Source: https://www.scribd.com/document/180341518/Protocolo-de-Monitoreo-de-la-Calidad-de-los-Efluentes-de-las-Plantas-de-Tratamiento-de-Aguas-Residuales-Domesticas-o-Municipales-PTAR
Timestamp: 2018-03-23 11:41:09+00:00

Document:
Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR - | Wastewater | Water
Description: Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR -, mediante Resolución Ministerial 273-2013-VIVIENDA Ver h...
Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR -, mediante Resolución Ministerial 273-2013-VIVIENDA Ver http://es.scribd.com/doc/145769975/Reglamento-para-el-Otorgamiento-de-Autorizaciones-de-Vertimiento-y-Reusos-de-Aguas-Residuales-Tratadas
CPDP 135-2013 PROTOCOLO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES - PTAR El día de ha sido publicado el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR -, mediante Resolución Ministerial 273-2013-VIVIENDA. Las obligaciones que tienen los titulares del PTAR son las siguientes: Obligaciones 1 Identificación y adecuación de los puntos de monitoreo y la infraestructura para la medición de caudales, conforme al Protocolo de Monitoreo aprobado. Presentación del Reporte Inicial conforme al Capítulo 9.1 del Protocolo de Monitoreo. La ejecución del monitoreo e informe será posterior al reporte inicial y se realizará de acuerdo a la frecuencia aplicable. Elaboración e implementación del “Plan de aseguramiento de la calidad del monitoreo”, conforme al Capítulo 6.5.1 del Protocolo de Monitoreo, debiendo encontrarse disponible una copia de dicho Plan en el lugar de la PTAR. Plazo de vencimiento 29.03.2014
La copia de esta resolución con el protocolo la pueden encontrar en la página del ministerio de vivienda o en el siguiente link:
http://es.scribd.com/doc/180341518/Protocolo-de-Monitoreo-de-la-Calidad-de-los-Efluentes-delas-Plantas-de-Tratamiento-de-Aguas-Residuales-Domesticas-o-Municipales-PTAR
Atentamente Dr. Ricardo Carrasco Francia Lima, octubre 30 de 2013
N°273 -2013-ViVIENDA
Lima, VISTOS: Los Informes. W 059-2013-VIVIENDA-VMCS-OMA y VIVIENDANMCS-OMA-UGIIA-RBC de la Oficina del Medio Viceministerio de Construcción y Saneamiento; CONSIDERANDO: Que, el artículo 3 de la Ley W 28611, Ley General del Ambíente, dispone que el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidos en dicha Ley; . Que, el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley W 28611, modificado por el Decreto Legislativo W 1055, define al Límite Máximo Permisible - LMP, como la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud, al bíenestar humano y al ambiente; Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-201Q-MINAM que aprueba los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR, establece que los titulares de las PTAR están obligados a realizar el monitoreo de sus efluentes, de conformidad con el Programa de Monítoreo aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y que dicho Programa especificará la ubicación de los .. puntos de control, métodos y técnicas adecuadas, así como los parámetros y frecuencia de muestreo para cada uno de ellos; Que, el numeral 4.3 del artículo 4 del citado Decreto Supremo dispone que sólo será considerado válido el monitoreo conforme al Protocolo de Monitoreo establecido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, realizado por Laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI; Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 003-201 Q-MINAM establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la administración de la base de datos del monitoreo de los efluentes de las PTAR, por lo que, los titulares de las actividades están obligados a reportar períódicamente los resultados del monitoreo de los parámetros regulados en el Anexo del citado W 002-2013Ambiente del
decreto supremo, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Protocolo de Monitoreo aprobado por este Sector, Que, mediante Informe N° 059-2013-VIVIENDANMCS-OMA, la Oficina del Medio Ambiente del Viceministerio de Construcción y Saneamiento propone la aprobación del Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR, el cual cuenta con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente; y, En virtud de lo establecido en la Ley N° 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción. y Saneamiento; el Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, el Decreto Supremo N° 003-201D-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o ~ Municipales; .
Artículo 1.- Aprobar el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales PTAR; que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
°l~ Artículo 2.- Designar a la Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de .• ~; Vivienda, Construcción y Saneamiento como responsable de la administración de la ~~~ «,s base de datos del monitoreo de los efluentes de las PTAR, debiendo elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente, dentro de los primeros noventa (90) días de cada año, un informe estadístico a partír de los datos de monitoreo presentados por los titulares de las PTAR durante el año anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Supremo W 003-201D-MINAM. Artículo 3.- Dísponer que la Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de sus funciones, coordine la supervisión y evaluación del monítoreo de efluentes de las PTAR. . Artículo 4.- Disponer que los titulares de las PTAR en un plazo máximo de ciento cincuenta (150) dias calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución, identifiquen y adecúen los puntos de monitoreo y la infraestructura para la medición de caudales, conforme al Protocolo de Monitoreo aprobado. Artículo 5.- Disponer que los titulares de las PTAR en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución, remitan el reporte inicial conforme al Capítulo 9.1 del
Protocolo de Monitoreo. La ejecución del monitoreo e informe será posterior al reporte inicial y se realizará de acuerdo a la frecuencia aplicable .
Artículo 6.- Disponer que los titulares de las PTAR en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación ~ .~ f e la presente Resolución, elaboren e implementen el "Plan de aseguramiento de la '~8<iiiÍi.;ifff;' calidad del monitoreo"., conforme al Capítulo 6.5.1 del Protocolo de Monitoreo, debiendo encontrarse disponible una copia de dicho Plan en el lugar de la PTAR. Artículo .7.- Disponer la publicación del Protocolo de Monitoreo en el Portal Electrónico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese.
