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dellart. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte
progettuali nonch della rilevante complessit correlata allesame dei progetti redatti secondo
lapproccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare limporto del corrispettivo
dovuto, ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nellallegato VI al decreto del Ministro
dellinterno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.
Art. 4 Domanda di deroga(6)
1. Fatto salvo quanto previsto dallart. 5 del decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998, la
documentazione tecnica prevista dallallegato I al medesimo decreto deve essere integrata da
una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni
cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio
aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dellapproccio ingegneristico, ivi compreso il
documento contenente il programma per lattuazione del sistema di gestione della sicurezza
2. In conformit a quanto stabilito dallart. 7, comma 2, del decreto del Ministro dellinterno 4
maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare limporto del corrispettivo dovuto,
calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformit del progetto - determinata a
norma del precedente art. 3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.
Art. 5 Dichiarazione di inizio attivit( 7)
1. La dichiarazione di cui allarticolo 3 del decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998
comprensiva anche della dichiarazione in merito allattuazione del programma relativo al sistema
di gestione della sicurezza antincendio.
Tale indicazione non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare luso dello strumento
prestazionale, sicuramente pi sofisticato e raffinato e conseguentemente pi complesso e costoso, di
quello attualmente utilizzato, per la progettazione di attivit per le quali tale strumento pu essere maggiormente valorizzato.
Con il nuovo regolamento di prev. inc., si faccia riferimento allart. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012.
Con il nuovo regolamento di prev. inc., si faccia riferimento allart. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012.
Con il nuovo regolamento la procedura di deroga attuabile anche per attivit non soggette, purch
dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Con il nuovo regolamento di prev. inc., la Dichiarazione di inizio attivit stata sostituita dalla SCIA
(segnalazione certificata di inizio attivit) di cui allart. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012.
Art. 6 - Sistema di gestione della sicurezza antincendio
1. La progettazione antincendio eseguita mediante lapproccio ingegneristico comporta la necessit di elaborare un documento contenente il programma per lattuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le
ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per lesercizio
dellattivit.
2. Lattuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio
del certificato di prevenzione incendi di cui allart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validit del certificato di
prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui allart. 23 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. Limporto da corrispondere per la verifica del SGSA uguale a quello
dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo
finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del
certificato medesimo.
5. Qualora lesito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco sospende la validit del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione allinteressato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorit competenti
ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Art. 7 - Osservatorio per lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
1. E istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, lOsservatorio per lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati allattuazione delle disposizioni inerenti lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
2. LOsservatorio espleta attivit di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalit
attuative dellapproccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonch fornisce i
necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per
garantire luniformit applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili
del fuoco comunicano allOsservatorio i dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo lapproccio ingegneristico. LOsservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attivit, pu richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente singoli procedimenti.
3. LOsservatorio opera nellambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica avvalendosi dellArea I Coordinamento e sicurezza del lavoro.
4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dellOsservatorio.
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(8)
Il decreto entrato in vigore il 20 agosto 2007.
PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLAPPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
- curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR): energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unit di tempo; espressa in W;
- incendio di progetto: descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno
scenario di incendio;
- livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si pu svolgere una valutazione di sicurezza;
- processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione
- scenario di incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli
eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito pu
comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire lambiente nel quale si sviluppa lincendio di progetto ed i sistemi
che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva;
- scenario di incendio di progetto: specifico scenario di incendio per il quale viene svolta
lanalisi utilizzando lapproccio ingegneristico.
2. GENERALIT
1. Lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio caratterizzato da una prima fase in
cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni pi rappresentative
del rischio al quale lattivit esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione
agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un
sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dellattivit, ove sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase delliter progettuale si passa al calcolo, e
cio allanalisi quantitativa degli effetti dellincendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione gi individuati e definendo il progetto da
sottoporre a definitiva approvazione.
3. Restano ferme le responsabilit in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivit ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione
tecnica richiesta.
3. ANALISI PRELIMINARE (I FASE)
3.1 Definizione del progetto
1. In questa fase viene definito il progetto al fine di identificare e documentare almeno i seguenti
eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dellattivit;
individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione duso prevista;
descrizione delle condizioni ambientali per lindividuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;
analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione duso prevista.
3.2 Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio
1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in conformit
alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche esigenze
dellattivit in esame, ivi compresa la sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono
quindi come capisaldi di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.
3.3. Individuazione dei livelli di prestazione
1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i
parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi. I
parametri possono includere, ad esempio, temperature massime dei gas, livelli di visibilit, livelli
di esposizione termica per le persone o per i materiali.
2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali valori possono
essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
9 maggio 2001.
3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto
1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono
ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, delledificio e degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nellambito del processo di progettazione prestazionale.
2. Lidentificazione degli elementi di rischio dincendio che caratterizzano una specifica attivit,
se condotta in conformit a quanto indicato dal decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998
e dal decreto del Ministro dellinterno 10 marzo 1998, permette di definire gli scenari dincendio,
intesi quali proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli scenari
di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i pi gravosi per lo sviluppo e la propagazione dellincendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle
squadre di soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra laltro, le seguenti condizioni:
stato, tipo e quantitativo del combustibile;
configurazione e posizione del combustibile;
tasso di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max);
tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
caratteristiche delledificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione interna ed
esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);
condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).
4. ANALISI QUANTITATIVA (II FASE)
4.1 Scelta dei modelli
1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta dei modelli da applicare al caso in esame
per la valutazione dello sviluppo dellincendio e delle sue possibili conseguenze, nonch per la
valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base di valutazioni inerenti la complessit del progetto, pu optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono
4.2 Risultati delle elaborazioni
1. Lapplicazione del modello scelto allopera in esame deve fornire una serie di parametri numerici che servono a descrivere levoluzione dellincendio ed a consentire lo sviluppo della progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati.
2. Il documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2 Sicurezza in caso dincendio della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, pu essere preso a riferimento per lindividuazione dei principali parametri che descrivono lincendio.
3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale della costruzione soggetta
allazione derivante dallo scenario di incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni
di cui ai punti 4.2 e 5 dellallegato al decreto del Ministro dellinterno 9 marzo 2007.
4.3 Individuazione del progetto finale
1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve essere presentato il progetto che stato
verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione individuati.
4.4 Documentazione di progetto
1. Fatto salvo quanto previsto dallallegato I al decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 1998,
la documentazione di progetto deve essere integrata:
relativamente alla fase preliminare (I fase), dal sommario tecnico di cui al precedente punto
2, comma 1, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dellattivit, ove sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione;
per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi quantitativa (II
fase), richiesta una particolare attenzione alle modalit di presentazione dei risultati in modo
che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento del sistema per
quel particolare tipo di analisi.
2. Lesito dellelaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini
che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per lanalisi
svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei punti significativi ai fini della valutazione dellandamento
dei fenomeni connessi allo sviluppo dellincendio, in relazione alla verifica delle condizioni di
sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:
- Modelli utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello
utilizzato affinch sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio
di progetto adottato.
- Parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base
dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento
alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali.
- Origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in merito
allorigine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione, allautore o distributore, alla versione e alle validazioni sperimentali. Deve essere altres
fornita idonea documentazione sullinquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla
sua traduzione numerica nonch indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilit dei codici.
- Confronto fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della metodologia adottata per
effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nellanalisi preliminare, al fine di evidenziare ladeguatezza delle misure di protezione che si intendono adottare.
3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.
