Source: http://docplayer.cz/182808670-Hlasic-koure-opticky-mhg-262i-a-mhg-262-pokyny-pro-projektovani-montaz-udrzbu-verze-06-2013.html
Timestamp: 2020-04-10 10:17:37+00:00

Document:
Hlásič kouře optický MHG 262i a MHG 262 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu Verze 06/ PDF Free Download
Hlásič kouře optický MHG 262i a MHG 262 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu Verze 06/2013
Download "Hlásič kouře optický MHG 262i a MHG 262 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu Verze 06/2013"
1 1. VŠEOBECNĚ Interaktivní adresovatelný optický hlásič kouře MHG 262i a MHG 262 se používá jako detektor pro automatickou signalizaci požáru všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných nebo kapalných látek, které při zahřátí nebo hoření vyvíjejí kouř. Hlásič se připojuje k ústřednám MHU 110, MHU 111 a MHU 115, případně i MHU 109, vyráběnými ve firmě LITES Liberec s.r.o. Instaluje se do zásuvky MHY 734. K hlásiči je možné připojit signální svítidlo paralelní signalizace MHS 409, resp. MHS 408. Poznámka: V případě připojení hlásiče k ústředně MHU 109 nelze některé z jeho vlastností plně využít (hlídání zaprášení), nebo nelze využít vůbec (předpoplach). Hlásič se na ústředně zobrazuje pouze jako adresovatelný. Hlásič MHG 262i má vestavěný izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásič MHG 262 splňuje požadavky normy ČSN EN 54-7, hlásič MHG 262i splňuje i požadavky normy ČSN EN Jako čidlo kouře používá hlásič optickou komoru s vysílací diodou modrého světla a přijímací detekční diodu. Vysílací dioda vyzařuje velmi krátké a intenzivní impulsy modrého světla do optické komory, jejíž hlavní součástí jsou dvě clony, které zabraňují přímému dopadu světla na přijímací diodu. Vnikne-li do optické komory kouř, potom v prostoru nad clonami dojde k rozptylu světla na částicích kouře a rozptýlené světlo dopadá na přijímací diodu. Impulsní signál zachycený přijímací diodou je zesílen zesilovačem. Hodnota výstupního impulsního napětí se zpracovává pomocí SW, který analyzuje, zda jde o požár (vniknutí kouře) nebo jiný vliv, který případně koriguje. Výsledný stav SW vyhodnocení předá hlásič ústředně, která po zpracování tohoto stavu rozhoduje o zpětné aktivaci optické signalizace hlásiče (2 LED, případně paralelní signalizace) a na základě konfigurace hlásiče v kombinaci s výsledným stavem aktivuje přiřazené výstupy. Optická komora a elektronika hlásiče jsou zabudovány v plastovém krytu, s nímž tvoří kompaktní celek. Kryt optické komory s otvory pro vniknutí kouře současně omezuje vnikání prachu do prostoru komory a jeho usazování na funkčních plochách. Zároveň tvoří účinnou ochranu proti rušivým účinkům okolních zdrojů světla a vnikání drobného hmyzu. Pro připojení k hlásicí lince ústředny EPS se hlásič instaluje do zásuvky MHY 734, s níž je propojen nožovými kontakty. Hlásič se zásuvkou se instaluje v prostorách předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře (např. stropy objektů). Hlásič není určen do prostředí s nebezpečím výbuchu. 2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY +1 Napájení 20-3 V imp adresovatelné ústředny LITES Optická signalizace dvojice červených LED v hlásiči pozorovací úhel 360 Paralelní signalizace typ LITES Citlivost na kouř dle metodiky ČSN EN 54-7 nastavitelná SW cca m = (0,07 0,15) db/m Podle ČSN EN 54-7 reaguje hlásič na aerosol ve zkušebním tunelu; údaj m platí pro rychlost proudění aerosolu 1 m/s. Testování zkušebním aerosolem pomocí zkušební tyče MHY 506 Krytí podle ČSN EN IP 43 (v pracovní poloze) Stupeň odrušení podle ČSN EN zařízení třídy B - 1 -