~•••••••••••••••••••••••
Ministro de Vivienda Construcción y Saneami~nto
Oficina de Medio Ambiente Ministerio de Vivienda, Construcción
1. Introducción 2. Antecedentes 3. Objetivos
••••••.••••.••••.••••.••.•••.••••.•••••••••••••.•••••.••••.•••••••••..•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••• 4 •••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••.•.••••.•••••••••••••.••••••.•. 4 •••••••••••.••••••••••.••..••....•••...................•••••••••••••..••••••••••••••••••••••.••••••••.••.•.••••••••. 4 4 4
3.1 Objetivo Genera I 3.2 Objetivos Específicos 4. Marco Legal
•••••...••........••••.••••••••.••.••.••••••••••..••••..••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••..... 5 del Protocolo •••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••............••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
5. Alcance y Aplicación 6. Metodologia
•.•••••.••••.•••••••••.••••••••••••.•.•••••.•••••.•••••.•••.•••••••••••.•••••••.•••••••••••••••.••••••.••••••••••••• 6
6.1 Puntos de Mo nito reo 6.1.1 Agua residual cruda (afluente), entrada a la PTAR 6.1.2 Agua residual tratada (efluente), dispositivo de salida 6.1.3 Ide ntificació n del punto de mo nitoreo 6.1.4 Características del punto de monitoreo
6.2 Pará metros de Calidad 6.3 Frecuencia de Mon íto reo 6.4 Desa rrollo de I Monitoreo
6.4.1 Prepa ración de m ate ría les y eq uipos 6.4.2 Preca ucio nes dura nte el mon ito reo 6.4.3 Muestreo
6.5.2 Recolección de muestras
Especificas •••••••••••••••••••••••••••.••••••••..•••.•••••..••..••....••.••••••••.••••••••••••••••••.••••••• 12 12 13
7.1 Med ició n de Cauda I 7.2 Verificación de la Eficiencia de la PTAR 8. Registro y Procesamiento 9. Reporte de Monitoreo 9.1 Repo rte Inicia I 9.2 Repo rte de Mon itoreo
de Datos ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••....•...••....•••••••••••••••••• 13
de Efluentes a ser enviado al MVCS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 13 13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..................•....••. 14
11. Supervisión y Evaluación ••••.•••••••••.••••.••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 14 12. Glosario de Términos ••••.••••••••••••••.•••••.••••.•••••.•••.•.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••• 14 13. Referencias
.••..••.....•••..••••••••••••••••••.••.••.••••..••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••......... 16
Anexo N°I Anexo N" 11 Anexo N° 111
UBICACiÓN DEL PUNTO DE MONITOREO ..........••..••.••..••••••.•••••••••••••.•.••••••••• 18 FRECUENCIA DE MON ITOREO ...•..•.......•..•..•..•..•..•......•...............................•• 19
REQUISITOS PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL Y PRESERVACiÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL MONITOREO ......•....•....•••••.••.••. 20 REGISTRO DE DATOS DE CAMPO ••.•.••.••.••.••.•.•••.••.•.•••.•.•.••••...•••••.•.•.•••.•.••.••. 22 ETIQUETA PARA MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL ••.••.•...•.•...•••.•..•...•.•••.•.•.•••. 23 REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA •.•.•••.•.•••...•.••.•.•.••.•.•.•.•••.•.•.•••.•.••.•.•.•••. 24 MÉTODOS DE MEDICiÓN DE CAUDALES •••.•.••••.••••...•.•.•.•.•••.•••.•.•.•••••.••.•.•.•••. 2S REPORTE DE RESULTADOS DEL MONITOREO DE EFLUENTESDE PTAR •.•••.•.•.•30
Anexo N°IV Anexo N°V Anexo N°VI Anexo N° VII Anexo N° VIII
Los recursos hídricos son esenciales para la existencia de los seres vivos y para el bienestar del entorno ambiental. En este sentido, considerando el impacto negativo de los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales sobre los cuerpos de agua receptores, que en muchos casos saturan su capacidad de autodepuración, resulta importante estandarizar la medición de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a estos vertimientos. El Protocolo de Monitoreo establece procedimientos y metodologías que deben cumplirse en la ejecución de los Programas de Monitoreo. Su aplicación contribuye al cumplimiento de las normas ambientales y la protección de los ecosistemas acuáticos. establecidos en el Protocolo de Monitoreo representa asimismo de Aguas además a
La aplicación de los procedimientos
una herramienta de evaluación, fiscalización y mejora de las Plantas de Tratamiento Residuales (PTAR) existentes. A través de la aplicación de este instrumento se contribuye realizar una verificación del funcionamiento de la PTAR.
En el país existe una gran cantidad de efluentes provenientes de las Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales (PTAR) que son vertidos a los cuerpos naturales afectando la calidad de los mismos. A partir del 01 de abril del 2009 entró en vigencia la Ley N" 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establece que la Autoridad Nacional del Agua es la responsable de la protección del agua como recurso hídrico. En este sentido, controla, supervísa y fiscaliza el cumplimiento calidad del agua sobre la base de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Agua). Con la aprobación del D. S. N" 003-201O-MINAM entraron en vigencia, a partir del 17 de marzo del de las normas de para el Agua (ECAde Aguas de agua,
2010, los Límites Máxímos Permisibles para efluentes de PTAR. Este decreto establece la obligatoriedad de lós titulares de las PTAR a realizar el monitoreo de sus efluentes, considerándose
Protocolo de Monitoreo de lo Calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticos o municipales (en adelante
válido únicamente el monitoreo realizado conforme al Protocolo de Monitoreo). Este debe especificar la ubicación de los puntos de control, los métodos y las técnicas adecuadas, así como los parámetros y frecuencia de muestreo para cada uno de ellos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puede disponer asimismo el monitoreo de otros parámetros que no estén regulados en el Decreto Supremo cuando existan indicios razonables de riesgo a la salud humana o al ambiente. Sólo se considera válido el monitoreo Monitoreo establecido por el Ministerio de aguas residuales de las PTAR conforme de Vivienda, Construcción y Saneamiento. al Protocolo de
Estandarizar la metodología (efluente), para el desarrollo del monitoreo de la calidad del agua residual tratada domésticas o municipales (PTAR). de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Además es aplicable al agua residual cruda (afluente) que ingresa a la PTAR.
3.2 OBJETIVOS ESPECiFICaS • . Determinar el procedimiento y criterios técnicos, para establecer parámetros conservación, de evaluación, transporte de
frecuencia, toma de muestras, preservación, 4
muestras y el aseguramiento de la calidad para el desarrollo del monitoreo de la calidad de los .efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, municipales y habilitaciones urbanas privadas para el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP).
Determinar la calidad del agua residual cruda (afluente) para verificar la consistencia de los valores de la calidad de los efluentes, determinando la eficiencia de la PTAR y relacionándola con los procesos de tratamiento aplicados.