4. Come gi richiamato in precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i
soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa
documentazione sar chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del
progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle
scelte concordate.
5. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)
1. La metodologia prestazionale, basandosi sullindividuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinch non ci sia una riduzione del
livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla
base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente necessario che venga
posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico
documento presentato allorgano di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da
sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto lattenzione sulla circostanza che luso
dellopera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione
previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato
allimportanza dellopera stessa.
2. Nellambito del programma per lattuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i
provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:
identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dallattivit;
controllo operativo;
controllo e revisione.
Lettera Circolare prot. n. 4921 del 17 luglio 2007
Direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117, del 22 maggio 2007, stato pubblicato il decreto del Ministro
dellInterno 9 maggio 2007 inerente Direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio. Il provvedimento che entrer in vigore il 20 agosto 2007, stabilisce i
criteri ed i parametri da adottare per effettuare la valutazione quantitativa del rischio di incendio,
fissando al tempo stesso le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalit per
lesposizione dei risultati.
La metodologia stabilita dal D.M. 9 maggio 2007 alternativa a quella prevista dallallegato I,
lettera A.2 del D.M. 4 maggio 1998 che il professionista, in accordo con il committente,
pu liberamente applicare sia per la individuazione delle misure di sicurezza necessarie ai fini
del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attivit non regolate da specifiche
disposizioni antincendio, che per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono
idonee a compensare il rischio aggiuntivo nellambito del procedimento di deroga di cui allart. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Si chiarisce, pertanto, che
con lentrata in vigore delle direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico, non vengono
assolutamente messe in discussione le regole tecniche di settore che dovranno obbligatoriamente continuare ad essere rispettate.
La previsione dellart. 2 del decreto, di applicazione dellapproccio ingegneristico ad insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, ad edifici di particolare rilevanza architettonica
e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di
particolare specificit, non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare luso
dello strumento prestazionale, sicuramente pi sofisticato e raffinato e conseguentemente pi
complesso e costoso, di quello attualmente utilizzato, per la progettazione di attivit per le quali
tale strumento pu essere maggiormente valorizzato. Un ulteriore aspetto che deve far propendere per ladozione di tale metodo per attivit per cos dire rilevanti, connesso allobbligo
aggiuntivo, rispetto a quanto stabiliscono le vigenti disposizioni, di elaborare un documento contenente il programma per lattuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio
(SGSA) necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri posti alla base della scelta degli
scenari di incendio, affinch non si verifichi una riduzione del livello complessivo di sicurezza.
Si fa presente che affinch lattuazione dellapproccio ingegneristico avvenga in modo uniforme
ed omogeneo sullintero territorio nazionale stato formato un primo nucleo di funzionari tecnici
che costituiranno i referenti regionali per fornire il necessario supporto ai Comandi provinciali ed
alle Direzioni regionali nella specifica materia e che opereranno in stretta collegamento con lOsservatorio, di cui allart. 7 del decreto. Con lo svolgimento dei corsi successivi che presumibilmente avranno cadenza semestrale, verranno formati ulteriori funzionari in numero tale da soddisfare le esigenze connesse alle domande di esame dei progetti e di deroghe che facciano uso
dellapproccio ingegneristico.
Si soggiunge infine che da parte degli uffici delle Direzione Centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, sono in corso di predisposizione le linee guida per la verifica dei progetti redatti
con la metodologia prestazionale e per la verifica del sistema di gestione della sicurezza antincendio. Dette linee guida, prima di essere emanate, verranno condivise con lOsservatorio, in
corso di formalizzazione, e con i predetti referenti regionali.
Lettera Circolare prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio Trasmissione delle linee guida per lapprovazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dallOsservatorio.
Al fine di disciplinare, in modo uniforme e coordinato, la progettazione antincendio basata sull'approccio ingegneristico, questa Amministrazione ha intrapreso le seguenti iniziative:
- ha emanalo il DM 9 maggio 2007 con il quale sono state definite le direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; in particolare il provvedimene ha stabilito i criteri da adottare per effettuare la valutazione quantitativa del rischio di incendio,
fissando nel contempo le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalit per
l'esposizione dei risultati;
- ha emanato la lettera circolare n. 4921 del 17 luglio 2007, con la quale sono stati forniti agli
organi territoriali del CNVVF i primi chiarimenti ed indirizzi applicativi sulla corretta modalit
di attuazione della nuova metodologia;
- ha intrapreso un programma di formazione attraverso appositi corsi rivolti ai funzionari tecnici
laureali del CNVVF in modo tale che, a livello regionale in prima istanza e successivamente in
ambito provinciale, fossero presenti specifiche professionalit in grado di supportare l'attivit
dei funzionari incaricati dell'esame del progetti sviluppali utilizzando l'approccio ingegneristico;
- ha istituito l'Osservatorio per lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (art 7 DM
9/5/2007) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamali all'attuazione
delle disposizioni inerenti il metodo prestazionale; rientrano tra l'altro tra i compiti dell'Osservatorio l'attivit di monitoraggio e l'adozione di misure tese ad uniformare le modalit applicative dell'approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi.
Per proseguire con sempre maggiore incisivit e concretezza nell'azione di coordinamento ed
indirizzo dell'attivit di codesti Uffici nel settore in argomento, evitando tuttavia di fornire indicazioni di tipo prescrittivo che non sarebbero coerenti con lo spirito proprio dell'approccio ingegneristico, sono state elaborale le "Linee guida per l'approvazione dei progetti", che si trasmettono in allegato alla presente lettera circolare.
Il documento in questione il risultato dell'attivit dell'Osservatorio e delle indicazioni scaturite
durante i corsi finora conclusi e vuole essere un primo concreto strumento di supporlo per l'attivit di analisi e valutazione dei progetti predisposti facendo ricorso alla metodologia in argomento.
Ovviamente con il progredire delle conoscenze e sulla base delle proposte che, si auspica, potranno essere formulale da codesti Uffici, dette linee guida saranno aggiornate ed integrate per
renderle sempre pi rispondenti alle necessit contingenti, all'esperienza maturala e al progredire della letteratura tecnico-scientifica in materia.
Si evidenzia che, coerentemente con i principi prescelti per lo sviluppo dell'approccio ingegneristico nell'attivit di prevenzione incendi, l'utilizzo delle linee guida potr avere una maggiore
efficacia qualora le stesse siano utilizzale, almeno nella fase di prima applicazione, con l'ausilio
dei funzionari tecnici che hanno gi frequentato il corso di formazione.
Si soggiunge, inoltre, che per consentire all'Osservatorio di espletare concretamente la prevista
funzione di monitoraggio, stata predisposta una apposita scheda di rilevamento dati, anch'essa allegata alla presente, mediante la quale dovranno essere inviate le informazioni sulle
pratiche di prevenzione incendi i cui progetti sono stati predisposti facendo ricorso allapproccio
ingegneristico: dette schede dovranno essere tempestivamente inviale al seguente indirizzo di
posta elettronica: osservatorio.fse@vigilfuoco.it.
La compilazione della scheda risulta semplificala in quanto si pone l'obiettivo di raccogliere solo
i dati essenziali sui progetti approvati, mentre per eventuali, ulteriori approfondimenti sar cura
dell'Osservatorio contattare direttamente il compilatore. A lai fine nella pane terminale della
scheda viene richiesto il nominativo ed il recapito di posta elettronica del funzionario incaricalo
per l'istruzione del procedimento, da individuare, preferibilmente, tra quelli che hanno gi seguito lo specifico corso di formazione. Qualora tale funzionario non fosse disponibile nella sede
provinciale ed in attesa del completamento del percorso formativo gi intrapreso, potr essere
coinvolto il funzionario certamente presente presso la competerne Direzione regionale.
