Source: http://docplayer.fr/17862161-Guide-technique-gestion-de-l-energie-dans-un-tableau-electrique-de-la-mesure-a-la-supervision-creer-une-structure-i-communicante.html
Timestamp: 2018-07-16 04:55:52+00:00

Document:
GUIDE TECHNIQUE. GESTION DE L'ÉNERGIE dans un TABLEAU ÉLECTRIQUE. de la MESURE à la SUPERVISION CRÉER UNE STRUCTURE I-COMMUNICANTE - PDF
Download "GUIDE TECHNIQUE. GESTION DE L'ÉNERGIE dans un TABLEAU ÉLECTRIQUE. de la MESURE à la SUPERVISION CRÉER UNE STRUCTURE I-COMMUNICANTE"
1 GUIDE TECHNIQUE GESTION DE L'ÉNERGIE dans un TABLEAU ÉLECTRIQUE de la MESURE à la SUPERVISION MESURE INFRASTRUCTURE IP COMMANDE SUPERVISION INCENDIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ GESTION D ÉCLAIRAGE CONTRÔLE D ACCÈS CRÉER UNE STRUCTURE I-COMMUNICANTE Legrand supervision SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT
2 La mesure est la base de tout diagnostic. En surveillant simplement ses consommations, on peut réaliser jusqu'à 8 à 12% d'économie. Le parc informatique, la gestion de la température et l'éclairage sont classés parmi les postes les plus énergivores. Ces résultats peuvent être améliorés en mettant en place des plans d'actions. Encouragé par de nouvelles normes et directives, l'emploi de la mesure dans les bâtiments tertiaires, aussi bien que dans les logements résidentiels, est de plus en plus présent pour l'affichage des consommations sous les yeux de l'occupant (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, prise de courant, éclairage,... ). Au-delà des compteurs d'énergie, des centrales de mesures et des nouveaux appareils de protection incorporant les fonctions de mesures, Legrand propose une infrastructure i.communicante permettant d'afficher les informations de consommation d'énergie, puissance réactive, perturbations harmoniques,... mais aussi de contrôler les différents états, commander à distance les circuits et programmer des actions telles que les alarmes, planifier des actions correctives grâce aux diagnostiques,... en un mot : "superviser". Pour répondre à ces besoins, Legrand propose toute une gamme de produits
3 SOMMAIRE NORMES ET RÉGLEMENTATIONS LES GRANDES LIGNES Directives européennes 2 Certification ISO RT GESTION DE L ÉNERGIE Vue globale 6 Définitions 7 DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT Résidentiel individuel, solutions Legrand Basic et Premium 12 Résidentiel collectif, solutions Legrand Basic et Premium 16 Commercial / tertiaire, solutions Legrand Basic et Premium 20 Industriel / tertiaire, solutions Legrand Basic et Premium 24 VUE D ENSEMBLE DES PRODUITS LEGRAND L écocompteur 30 Les compteurs d énergie EMDX 3 36 Les centrales de mesure EMDX 3 40 Les transformateurs d intensités (TI) 48 Le concentrateur EMDX 3 54 Les disjoncteurs DMX 3 communicants 58 Les disjoncteurs DPX 3 communicants 62 Les blocs différentiels adaptables comptage ou mesure pour DX 3 66 Interface de communication Interface de signalisation et de commande Interface RS485 / IP 78 Les réseaux RS485 - Modbus 82 L écran d affichage tactile 84 Énergie serveur web et logiciel mesure EDMX 3 version catalogue 92 Énergie serveur web et logiciel mesure EDMX 3 version sur-mesure - supervision 100 AIDE ET DÉFINITION Comptage, mesure, Puissances, énergies, facteur de puissance batteries de condensateurs 108 Informatique et réseau 114 BUS RS LES PROTOCOLES DE COMMUNICATIONS Architecture générale 118 Rappel sur les systèmes de codage 120 Modbus RS Adressage IP 132 DOCUMENTATION 140 GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 1