El Protocolo de Monitoreo es un instrumento de gestión ambiental de cumplimiento obligatorio para efectuar el monitoreo, supervisión y fiscalización ambiental, asi como para la verificación del /tumplimiento de los LMP y de los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, de conformidad con lo establecido en el Articulo 4 del Decreto Supremo N" 003-Z010-MINAM que aprueba los límites máximos permisibles para los efluentes de Plantas de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. También es de obligatorio cumplimiento para la evaluación y seguimiento de la eficiencia de las PTAR. En este sentido siguientes normas: o o
estas acciones están vinculadas
Ley N" 29338, Ley de Recursos Hidricos. Ley N" 28611, Ley General del Ambiente. Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Decreto Supremo N" 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley N" 29338, Ley de Recursos Hidricos.
aprueba el Reglamento de la Ley N" 2824S, Ley Marco aprueba los Estándares Nacionales de Calidad de
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 002-2008-MINAM, para Agua. N" 023-2009-MINAM, aprueba disposiciones para Agua. la. clasificación de cuerpos de aguas aprueba para la implementación
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental o
Resolución Jefatural ND 202-2010-ANA, superficiales y marino-costeros.
Resolución Jefatural N" 489-2010-ANA, modifica el Anexo N" 1 de la Resolución Jefatural N" 202-2010-ANA referente a la clasificación de los cuerpos de agua marino-costeros. Decreto Supremo N" 003-2010-MINAM, aprueba los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. Decreto 5upremo N 007-2010-AG, declara de interés nacional la protección de la calidad del
dicta medidas para la implementación PAVER.
de Adecuación de Vertimiento
y Reúso de Agua Residual-
Decreto Supremo ND 014-2011-MINAM, PLANAA PERÚ: 2011-2021. . Decreto Supremo N" 012-20og-MINAM,
aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental aprueba la Política Nacional del Ambiente.
Norma Técnica 05.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante D.S. N" Oll-ZOOG-VIVIENDA y modificada por D.5. N" 022-2009-VIVIENDA.
5. ALCANCE Y APLICACiÓN DEL PROTOCOLO
El Protocolo de Monitoreo es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas y/o privadas titulares de las PTAR Domésticas o Municipales en el territorio nacional; con excepción de las PTAR con tratamiento final mediante preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten con disposición 3 del 0.5. N" 003emisario submarino, de acuerdo con el numeral 3.2 del artículo
2010-MINAM. Este Protocolo de Monitoreo puede también ser aplicado para los efectos de control operacional de los titulares de las PTAR, así como en los efluentes de las PTAR con tratamiento preliminar avanzado o tratamiento primario que cuenten con disposición final mediante emisario submarino sin tener el carácter de obligatorio.
6. METODOLOGíA 6.1 PUNTOS DE MONITOREO Los puntos de monitoreo deben guardar concordancia, respecto a la evaluación del efluente según lo especificado en el instrumento de gestión ambiental. residual,
Los puntos de monitoreo serán dos: en la entrada de la PTAR y en el dispositivo de salida de la PTAR, pudiendo incorporarse un punto adicional, entre el dispositivo de la salida de la PTAR y el punto de vertido ante la posibilidad de la incorporación.o conexión criterio de la autoridad sectorial ambiental competente. de otras descargas, lo cual quedará a
Se ubicará un punto de monitoreo en el ingreso del agua residual cruda a la PTAR, después de la combinación de los distintos colectores de agua residual que descargan a la obra de llegada a la PTAR o, en su defecto, al ingreso a cada módulo de tratamiento, según sea el diseño del ingreso a la PTAR. En todos los casos el punto de monitoreo debe ubicarse en un lugar que evite la interferencia de sólidos de gran tamaño en la toma de muestras, por lo que debe ubicarse preferentemente después del proceso de cribado de las aguas residuales.
Se ubicará un punto de monitoreo en el dispositivo de salida del agua residual tratada de la PTAR. En el caso de que la PTAR contara con más de un dispositivo de salida se ubicarán los puntos de monitoreo en cada uno de ellos, asegurando el monitoreo del total de los efluentes de la PTAR monitoreada. Este dispositivo de salida, puede ser el medidor de flujo, caja de registro, buzón de inspección u otra estructura 6.1.4. apropiada que cumpla con las características detalladas en el capítulo
Los puntos de monitoreo, deben ser identificados y reconocidos claramente, de manera que permita su ubicación exacta en los muestreos. En la determinación de la ubicación se utilizará el Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS), el mismo que se registrará en coordenadas UTM y en el sistema WGS84. Una vez establecidos los puntos de monitoreo se debe colocar una placa de identificación para el reconocimiento El punto de monitoreo, de su ubicación. no deberá cambiar a menos que se modifique su ubicación por alguna razón
justificada. Se debe reportar la ubicación de los puntos de monitoreo y aplicar los procedimientos para su modificación de acuerdo a lo detallado en el Capítulo 9. Ver asimismo el Anexo N° l. Ubicación del Punto de Monitoreo.
6.1.4 Características del punto de monitoreo Los puntos de monitoreo • • • • • deben tener las siguientes característícas: del flujo; cerca
permítir que la muestra sea representativa al punto del aforo;
estar localizados en un punto donde exista una mejor mezcla y estar preferentemente para la medición del afluente, el punto de monitoreo recirculación, fangos; contar con una placa de idéntificación incluyendo la denominación si existiera; caminos empinados, rocosos, vegetación ser de acceso fácil y seguro, evitando
Si no existe un lugar apto para la toma de muestras, el titular de la PTAR instalará la infraestructura necesaria para que el punto de control cumpla con estas características.
6.2 PARÁMETROS DE CALIDAD Los parámetros sujetos al monitoreo de los efluentes de las PTAR son los indicados en el 0.5. N" 0032010-MINAM para los cuales se fija los Límítes Máxímos Permisibles. Estos son los siguientes: • • • • Aceites y Grasas Coliformes Termotolerantes Demanda Bioquímica de Oxígeno Demanda Químíca de Oxígeno
Sólidos Totales Suspendidos Temperatura se monitorearán en el agua residual cruda (afluente) y en el agua residual tratada
(efluente), tomando en todos los casos muestras simples. El Ministerio parámetros de Vivienda que no estén Construcción regulados y Saneamiento podrá disponer el monitoreo cuando existan de otros indicios
determinados periodos de tiempo, a fin de realizar el seguimiento periódico respecto a las variaciones de los parámetros fisicoquímicos, orgánicos, microbiológicos ligados al agua residual cruda y tratada de la PTAR. En el Anexo parámetro monitoreo N° 11. Frecuencia de monitoreo se establece la frecuencia de monitoreo para cada
en función al caudal de operación actual de la PTAR (promedio diario). Esta frecuencia de es aplicable siempre y cuando el instrumento de gestión ambiental aprobado de la PTAR mayor. De otro lado, el MVCS podrá modificar esta frecuencia cuando
existan indicios razonables de daño a la salud o al medio ambiente.