Stante la particolare rilevanza della materia, si ritiene imprescindibile la fattiva collaborazione di
codesti Uffici, su cui si confida.
DM 9 maggio 2007 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il presente documento redatto con riferimento a quanto previsto dal D.M. 9/5/07 allo scopo di
fornire ai funzionari tecnici del Corpo Nazionale VV.F. gi formati nello specifico argomento, che
esamineranno i progetti redatti con lapproccio ingegneristico, elementi utili alla valutazione.
Non vuole rappresentare una lista in cui ogni punto deve essere verificato, ma piuttosto un
insieme di indicazioni da utilizzare ove applicabili.
Si evidenzia che data la particolarit del processo di progettazione appare estremamente opportuno favorire una fase di confronto tra progettista e il Comando P.le VVF prima del completo
sviluppo della progettazione stessa, allo scopo di poter valutare e condividere alcuni aspetti fondamentali quali ad esempio: lidentificazione degli obiettivi di sicurezza, dei livelli di prestazione,
degli scenari di incendio, della scelta dei modelli per lanalisi delle conseguenze ecc.
Tenuto conto quanto gi previsto dallallegato I al D.M. 4/5/98 si riporta di seguito lelenco delle
informazioni e della documentazione aggiuntiva che dovr essere fornita in caso di progettazione
svolta con lapproccio ingegneristico; le parti in corsivo sono tratte direttamente dal D.M. 9/5/07.
2. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE( 9)
La scheda informativa generale oltre a quanto gi previsto dal D.M. 4/5/98 deve contenere le
Indicazione del responsabile dellattivit.
Individuazione del responsabile della progettazione antincendio generale.
Individuazione del progettista che utilizza lapproccio ingegneristico e del progettista che ha
prodotto il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) qualora diversi al responsabile della progettazione antincendio generale.
Finalit per le quali applicato lapproccio ingegneristico, tra cui in particolare:
relativamente agli aspetti di prevenzione incendi:
analisi dei campi termici generati;
analisi della diffusione dei fumi e verifica delle vie di esodo;
valutazione dei tempi di esodo;
valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture;
valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco della costruzione o di parte di essa;
relativamente ad altri particolari aspetti:
protezione di beni o infrastrutture;
prosecuzione attivit (business continuity).
Deve risultare chiaro quali aspetti della progettazione vengono affrontati tramite lapproccio ingegneristico e quali ne sono esclusi.
(Nota: un particolare progetto pu prevedere lanalisi della diffusione dei fumi in relazione ai tempi di esodo
ma garantire i requisiti di resistenza al fuoco con analisi di tipo prescrittivo).
La scheda informativa generale deve essere firmata dal responsabile dellattivit e da tutti i
soggetti coinvolti nella progettazione. Tutta la documentazione di progetto deve comunque essere firmata dal responsabile dellattivit che ha prodotto listanza.
In caso di voltura o di variazione del responsabile legale tra la fase di esame progetto e quella
di richiesta di visita di controllo, il nuovo responsabile dovr firmare la documentazione di progetto precedentemente approvata in fase di esame progetto, allo scopo di dimostrare di essere
consapevole delle limitazioni collegate a questo tipo di analisi (soprattutto in termini del mantenimento delle condizioni e delle limitazioni di esercizio previste dal SGSA).
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e DM 7/8/2012, le informazioni
richieste nella vecchia Scheda informativa generale sono state inserite nel modello di istanza di valutazione del progetto PIN 1-2012 - Valutazione progetto.
L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio caratterizzato da una prima fase in cui
sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni pi rappresentative del
rischio al quale l'attivit esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli
obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario
tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attivit, ove sintetizzato il
processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
Il sommario tecnico deve contenere:
definizione del progetto, identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, identificazione
dei livelli di prestazione e degli scenari di incendio.
Il sommario tecnico deve contenere in particolare la descrizione dei punti previsti nella prima
definizione del progetto;
identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio;
identificazione dei livelli di prestazione;
identificazione degli scenari di incendio.
Con riferimento ai punti sopra elencati dovranno essere presenti degli allegati costituiti da elaborati grafici, schemi e sezioni che permettano la chiara individuazione delle attivit che si intendono svolgere; tali elaborati potranno essere specifici oppure fare riferimento alla documentazione di progetto pi generale, come quella che illustra lattivit, che in tal caso dovr essere
firmata anche dal progettista che utilizza lapproccio ingegneristico e del progettista che ha prodotto il SGSA.
3.1. Definizione del progetto
Nella progettazione svolta con lapproccio ingegneristico alcuni elementi sono di particolare rilevanza nella definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio e, di conseguenza, nella selezione
degli scenari. Questa parte della documentazione deve esplicitare in modo chiaro gli elementi
che, sulla base del giudizio del professionista, costituiscono delle criticit ai fini della valutazione.
(Esempio: la descrizione dettagliata della costruzione con particolare riferimento alla suddivisione degli
ambienti, alle aperture di ventilazione e alla presenza di infissi, alle barriere che ostacolano il movimento
degli effluenti, alle vie di esodo, ai compartimenti antincendio e/o antifumo, alle strutture e ai materiali,
il lay- out degli impianti, la distribuzione degli arredi e dei materiali combustibili, la presenza di impianti
di ventilazione e di condizionamento, le aperture di aerazione e tipologia di infissi, la presenza di persone,
la loro distribuzione, la loro occupazione principale e le eventuali limitazioni o impedimenti per un normale esodo dalla costruzione, ecc.).
In questa sezione non si tratta di indicare le soluzioni o i sistemi che verranno successivamente
ipotizzati come misure compensative e dimensionati mediante lanalisi ingegneristica, ma di illustrare la situazione esistente o di progetto, necessaria come base per le successive analisi.
(Esempio: un impianto di estrazione dei fumi o altre misure compensative)
Devono essere fornite le seguenti informazioni.
Eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari
dell'attivit fornendo informazioni circa:
difformit rispetto a regole tecniche che rendono necessario un procedimento di deroga;
scostamenti rispetto a standard di possibile riferimento (es. D.M. 10/03/98);
particolari esigenze di tutela di un bene;
esigenze di garantire la prosecuzione dellattivit.
Individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d'uso prevista, come
gi previsto dal D.M. 4/5/98 (ed in particolare dallallegato I punto A.2.1) e dal D.M.
10/03/98 (ed in particolare dagli allegati I e II).
Descrizione delle condizioni ambientali per l'individuazione dei dati necessari per la valu-
tazione degli effetti che si potrebbero produrre, come gi previsto dal D.M. 4/5/98 (ed in
particolare dallallegato I punto A.2.2) e dal D.M. 10/03/98 (ed in particolare dagli allegati I
e II) fornendo in particolare le seguenti informazioni:
principali caratteristiche costruttive degli edifici;
indicazioni planovolumetriche degli ambienti;
compartimenti antincendio/antifumo;
sistemi di ventilazione naturale, come:
sistemi di ventilazione meccanica, come:
aperture prive di infisso;
aperture con infisso;
evacuatori di fumo e calore naturali;
impianti di ventilazione (presenza ed ubicazione delle condotte di mandata e di ripresa
dellaria, dei punti di espulsione e di immissione dellaria e degli elementi principali dellimpianto);
portata dellimpianto
presenza ed ubicazione di serrande tagliafuoco;
evacuatori di fumo e calore motorizzati;
sistemi di attivazione dellimpianto di ventilazione.