2 Nastavení adresy přípravkem adresovacím MHY 535 Rozměry (Ø98 58) mm Hmotnost cca 120 g Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN PRACOVNÍ PODMÍNKY Hlásič je určen pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN : K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5 - rozsah pracovních teplot -25 C až +70 C - max. relativní vlhkost vzduchu 95 % při 40 C - bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné 3Z8 kropení vodou B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flory a fauny C: chemicky aktivní látky 3C2 S: mechanicky aktivní látky 3S1 M: mechanické podmínky 3M2 Doba trvání významné teploty (45 C až 70 C) 2 měs./rok Doba trvání významné vlhkosti (85 % až 95 % / 40 C) 100 hod./rok Maximální doba trvání skrápění 10 min./měsíc 4. ADRESA HLÁSIČE Hlásiči MHG 262 lze nastavit adresu v rozsahu Adresa hlásiče slouží k rychlé lokalizaci místa vzniku požáru, k zařazení hlásičů do skupin s logickou vazbou, k výběru pracovního režimu hlásiče, k nastavení citlivosti na kouř, k vypínání a zapínání hlásiče a k ovládání výstupních zařízení hlásičem. Zadávání adresy se provádí pomocí přípravku MHY 535, zadávání uvedených vlastností pomocí programu na PC, případně také pomocí přípravku MHY ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA Při projektování hlásičů je nutné dbát na doporučení a opatření ke snížení vlivu rušivých napětí a předpisů pro projekci ústředen EPS. Hlásiče MHG 262 jsou řešeny podle doporučení ČSN EN (IEC 801): čl. 9 Elektrostatický výboj 8 kv (vzdušný), 6 kv (kontaktní) čl.10 Vysokofrekvenční elektromagnetické pole ( ) MHz, 80 % sinusová modulace 1 khz, 10 V/m čl.11 Rušení indikované vysokofrekvenčními poli (0,15 100) MHz, 140 dbµv čl.12 Rychlé přechodové děje ± 1 kv čl.13 Rázový impuls ±1 kv 6. NASTAVENÍ HLÁSIČE Parametry hlásiče kouře MHG 262 jsou nastavitelné pomocí programu na PC (pouze pro ústředny MHU 110, MHU 111 a MHU 115) nebo pomocí přípravku MHY 535. Hlásiče sledují okolní koncentraci kouře a podle ní vyhodnocují požárovou situaci na základě následující parametrů: - 2 -
3 Citlivost Rychlost reakce Hlídání zaprášení Předpoplachu Jednotlivé parametry mají následující význam: Citlivost Hlásiče kouře při vyhodnocování požárové situace předpokládají, že v klidu je úroveň odpovědi fyzikální části, které odpovídá určitá koncentrace kouře v okolí, konstantní nebo se mění pouze velmi málo a pomalu. Odpověď fyzikální části v čistém prostředí prostém kouře se může měnit i vlivem jiných okolních podmínek, např. vlivem teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, větru nebo vlivem znečištění vyhodnocovacích prvků (optická komora). Na základě pomalých změn odpovědi fyzikální části si hlásič provádí korekce pro vyhodnocení požárové situace tak, aby změny v rozmezí daném TP neměly podstatný vliv na citlivost hlásiče. Nesmí ovšem docházet k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování či námrazám. Pokud se odpověď fyzikální části mění způsobem, který svým charakterem odpovídá zvyšování okolní koncentrace kouře, hlásič porovnává odpověď fyzikální části s dřívější odpovědí. Jestliže rozdíl těchto hodnot přesáhne určitou úroveň, hlásič vyhodnotí situaci jako požárovou. Velikost rozdílu hodnot se nazývá citlivost (plovoucí citlivost) hlásiče, lze ji nastavit ve třech stupních podle následující tabulky: Citlivost MHY 535 m Zvýšená zvysena 0,07 db/m (1,6 %) Normální normal 0,11 db/m (2,5 %) Snížená snizena 0,15 db/m (3,4 %) Hodnoty m jsou určeny dle metodiky popsané v ČSN EN 54-7.při rychlosti 1 m/s. V konfiguračním programu se citlivost nastavuje v seskupení, resp. v rozbalovacím okně Citlivost hlásiče, na přípravku adresovacím MHY 535 jde o parametr CITLIV. Vedle vyhodnocení změny odpovědi fyzikální části hlásič vyhodnocuje i absolutní velikost této odpovědi. Tuto hodnotu (mezní citlivost) si hlásič MHG 262 nastavuje automaticky podle základní (plovoucí) citlivosti. Tato hodnota má význam především pro správnou reakci hlásiče na požáry, které se vyvíjejí velmi pomalu. Vzorová situace je zobrazena na obrázku na následující straně. V grafu je odpověď fyzikální části vynesena červenou křivkou, klidová úroveň modrou křivkou. Na vodorovné ose je čas v hodinách, na svislé napětí ve voltech. Je vidět, že odpověď fyzikální části se první hodinu příliš nemění, poté začne stoupat. Pokud odpověď fyzikální části vystoupá nad klidovou úroveň o nastavenou základní citlivost (zde 0,5 V), dojde k vyhlášení požáru. Klidová úroveň se mění velmi pomalu, aby byla zajištěna reakce i při tzv. pomalu se šířících požárech - viz ČSN EN Pokud by odpověď fyzikální části stoupala pomaleji, než je znázorněno na obrázku, a rozdíl odpovědi a klidové úrovně by nepřesáhl 0,5 V, pak by hlásič zahlásil až při dosažení mezní hodnoty (citlivosti). Při reálné požárové situaci roste odpověď fyzikální části většinou rychleji, než je znázorněno na obrázku