6.4 DESARROLLO DEL MONITOREO El Monitoreo acreditados se desarrollará ante el Instituto conforme al presente documento y será realizado por Laboratorios y de la Propiedad (incluido Intelectual material de de materiales
de campo se inicia con la preparación
Asimismo, se deberá contar con las facilidades
6.4.1 Preparación de materiales y equipos Tiene como objetivo cubrir todos los elementos indispensables para llevar a cabo un monitoreo de
forma efectiva, por lo que es importante preparar con anticipación los materiales de trabajo, solución amortiguadora de pH, formatos (registro de datos de campo, etiquetas para las muestras de agua residual y cadena de custodia). Asimismo, materiales y equipos de muestreo operativos continuación. al Materiales • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • Fichas de registro de campo Cadena de custodia Papel secante Cinta adhesiva Plumón indeleble Frascos debidamente etiquetados (ver Anexo N" V) Cajas térmicas (pequeña y grande) Hielo u otro refrigerante Bolsas de poliburbujas Piseta Agua destilada y/o desionizada Solución amortiguadora de pH de las muestras para la Preservantes químicos a emplearse en el campo para la preservación determinación de DQO, aceites y grasas, etc. Pipeta Cronómetro Reloj Cinta métrica Vaso o probeta graduado de 1 L Papel aluminio Cuerda de nylon de 0,5 al cm de diámetro de muestreo en los puntos de monitoreo bl Equipos • • • el GPS para la identificación Cámara fotográfica de protección inicial del punto de monitoreo de longitud suficiente para manipular los baldes u otro material de embalaje adecuado se debe contar, sin carácter Iimitante, con los y debidamente calibrados, que se señalan a
pH-metro con función de registro de temperatura
Indumentaria • • • • • • • •
Botínes de seguridad Gafas de seguridad Guantes de jebe antideslizantes Guantes de látex descarta bies Casco Arnés para profundidades Mascarilla descartable mayores a 1,50 metros Respirador con cartucho para gases y polvo con cubierta de antebrazo
6.4.2 Precauciones durante el monitoreo Se establece las siguientes consideraciones para prevenir daños personales y de materiales y equipos durante el desarrollo del monitoreo de los afluentes y efluentes de la PTAR: 1. Si el acceso al punto de muestreo es profundo (mayor a 1,SOm), está prohibido el ingreso
para la toma de muestra. En tales casos, recoger las muestras con ayuda de un brazo telescópico o con un recipiente con lastre sujeto a una 'soguilla pero guardando las medidas 2. de seguridad (uso de arnés, chalecos flotadores, máscara antigases, etc.). Si el punto de muestreo está confinado es necesario ventilarlo antes de realizar la toma de muestra en un período mínimo de una hora. Es necesario, además, usar un equipo de respiración autónoma. Utilizar zapatos antideslizantes y cascos. Después del monitoreo, es necesario cambiarse la índumentaría utilizada durante el mismo, para prevenir contaminación a terceros.
En general se debe tener conocimíento 1. 2. 3. 4. El peligro de explosión
de lo siguiente: por la mezcla de gases explosivos en el sístema de
alcantaríllado. El riesgo de envenenamiento
por gases tóxicos, por ejemplo,
Sulfuro de Hidrógeno (H,S) o
Monóxido de Carbono (Ca). El riesgo de sofocación por la falta de oxígeno. El riesgo de enfermedades causadas por organísmos
residuales. El riesgo de heridas físicas debidas a caídas y deslizamiento. El riesgo de ahogamiento. El riesgo de ímpacto causado por objetos que puedan caer.
para analizar los parámetros establecidos. Al llegar al punto de monitoreo, se deben realizar las acciones que se descríben a continuación.
6.4.3.1 Ubicación del punto de monitoreo
con las placas de ídentificación
La toma de muestras se realizará únicamente
(véase Capítulo 6.1.3).
En canales o albañales, se debe tomar la muestra a un tercio del tirante de la superficie, tomar las muestras cerca de la superficie o del fondo. ' En la toma de muestras se debe evitar partículas grandes, sedimentos y/o material flotante evítando
haya acumulado en el punto de muestreo. En caso no sea posible tomar las muestras después del proceso de cribado, se debe tomar la muestra evitando recolectar los sólidos de gran tamaño.
!RO '0 •
.4.3.3. Medición de parómetros
en campo y registro de información
os parámetros de campo son: pH y temperatura, además de la medición y registro de caudal. A fin de obtener la confiabilidad de los datos se requiere: 9
con registro de la calibración
realizarse la verificación del equipo antes del inicio del trabajo de campo y calibrar el equipo, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. • Las mediciones no deben ser realizadas directamente tomar • • una muestra simple en un recipiente temperatura, muestreo. La información afluente • recabada de la medición de parámetros de campo, así como el caudal del en el flujo de aguas residuales, se debe apropiado
y limpio. La determinación
muestra en el Anexo N" IV. Registro de Datos de campo. Registrar las características del agua residual (sólidos, color, olor, etc.), así como eventuales características anómalas de los puntos de monitoreo, en el formato del Anexo N" IV Registro de datos de campo. Esta información puede complementarse con una foto.