4 NORMES ET RÉGLEMENTATIONS LES GRANDES LIGNES Directive Européenne 2012/27/UE La directive européenne sur l'efficacité énergétique du bâtiment 2012/27/UE du 25 octobre 2012 instaure une obligation de réaliser un audit énergétique pour les grandes entreprises. Les dates Cette directive impose à toutes les entreprises concernées de réaliser un audit énergétique : avant le 6 décembre à renouveler tous les 4 ans. Cette directive concerne toutes les entreprises qui ont : soit un effectif de plus de 250 personnes, soit un chiffre d'affaires annuel excédant 50 millions d'euros, soit un bilan de plus de 43 millions d'euros, Exception faite : les entreprises certifiées ISO sont exemptées de cette obligation. Qui Les exigences Cet audit énergétique doit être réalisé sur un périmètre représentant au moins 80% des factures énergétiques de l'entreprise, sous peine de s'exposer à des sanctions pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaire. Si l'entreprise est certifiée ISO 50001, elle se doit de couvrir un périmètre de 80% de la facture énergétique. Dans le cas contraire, elle devra réaliser un audit complémentaire sur les activités non couvertes. L'audit énergétique sera réalisé à partir des performances énergétiques du ou des bâtiments concernés. Pour ce faire, il est nécessaire d'identifier les usages énergétiques significatifs afin de déterminer les opportunités d'amélioration. Un état des lieux énergétique sera réalisé sur la base d'une évaluation des consommations et d'une identification des usages. L'objectif est de collecter et d'analyser les données terrains nécessaires à la revue énergétique et à la construction du système de management de l'énergie. La mesure 2
5 Certification ISO La norme ISO 50001:2011 définit les exigences relatives à l'établissement, la mise en oeuvre, le maintien et l'amélioration d'un Système de Management de l'energie (SMEn) par une organisation. Les dates ISO 50001:2011 est une norme internationale d'application volontaire élaborée par L'ISO (Organisation Internationale de normalisation). Depuis cycle de certification de 3 ans. Cette certification peut s'appliquer aux organisations de tous types et de toutes tailles, indépendamment de leur situation géographique, culturelle ou sociale. Une entreprise conforme à la norme ISO 50001:2011 pourra ainsi démontrer l'existence d'un SMEn durable. Qui Les exigences Les exigences générales relatives à cette certification : un engagement d'amélioration continue de l'efficacité énergétique, la désignation d'une personne qualifiée pour le management de l'énergie, l'organisation d'un plan de management, une évaluation des principales utilisations de l'énergie, la mise en place d'indicateurs et d'objectifs de performance énergétique, la mise en place de plan(s) d'action(s), tout le personnel devra suivre une formation lui permettant de connaître les pratiques indispensables à l'amélioration de l'efficacité énergique, les résultats devront être évalués et communiqués régulièrement à l'ensemble du personnel. Comme pour la directive 2012/27, l'iso n'oblige pas de mesures spécifiques par usages ou par circuits. Cependant, afin de bâtir le système de management de l'énergie lié aux bâtiments, il est nécessaire de connaître les postes les plus énergivores afin d'identifier les sources d'amélioration potentielles. L'utilisation de système de mesure et supervision permet l'amélioration continue de la performance énergétique de l'entreprise. La mesure NORMES ET RÉGLEMENTATIONS GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 3
6 RT 2012 La réglementation thermique Grenelle Environnement RT2012 est au coeur des enjeux environnementaux de la société. Elle a pour objectif de limiter les consommations dans les bâtiments neufs. Un tel niveau de performance est une véritable rupture qui oblige tous les acteurs de la chaîne économique (investisseurs, bureaux d'étude, constructeurs, installateurs,... ou encore particuliers,... ) à repenser globalement la réalisation et la construction du bâtiment. Les dates Cette réglementation thermique s'applique en France pour les permis de construire déposés : depuis le 28 octobre 2011 pour tous les bâtiments de type bureaux, enseignement, établissements d'accueil petite enfance. depuis le 1er mars 2012 pour les bâtiments à usage d'habitation situés en zone ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). depuis le 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs tertiaires ou résidentiels (à l'exception de certains bâtiments avec une température < à 12 C, agricole ou élevage, situés en outre-mer ou aux constructions provisoires d'une durée de moins de 2 ans). 