4 2 [V] 1.5 Mezní citlivost Zde odpověď fyzikální části přesáhne ustálenou hodnotu o předepsanou velikost => bude vyhlášen požár Zde by hlásič zahlásil, kdyby byl pouze mezní 1 0,5 V 0,5 V Odpověď fyzikální části Klidová úroveň 0 0,5 1 1,5 [hod] 2 Rychlost reakce Rychlost reakce slouží především k verifikaci koncentrace detekovaného kouře, a tím k omezení četnosti falešných hlášení. Reakce hlásiče má dvě časové složky: Doba verifikace požárového stavu: Vychází z časového vyhodnocení průběhu nárůstu odezvy optické komory na kouř. Není definována konkrétním časem a závisí na dynamice vývinu požárového stavu. U rychlých nárůstů koncentrace kouře trvá relativně déle, z důvodu vyšší spolehlivosti vyhodnocení. Doba trvání požárového stavu: Je rovna času (zpoždění), po který musí optická komora generovat odezvu odpovídající při nastavené citlivosti koncentraci kouře, dostatečné pro detekci požárového stavu. Tento čas (zpoždění) má konkrétní hodnotu pro daný stupeň rychlosti reakce. Rychlost reakce je nastavitelná v následujících stupních: Normální reakce Pomalá reakce + 0 s + 10 s Hlídání zaprášení Klidová úroveň fyzikální části hlásiče, tj. odpověď v případě, že je hlásič v prostředí bez kouře, se může měnit atmosférickými vlivy (kolísá kolem určité hodnoty), nebo se sice pomalu, ale nevratně posouvá vlivem znečištění fyzikální části. Hlásič je schopen provádět korekce tohoto vlivu při vyhodnocování hlásiče, ale s narůstající odchylkou se snižuje přesnost vyhodnocení požárové situace. Proto lze nastavit, že pokud se klidová úroveň změní o předem určenou hodnotu, hlásič vyhlásí poruchu - zaprášení. Hlídání této odchylky se dá nastavit ANO nebo NE. V konfiguračním programu se nastavuje Hlídání zaprášení, na přípravku MHY 535 jde o parametr ZAPRAS. Pokud je hlásič připojen k ústředně MHU 109, hlásí tato místo zaprášení ztrátu adresy. I v případě, že hlásič vyhodnotí poruchu zaprášení, nadále sleduje a vyhodnocuje požárovou situaci. Předpoplach Hlásiče MHG 262 jsou rovněž schopny vyhodnocovat situaci, která může požárové situaci předcházet - předpoplach. Citlivost předpoplachu optické části lze vybrat zadáním ANO nebo NE. Citlivost předpoplachu je vždy vyšší než citlivost určená pro vyhodnocení požárové situace. Při - 4 -
5 určení předpoplachu se vyhodnocuje změna odpovědi fyzikální části, avšak pokud je hlásiči zadán parametr. Pokud se má předpoplach vyhodnocovat, je nutné v konfiguračním programu zaškrtnout políčko Předpoplach. Na přípravku MHY 535 jde o parametr C.PRED. Standardní a uživatelské nastavení Pro hlásič MHG 262 lze zvolit Standardní nastavení (na přípravku funkce Stand.nastaveni), které zaručí optimální práci hlásiče v běžném prostředí (kanceláře, nemocnice apod.) a plně odpovídá normě ČSN EN 54-7 (citlivost je normální, rychlost reakce normální, hlídání zaprášení ANO, předpoplach NE; jde i o výrobní nastavení hlásiče kouře). Při uživatelském nastavení lze kombinovat vlastnosti popsané ve výše uvedených článcích, zároveň je nutné držet se následujících zásad: - v prostředí prašném, špinavém, zakouřeném (výrobní haly, kotelny) volit spíše sníženou citlivost hlásiče - v prostředí čistém a stabilním (muzea, galerie) volit spíše zvýšenou citlivost hlásiče - při občasném výskytu kouře, znečištění (kuřácká pracoviště, garáže) nebo závanech silnějšího větru nastavit pomalou reakci hlásiče pro eliminaci falešných podnětů Při projektování hlásiče MHG 262 je dále nutné mít na zřeteli vliv druhu spalovaného materiálu podle ČSN EN 54-7 (měřeno ve zkušební místnosti m): - doutnání tvrdého dřeva MHG 262 je vhodný (TF2) - doutnání bavlny MHG 262 je vhodný (TF3) - hoření polyuretanu MHG 262 je méně vhodný (TF4) - hoření N-heptanu MHG 262 je méně vhodný (TF5) 7. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HLÁSIČE Hlásič kouře optický MHG 262 s nastavenou adresou, případně s dalšími parametry (týká se MHU 109, u ústředen MHU 110, MHU 111 a MHU 115 jsou parametry hlásiče nastaveny ústřednou při nahrání konfigurace) se instaluje do zásuvky MHY 734, namontované a připojené podle příslušného montážního předpisu a v souladu s projektem. Pro spolehlivou funkci hlásiče s ohledem na EMC se pro instalaci musí použít stíněné kabely. Při instalaci hlásiče do zásuvky se hlásič naváděcím kolíkem vloží do středového otvoru zásuvky a pootáčením ve směru hodinových ručiček do vymezené koncové polohy se hlásič nakontaktuje. Zásuvka nesmí být chybou montáže prohnutá, hlásič musí po celém obvodu přiléhat k zásuvce. Demontáž hlásiče ze zásuvky se provádí pootočením proti směru hodinových ručiček z koncové polohy až na doraz a následným vyjmutím hlásiče. Při montáži nebo demontáži hlásiče do výše cca. 7 m nad podlahou je možno použít montážní tyč s hlavicí MHY 736. Poznámka: Po zapnutí hlásiče k napájení (po připojení k hlásicí lince) se hlásič ustaluje, během této doby nestřeží a ani jej není možné testovat. Typický čas ustalování je 15 sekund, maximální 30 sekund. Pokud se neustálí ani do této doby, ústředna vyhlásí poruchu Hlásič nelze ustálit (MHU 115), HLASIC NELZE USTALIT (MHU 110, MHU 111), nebo ZTRATA ADRESY (MHU 109). 8. FUNKČNÍ KONTROLA NAMONTOVANÉHO HLÁSIČE Základní funkční způsobilost při reakci na kouř se kontroluje zkušební tyčí MHY 506 (podle návodu k obsluze MHY 506) v režimu TEST ústředny. Zkušebním médiem je nehořlavý zkušební plyn - dodává LITES Liberec s.r.o. Návod k použití plynu je přiložen u zkušební tyče nebo je vyznačen na obalu plynu. Kontrolu hlásiče lze provést i pomocí dotazu z ústředny, při kterém však nedojde k ověření reakce na kouř
6 Poznámka: Při kontrole se adresa hlásiče na ústředně uvádí do režimu TEST, kdy ústředna ze zvolených adres neaktivuje žádné výstupy. V tomto režimu ústředna přepíná hlásiče do speciálního nastavení, usnadňujícího kontrolu hlásiče. Je-li hlásič připojen k ústředně MHU 109, pak se v režimu TEST nepřepne do nastavení pro zkoušení hlásiče a je nutné počítat se zpožděním reakce v případě nastavení pomalé reakce hlásiče a snížené citlivosti. Hlásiče je nutné vypínat z režimu TEST až po odvětrání zkušebního média. Hlásiče, které nevyhověly při funkční zkoušce nebo nevyhověly kontrole dotazem z ústředny, je nutné vyměnit za vyhovující a vadné předat k opravě. Uvedené služby zajišťuje výrobce nebo pracovníci pověřené organizace, kteří mají odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a byli prokazatelně proškoleni výrobcem. 9. ÚDRŽBA Čištění hlásiče Uživatelem smí být prováděno pouze povrchové čistění bez demontáže krytu hlásiče. Provádí se vysavačem nebo suchým či navlhčeným (ne mokrým) hadříkem na povrchu krytu. Interval se volí podle místních podmínek pracovního prostředí a stavu hlásičů, vyhodnoceného ústřednou EPS. Poznámka: Při malování je třeba zabránit potřísnění hlásiče barvou. Toho lze docílit vhodným zakrytováním (např. sáčkem z PVC) nebo vyjmutím hlásiče ze zásuvky a vhodným zakrytím zásuvky. Demontáž krytu hlásiče Demontáž krytu hlásiče mohou provádět pouze pracovníci servisní organizace, proškolení výrobcem a seznámení s postupem rozebrání, složení a následné kontroly hlásiče. Zásadně tuto činnost nesmí provádět uživatel. Provádí se, je-li při kontrole stavu optické komory ústřednou, diagnostickým programem nebo přípravkem MHY 535 zjištěn nevyhovující stav. Demontáž krytu se provádí pootočením krytu do polohy podle obrázku, odtlačením pera speciálním klíčem a posunutím krytu do základní polohy pro jeho nasazení (vyjmutí). Odtlačení se provede na špičku pera tak, aby klíč směřoval do mezery mezi plastem a perem a nedošlo k vylomení patky krytu. Vyjmutí krytu se provede při jeho poloze směrem dolů tak, aby nedošlo k zapadnutí pera do hlásiče (za desku plošných spojů). Klíč (6XA ) si mohou montážní organizace objednat jako zvláštní příslušenství (je použit i v tlačítkových hlásičích typu MHA 141 apod.). Pero 6XA Polohová značka (širší drážka u LED) Klíč 6XA