6.4.3.4 Toma de muestras de agua, preservación, etiquetado, rotulado y transporte
La toma de muestras simples de agua residual debe ser realizada por laboratorios acreditados ante el INDECOPI. Las muestras serán recolectadas y preservadas teniendo en cuenta cada uno de los parámetros considerados. En este caso seguir las instrucciones generales de preservación, embalaje y transporte de las muestras, mostradas en el Anexo N" 111. Requisitos para toma de muestra de agua residual y preservación de las muestras para el monitoreo, así como las instrucciones mostradas en el Anexo N" V. Etiqueta para muestras de agua residual. Se recomienda agua. El personal responsable deberá colocarse los guantes descartables antes del inicio de la toma de muestras de agua residual y desecharlos luego de culminado el muestreo en cada punto; es importante peligrosas. los cuidados en el manejo de los reactivos de preservación por tratarse de sustancias etiquetar o rotular los frascos preferentemente de etiquetado
Toma de muestras de agua residual Las caracteristicas de los recipientes, volumen requerido (dependerá del laboratorio). y tipo de reactivo para preservación de la muestra se contemplan en el Anexo N" 111. Requisitos para toma de muestra de agua residual y preservación Se recomienda de las muestras para monitoreo.
utilizar frascos de plástico o vidrio de boca ancha con cierre hermético a analizar.
tipo de frasco dependerá del parámetro
Se debe preparar los frascos a utilizar en el muestreo, evaluar. b) Preservación de muestras
de acuerdo con la lista de parámetros
Una vez tomada la muestra, se deberá incorporar, en caso que el parámetro lo requiera, el reactivo de preservación que se agregaría preferentemente in-situ después de la toma de la muestra de agua. Ver Anexo N" 111.Requisitos preservación de las muestras para el monitoreo. Etiquetado B' ~ para toma de muestra de agua residual
plumón de tinta indeleble . ,;;;.'../ conteniendo la siguiente información:
• ./",,' usarse
1. Nombre de PTAR y denominación
Número de muestra (referido al orden de toma de muestra). Fecha y hora de la toma de muestra. Preservación realizada, tipo de reactivo de preservación utilizado. Operador del muestreo.
N° V. Etiquetas
Llenar el formato de cadena de custodia indicando los parámetros a evaluar, tipo de frasco, tipo de muestra de agua (agua residual cruda, agua residual tratada), volumen, número de muestras, reactivos de preservación, condiciones de conservación, operador información relevante. Ver el Anexo N° VI. Cadena de Custodia. e) Conservación y Transporte de las Muestras del muestreo y otra
Las muestras de agua residual recolectadas, preservadas y rotuladas, deben colocarse en una caja de almacenamiento térmica con refrigerante (ice pack), para cumplir con la recomendación de temperatura indicada en el Anexo N° 111.Requisitos para toma de muestra de agua y preservación de las muestras para el monitoreo. En el caso de utilizar hielo, colocar éste en bolsas herméticas para evitar fugas de la caja donde se transportan las muestras de agua. Asimismo, se debe evitar roturas en el caso de frascos de vidrio durante el transporte de muestras, utilizando bolsas de poliburbujas, de embalaje o de cualquier otro material.
El envío de muestras perecibles (coliformes, DB05 y otros) al laboratorio para su análisis, debe cumplir con el tiempo establecido en las recomendaciones para la preservación y conservación y éstas deben ir acompañadas de su respectiva cadena de custodia (ver Anexos N" 111 Y VI). Transportar las muestras hasta el laboratorio, adjuntando el formato de cadena de custodia.
Al finalizar las actividades de muestreo, los equipos deben mantenerse en óptimo estado de limpieza y en buenas condiciones de funcionamiento. Debe contarse con un registro de mantenimiento de cada instrumento, a fin de llevar el control del equipo, reemplazo de baterías y cualquier problema de lectura o calibración irregular al usar las sondas o electrodos. Es importante considerar los tiempos desde el inicio del muestreo hasta la llegada al laboratorio con el objetivo de cumplir con el tiempo requerido según los Requisitos para Toma de Muestra y Preservación (Anexo N" 111. Requisitos para toma de muestra de agua residual y preservación muestras para el monitoreo). de las
6.4.3.5 Método de ensayo Los métodos de ensayo para el producto sNA o cualquier Organismo agua residual deberán estar acreditados firmante por el INDECOPIMultilateral
(MLA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente
reconocidas por el BIPM (Bureau International des Poids et Measures). Preferentemente, mientras no exista una norma nacional, los laboratorios a ser utilizados deben contar con acreditación de los ensayos según el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, WEF 22nd Edition, o su actualización. APHA - AWWA.o
El aseguramiento y control de calidad son parte esencial de todo sistema de monitoreo. Comprende un programa de actividades (capacitación, calibración de equipos y registro de datos) que garantizan 11
confianza. Puede ser visto también como una cadena de actividades diseñadas para obtener confiables y precisos. Se aplicará la Norma NTP-ISO 5667-14, Guia para el aseguramiento calidad del muestreo de agua del ambiente y su manipulación.
6.5.1 Plan de aseguramiento El plan de aseguramiento como mínimo: • • • •
Organización y responsabilidades de la Unidad o Laboratorio encargado (personal responsable de asegurar la ejecución de mediciones válidas). Procedimientos Procedimiento de medición de parámetros de campo que incluye
del muestreo en el campo, registro y tipos de control de calidad. la calibración de los
6.5.2 Recolección de muestras La etapa de recolección de muestras es de trascendental importancia, para lo cual se deberán adoptar los cuidados necesarios para el equipamiento y acondicionamiento del material de muestreo, asi como el procedimiento pH. Los resultados de los mejores manipula adecuadamente Los laboratorios • para la medición de parámetros de campo como temperatura procedimientos analíticos serán inútiles si no se recolecta y y
acreditados deberán asegurar la correcta recolección de muestras que debe incluir:
Que los frascos de muestreo sean los apropiados para cada parámetro (ver Anexo N° Requisitos para la toma de muestra de agua residual y preservación de las muestras para el monitoreo). Todos los registros y formatos cadena de custodia, etiqueta letra clara y legible. para el monitoreo (registro de datos de campo, registro de llenados con asegurar
Mantener los registros de control actualizados de mantenimiento y calibración de los mismos (bitácoras).