50 kwh/cep max (Consommation Maximale d'énergie Primaire) par m 2 et par an. Cette limite de consommation est calculée sur 5 usages : chauffage ECS (Eau Chaude Sanitaire), refroidissement, éclairage, auxiliaires (pompes, ventilateurs). Modulation de la consommation suivant plusieurs critères tels que la localisation, l'altitude, la surface des logements du bâtiment catégorie CE1, CE2, émission des GES (Gaz à Effet de Serre). Les valeurs Les exigences La RT2012 repose sur 3 exigences de résultats applicables depuis le 1er janvier 2013 à tous les bâtiments neufs : BBio max, exigence de limitation des besoins en énergie du bâtiment (chauffage, refroidissement, énergie). Cep max, Consommation maximale d'énergie Primaire, exigence sur la valeur des consommations maximales (50 kwh/cep max par m 2 et par an) en énergie primaire chauffage, ECS, refroidissement, éclairage et auxiliaires (pompes, ventilateurs). Tic, Température Intérieure de Confort, exigence sur la température intérieure atteinte en été au cours d'une séquence de 5 jours consécutifs de chaleur. 4
7 La RT2012 impose des exigences de moyens dans l'infrastructure électrique des bâtiments tertiaires et résidentiels neufs couvrant les domaines tels que la mesure, (l'éclairage, l'étanchéité de l'air,... ). La mesure TERTIAIRE : Selon l'article 31 de la RT2012 : "(...) tous les bâtiments ou parties de bâtiments, à usage autre qu'habitation, doivent être équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer les consommations d'énergie par zone de 500 m 2, par étage ou par départ de plus de 80 A et par usages : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, réseau de prises, centrale de ventilation". RESIDENTIEL : Selon l'article 23 de la RT2012 : "(...) les maisons individuelles accolées ou les logements collectifs d'habitation doivent être équipés d'appareils permettant de mesurer ou d'estimer, par poste, la consommation d'énergie de chaque logement. Ces systèmes permettent d'informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation d'énergie suivant la répartition suivante : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises, autre,..." La RT2012 est entrée en vigueur très récemment. Cependant, la RT2020 fait déjà parler d'elle. En effet, l'objectif de la RT2012 est la maison basse consommation BBC, celui de la RT2020 est le bâtiment à énergie positive BEPOS. Son but est de consommer le moins possible d'énergie, afin d'avoir un bâtiment économe et être qualifié de passif. Il devra également créer plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ces réglementations seront des réglementations d'objectifs, laissant une liberté totale de conception, limitant simplement la consommation d'énergie. Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments qui produisent plus d'énergie (chaleur, électricité) qu'ils n'en consomment. La réalisation de bâtiment à énergie positive reprend les principes de la maison passive, en y incluant en plus des éléments de productions énergétiques (Photovoltaïque, éolienne). La RT2020 prévoit que tous les nouveaux logements construits dès 2020 seront obligatoirement à énergie positive. Vers la réglementation RT2020 NORMES ET RÉGLEMENTATIONS GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 5
8 GESTION DE L'ÉNERGIE VUE GLOBALE Fonctions et actions maximisées = interventions et consommations minimisées. En effet, dans une infrastructure électrique, une quantité plus importante de fonctions et d'actions diminue le nombre d'interventions humaines et optimise considérablement la consommation finale. CONSOMMATION FINALE AMÉLIORÉE CONSOMMATION FINALE MIEUX GÉRÉÉ GÉRÉE CONSOMMATION FINALE OPTIMISÉE RÉSULTATS SERVICE MAINTENANCE : NOMBRE D'INTERVENTIONS IMPORTANT SERVICE MAINTENANCE : NOMBRE D'INTERVENTIONS RÉDUIT SERVICE MAINTENANCE : NOMBRE D'INTERVENTIONS FAIBLE UTILISATEUR FINAL UTILISATEUR FINAL : NON INFORMÉ = NON IMPLIQUÉ UTILISATEUR FINAL : PARTIELLEMENT INFORMÉ (CHEF DE SERVICES, DIRECTEURS,...) UTILISATEUR FINAL : TOUTES LES PERSONNES SONT INFORMÉES = FORTE IMPLICATION DE CHACUN NIVEAUX CONCERNÉS PAR BÂTIMENTS AU NIVEAU DU TGBT PAR ZONES DE 500 M 2 OU ÉTAGES PAR USAGES : LUMIÈRES, PRISES, CHAUFFAGE,... LES FONCTIONS LES ACTIONS AFFICHER MESURER PARAMÈTRER COMPTER AFFICHER CONFIGURER PARAMÈTRER SIGNALER MESURER COMPTER SUPERVISER CONFIGURER COMMANDER MESURER AFFICHER PARAMÈTRER SIGNALER COMPTER CONSOMMATION INITIALE 6