Caratteristiche del sistema delle vie desodo:
dimensioni dei percorsi;
collegamenti tra i piani;
tipologia degli infissi.
Impianti di protezione attiva:
sistemi di rivelazione ed allarme incendio;
sistemi di spegnimento manuali ed automatici.
Analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla
destinazione d'uso prevista, come gi previsto dal D.M. 4/5/98 (ed in particolare dallallegato
I punto A.2.2) e dal D.M. 10/03/98 (ed in particolare dagli allegati I e II) fornendo in particolare le seguenti informazioni:
tipologia degli occupanti:
famigliarit con lambiente;
presenza di anziani o bambini;
presenza di disabili (con limitazione delle capacit motorie, con limitazione delle capacit
visive, con limitazione delle capacit uditive, con problematiche psicologiche o mentali);
stato di veglia o di sonno;
presenza di persone con compiti particolari che devono ritardare lesodo;
presenza di persone con restrizione della libert (carceri, istituti di pena, ecc.);
numero e distribuzione degli occupanti allinterno dei locali (affollamento delle aree) nelle
condizioni pi sfavorevoli ai fini dellesodo
3.2. Identificazione degli Obiettivi di sicurezza antincendio
In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in conformit
dell'attivit in esame, ivi compresa la sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono
Gli obiettivi di sicurezza antincendio dovranno essere esattamente individuati in relazione al caso
in esame, anche in relazione agli obiettivi generali gi previsti dalla Direttiva Europea Prodotti
da Costruzione, requisito essenziale sicurezza in caso di incendio di seguito riportati.
la capacit portante dell'opera deve essere garantita per un periodo di tempo determinato;
la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere deve essere
la propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata;
gli occupanti devono essere in grado di lasciare l'opera o di essere soccorsi altrimenti;
deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
In funzione quindi delle finalit, riportate nella Scheda informativa generale, per le quali viene
applicata lanalisi utilizzando lapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio,
(Esempio: ammettere una lunghezza delle vie di esodo maggiore di quanto previsto dalla regola tecnica)
dovranno essere definiti i relativi obiettivi di sicurezza antincendio.
(Esempio: gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro)
3.3. Identificazione dei Livelli di prestazione
In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi;
questi vanno espressi in valori numerici e comprendere tutti i parametri che poi saranno necessari alla verifica dei risultati attesi dal progetto
I parametri possono includere, ad esempio:
livelli di temperatura massima alla quale si pu essere esposti,
livelli di visibilit,
livelli di irraggiamento termico a cui le persone o gli elementi possono essere esposti,
livelli di concentrazione delle specie tossiche.
Il progettista dovr fornire giustificazioni in merito alle scelte operate con riferimento a disposizioni normative o, in mancanza di queste, sulla base di quanto reperibile in letteratura avendo a
riferimento in ogni caso le effettive condizioni ambientali delledificio.
A questi vanno aggiunti i livelli di prestazione richiesti per la costruzione, secondo quanto indicato
nel DM 9/3/2007 e indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento come criteri
valutativi delle prestazioni richieste.
(Esempio: una condizione di carico critica, una temperatura critica, uno stato deformativo critico, ecc.).
Tali valori possono, ad esempio, essere desunti dalle norme ISO/TR 13387, BS 7974, EN 19911-2, dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9/05/2001, dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/1/2008, ecc.
Si riportano di seguito alcune considerazioni su alcuni parametri:
Livelli di temperatura. Il livello di temperatura massima ammissibile pu variare in funzione degli obiettivi antincendio (esodo degli occupanti, permanenza del personale addetto
per il tempo necessario alla messa in sicurezza degli impianti, intervento dei soccorritori)
(Esempio: per gli occupanti pu essere in genere ritenuta ammissibile una esposizione ad una temperatura
non superiore a 50 60 C per il tempo di esodo; i valori possono variare e devono sempre essere giustificati).
Livelli di visibilit. La visibilit ammessa lungo le vie di esodo deve essere definita per un
certo periodo temporale e relativamente alla quota cui sono posizionate le segnalazioni che
indicano il percorso desodo. E necessario essere consapevoli che la tipologia dei segnali
(riflettenti, luminosi) e la loro posizione pu influenzare i valori ammissibili.
(Esempio: per gli occupanti pu essere in genere ritenuta ammissibile una visibilit di 10 m per tutto il
tempo necessario al completo esodo; valori diversi, comunque possibili, devono essere giustificati. Pu
essere giustificata per i soccorritori lassunzione di livelli di visibilit ridotti ma garantiti per il tempo necessario allintervento).
Livelli di irraggiamento. Il livello di irraggiamento deve intendersi risultante dal contributo
della sorgente di incendio, dei prodotti della combustione (fumi, gas) e delle strutture (pareti, solai).
(Esempio: come limiti allirraggiamento possono essere presi a riferimento i valori di soglia previsti dal
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9/5/2001; per quanto riguarda gli effetti sulle persone suddetto
decreto riporta il limite massimo di 3 kW/m2 per lesioni reversibili. In considerazione del fatto che tali valori
sono riferiti ad un ambito industriale ed a particolari condizioni di esercizio, valori usualmente accettabili ai
fini del raggiungimento dellobiettivo di realizzare esodi in sicurezza, non sono superiori a 2 kW/m2, per un
limitato tempo di esposizione. Questi valori, o i corrispettivi valori di dose assorbita, devono essere documentati in relazione allo scenario in esame ed alle indicazioni disponibili in normative o in letteratura.)
Livelli di concentrazione delle specie tossiche. Allo stato attuale delle conoscenze,
vivamente consigliato escludere dai parametri identificativi degli obiettivi di sicurezza il livello di concentrazione delle specie tossiche raggiunto durante lincendio, in quanto gli algoritmi oggi disponibili non consentono di prevederne la distribuzione dei valori nello spazio
e nel tempo con sufficiente attendibilit. Pi prudentemente possono essere adottate modalit indirette di affrontare il problema delle specie tossiche prodotte.
(Esempio: prescrivere, in via cautelativa, che una persona non possa essere esposta, neanche per brevissimi intervalli di tempo allazione del fumo e dei gas di combustione, ad esempio imponendo unaltezza
minima dal pavimento (1,8 o 2 m) libera dal fumo e dai gas di combustione, nelle vie di esodo almeno
durante levacuazione dalledificio incendiato.)
(Esempio: imporre adeguati valori minimi di visibilit nelle vie di esodo per determinati intervalli di tempo,
a condizione che non siano presenti materiali combustibili tali da dar luogo a fuochi covanti o a produzione
di cianuri, clorurati, fluorurati, ecc. Generalmente con visibilit dellordine di 10 m o superiore pu risultare accettabile trascurare la valutazione delle specie tossiche presenti, nelle condizioni suddette.)
3.4. Scenari di incendio
Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti,
svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di progettazione prestazionale.
L'identificazione degli elementi di rischio d'incendio che caratterizzano una specifica attivit, se
condotta in conformit a quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e
dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, permette di definire gli scenari d'incendio,
di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i pi gravosi per lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle
squadre di soccorsi.
Ai fini della definizione dei possibili scenari di incendio, di preminente importanza sono le condizioni caratterizzanti il materiale combustibile.
tasso di crescita del rilascio termico e picco della potenza termica (HRRmax);
tasso di sviluppo dei prodotti della combustione.
La documentazione dovr fornire unaccurata descrizione dei materiali combustibili presenti
nella parte delledificio interessata dagli scenari e le loro caratteristiche.