7. CONSIDERACIONES ESPECíFICAS 7.1 MEDICiÓN DE CAUDAL
Las PTAR deben contar obligatoriamente y efluentes según lo señalado con un dispositivo de medición de caudales de sus afluentes Plantas de Tratamiento de Aguas en la Norma Técnica 05.090,
Residuales, y el articulo 136 del D.S. N" 001-2010-AG, respectivamente. Para efluentes de la PTAR se pueden usar medidores de régimen critico o vertederos. Para afluentes de las PTAR solo está permitida la medición mediante medidores de régimen critico. del caudal, las PTAR pueden utilizar sistemas de medición del nivel de líquido
sobre el medidor (transductores ultrasónicos, de presión sumergidos o por ondas de radar) o de tecnologias que midan la sección y la velocidad en forma simultánea (método por efecto Doppler con ondas ultrasónicas, método corresponda, se recomienda Sanitaria. Determinación electromagnético o método por radar), para tal efecto, en lo que utilizar la NTP 410.001 del año 2010, Balance Hidrico de Descarga
del factor de descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado. (caudal menor a 100 L/s) y en situaciones Si existen condiciones .debidamente de Iíbre del
Sólo en el caso de PTAR pequeñas justificadas, medición indirectos
-el caudal de operación,
se podrá usar métodos de descarga
como el de sección-velocidad.
efluente y sólo para caudales menores a S l/s, se podrá aplicar el método de medición volumétrico. En el Anexo N' VII. Métodos de medición de caudales se describen estos métodos de medición. los titulares de las PTAR deben medir los caudales del afluente y efluente conforme a la frecuencia
minima de medición de caudal establecida en el Anexo N' 11. Frecuencia de monitoreo y deben contar con un registro de caudales promedio diarios del afluente y efluente. El registro de caudales debe ser almacenado por un periodo mínimo de cinco años, debiendo estar, el archivo, a disposición del MVCS y de la Autoridad Nacional del Agua.
7.2 VERIFICACiÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PTAR la verificación de la eficiencia de la PTAR se realiza por comparación de la calidad del agua residual de la PTAR,
cruda y tratada y permitirá determinar la consistencia de los valores del efluente tomando en consideración los procesos de tratamiento existentes.
frecuencia correspondiente a la PTAR, según lo establecido en el Anexo N' 11 (frecuencia anual, semestral, trimestral o mensual). Estos datos deben ser almacenados y registrados colocando toda la información en una hoja de cálculo o una base de datos computarizada y serán comparados con los límites Máximos Permisibles según 0.5. N' 003-201O-MINAM. El titular de la PTAR deberá registrar cualquier observación relevante respecto del monitoreo realizado por el laboratorio acreditado.
Esta información, conjuntamente con los formatos de ubicación de los Puntos de Monitoreo, de Registro de Datos de Campo, la Cadena de Custodia y los documentos conteniendo los reportes de los análisis realizados en los laboratorios correspondientes, deberá ser almacenada por un periodo mínimo de cinco años, debiendo estar, el archivo, a disposición del MVCS y de la Autoridad del Agua. Nacional
básica de la PTAR,
incluyendo croquis (incluyendo referencias como por ejemplo: vías de acceso, aeropuertos, ríos, asentamientos humanos, entre otros), ubicación de los puntos de monitoreo, caudal promedio diario de operación y flujograma, según lo establecido en el Anexo N' 1. Ubicación del Punto de Monitoreo.
Esta información será presentada a la Oficina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el reporte inicial del titular de la PTAR en el plazo máximo señalado en la norma que aprueba este Protocolo de Monitoreo y cada vez que se produzca alguna modificación.de los puntos de monitoreo y/o del caudal. la modificación de los puntos de monitoreo debe ser justificada y comunicada expresamente a la citada oficina, quien debe aprobar dicho cambio.
9.2 REPORTEDE MONITOREO los titulares monitoreo de las PTAR están obligados de los parámetros a reportar periódicamente, los parámetros . los resultados de las mediciones realizadas, un cuadro comparativo con los limites máximos permisibles y otros limites establecidos aprobado de la PTAR, el caudal de afluente y efluente, 13 de los en el al MVCS, los resultados adicionales establecidos del
.~ •. «1',
o~ ste reporte contendrá . arámetros analizados instrumento
""'i;;"", •• , ••• ~
la clasificación del cuerpo de agua receptor o el lugar de disposición final de de
(quebrada seca, suelo, canales de riego, etc.), observaciones derivadas de los resultados monitoreo, etc., según se establece en el Anexo N. VIII. Reporte de resultados del monitoreo efluentes de PTAR. Los reportes Ministerio de monitoreo deben ser presentados y Saneamiento a la Oficina del Medio con la frecuencia Ambiente
semestral o anual), en un plazo máximo de 30 días después de realizado
El MVCS es responsable de la administración las PTAR.
El MVCS deberá elaborar y remitir al Ministerio del Ambiente (MINAM), dentro noventa días de cada año, un informe estadistico a partir de los datos de monitoreo los titulares de las PTAR durante el año anterior.
Y EVALUACiÓN reportada por los titulares de las PTAR y verificará el cumplimiento
El MVCS evaluará la información
de los compromisos asumidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado, fundamentalmente el cumplimiento de los LMP. De verificarse el incumplimiento de uno o más LMP, el MVCS podrá solicitar se realice un nuevo monitoreo. De persistir la ocurrencia de uno o más LMP superados solicitará un informe técnico de las causas que generan dicho incumplimiento y las medidas a ser adoptadas por el titular de la PTAR. De estimarlo necesario el MVCS podrá realizar una evaluación de la PTAR para efectos de verificación de la información reportada. Este procedimiento no inhibe ni restringe que la Autoridad Competente realice fiscalización, control, supervisión y sanción que corresponda respecto al incumplimiento acciones de de los LMP.
12. GLOSARIO DE TÉRMINOS Afluente: Agua residual que ingresa a una planta de tratamiento tratamiento. Aguas residuales: antropogénicas. Alícuota: Aquellas cuyas características originales de aguas residuales o proceso de
Cadena de custodia: Documento de control y seguimiento de las condiciones de recolección de la muestra, preservación, codificación, transporte, esencial para asegurar la integridad de la muestra desde su recolección muestreo. hasta la entrega de los resultados. Es la evidencia de la trazabilidad del
Caudal: Es la cantidad de agua residual que pasa por una sección determinada tiempo.
Caudal medio anual: Promedio de los caudales promedio diarios en un período de 36S días. Caudal Promedio Diario: Es el promedio de los caudales para un período de 24 horas. DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno): Cantidad de oxígeno que requieren de tiempo los microorganismos específicos
para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones (generalmente S días y a 20.C).
en una muestra que ha sido sometida a filtración.
DQO (Demanda Química de Oxígeno): Es definido como la cantidad de oxidante que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. La cantidad de oxidante consumido es expresado en términos de su equivalente en oxigeno.
Efluente: Agua residual que sale de una planta o un proceso de tratamiento. Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua): Es la medida que establece el nivel de
concentración de elementos, sustancias o pará'metros fisicos, quimicos y biológicos, presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor, que no presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Fiscalización: Facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y, si fuera el caso, imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales como son los Límites Máximos Permisíbles de efluentes de PTAR. Frecuencia de monitoreo: determinado Es la periodicidad del monitoreo de calidad del agua residual, el cual está
por el caudal de operación de la PTAR.