9 DÉFINITIONS COMPTER Comptabiliser l'énergie électrique consommée par un circuit. C'est la fonction de base qui est disponible sur tous les produits de mesure. MESURER Mesurer les valeurs électriques (courant, tension, puissance, harmonique,... ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. SIGNALER Vérifier en local (voyants, afficheur, écran tactile... ) ou à distance (voyants,afficheur, automate, PC, tablette, smartphone,... ) : l'état marche/arrêt d'un ou plusieurs produits et/ou circuits, d'éventuels défauts comme les déclenchements disjoncteur, dépassements seuils mini, maxi,... COMMANDER Piloter des organes de commande tels que des relais, contacteurs, commandes motorisées de disjoncteur, délestage /relestage... suite à une commande manuelle ou automatique, un défaut,... AFFICHER Visualiser les données, en local, sur écrans intégrés, déportés, ou à distance, sur PC, smartphones ou tablettes équipés d'un navigateur web. GESTION DE L ÉNERGIE GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 7
10 GESTION DE L'ÉNERGIE PARAMÉTRER Un paramètre est un élément d'un programme informatique laissé accessible à la modification par l'utilisateur. La plupart des produits électroniques ont besoin d'avoir un minimum de paramétrage, tels que la date, l'heure,... mais aussi le réglage d'un seuil d'alarme, le niveau à atteindre pour un délestage,... Il est possible de modifier ces données en local directement sur les produits ou à distance sur ordinateur. CONFIGURER Concevoir des instructions qui permettent d'établir une suite d'opérations en automatique. SUPERVISER La supervision est une technique de surveillance et de commande de procédés à l'aide d'outils informatiques. Dans le domaine de la mesure, elle permet de regrouper toutes les fonctions citées précédemment (afficher, surveiller, commander, paramétrer, programmer). La supervision concerne l'acquisition de données (mesures, alarmes, retour d'état,... ) et la commande de processus (commande à distance de disjoncteur,... ). Un système de supervision aide à contrôler et optimiser la consommation d'énergie à tout moment sur l'ensemble du réseau électrique. Il assure la surveillance de l'ensemble du matériel pour leur sécurité, leur commande, la rapidité des interventions et la continuité de service. Les données récoltées sur l'état de fonctionnement des équipements, les mesures de puissances distribuées ainsi que les consommations pourront être exploitées afin de mettre en œuvre une solution de gestion technique de l'énergie. 8
11 GESTION DE L ÉNERGIE GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 9
12 DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT La gamme mesure et supervision Legrand permet de répondre aux différents besoins client : - quelque soit le type de bâtiments : résidentiel, commercial ou industriel - quelque soit le type de besoin : BASIC, soit des offres monoblocs, simples où il est principalement possible de visualiser les informations : Je m informe PREMIUM, soit des offres interconnectées où il est également possible d'agir sur l'installation en la pilotant : "Je m'informe et j'agis" Solution Legrand BASIC "Je m informe" RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL Structure(s) : résidences individuelles ou collectives, petits bureaux,... Fonction(s) : compter, mesurer Possibilité(s) : paramétrer en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 12 RÉSIDENTIEL COLLECTIF Structure(s) : résidences individuelles ou collectives, petits bureaux,... Fonction(s) : compter, mesurer Possibilité(s) : paramétrer en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 16 COMMERCIAL / TERTIAIRE Structure(s) : bâtiments commerciaux, petites industries, grands bureaux,... Fonction(s) : compter, mesurer de nombreux circuits Possibilité(s) : paramétrer en local Visualisation : en local Page : 20 INDUSTRIEL / TERTIAIRE Structure(s) : immeubles de bureaux, grandes industries, hôpitaux, data center,... Fonction(s) : compter, mesurer de nombreux circuits sur plusieurs bâtiments Possibilité(s) : paramétrer en local Visualisation : en local ou à distance Page : 24 10