In particolare devono essere individuati e segnalati gli scenari corrispondenti ad eventuali distribuzioni non uniformi del carico di incendio, che possono determinare incendi di tipo localizzato,
e devono essere forniti i dati relativi al carico di incendio previsto nelle aree di massima concentrazione.
Con riferimento al punto 4.2 c.3 dellallegato al D.M. 9/5/2007 e alle richiamate indicazioni riguardanti la definizione del carico di incendio specifico di progetto (punto 4.2 dellallegato al D.M.
9/3/2007), si precisa quanto di seguito indicato. Nel caso in cui il progettista intenda avvalersi
della possibilit di modellare il contributo offerto dalle misure di protezione limitative del carico
di incendio specifico, cui corrispondono i vari coefficienti dni, allo stato attuale delle conoscenze,
la modellazione potr essere effettuata esclusivamente per le misure di cui ai coefficienti dn1,
dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7 della tabella 3 dellallegato al D.M. 9/3/2007,( 10) dando adeguata documentazione in merito allefficacia dei sistemi adottati e in merito ai dati tecnici che ne consentono
realisticamente una modellazione.
I coefficienti ni (funzione delle misure di protezione) della tab. 3 dellall. al D.M. 9/3/2007 che possono
essere presi in considerazione sono: n1-n2 (sistemi automatici di estinzione), n3 (sistemi di evacuazione
automatico fumo e calore), n4 (sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme incendio), n5
(squadra aziendale antincendio), n6-n7 (rete idrica antincendio).
Si fa presente inoltre che la modellazione delle misure di protezione limitative del carico di incendio specifico, cos come ladozione dei valori dni previsti in tabella, potr essere condotta
unicamente con riferimento a misure in grado di espletare la loro protezione nellarco delle 24
In generale pu essere accettabile schematizzare lincendio come una sorgente di tipo volumetrico, ossia come una sorta di bruciatore che rilascia calore (Heat Realease Rate HRR) e
determinate quantit di particolato (soot) ed in certi casi anche di gas, sulla base di indicazioni
date dal progettista che dovr giustificare le scelte operate.
I valori assunti dal progettista per la costruzione della curva HRR corrispondente ad un dato
scenario devono essere opportunamente giustificati.
(Esempio: definire il valore di t, tempo necessario per raggiungere il tasso di rilascio termico pari a 1
MW e il valore di HRRf, massimo tasso di rilascio termico prodotto da 1 m2 di incendio nel caso di combustione controllata dal combustibile).
(Esempio: un riferimento condiviso , in ambito civile, la tabella E5 dellEurocodice EN 1991 -1-2 che si
riporta di seguito).
(Esempio: in ambito industriale ma sempre con riferimento ad incendi in ambiente confinato, si pu far riferimento a valori diversi purch riconducibili a studi e sperimentazioni effettuate in tale ambito).
Nel caso in cui, in alternativa alladozione della sorgente di tipo volumetrico, il progettista intende
adottare modelli approssimati di combustione per prevedere (invece di prescrivere come nel
caso precedente di sorgente di tipo volumetrico) il rateo di produzione di calore in funzione dei
materiali combustibili presenti e delle temperature raggiunte nelle diverse fasi di sviluppo dellincendio, dovr illustrare e giustificare il modello adottato e la schematizzazione effettuata.
Si evidenzia che elementi di criticit riguardano la dimensione della mesh (analisi di sensitivit)
e la definizione delle propriet dei materiali. I livelli di HRR sviluppati dal modello approssimato
di combustione dovrebbero essere confrontati con i valori individuabili nella letteratura tecnica
per le specifiche attivit come, ad esempio, i valori riportati nella succitata tabella E5.
Livelli di HRR fortemente difformi da quelli disponibili in letteratura dovrebbero indurre il progettista ad approfondire il grado di affidabilit dei dati di input del modello di combustione.
Si segnala inoltre che rapide diminuzioni di HRR dovute allentrata in funzione di sistemi di spegnimento possono essere adottate purch il progettista sia in grado di dimostrare lefficacia del
sistema di spegnimento che si intende adottare, mediante indagini sperimentali condotte dal
produttore del sistema di spegnimento ovvero attraverso il ricorso a dati disponibili nella letteratura tecnica che si adattino puntualmente al sistema adottato. Si sottolinea, infatti, che qualsiasi prestazione assunta arbitrariamente e non adeguatamente supportata, del sistema di spegnimento, come di qualsiasi altra misura di protezione dallincendio adottata, contraria ai principi della Direttiva Prodotti da Costruzione.
Va evidenziato, altres, che la scelta del rateo di produzione del particolato rappresenta un
momento di criticit; infatti, la combustione di un modesto quantitativo di materiale plastico,
come un apparecchio televisivo o una poltrona, pu avere dal punto di vista della diffusione dei
fumi nella fase di pre-flashover, importante nella valutazione dellesodo dei presenti, conseguenze molto pi gravose di un incendio di legno o carta con livelli di picco termico anche molto
(Esempio: per materiali cellulosici quali legno, carta, ecc. pu essere accettabile un rateo di produzione
di particolato di 0,01 kgsoot /kgcomb)
(Esempio: per materiali plastici quali, PVC, poliuretano, ecc. il rateo pu crescere di un ordine di grandezza e arrivare a 0,08 0,10 kgsoot /kgcomb o anche maggiore con effetti molto pi gravosi)
Ugualmente importanti, nella definizione degli scenari di incendio, sono le condizioni al contorno,
riassumibili nelle informazioni seguenti, le quali hanno incidenza sulla disponibilit del comburente e sulla movimentazione degli effluenti.
Caratteristiche dell'edificio.
Geometria dei locali e caratteristiche termiche delle pareti e dei solai.
(Nota: nel caso in cui i suddetti parametri non vengono considerati ai fini del calcolo deve essere fornita
una adeguata giustificazione. In genere considerare le pareti ed i solai come superfici adiabatiche, trascurando in tal modo la frazione di calore assorbita dagli elementi costruttivi, pu risultare conservativo
in relazione alle temperature raggiunte nellambiente, ma non necessariamente conservativo per la stratificazione dei fumi).
Condizioni di ventilazione naturale interna ed esterna, con riferimento a:
infiltrazioni naturali nellambiente (leakage);
presenza di cavedi;
presenza di camini ;
presenza di elementi di chiusura dei vani in materiale plastico termofondente;
aperture con infisso (porte e finestre) specificando:
la tipologia degli infissi,
le caratteristiche dimensionali e costruttive specificando nel caso di infissi con vetro la tipologia e lo spessore del vetro nonch i valori della temperatura e/o del flusso critico che comportano una rottura efficace ai fini della ventilazione;
presenza di EFC e loro descrizione.
Condizioni di ventilazione meccanica, con riferimento a:
impianto di ventilazione, specificando:
la presenza e lubicazione delle condotte di mandata e di ripresa dellaria dellimpianto, delle
relative apparecchiature e dei punti di espulsione e di immissione dellaria nonch della portata daria,
la presenza ed ubicazione di serrande tagliafuoco,
sistemi di attivazione e di spegnimento dellimpianto di ventilazione.
Stato delle porte e delle finestre con riferimento alla situazione di apertura/chiusura in funzione del tempo, con riferimento a:
apertura dallinizio della simulazione;
chiusura con leakage;
apertura ad un certo tempo per una azione (persone durante lesodo, soccorritori);
apertura ad un certo tempo per rottura dei vetri (totale/parziale);
crollo parziale delle strutture di sconfinamento.