Instrumento de Gestión Ambíental: Mecanismos diseñados para posibilitar la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley. Constituyen medios operativos que son diseñ'ados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. Incluye, por ejemplo, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Límite Máximo Permisible (LMP): Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental. Monitoreo de la calidad del agua residual: es el proceso que permite obtener como resultado la
medición de la calidad del agua residual, con el objeto de realizar el seguimiento de contaminantes a los usos de agua y el control a las fuentes de contaminación.
Muestra de agua: parte representativa del material a estudiar (para este caso agua residual cruda y tratada) en la cual se analizan los parámetros de interés. Muestra individual. simple o puntual: Es la que se toma en un tiempo y lugar determinado para su análisis en la
Representa la composición
que fue recolectada la muestra. Oxigeno disuelto: Concentración atmosférica, condicionante Parámetros de calidad: de oxígeno en el agua que depende de la temperatura y la presión
para el desarrollo de la vida acuática. Compuestos, elementos, sustancias, indicadores y propiedades fisicas,
químicas y bíológicas de interés para la determinación
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales procesos que. permiten la depuración de los parámetros contaminantes residuales doméstícas o municipales.
Preservante químico: Es una solución química que inhibe y/o estabiliza la muestra para conservar las características de la muestra de agua residual hasta el momento del análisis. Protocolo: Es un documento guía que contiene pautas, instrucciones, directivas y procedimientos
establecidos para desarrollar una actividad específica. Punto de aforo: Dispositivo o estructura donde se realiza la medición de caudal.
Punto de monitoreo evaluación periódica.
Es la ubicación geográfica de un punto, donde se realiza la en forma
• Ministerio Hídricos • • de Salud. DIGESA. Protocolo de Monitoreo Superficiales y sus Anexos 1, 11, de la Calidad Sanitaria de los Recursos 111 Y IV. Resolución Directoral N"
Naturales de Agua Superficial. Resolución Jefatural N" 182-2011-ANA. 2011. American Public Health Association. American Water Works Association. Control Federation. Standard Methods for the Examination
Edition. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. 2003. NTP 410.001:2010. Balance Hidrico de Descarga Sanitaria. Determinación del factor de descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado. 2010. NTP ISO 5667-3:2001. Calidad del Agua. Muestra parte 3: guía para la preservación y manejo de muestras. 2001. ISO 5667-10: 1995. Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste
waters. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM. Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del Agua. 2007. Norma Oficial Mexicana. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Con ratificación previa a su revisión quinquenal. NOM-001-SEMARNAT-1996. Diario Oficial de la Federación. 2003 Abr
Ubicación del Punto de Monitoreo Frecuencia de monitoreo Requisitos para toma de muestras muestras para el monitoreo
Registro de datos de campo Etiqueta para muestras de agua residual Cadena de custodia Métodos de medición de caudales Reporte de resultados del monitoreo de efluentes de PTAR
Anexo N'I UBICACiÓN DEL PUNTO DE MONITOREO
Nombre de PTAR: Ubicación Localidad de PTAR:
IDENTlRCAOÓN AflUENTE
Denominación del punto de muestreo (afluente)
Denominación del punto de muestreo (efluente)
CAUDAL DE OPERAOÓN
Datos del GPS (marca. modelo. número de serie, precisión
En páginas aparte: • Croquis de ubicación del punto de monitoreo lo 2 fotografías del punto de monitoreo 1 (tomadas a 10m de distancia del punto de monitoreo segunda más cercana al mismo). • Croquis de ubicación del punto de monitoreo 2. 2 fotografías del punto de monitoreo 2 (tomadas a 10m de distancia del punto de monitoreo segunda más cercana al mismo). • • Flujograma de procesos de tratamiento con la información básica de cada uno de ellos. Caudal medio anual de la PTAR. registrado según la frecuencia indicada en el anexo 11.
Para el reporte inicial y en caso de ausencia de registros según la frecuencia indicada en el Anexo N' indicar el caudal promedio anual sustentado con resultados de medición según otra frecuencia o 'on otro sustento técnico. por ejemplo, información del diseño de la PTAR. Indicar frecuencia de onitoreo aplicable según el Anexo N' 11.
.......................•........ de deI20 . Nombres y apellidos Responsable de la PTAR
Anexo N° 11 FRECUENCIA DE MONITOREO
promedio anual del año calendario precedente. Rango de caudal promedio anual de la PTAR > 300 l/s > 100 a 300 l/s Frecuencia de monltoreo Mensual Trimestral Frecuencia mlnima de medición de caudal lecturas horarias, 365 días lecturas horarias una vez por mes lecturas horarias por 24 horas,
ambiental aprobado de la PTAR no indique una frecuencia mayor. El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento podrá disponer otra frecuencia del monitoreo para todos los parámetros inclusive que no estén regulados en el 0.5. N" 003-2010-MINAM, cuando existan indicios 'razonables de riesgo a la salud humana o al ambiente.
'moÍl
Anexo N" 111 REQUISITOS PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA RESIDUAL Y PRESERVACiÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL MONITOREO Determinación/Parámetro Recipiente Volumen mlnimode muestra Preservación y concentración Tiempo máximo de duración
Fisicoqulmico Temperatura pH (2) OBO,(3) P,V P,V 1000 mL 50mL 1000 mL No es posible No es posible Refrigerar a 4.C Analizar lo más pronto posible, o agregar H2S04 hasta pH<2; refrigerar a 4.C Agregar HCI hasta pH<2, refrigerar a 4.C 15min 15 min 48 horas
V, ámbar Aceites y grasas boca ancha calibrado P,V 1000 ml
Sólidos suspendidos Totales (SST) Microbiológico
Refrigerar a 4.C Coliformes termotolerantes (NMP) V, esterilizado 250 ml Agregar tiosulfato en plantas con c10ración 6 horas
(1) No hay restricción para el volumen máximo de la muestra. (2) En el caso de lagunas de estabilización, la medición del efluente debe realizarse entre las 10:00 y las 11:00 horas para evitar la interferencia del desequilibrio del sistema carbonatado por alta actividad fotosintética que se da en las horas de mayor radiación solar.
