Source: http://docplayer.fr/16303528-Prescriptions-de-prevention-incendie-dispositions-specifiques-logements-encadres.html
Timestamp: 2018-06-23 20:56:03+00:00

Document:
Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Logements encadrés - PDF
Download "Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Logements encadrés"
1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, septembre 2012 Le présent texte a été établi par l Inspection du travail et des mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. ITM-SST Prescriptions de prévention incendie DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Logements encadrés Le présent document comporte 6 pages SOMMAIRE Article Page 1) Objectifs et domaine d'application 2 2) Définitions 2 3) Implantation 2 4) Aménagements extérieurs 2 5) Construction 2 6) Aménagements intérieurs 3 7) Compartimentage 3 8) Evacuation de personnes, issues et dégagements intérieurs 4 9) Eclairage 5 10) Désenfumage (Evacuation de fumée et de chaleur) 5 11) Installations techniques 5 12) Installations au gaz 5 13) Installations électriques 5 14) Prévention de panique en cas d'alarme 5 15) Moyens de secours et d'intervention 5 16) Registre de sécurité 6 17) Réception et contrôles 6 Administration des Travaux et des services techniques 50 route d Arlon Tél. : Service Incendie et Ambulance L-1140 Luxembourg Fax :
2 Art. 1 Objectif et champ d'application 1.1 Généralités Les établissements sont soumis aux dispositions générales ITM-SST 1501, 1502 respectivement 1503, applicables à tous les établissements et aux présentes dispositions. 1.2 Domaine d application Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions de sécurité et de santé par rapport aux habitants et au personnel auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l aménagement des logements En fonction de l'importance de l'établissement des allégements ou des aggravations aux présentes prescriptions peuvent être accordés ou demandés par les autorités compétentes Les logements encadrés peuvent être réalisés dans les bâtiments élevés sous condition que la hauteur du dernier niveau du logement est inférieure ou égale à 22 mètres par rapport au niveau de référence (bâtiment moyen). Art. 2 Définitions 2.1 Logement encadré Est considérer comme logement encadré tour ensemble d habitation de prestations d assistance et/ou de soins tel que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques, à partir d une capacité d hébergement de 12 personnes Office de service Il faut entendre par office de service, tout poste d'infirmiers, servant de préparation des soins médicamenteux Espaces d activité Ce sont des espaces communs servant de point de rencontre des habitants et des visiteurs. Art. 3 Implantation Art. 4 Aménagements extérieurs 4.1. Au droit des accès ambulances, des élargissements de chaussées doivent être prévus afin de libérer en permanence cette voie. Art. 5 Construction Tout balcon doit avoir la même stabilité au feu que la structure portante à laquelle il est fixé. Page 2 sur 6 pages ITM-SST
3 Art. 6 Aménagements intérieurs Les articles ; et 6.10 des dispositions générales ne sont pas d application pour les logements encadrés Mesures particulières L installation de locaux à sommeil en sous sol est interdite. Seuls sont autorisés à un premier sous-sol les activités liées au traitement médical, de rééducation e.a., les salles à manger, salles d activité ou autres activités sous surveillance à condition qu une sortie directe sur l extérieur et de plain-pied soit aménagée. Art. 7 Compartimentage 7.1. Façades Les façades isolantes ventilées avec un revêtement de matériaux facilement ou moyennement inflammables ne sont permises que pour les bâtiments bas En présence d un balcon sur une façade isolante, un élément pare-flamme doit être apposé en dessous du balcon pour éviter un échauffement de la structure portante et garantir la stabilité conformément à l article 5.4 ci-dessus Bâtiment En aggravation des dispositions générales, chaque établissement doit comporter au minimum deux compartiments secondaires au moins équivalents en surface et en nombre de chambres Escalier Les accès aux cages d escalier doivent se faire par un sas. Le couloir d accès aux logements pourra faire fonction de sas. Les portes d accès aux cages d escalier seront coupefeu 30 minutes et coupe-fumée (EI 30-S) Locaux à risques En complément des dispositions générales, les buanderies et les lingeries sont à considérer comme étant des locaux à risques moyens Les offices de services et espace d activités sont à considérer comme étant des locaux à faibles risques toutefois ils peuvent être équipés de parois vitrées n'ayant aucune caractéristique de tenue au feu Les portes des espaces d activités doivent être équipées de ferme porte asservie à la détection incendie et celles des offices de services peuvent être équipées de simple ferme porte Les ensembles de caves peuvent former des compartiments qui devront satisfaire aux conditions de coupe feu / coupe fumée 90 min (REI 90) pour les parois et coupe feu / coupefumée 60 min (EI 60) pour les portes Un logement est considéré comme étant un local à risques moyens. Les portes des logements doivent être munies de ferme-porte automatiques. Page 3 sur 6 pages ITM-SST