13 Solution Legrand PREMIUM "Je m'informe et j'agis" RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL Structure(s) : résidences individuelles ou collectives, petits bureaux,... Fonction(s) : toutes les fonctions d'une habitation «connectée» Possibilité(s) : paramétrer, configurer en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 14 RÉSIDENTIEL COLLECTIF Structure(s) : résidences individuelles ou collectives, petits bureaux,... Fonction(s) : mesurer, délester en autonome dans chaque appartement ou dans les parties communes Possibilité(s) : paramétrer, en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 18 COMMERCIAL / TERTIAIRE Structure(s) : bâtiments commerciaux, petites industries, grands bureaux,... Fonction(s) : mesurer, compter, surveiller, commander, superviser toute la gestion de l'énergie Possibilité(s) : paramétrer, configurer, commander en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 22 INDUSTRIEL / TERTIAIRE Structure(s) : immeubles de bureaux, grandes industries, hôpitaux, data center,... Fonction(s) : mesurer, compter, surveiller, commander, superviser toute la gestion de l'énergie ainsi que celle de tout le bâtiment (éclairage, incendie. contrôle d'accès,... ) Possibilité(s) : paramétrer, configurer, commander en local ou à distance Visualisation : en local ou à distance Page : 26 DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 11
14 RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL Solution Legrand BASIC "Je m'informe" ÉCOCOMPTEUR Affichage direct sur l'écocompteur Affichage à distance sur page Web Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 Une solution radio possible en cas d'éloignement des compteurs gaz ou eau Eau Gaz Chauffage gaz Eau Mesurer les énergies de type gaz ou eau avec les 2 entrées à impulsion filaires Mesurer, compter la consommation totale ainsi que les plages tarifaires avec une connexion au signal de télé-information client (TIC) du compteur bleu électronique (CBE) ou LINKY. Afficher à distance avec la sortie IP pour une connexion au réseau Paramétrer les consommations et modifier les paramètres directement en face avant Afficher en local les consommations sur portiers BTicino ou écrans MyHome domotique, à l'aide de la sortie BUS / SCS Chauffage électrique Climatisation Mesurer la consommation de 5 circuits électriques avec la possibilité de raccorder jusqu'à 10 TI (jusqu'à 2 transformateurs d'intensité par circuit) ECS Prises Autres (éclairage, prises VE,...) 12
15 Le besoin client Se conformer aux réglementations France ou toutes autres réglementations pour une nouvelle maison. L'article 23 de la RT2012 demande à chaque habitation (collective ou individuelle) de mesurer les consommations de chauffage, de climatisation, d'eau chaude sanitaire, des circuits de prises de courants et autres consommations. Il s'agit d'informer au minimum chaque occupant en affichant le résultat de ces mesures, afin d'obtenir une prise de conscience sur les différents postes et de mieux maîtriser ses consommations. Afficher à distance automatiquement les consommations sur les pages web, (Smartphone, tablette, PC,... ) afin de faciliter l'analyse et d'agir sur les consommations. Pour chaque poste, une analyse précise engendre par des prises de décisions, une baisse immédiate de la consommation d'environ 10 %. Mesurer la puissance instantanée de chaque circuit en watts. Mesurer les consommations en euros ou en kwh, sur une période choisie. Afficher à tout moment à l'historique des consommations jour/mois/année en kwh. JOUR MOIS ANNÉE DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 13