7 10. BALENÍ, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ Balení Hlásiče se dodávají v zabaleném stavu. Obal je opatřen typovým označením výrobku, označením výrobce, odpovídajícími čísly EN, kódem výroby a značkami charakterizujícími způsob zacházení s výrobkem. LITES Liberec s.r.o. se sídlem Oblouková 135, Stráž nad Nisou prohlašuje, že daný typový obal splňuje požadavky 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. LITES Liberec s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM o zpětném odběru a využití odpadů z obalů. Přeprava Hlásiče musí být přepravovány v krytých dopravních prostředcích bez přímého vlivu povětrnosti při klimatických podmínkách s klasifikací podle ČSN : K: klimatické podmínky pro prostředí 2K2 - rozsah teplot 25 C až +55 C - relativní vlhkost max. 90 % při 40 C B: biologické podmínky 2B1 C: chemicky aktivní látky 2C2 S: mechanicky aktivní látky 2S2 M: mechanické podmínky 2M2 Při přepravě nesmí docházet k hrubým otřesům a s výrobky musí být zacházeno ve smyslu značek na obalu. Skladování Výrobky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů, prachu s kvalifikací podmínek podle ČSN EN K: klimatické podmínky pro prostředí 1K2 - rozsah teplot -5 C až +40 C - relativní vlhkost max. 85 % při 40 C B: biologické podmínky 1B1 C: chemicky aktivní látky 1C2 (1C3) S: mechanicky aktivní látky 1S2 M: mechanické podmínky 1M1 Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu a při vybalování (zvláště v zimním období) musí být ponechány 5 hodin v obalu v pracovních podmínkách, aby nedošlo k jejich orosení. 11. ZÁRUKA Výrobce poskytuje odběrateli záruku na výrobek v souladu s platnými obchodními podmínkami. Výrobce neručí za vady vzniklé hrubým nebo neodborným zacházením, popř. nesprávným skladováním. 12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ve smyslu zákona 22/1997 Sb. ES prohlášení o shodě evid. č. 94 podle 89/106/EEC. Prohlášení o shodě je umístěno na
8 Označení CE 1293 LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, Stráž nad Nisou, Česká republika CPD-0355 EN 54-7:2000+A1:2002; EN 54-17:2005 Hlásiče kouře-bodové hlásiče (Optické) MHG 262i MHG 262 Technické údaje: viz 6XN P 13. NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY Na základě zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady výrobky elektrické požární signalizace LITES spadají do skupiny 9 Přístroje pro monitorování a kontrolu a podléhají zpětnému odběru. Plnění povinnosti, vyplývajících pro LITES Liberec s.r.o. ze zákona o odpadech, zajišťuje provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území ČR firma: RETELA s.r.o. Podnikatelská Praha 9 Běchovice - 8 -
9 Rozměry, tvar a pracovní poloha hlásiče MHG 262 Zásuvka MHY 734 Hlásič MHG Poznámka: Vzdálenost od stropu je určena případným použitím zvláštního montážního příslušenství zásuvky MHY 734. (Orientačně je tato míra při použití držáku 6XA cca 11 mm) - 9 -
Vyhřívání hlásičů požáru 6XK Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 07/2013
1. Rozsah použití Vyhřívání hlásičů požáru 6XK 053 269, dále jen vyhřívání, je určeno pro ochranu hlásičů požáru proti orosování. Montuje se na hlásiče se zvýšenou mechanickou odolností ( těžké provedení
Zásuvka autonomní MHY Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 07/2010
1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ Zásuvka autonomní MHY 734.037 s výstupním relé poplach a porucha se svorkovnicí je určena pro připojení optických interaktivních hlásičů požáru MHG 261V k autonomní signalizaci
Obslužné pole požární ochrany MHY 912 Návod k použití
1. ROZSAH POUŽITÍ Obslužné pole požární ochrany MHY 912 (dále OPPO) je prvek EPS pro systémy napojené prostřednictvím Zařízení dálkového přenosu (ZDP) na útvary Hasičských záchranných sborů. OPPO je ocelová
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE OPPO MHY 912 NÁVOD K POUŽITÍ 6XV 123 142 11/2011 LITES Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou www.lites.cz AB 1. ROZSAH POUŽITÍ Obslužné pole požární ochrany