4 7.5. Gaines et conduits Dans les bâtiments moyens : les conduits d un diamètre inférieur ou égal à 125 mm ne doivent pas obligatoirement être intégrés dans une gaine technique compartimentée conformément à l article 7.7. des dispositions générales. Les conduits de ventilation des hottes de cuisine doivent être réalisés en matériaux noncombustibles (Euroclasse A2 s2d0). Les conduits à eau permanent et eaux usées peuvent être en matériaux ne répondant à aucun critère (Euroclasse F). D une manière générale le trou de la gaine ne doit pas entraver le degré coupe-feu requis Les conduits d un diamètre supérieur à 125 mm sont à intégrer dans une gaine technique conforme au paragraphe des dispositions générales. Leur installation devra être conforme aux dispositions générales Les traversés des murs et des plafonds sont à colmater au moyen d'un matériau noncombustible (Euroclasse A1) Les gaines de ventilation et tout particulièrement celles des cuisines doivent être munies d une grille coupe-feu à l entrée de celles-ci. Art. 8 Evacuation de personnes, Dégagements et Issues Intérieurs 8.1. Indépendamment du nombre de personnes, chaque niveau doit avoir deux sorties règlementaires l une à l opposé de l autre. Les deux sorties doivent être éloignées de plus de 10 m et de moins de 60 m. Figure Conformément au paragraphe des dispositions générales toute sortie réglementaire d une partie commune ne peut être fermée à clef sans être munie d une serrure anti-panique qui permet le déverrouillage de la porte dans le sens de la fuite vers l extérieur à tout moment La signalisation de sécurité n est pas exigée dans les parties privatives d un immeuble. Elle est exigée dans les parties communes Compte tenu de la spécificité de ces établissements, les logements encadrés sont susceptibles de recevoir des personnes dont la mobilité est aléatoire. Les exploitants de ces établissements devront mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l évacuation des résidents. Cette réflexion et l organisation qui en découlera devront s appuyer sur l article 8.10 des dispositions générales concernant l évacuation des personnes à mobilité réduite. L évacuation de ces personnes pourra être aussi bien horizontale, d un compartiment vers l autre, que verticale par le biais des escaliers. Page 4 sur 6 pages ITM-SST
5 8.5. En aggravation de l article des Dispositions Générales, des culs-de-sac dans les couloirs d une longueur maximale de 10 m sont autorisés. Art. 9 Eclairage Dans la cage d escalier et les parties communes y compris le sous-sol un éclairage minimal de 1 Lux doit être réalisé en permanence. L'éclairage normal commandé par des détecteurs de présence placés de façon à ce que chaque endroit soit desservi, peut être une solution. Il en est de même pour l éclairage de sécurité si celui-ci est allumé en permanence. Un éclairage temporisé commandé par minuterie n est pas autorisé. Art. 10 Désenfumage (Evacuation de fumée et de chaleur ) Art. 11 Installations techniques Les établissements «logements encadrés» doivent être équipés obligatoirement d un ascenseur d évacuation. Art. 12 Installations au gaz Art. 13 Installations électriques Art. 14 Prévention de panique en cas d alarme Art. 15 Moyens de secours et d intervention R.I.A. En dérogation à l article des dispositions générales sur les bâtiments moyens, tout immeuble ne comportant pas plus de quatre niveaux (R+3) hors sol, les robinets d incendie armés (R.I.A.) ne sont pas exigés Détection incendie Tout établissement est à équiper d'une détection intégrale susceptible de détecter et de signaler tout début d'incendie dans n'importe quel local, compartiment, dépôt de linge, dégagement et espace, y compris les chambres, les combles accessibles ou non Alarme Tous les établissements doivent être équipés d un système d alarme. Cette alarme doit être transmise à un poste occupé 24 heures sur 24 heures. Page 5 sur 6 pages ITM-SST
6 15.4. Service de sécurité incendie Le personnel présent en permanence ou à temps partiel doit avoir au minimum un niveau de qualification d agent de sécurité M3. Art. 16 Registre de sécurité Art. 17 Réception et contrôles Visa du Directeur adjoint de l Inspection du travail et des mines s. Robert HUBERTY Mise en vigueur, le s. Paul WEBER Directeur de l Inspection du travail et des mines Page 6 sur 6 pages ITM-SST

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17