16 RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL Solution Legrand PREMIUM "Je m'informe et j'agis" MYHOME GESTION DE L ÉNERGIE Mesurer, compter, délester Afficher, Consulter MESURER, COMPTER Interfaces de comptage à impulsion Indicateurs de consommation Centrale de gestion Contrôleurs avec mesure des consommations BUS MYHOME AFFICHER EN APPAREILLAGE CONSULTING EN LOCAL OU À DISTANCE Afficheurs de la gamme MyHome Concentrateur Web Logiciel de supervision Retrouvez les renseignements techniques sur rubrique MyHOME. 14
17 Le besoin client Intégrer dans la solution domotique MyHome la mesure et l affichage des consommations d énergie et de fluides et, le cas échéant, se conformer aux réglementations en vigueur. Optimiser la puissance souscrite d un contrat de fourniture d énergie électrique en mettant en œuvre une solution de délestage basée sur des mécanismes de priorité. Afficher les consommations sur l écran du portier. Commander en définissant des mécanismes de délestage automatisés ou pilotés manuellement. Superviser les consommations des logements d une résidence tout en garantissant le confort thermique et la sécurité des biens et des personnes. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 15
18 RÉSIDENTIEL COLLECTIF Solution Legrand BASIC "Je m'informe" COMPTAGE EMDX 3 OU ÉCOCOMPTEUR Affichage direct sur produit Affichage à distance sur page Web avec la solution écocompteur Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 PARTIES COMMUNES PARTIES INDIVIDUELLES Gaz Chauffage électrique Parking Eau Lumières Ascenseur Afficher la consommation des parties communes avec les compteurs à impulsion eau, gaz, électrique EMDX 3. OU + Centraliser toutes les consommations des parties communes avec le concentrateur EDMX 3. Appartement 1 Appartement 2 OU Afficher la consommation électrique individuelle, un compteur EMDX 3 par appartement. Gaz Chauffage électrique Eau Lumières Afficher sur un seul produit, l'écocompteur, toutes les informations des parties communes. Afficher les consommations individuelles électriques, eau, gaz, un écocompteur par appartement. Parking Ascenseur Appartement n 16
19 Le besoin client Se conformer aux réglementations France ou toutes autres réglementations pour une nouvelle résidence collective. L'article 23 RT2012 demande à chaque habitation (collective ou individuelle) l'obligation de mesurer les consommations de chauffage, de climatisation, d'eau chaude sanitaire, des circuits de prises de courants et autres consommations. Il s'agit d'informer au minimum chaque occupant en affichant le résultat de ces mesures, afin d'obtenir une prise de conscience sur les différents postes et de mieux maîtriser ses consommations. Avec la solution EMDX 3 Afficher en local les consommations avec les compteurs EMDX 3. Centraliser toutes les consommations électriques, d'eau et de gaz avec le concentrateur EDMX 3. Avec la solution Écocompteur Afficher automatiquement les consommations sur les pages web, (smartphone, tablette, PC,... ) afin de faciliter l'analyse et d'agir sur les consommations. La connexion individuelle à chaque écocompteur des différents appartements ainsi que des parties communes donne la possibilité de : Afficher la puissance instantanée de chaque circuit en watts. Afficher les consommations en euros et en kwh, sur la journée, le mois. Une analyse précise peut engendrer, par des prises de décisions et des actions correctives, une baisse de la consommation. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 17