Per concludere la definizione dello scenario occorre richiedere precisazioni circa le condizioni
Categoria occupanti, come:
visitatori occasionali;
Stato psico-fisico.
Grado di familiarit dei presenti con lambiente.
Stato di veglia/sonno.
Di solito si avr un insieme di scenari di incendio, ed a questo proposito dovranno essere prodotti
specifici elaborati grafici che illustrino:
la localizzazione e le condizioni al contorno degli scenari di incendio;
lindividuazione dettagliata delle caratteristiche degli occupanti
4.1. Generalit
Il D.M. 9/5/2007 prevede la redazione di una Documentazione di Progetto specifica per la seconda fase, relativa allanalisi quantitativa.
In questa fase deve essere definita la soluzione progettuale (la compensazione del rischio di
incendio), la scelta del modello e le relative approssimazioni, leffettuazione del calcolo delle
conseguenze degli scenari di incendio, lillustrazione dei risultati dellelaborazione ed il loro confronto con i livelli di prestazione.
4.2. Definizione della soluzione progettuale (Compensazione del rischio incendio)
Questa parte della Documentazione di Progetto contiene la descrizione dei provvedimenti da
adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture
e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo ad eventuali norme tecniche di prodotto
prese a riferimento.
Descrizione della strategia scelta per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Misure di prevenzione e loro caratteristiche:
sostituzione di materiali combustibili con altri non combustibili,
sistemi di sicurezza a saturazione,
ventilazione dei locali.
Misure di protezione passiva e loro caratteristiche:
strutture resistenti al fuoco,
compartimenti antincendio/antifumo,
porte e chiusure tagliafuoco,
sistemi di contenimento dei fumi,
barriere al fumo,
materiali classificati ai fini della reazione al fuoco.
Misure di protezione attiva e loro caratteristiche:
ventilazione ordinaria,
ventilazione in caso di incendio (estrazione meccanizzata dei fumi e/o impianti di immissione). In
questo caso i motori di aspirazione devono essere in grado di sopportare le temperature raggiunte
con riferimento alle prestazioni individuate nel D.M. 16/2/2007,
impianti di rivelazione e loro caratteristiche compreso il Response Time Index (RTI) necessario
per la stima del tempo attivazione impianti e di intervento,
impianti di spegnimento o di soppressione.
Presenza di tavole di progetto che illustrino in maniera univoca le soluzioni adottate.
4.3. Scelta dei modelli di calcolo
Il passo successivo per il progettista consiste nella scelta dei modelli di calcolo da applicare al
caso in esame per la valutazione dello sviluppo degli incendi di progetto e le loro possibili conseguenze; il progettista deve fornire sufficienti informazioni sul modello utilizzato.
4.3.1. Modelli utilizzati
Il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinch sia
dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato.
Il progettista, sulla base di valutazioni inerenti alla complessit del progetto, pu optare tra i
modelli di calcolo che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a disposizione.
Il progettista che intende adottare i metodi di calcolo maggiormente sofisticati, deve possedere
una particolare competenza nel loro utilizzo, nonch unapprofondita conoscenza dei fondamenti
teorici che ne sono alla base e della dinamica dellincendio. Allo stato attuale i modelli pi frequentemente utilizzati sono:
modelli analitici semplificati
modelli di simulazione dellincendio a zone per ambienti confinati (CFast, Ozone)
modelli di simulazione dellincendio di campo (FDS, CFX, Fluent)
modelli di simulazione dellesodo
modelli di simulazione del comportamento strutturale in caso lincendio (Ansys, Adina,
Abaco, Diana, Safir)
Allo stato attuale si richiama il fatto che modelli analitici semplificati (manuali) possono garantire
buone stime di effetti specifici dellincendio come, ad esempio, il calcolo del tempo di flashover
in un locale, mentre per analisi pi complesse che coinvolgano interazioni dipendenti dal tempo
di pi processi di tipo fisico e chimico presenti nello sviluppo di un incendio si ricorre generalmente a modelli di tipo automatico.
E possibile anche lutilizzo di pi tipologie di modelli come ad esempio:
luso di modelli specifici per la valutazione del tempo di attivazione di un impianto di rivela-
zione o di spegnimento, della rottura di un vetro in funzione della temperatura ecc., utilizzando poi i dati ricavati in una modellazione pi complessa, ad esempio effettuata con modelli di campo;
luso di modelli semplificati (ad esempio a zone) per valutare in una prima fase le condizioni
di maggiore criticit per poi approfondire la trattazione degli effetti con modelli pi complessi.
Si ricorda come importante riferimento che il problema dellaccuratezza dei modelli di tipo automatico stato analizzato in ambito ISO (documento ISO TR 13387), che fa riferimento anche
alla guida della American Society for Testing and Materials (ASTM E 1355-97 - Standard guide
for evaluating the predictive capability of deterministic fire models).
In generale ad output molto dettagliati corrispondono input pi complessi e maggiori tempi di
esecuzione sul computer. Utilizzando un qualsiasi modello automatico, necessario che il progettista valuti la sensibilit degli output al variare degli input (analisi di sensitivit).
Se piccole variazioni dei dati di ingresso, o di alcuni di questi, portano a forti cambiamenti nei
risultati, necessario considerare con grande attenzione e cautela i dati di input critici.
Il progettista deve inoltre distinguere tra parametri interni ed esterni al modello.
Alcuni parametri interni del Modello possono, infatti, essere modificati dallutente (ad esempio,
nei modelli di fluidodinamica numerica la dimensione della griglia ed il passo temporale di calcolo
time step).
I parametri esterni sono quelli che costituiscono i valori di input e possono essere distinti nelle
geometrica (dimensioni dellambiente, aperture di ventilazione, comunicazione tra ambienti,
di scenario (legato alla conoscenza del rilascio termico, della velocit di perdita di massa, di
distribuzione del combustibile dello stato delle porte e delle finestre, ecc.);
termofisica (come ad esempio le propriet delle pareti dellambiente tra cui la conduttivit,
il calore specifico, la massa volumica, il contenuto di umidit, lemissivit delle superfici,
Uno dei parametri chiave per la scelta di un modello inoltre la validazione.
Il confronto dei risultati delle simulazioni effettuate con il modello con dati sperimentali particolarmente importante per determinare lapplicabilit di quel software ad una particolare situazione. Gli studi di comparazione tra casi reali e simulazioni effettuate con modelli sono limitati,
ed il numero di analisi sperimentali svolte varia molto da modello a modello.
Il professionista deve dimostrare di avere valutato attentamente gli studi di validazione esistenti
per un particolare modello.
Occorre aver chiaro e documentato linsieme delle possibilit e delle limitazioni di ciascun modello; a tal riguardo, la validazione sperimentale dei modelli cos come la conoscenza delle fonti
originarie dovrebbe essere sempre documentata, come dovrebbe essere sempre dimostrato che
le applicazioni dei modelli sono utilizzate nellambito delle proprie validazioni sperimentali.
Spesso utenti esperti preferiscono utilizzare pi modelli per valutare situazioni particolarmente
4.3.2. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo
Devono essere fornite indicazioni in merito allorigine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo
utilizzati, come ad esempio:
autore o distributore,
versione (non dovrebbero essere utilizzate versioni sperimentali (di solito indicate con la
sigla beta), deve essere indicato se il codice sorgente stato compilato direttamente dallutilizzatore),
inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica,
indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilit dei codici,
limitazioni ed ipotesi alla base della metodologia di calcolo,
documentazione tecnica e manuale utente,
validazioni sperimentali.