ADRESOVATELNÝ MODUL MHY 924 PRO SIRÉNU Pokyny pro projektování a montáž Verze 12/2011
1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ MHY 924 je adresovatelný modul určený k připojení poplachových sirén na hlásící linku adresovatelných ústředen LITES. Při napájení z externího zdroje umožňuje připojení majáku
Systém Firexa, hlásič teplot MHG 362 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu
1. VŠEOBECNĚ Interaktivní adresovatelný hlásič teplot MHG 362 se používá jako detektor reagující na nárůst nebo dosažení určité hodnoty teploty. Hlásič se připojuje k ústřednám MHU 110, MHU 111, případně
Vstupní prvek s izolátorem MHG 942 Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 07/2013
1. Popis, rozsah použití je adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem určený ve spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES, vyráběnými v LITES Liberec
Neadresovatelný systém, hlásič kouře optický MHG 282 Pokyny pro projekci, montáž a obsluhu
1. VŠEOBECNĚ Optický hlásič kouře řady MHG 282 se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných i kapalných látek apod., které při zahřátí či hoření vyvíjejí kouř. Hlásič
Zásuvka MHY Návod k použití
Komplet pro požární uzávěr se skládá ze zásuvky MHY 717.027 a automatického požárního hlásiče LITES. 1. Rozsah použití Zásuvka je určena ve spojení s hlásičem pro ovládání např. požárního uzávěru. V případě
Prvek vstupní / výstupní MHY 923 Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 06/2010
Prvek vstupní / výstupní MHY 923 1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ MHY 923 je prvek EPS, který je určen: a) k ovládání a snímání navazujících zařízení b) k připojení a nulování speciálních čidel EPS v adresovatelném
Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 162 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu Verze 10/2018
1. ROZSAH POUŽITÍ Hlásič kouře ionizační interaktivní MHG 162 Interaktivní adresovatelný ionizační hlásič kouře MHG 162 je hlásič požáru určený ve spolupráci s adresovatelnými i konvenčními (neadresovatelnými)
Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování
1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,
Systém EPS, zásuvka MHY 734 Pokyny pro projektování a montáž
1. ROZSAH POUŽITÍ Systém EPS, zásuvka MHY 734 Zásuvka MHY 734 je určena pro připojení samočinných interaktivních hlásičů požáru MHG 161, MHG 261, MHG 361, MHG 362, MHG 861 a hlásiče kouře MHG 243 (MHY
Systém Firexa, hlásič kouře ionizační MHG 161 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu
1. VŠEOBECNĚ Interaktivní adresovatelný ionizační hlásič kouře MHG 161 se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných nebo kapalných látek, které při zahřátí nebo hoření
Zkušební tyč MHY 533 Návod k použití
1. Rozsah použití Hlavice 6XK 152 080 se zdrojem s brašnou 6XK 280 056 je určena ve spojení s redukcí sestavenou 6XF 848 114 a manipulační teleskopickou tyčí MTT 5,5 nebo MTT 530-C-plus k sestavení zkušební
Přípravek adresovací MHY 535 Návod k použití
1. Rozsah použití Přípravek adresovací MHY 535 Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek určený k nastavení adresy hlásičů interaktivních, členů akčních, jednotky adresovací a hlásiče technologického
Hlásič tlačítkový MHA 142 Pokyny pro projektování, montáž a údržbu Verze 11/2016
1. VŠEOBECNĚ je lehký hlásič požáru určený ve spolupráci s adresovatelnými i konvenčními (neadresovatelnými) ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou,
Hlásič kouře ionizační těžký MHG 186 Pokyny pro projektování, montáž, údržbu Verze 10/2018
1. ROZSAH POUŽITÍ Hlásič kouře ionizační těžký MHG 186 Hlásič kouře ionizační MHG 186 je těžký hlásič požáru určený ve spolupráci s adresovatelnými i konvenčními (neadresovatelnými) ústřednami elektrické
3. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY Výrobek je určen k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN
1. ROZSAH POUŽITÍ Zásuvka MHY 717 je určena pro připojení samočinných hlásičů požáru ( řady MHG x41 a dalších typů shodné mechanické koncepce) k ostatním zařízením elektrické požární signalizace (EPS).