20 RÉSIDENTIEL COLLECTIF Solution Legrand PREMIUM "Je m'informe et j'agis" COMPTAGE EMDX 3 Affichage direct sur produit Affichage à distance sur page Web avec la solution écocompteur Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 PARTIES COMMUNES PARTIES INDIVIDUELLES Gaz Chauffage électrique Parking Eau Lumières Ascenseur Afficher la consommation des parties communes avec les compteurs à impulsion eau, gaz, électrique EMDX 3 + Appartement Centraliser toutes les consommations des parties communes avec le concentrateur EDMX 3 1 Appartement 2 Afficher la consommation électrique individuelle, un compteur EMDX 3 par appartement. Appartement n VISUALISER À DISTANCE COMMANDER Convertisseur RS 485/ IP + = Le logiciel mesure EMDX 3 pour une consultation en local ou L'Énergie serveur web pour une consultation à distance Consultation des données Les centrales de mesure EMDX 3 proposent de 1 à 8 contacts de report suivant les modèles. Il est donc possible d'avoir : un report de signalisation, une commande de délestage un renvoi d'information vers un ou un téléphone GSM. 18
21 Le besoin client Se conformer aux réglementations France ou toutes autres réglementations pour une nouvelle résidence collective. L'article 23 RT2012 demande à chaque habitation (collective ou individuelle) l'obligation de mesurer les consommations de chauffage, de climatisation, d'eau chaude sanitaire, des circuits de prises de courants et autres consommations. Il s'agit d'informer au minimum chaque occupant en affichant le résultat de ces mesures, et leur permettre de réaliser des commandes automatiques de délestage afin de faciliter la maîtrise de ses consommations. Visualiser les parties individuelles et communes : Lecture de la puissance instantanée de chaque circuit en watts et des consommations en euros et en kwh, sur la journée, le mois, l'année,... Connexion, sur un même Énergie serveur web, pour l'ensemble des appartements ainsi que des parties communes, permet une analyse précise, ainsi que des prises de décisions et une baisse immédiate de la consommation. Visualiser les parties individuelles : affichage automatique des consommations sur les pages web (smartphone, tablette, PC,... ). analyse facile et action sur les consommations. Afficher l'historique : Possibilité d'extraction de fichier CSV afin de réaliser des études de consommations à l'aide du tableur. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 19
22 COMMERCIAL / TERTIAIRE Solution Legrand BASIC "Je m'informe" COMPTAGE ET MESURE EMDX 3 Affichage direct sur produit Affichage en local Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 COMPTER, MESURER ET AFFICHER EN LOCAL Gaz Chauffage électrique + Lumières Une consultation locale centralisée est possible avec un concentrateur raccordé aux compteurs eau, gaz et aux compteurs électriques à impulsion EMDX 3 (jusqu'à 12 produits connectés). Eau Climatisation Une consultation en face avant sur chaque compteur et centrale de mesure électrique EMDX 3 à impulsion. 20
23 Le besoin client Se conformer à la réglementation RT2012 pour les bâtiments à usage autre qu'habitation. L'article 31 demande à tous bâtiments ou partie de bâtiments, l'obligation de mesurer ou de calculer les consommations d'énergie par zone de 500 m 2, par étage ou par départ de plus de 80 A et par usages: chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, réseau de prises, centrale de ventilation. Il s'agit d'informer au minimum le gestionnaire en affichant le résultat de ces mesures, afin d'obtenir une prise de conscience sur les différents postes et de mieux maîtriser ses consommations. Visualiser : le suivi des consommations. Visualiser en local : simplement des informations très précises : valeurs électriques tels que harmoniques, puissances, cos ϕ... Mesurer : la gamme de transformateurs d'intensité, ouvrants et fermés de 50 à 4000 A. Mesurer, compter : le concentrateur affiche jusqu'à 12 compteurs impulsion, eau, gaz ou électrique. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 21
24 COMMERCIAL / TERTIAIRE Solution Legrand PREMIUM "Je m'informe et j'agis" COMPTAGE ET MESURE EMDX 3 Affichage direct sur produit Affichage à distance sur page Web avec la solution Énergie serveur web Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 MESURER ET AFFICHER EN LOCAL COMMANDER Gaz Chauffage électrique Lumières Compter : compteurs à impulsion + eau, gaz, électrique EMDX 3 AVEC Afficher sur un écran toutes les données des produits à impulsions avec le concentrateur EMDX 3. Modulaire 1 sortie commande Premium 8 sorties commande Délester automatiquement certains circuits en cas de dépassement d un seuil préprogrammé possible avec les centrales de mesure EMDX³. Eau Climatisation Compteurs et centrales de mesure EMDX 3 à impulsion pour une consultation en local ou RS485 pour une consultation à distance. VISUALISER À DISTANCE + = Convertisseur RS 485/ IP Le logiciel mesure EMDX 3 pour une consultation en local ou L'Énergie serveur web pour une consultation à distance Consultation des données 22