4.3.3. La documentazione a corredo dei modelli
E possibile richiedere al progettista informazioni sulla documentazione a corredo dei modelli. Il
documento di riferimento per la documentazione dei modelli la ISO TR 13387 ed il citato ASTM
E 1355-97, che fornisce un metodo di valutazione delle capacit di previsione di un modello di
incendio per usi specifici.
Per mettere in grado lutente di esprimere un giudizio sul modello che si appresta ad utilizzare,
quindi essenziale che sia disponibile, a corredo del modello, adeguata documentazione che
dovr contenere:
le informazioni generali: devono trattare le limitazioni del modello. In particolare devono
essere richiamate in forma generale le limitazioni del modello riguardo al rischio di incendio.
Questo tema di importanza vitale perch da esso dipende luso e linterpretazione corretta
la documentazione tecnica e manuale dellutente: deve essere in grado di conoscere i riferimenti scientifici posti alla base degli algoritmi.
Il progettista deve fornire informazioni sulle caratteristiche principali del modello (di solito ricavabili dalla documentazione tecnica e dal manuale utente), come:
la definizione del tipo di incendio modellato o delle funzioni svolte dal modello;
la descrizione delle basi teoriche dei fenomeni e delle leggi fisiche sulle quali si basa il modello;
lidentificazione delle ipotesi pi importanti e dei limiti di applicazione;
la lista dei programmi ausiliari o dei files dati/richiesti;
le informazioni sulla fonte, il contenuto e luso delle librerie dei dati;
i risultati di quanto attuato per valutare la capacit di previsione del modello;
i riferimenti a lavori di rassegna, testi analitici, prove di comparazione, validazioni sperimentali e controlli gi svolti;
la descrizione dei dati di input e delle specifiche tecniche di input;
lindicazione dei valori di default o le convenzioni generali che li governano;
file di dati di esempio ed i relativi risultati per consentire allutente di verificare la correttezza
dellesecuzione del programma;
le istruzioni che consentano di giudicare se il programma converge verso le soluzioni corrette, ove siano appropriate;
lindicazione del grado di conformit del modello con il documento ISO 13387.
Sulla base della scelta operata (metodi di calcolo manuali o automatici, modelli a zona o di
campo) devono essere prodotte delle tavole grafiche (piante e sezioni) che illustrino le semplificazioni eventualmente adottate nella modellazione e la localizzazione e specificazione, nella
parte di edificio modellata, degli scenari di incendio definiti nel Sommario di Progetto.
La decisione di utilizzare un determinato modello fondamentale e costituisce la base sulla quale
saranno sviluppatati i successivi calcoli.
Deve essere dimostrato che i modelli vengono applicati nel giusto campo di applicazione e con il
sostegno di adeguate validazioni e di analisi di sensitivit.
4.3.4. Parametri e valori associati
La scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere
giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o
a prove sperimentali.
Tra i parametri da utilizzare per la descrizione dellevento necessario indicare quelli per i quali
si resa necessaria una scelta da parte del progettista. Inoltre, a scopo illustrativo dovrebbero
essere indicati gli elementi pi rilevanti del software utilizzato. In questo contesto, quindi:
Per metodi analitici (a seconda dellalgoritmo scelto)
Il tempo reale previsto di simulazione, la velocit di crescita dellincendio, la potenza di picco
dellincendio, il fattore di ventilazione dellambiente, la dinamica della ventilazione (cio istante
di inizio attivazione e istante di raggiungimento del valore di regime o dellapertura completa),
il valore probabile minimo della potenza necessaria al flashover, tempo di flashover, la potenza
massima esprimibile in funzione della ventilazione, la distribuzione del tempo della temperatura
nellambiente ove si sviluppato lincendio, la massa daria richiamata nel pennacchio, la temperatura del pennacchio, la temperatura in funzione del tempo di oggetti combustibili posti nelle
vicinanze del focolare dincendio, lo spessore dello strato superiore caldo di fumo in funzione del
tempo, la densit ottica dei fumi, la concentrazione di monossido di carbonio.
Per modelli a zone
La definizione del volume di controllo e le condizioni al contorno; i dati relativi ai materiali adoperati nella modellazione con le loro caratteristiche termofisiche, leventuale presenza di vento,
la dinamica della ventilazione (cio istante di inizio attivazione e istante di raggiungimento del
valore di regime o dellapertura completa o di rottura dei vetri), velocit delleventuale aria di
estrazione e/o immissione, la curva della potenza termica rilasciata (HRR) in funzione del tempo,
la presenza di vincoli alla combustione dovuti alla disponibilit di ossigeno, il sottomodello di
plume, la produzione di particolato (soot yield) ed eventualmente di specie tossiche, il modello
di irraggiamento, le caratteristiche di eventuali impianti sprinkler e i loro effetti nel corso della
simulazione, il tempo reale previsto di simulazione. Devono poi essere forniti dati che permettano
lanalisi dei risultati come ad esempio landamento delle temperature medie dello strato inferiore
e superiore, landamento della posizione dellinterfaccia tra le zone, il flusso in entrata ed in
uscita da aperture verso lesterno o verso altri locali, landamento della concentrazione di ossigeno e di ossido di carbonio, landamento della visibilit.
Per modelli di campo
La definizione del dominio di calcolo, delle condizioni al contorno (tipo di frontiere, i dati relativi
ai materiali adoperati nella modellazione con le loro caratteristiche termofisiche, leventuale presenza di vento, la dinamica della ventilazione (cio istante di inizio attivazione e istante di raggiungimento del valore di regime o dellapertura completa o di rottura dei vetri), la velocit
delleventuale aria di estrazione e/o immissione, la curva della potenza termica rilasciata (HRR)
in funzione del tempo, la produzione di particolato (soot yield) ed eventualmente di specie tossiche, lanalisi di sensitivit e la scelta della dimensione ottimale di mesh, le caratteristiche di
eventuali impianti sprinkler e i loro effetti nel corso della simulazione (importante verificare la
corretta modellazione che deve essere ben documentata), il tempo reale previsto di simulazione,
il time step e sua congruenza con la dimensione delle celle, le indicazioni sulla convergenza
dellelaborazione. Devono poi essere forniti dati che permettano lanalisi dei risultati (come ad
esempio i piani di temperatura secondo i tre assi cartesiani e posti secondo coordinate opportune, i piani di velocit secondo i tre assi cartesiani e posti secondo coordinate opportune, i piani
di concentrazione di monossido di carbonio secondo i tre assi cartesiani e posti secondo coordinate opportune, i piani orizzontali di visibilit). Fanno parte di questa illustrazione anche la modalit di calcolo dellirraggiamento e il modello di combustione, nel caso si utilizzino software che
consentono la scelta tra diverse opzioni.
Per modelli di analisi strutturale per problematiche inerenti la resistenza al fuoco:
Individuazione di elementi strutturali o sottostrutture che, in condizioni di incendio, possano
considerarsi indipendenti dal punto di vista meccanico dal resto dellimpianto strutturale della
costruzione in esame. Determinazione sperimentale o analitica del riscaldamento degli elementi
strutturali (in presenza o meno di sistemi protettivi purch caratterizzati sperimentalmente nei
valori termofisici) coinvolti dallincendio naturale (descritto da una curva temperatura tempo)
determinato nelle fasi precedenti. Analisi non lineare del comportamento meccanico della sottostruttura individuata al punto precedente, mediante codici di calcolo strutturale che ne simulino
lo stato tensionale e deformativo al variare della temperatura e in presenza dei carichi di progetto
in condizioni di incendio. Con riferimento allEurocodice EN 1991-1-2, e al D.M. 09/03/07, si
avvisa che lanalisi strutturale deve essere condotta in modo tale da riconoscere e valutare gli
effetti delle dilatazioni termiche contrastate e delle deformazioni determinate dallesposizione
allincendio (a meno che il progettista non riconosca a priori che questi effetti, per il caso in
esame, possano ritenersi trascurabili o a favore di sicurezza). Ne deriva che lanalisi strutturale
di uno scenario di incendio schematizzato con un incendio naturale deve necessariamente essere
condotta mediante un modello di calcolo che tenga conto, in presenza di elevate temperature:
delle variazioni delle propriet meccaniche dei materiali
degli effetti delle non linearit geometriche
degli effetti delle non linearit del materiale.