Systém EPS, svorkovnice MHY 713 Pokyny pro projektování a montáž
1. ROZSAH POUŽITÍ Systém EPS, svorkovnice MHY 713 Svorkovnice MHY 713 je určena pro připojení automatických hlásičů požáru ITES do požární smyčky (MHG 185, MHG 282, MHG 385, MHG 386, MHG 585 apod.) nebo
Pole obslužné MHY 919 Pokyny pro projektování, obsluhu a montáž Verze 07/2015
1. ROZSAH POUŽITÍ Obslužné pole požární ochrany MHY 919 (dále OPPO) je prvek EPS pro systémy napojené prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (ZDP) na útvary Hasičských záchranných sborů. Připojuje
Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY MHU 115, MHU 116, MHU 117
Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY MHU 115, MHU 116, MHU 117 Sídlo společnosti: LITES Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Provozovna:
Všeobecně. Bližší údaje jsou uvedeny v návodu pro obsluhu ústředny.
Všeobecně Adresovatelný ionizační hlásič kouře MHG 141 se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných nebo kapalných látek, které při zahřátí nebo hoření vyvíjejí kouř.
Návod k obsluze a technické podmínky externího snímače hořlavých plynů SPH-71-METAN
Návod k obsluze a technické podmínky externího snímače hořlavých plynů SPH-71-METAN Externí snímač hořlavých plynů DPH-7-METAN slouží jako příslušenství k detektorům SPH-7. Detektor SPH-7 zajišťuje napájení
Systém RADOM SECURITY a RADOM SECURITY FIRE pro zabezpečení objektů
Systém RADOM SECURITY a RADOM SECURITY FIRE pro zabezpečení objektů Vydání: červenec 09 Modulu přepínání telefonní linky 2009, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: +420 466 414 211 fax:
LABORATORNÍ TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
LABORATORNÍ TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK pro měření poměrné deformace typ www.aterm.cz 1 O B S A H 1. Úvod list 3 2. Obecný popis 4 3. Obsluha přístroje 4 4. Poměrná deformace 5 5. Technické parametry 6 6.
Systém RADOM SECURITY a RADOM SECURITY FIRE pro zabezpečení objektů Vydání: listopad 08 Čtečky Dallas i-button 2008, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: +420 466 414 211 fax: +420 466
Zkoušeč hlásičů požáru MHY 526 Souprava pro kontrolu hlásičů požáru MHY 532 Návod k použití
OBSAH : ROZSAH POUŽITÍ 3 ÚDAJE ZARUČOVANÉ 3 Pracovní podmínky 3 Základní technické údaje 3 POPIS VLASTNOSTÍ 4 POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE 4 PRINCIP ČINNOSTI 5 Princip měření citlivosti hlásičů požáru 5
Systém EPS LITES, hlásič kouře optický MHG 243 Pokyny pro projektování, montáž a údržbu
Systém EPS ITES, hlásič kouře optický MHG 243 1. VŠEOBECNĚ Adresovatelný optický hlásič kouře MHG 243 se používá jako detektor kouře všude tam, kde existuje nebezpečí požáru pevných nebo kapalných látek,
POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC
Požární detektory VAR-TEC POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC manuál Autonomní detektory se sirénou napájené baterií FDA-730-HR teplotní FDA-739-S opticko kouřový Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnost
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_07_Požární detektory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný
Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod
Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod Elektronické
Tablo obsluhy MHS 817 Pokyny pro projektování a montáž Verze 6/2016
1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ je zařízení elektrické požární signalizace určené k přenosu a zobrazení požární situace ve střeženém objektu, vyhodnocené ústřednou. K řízení vnitřních i vnějších funkcí využívá
Série 850 a 830 6. generace
Série 850 a 830 Automatické hlásiče požáru 850 a 830 jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobivé a flexibilní. To znamená, že je lze použít ve většině budov k ochraně před širokým rozsahem možných požárních
Pohybová a prezenční čidla, 10 A
ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového
Bezpečí bez starostí ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ANALOGOVÝ ADRESOVATELNÝ SYSTÉM ÚSTŘEDNY, MHU 116, MHU 117 Sídlo společnosti: LITES Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Provozovna: LITES
Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení.