(3) En caso de lagunas de estabilización, filtrar las muestras de los efluentes (filtro no mayor a 1 micra de porosidad, lo cual debe ser reportado con los resultados del ensayo) para eliminar la interferencia de algas, determinando filtrar las muestras si los efluentes bahías, etc.). de este modo la OBO y OQO, soluble o filtrada. No se debe son vertidos en cuerpos de agua lenticos (lagunas, lagos,
P frasco de plástico o equivalente; V = frasco de vidrio
DE MUESTRA DE AGUA Y PRESERVACiÓN DE lOS
ADICIONALES QUE DETERMINE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Tiempo máximo de duración
Determinaclónl Parámetro Fislcoqufmico Fosforo Total
Preservación y concentración
Agregar H2S04 hasta pH<2; refrigerar a 4"C Analizar lo más pronto posible. Refrigerar a 4"C Analizar lo más pronto posible Refrigerar a 4"C Analizar lo más pronto posible, o agregar H2S04 hasta pH<2; refrigerar a 4"C
Microbiológicos Variable, dependiendo método Variable, Escherichia coli V, estéril dependiendo método Variable, dependiendo método Variable, dependiendo método del Refrigerar a 4"C 6 horas
V, estéril
(*) No hay restricción para el volumen máximo de la muestra. leyenda: P = frasco de plástico o equivalente; V = frasco de vidrio
Anexo N° IV REGISTRO DE DATOS DE CAMPO
Nombre de la PTAR: AFLUENTE Denominación Fecha del punto de monitoreo: Hora pH Temperatura
Eventuales observaciones al punto de monitoreo Características del agua residual EFLUENTE Denominación Fecha del punto de monitoreo: Hora pH Temperatura
Eventuales observaciones al punto de monitoreo Características del agua residual
para el registro de datos de cam
Nombre de la PTAR: Denominación
No. de muestra (orden de toma de muestra) Fecha y hora Ensayo físico químico Ensayo microbiológico Otros parámetros Otros parámetros Preservación Operador del muestreo DDBO Dm DDQO DAyG DSST
.:;¡ . V"' '\
Reactivos preservación
a ser medi
Responsable de la PTAR Nombre apellidos y Institución Firma
Operador del muestreo Nombre apellidos y Institu ción Firma
Custodio de la muestra Nombre y apellidos Institu ció n Firma
Recepción en labo Nombre y apellidos
Institu ción
_ 'í ~
Anexo N° VII MÉTODOS DE MEDICiÓN DE CAUDALES
Al Método del Vertedero Este método es utilizado para corrientes de bajo caudal. Según las características físicas (geometría) de salida de la PTAR, se puede aplicar el método del vertedero, que consiste en caja de salida de la PTAR en el cual se instala una placa de geometría definida y que permita el flujo libre. Se mide la altura de la superficie líquida corriente arriba para determinar el flujo. El perfil hidráulico de las instalaciones de salida de la PTAR y el emisor, deben permítir un flujo libre para una medición adecuada de caudales. En caso de tomar la decisión de utilizar un vertedero de geometría conocida implica necesariamente
que el flujo del vertimiento se dirija sobre un canal abierto, en cual se pueda conocer la carga (tirante) de agua (H) de la corriente sobre el vertedero. Con este valor se podrá determinar el caudal en este canal. En la siguiente comúnmente tabla se presentan algunas de las ecuaciones y características de los vertederos
Ecuación Q;3,3*L*H' Q; Caudal en m'/s L; Longitud de cresta en m H ; carga (tirante) en m Q; Q; L; H; 1,83*L*H caudal en m' /5 Longitud de cresta en m carga (tirante) en m
Rectangular con contracción
Rectangular sin contracción
• H!
S) Canaleta Parshall Este medidor es una especie de tubo Venturi abierto, el cual dispone de una garganta que produce una elevación del nivel de agua en función del caudal. Está formado por una sección de entada de paredes verticales convergentes y fondo a nivel, una garganta o estrechamiento de paredes paralelas Las
y una sección de salida con paredes divergentes y fondo ascendente.
canaletas Parshall se definen por el ancho de la garganta. Para la determinación del caudal se precisa de la medición de la altura del líquido, éste se puede realizar de forma instantánea con solo una medición de altura.
--------,---T--,--....,--------. W lHo : i 1 ¡h, _
1 .•.• <,•••
Q = caudal en m' /s HO= Altura de agua en la zona de medición en m K, m constantes en función al ancho de garganta de la canaleta
C) Método de Sección - Velocidad El método parámetros: de Sección - Velocidad se usa en canales con bajo caudal. Se deben determinar dos
la velocidad y la sección transversal
Seleccionar un tramo de flujo homogéneo. Se estima una longitud apropiada (L) que representará el espacio recorrido por el flotador
que oscile entre 30 al00 m según el caudal.
Contar con un flotador visible (bolas de plástico o material sintético). Se inicia la operación lanzando el flotador al inicio del tramo seleccionado
tiempo en que recorre la longitud de medición establecida.
Realizar varias mediciones para descartar los valores errados que permitirá constante, o promedio de varias mediciones (T).
La Velocidad (V) se calcula como sigue V=0.8 x (LIT), la unidad de medida más representativa
de la sección transversal:
Medir el ancho del canal. Medir las profundidades a lo largo de la sección del canal.
Calcular el área de la sección del canal.
de Caudal. Q (m3/s) el área de la sección transversal (A) por la velocidad
El cálculo del caudal se realiza al multiplicar obtenida (V). Q = v'A
D) Método volumétrico Este método se utiliza para la medición de caudal en una tubería donde se permíta colectar el caudal por descarga libre, en la cual se puede interponer un recipiente.
Medición del tiempo: • • •
Se requíere de un recipiente de 10 a20 litros con graduaciones de 1 litro para colectar el agua Un cronómetro Se mide el tiempo que demora el llenado de un determinado volumen de agua
Medición del volumen: •
del Caudal: Q (L/s) de agua que se recoge en el recipíente entre el tiempo que
, En la siguiente Tabla se muestran &' diferentes métodos de medición de mol!
Documents Similar To Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales - PTAR -
Reglamento de Ley de Consulta Previa de Pueblos Indigenas y Originarios
SA164YK
BODT-5_SPEC.pdf
WATER TREATMENT TECHNOLOGY (TAS 3010) LECTURE NOTES 3c - Water Chemistry Extended - Organic and Inorganic
Medidas de Protección ante la Radiación Solar - Perú

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5

Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 6
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo
2010
 Resolución 
 Resolución