Verifica ulteriore degli elementi strutturali nei confronti della curva di incendio nominale standard
per una durata di esposizione pari alla classe minima di resistenza al fuoco (allegato al D.M. 9
marzo 2007). Il progettista che utilizza un modello a due zone per simulare il caso di un incendio
localizzato (pre-flashover) deve sempre aggiungere anche la valutazione delleffetto dellincendio
localizzato (ad esempio attraverso il metodo di Hasemi, Appendice C di EN 1991-1-2), per poter
valutare le massime temperature raggiunte dagli elementi strutturali nei pressi della sorgente e
la loro conseguente capacit portante.
Per modelli di simulazione dellesodo
Per quanto riguarda i modelli di simulazione di esodo necessario caratterizzare la popolazione
di individui presenti in termini di dimensioni medie normalizzate, velocit, coefficienti di handicap
da applicare ad eventuali persone con diverse abilit, lunghezze e larghezze delle vie di esodo,
descrizione dei percorsi orizzontali e suborizzontali (scale), definizione degli intervalli di tempo
che concorrono a definire il tempo di evacuazione (tempo di rilevazione, tempo di allarme, tempo
di pre-movimento e tempo di percorrenza). Per quanto i tempi di rilevazione, allarme e premovimento, dovranno essere fornite indicazioni sulla loro determinazione. Per questi tipi di modelli in particolare necessario di solito effettuare un numero consistente di simulazioni ottenendo pi che un valore finale un intervallo di risultati. Ulteriori rilevanti informazioni dovrebbero
essere acquisite in modo da consentire la stima del tempo di evacuazione totale; in particolare,
devono essere fornite apposite indicazioni per permettere di stimare:
il tempo di rilevazione e segnalazione di allarme incendio che dipende da vari fattori, come la
presenza di un impianto di rivelazione automatica dincendio, il criterio di allarme utilizzato nella
centrale di controllo e segnalazione dellimpianto, nonch leventuale presenza di ritardo introdotta prima che venga diramata la segnalazione di allarme, ecc.;
il tempo di inizio evacuazione e i va lori che possono ritenersi accettabili nelle varie circostanze;
il tempo per raggiungere un luogo sicuro e gli algoritmi che possono utilizzarsi qualora si voglia
procedere con una semplice determinazione manuale.
Al riguardo, si ritiene utile rammentare che un incendio nellambiente pu essere rilevato, sia
dalle persone presenti nelledificio, sia da un apposito impianto di rivelazione automatica dincendio. Nel primo caso il tempo di rilevazione dellincendio dipende dalla vicinanza delle persone
al luogo di sviluppo dellincendio e dalle condizioni in cui esse si trovano (sveglie, ecc.). Nel
secondo caso il tempo di rilevazione dellincendio influenzato da:
le condizioni fisiche delle persone presenti nellambiente dove viene inviata la segnalazione di
allarme incendio;
il tipo di rivelatori utilizzati nellimpianto (dalleffetto dellincendio rilevato, fumo, calore, dalla
sensibilit di rivelazione, dal tipo di configurazione puntiforme o lineare, ecc.), la buona realizzazione dellimpianto in relazione al posizionamento dei rivelatori nei vari punti dellambiente sorvegliato ed alla loro distanza e lubicazione dei dispositivi ottico-acustici di allarme incendio;
il criterio con il quale viene riconosciuta una situazione di allarme incendio dalla centrale di controllo e segnalazione dellimpianto e, conseguentemente, viene emessa nelledificio la segnalazione ottico-acustica di allarme (a volte pu essere previsto un ritardo nella segnalazione per
consentire alla squadra di emergenza antincendio di verificare leffettiva presenza dellincendio);
le condizioni di manutenzione dellimpianto.
Utili indicazioni sui tempi di ritardo nellesodo sono fornite dalla norma BS PD 7974-6.
4.3.5. Confronto fra risultati e livelli di prestazione
In funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di
verificare il rispetto di tutti i livelli di prestazione indicati nellanalisi preliminare, al fine di evidenziare ladeguatezza delle misure di sicurezza che si intendono adottare.
Nella Documentazione di Progetto devono essere ben evidenti:
tutti i parametri valutati che devono essere puntualmente messi a confronto con livelli di
prestazione previsti;
i risultati delle elaborazioni e i valori che assumono i parametri suddetti. Con riferimento a
questultimi devono essere date notizie circa la corretta modalit di elaborazione dei numerosissimi dati di output che provengono dalle elaborazioni eseguite con i modelli numerici
avanzati dincendio. Infatti, eseguendo medie aritmetiche, ponderate, ecc., parziali su uno
o pi dati provenienti da determinati punti dellambiente di simulazione, possono alterarsi
significativamente i risultati delle elaborazioni.
(Esempio: nel caso di impiego di un modello di campo con presenza milioni di celle, definire in che modo
viene valutata la temperatura rappresentativa dellambiente o laltezza di interfaccia a partire dai risultati
forniti, ad un determinato istante, da ogni singola cella).
(Esempio: se si valuta la resistenza al fuoco con limpiego di una curva di incendio naturale determinata
tramite un modello di campo, occorre stimare la variazione della temperatura dei gas di combustione in
prossimit dellelemento costruttivo in esame; al riguardo la temperatura della curva di incendio pu
assumere valori notevolmente diversi vengono mediati i valori delle sole celle che lambiscono i contorni
dellelemento costruttivo, oppure se per qualche motivo si fa la media dei valori relativi anche ad altre
celle pi distanti.
Lesito dellelaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che
presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per lanalisi svolta
Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input. Tutta la documentazione dovr su,
richiesta del Comando provinciale Vigili del Fuoco, essere consegnata in formato elettronico.
In alcuni casi particolarmente complessi potrebbero essere utili delle prove dal vero, in scala
reale o ridotta, sia come integrazione delle simulazioni informatiche che come visualizzazione
dei macro percorsi del fumo caldo/freddo e come raccolta dati sulla curva HRR globale e sul tasso
di pirolisi comprensivi della mutua interazione tra sorgenti combustibili.
Come gi richiamato in precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i soggetti
interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa documentazione sar chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte
Documenti simili a Approccio
Codice Prevenzione Incendi Strutture Acciaio
bando vdf
Altro di carlo.doimo
Quesiti Locali di pubblico spettacolo.pdf
Gazzetta ufficiale giugno 2017
Guida VVF 1
goldtrumpeter
D.P.R. 151 1.8.2011
Depositi GPL (Inf 13 Mc)-Testo Coordinato.v4.1
VVF Concorso N 3 Domanda N 66166
accordo-datori-lavoro-rspp n223 21-12-2011.pdf
DM Pubblico Spettacolo Regola Tecnica Agg 2012

References: Art. 3

Art. 4
 art. 3

Art. 5
 art. 3
 art. 6
 art. 4

Art. 6

Art. 7