Maximální přesnost s dvoupaprskovou technologií Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení. 2 Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce pro mimořádné
Hydrostatický hladinoměr HLM 25S
Hydrostatický hladinoměr HLM 25S Pro spojité měření hladiny neagresivních kapalin v beztlakých nádržích, vrtech, studnách apod. Možnost volby libovolného rozsahu pro výšky sloupce kapaliny až 100 m (H2O)
Systém EPS s ústřednou MHU 115 Podklady pro projektování a montáž Verze 9/2011
1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ Systém EPS s ústřednou MHU 115 Ústředna MHU 115 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu. K řízení vnitřních i vnějších
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZ2407 dvojitý s napěťovým výstupem www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 4. NASTAVENÍ TENZOMETRICKÉHO
Prostorové teplotní čidlo
2 701 Synco living Prostorové teplotní čidlo QAA910 Bezdrátové čidlo pro měření prostorové teploty Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz jednosměrně) Bateriové napájení běžnými články
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Světlomet SV-01. číslo dokumentace: 205 22-150
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Světlomet SV-01 číslo dokumentace: 205 22-150 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZ2426MAX www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK čtyřkanálový s napěťovým výstupem www.aterm.cz 1 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU... 4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU... 4 4. NASTAVENÍ TENZOMETRICKÉHO
Tísňové systémy (tísňové hlásiče) systémy přivolání pomoci
Příloha č. 4: Tísňové systémy - písm. e) 30 zákona Tísňové systémy (tísňové hlásiče) systémy přivolání pomoci Výstup Certifikát shody podle certifikačního postupu NBU Stupen zabezpečení ČSN EN 50131-1
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZ2213 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
Přenosové zařízení MHZ 801 Návod k použití
1. ROZSAH POUŽITÍ Přenosové zařízení je přístroj, který umožňuje přenos jedné informace např. signalizace POPLACHU od ústředny EPS, EZS z produkce LITES, a. s. po samostatném dvouvodičovém vedení. Přitom
Ceník platný od 1.7.2015 LITES Liberec s.r.o. Obch.rejstřík KS Ústí n.l., odd.c, vl. 17345
Ceník platný od 1.7.2015 LITES Liberec s.r.o. Obch.rejstřík KS Ústí n.l., odd.c, vl. 17345 Fakturační adresa: Oblouková 135, 46303 Stráž nad Nisou Provozovna - korespondenční adresa: Kateřinská 235, 463
LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE
LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE Lineární teplotní detektor PROTECTOWIRE I. Princip funkce Lineární tepelný detektor Protectowire sestává ze dvou částí: Lineární teplotní kabel (dále jen LTK) Tepelně
ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Kamerový systém KS-02. č. dokumentace:
ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka Kamerový systém KS-02 č. dokumentace: 208 26 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení
Teplotní relé typ TEPL2374
Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-3 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA1xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až m.
MĚŘIČ DÉLKY typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až 999999m www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.
Hydrostatický hladinoměr HLM 16N,25N
Hydrostatický hladinoměr HLM 16N,25N Pro spojité měření hladiny neagresivních kapalin v beztlakých nádržích, vrtech, studnách apod. Možnost volby libovolného rozsahu pro výšky sloupce kapaliny až 200 m
Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700
1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití
Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1:, 2. Pracoviště 2:, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
FRECON FREG až VA
Regulátor otáček ventilátorů s jednofázovým asynchronním motorem FRECON FREG až 1 800 VA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 18.6.2008 FRECON, spol. s r.o. Hodkovická 115, 142 00 Praha 4 tel.: 241 713 244-45 fax: 241
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax ,
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE MODULOVÝ HLADINOVÝ STAVOZNAK typ BOS-21-X č. 5928 Tento návod
TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110
automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:
SNÍMAČ DÉLKY typ SD500
SNÍMAČ DÉLKY typ SD500 www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Popis snímače délky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha1: montážní schéma...6 6. Příloha 2: prohlášení o shodě...7
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZA3xxxx s proudovým aktivním výstupem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 4 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení
Univerzální modul rozhraní DDM800
Univerzální modul rozhraní DDM800 Informace o produktu Univerzální modul rozhraní DDM800 Úvod Univerzální adaptér DDM800 byl uveden na trh v červenci 2009. Modul je primárně určen jako rozhraní pro připojení
Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE)
Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE) obchodní označení TEDIA typové označení výrobce (BKE) technické parametry originální uživatelská příručka výkon při teplotě
CS1140 Systém elektrické požární signalizace
CS1140 Systém elektrické požární signalizace EP7F-Z2 AlgoRex Modulární, mikroprocesorem řízený systém elektrické požární signalizace Čtyři různé typy stanic volně kombinovatelné na zokruhované síti systému
MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI
MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI provedení DELK2191R www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla
IRU resetovací jednotka
INFRA JEDNOTKA PRO NULOVÁNÍ (RESET) RÁDIOVÝCH MODULŮ NA VODOMĚR E-RM 30.3XX IRU 10.00 resetovací jednotka APATOR METRA s.r.o. Havlíčkova 919/24 787 64 Šumperk tel.: +420 583 718 111 fax: +420 583 718 150
Hydrostatický hladinoměr HLM 25C
Hydrostatický hladinoměr HLM 25C Pro spojité měření hladiny čisté, mírně znečištěné nebo zakalené vody v beztlakých nádržích, vrtech, jímkách apod. Možnost volby libovolného rozsahu pro výšky sloupce kapaliny

References: čl. 9
 čl.10
 čl.11
 čl.12
 čl.13
 zákona č. 477
 zákona č.185