25 Le besoin client Se conformer à la réglementation RT2012 pour les bâtiments à usage autre qu'habitation. L'article 31 demande à tous bâtiments ou partie de bâtiments, l'obligation de mesurer ou de calculer les consommations d'énergie par zone de 500 m 2, par étage ou par départ de plus de 80 A et par usages : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, réseau de prises, centrale de ventilation. Il s'agit d'informer le gestionnaire en affichant le résultat de ces mesures, en lui permettant de réaliser des commandes automatiques de délestage afin de faciliter la maîtrise de ses consommations. Visualiser en local le suivi des consommations. Commander le délestage pour couper automatiquement certains circuits en cas de surconsommations. Afficher le choix d'un affichage automatique des consommations à distance sur les pages web, (Smartphone, tablette, PC,... ) facilite l'analyse et la mise en place d'actions directement sur les consommations. Multiples possibilités : lecture de la puissance instantanée de chaque circuit en watts visualisation des consommations en euros et en kwh, sur la journée, le mois, l'année,... Afficher les historiques : Extraction de fichier CSV pour réaliser des études de consommations via un tableur. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 23
26 INDUSTRIEL / TERTIAIRE Solution Legrand BASIC "Je m'informe" COMPTAGE ET MESURE EMDX 3, REPORT D'ÉTAT, COMMANDE Affichage direct sur produit Affichage à distance sur page Web avec le Énergie serveur web Affichage des consommations en euros, en kwh ou en m 3 MESURER ET AFFICHER EN LOCAL Gaz Afficher sur un écran toutes les données des produits à impulsions, eau, gaz électrique avec le concentrateur EMDX³. Chauffage électrique Compteurs et centrales de mesure EMDX³ à impulsion pour une consultation en local ou RS485 pour une consultation à distance Lumières Eau Les produits tels que les gammes DMX³, DPX³, bloc différentiel adaptable assurent de la même manière une consultation en local ou à distance des données. Climatisation VISUALISER À DISTANCE + = Convertisseur RS 485/ IP Le logiciel mesure EMDX 3 pour une consultation en local ou L'Énergie serveur web pour une consultation à distance Consultation des données 24
27 Le besoin client Se conformer à la réglementation RT2012 pour les bâtiments à usage autre qu'habitation. L'article 31 demande à tous bâtiments ou partie de bâtiments, l'obligation de mesurer ou de calculer les consommations d'énergie par zone de 500 m 2, par étage ou par départ de plus de 80 A et par usages : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude, éclairage, réseau de prises, centrale de ventilation. Il s'agit d'informer le gestionnaire en affichant le résultat de ces mesures, en lui permettant de réaliser des commandes automatiques de délestage afin de faciliter la maîtrise de ses consommations. SIGNALER COMMANDER Afficher à distance les consommations sur les pages web, (Smartphone, tablette, PC,... ) Contacteur Auxiliaire d'état Signaler à distance, sur une seule page, l'état de tous les dispositifs composant une ou plusieurs zones d'une installation. Commande motorisée Commander à distance manuellement ou automatiquement les dispositifs. Envoyer ces données à distance via l interface 24 entrées et 6 sorties. Elle transcrit des informations électriques < --- > RS DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 25
28 INDUSTRIEL / TERTIAIRE Solution Legrand PREMIUM "Je m'informe et j'agis" SUPERVISER TOUT LE BÂTIMENT Building Manager Visualiseur : Building Manager Décideur : - Visualiser - Interagir - Piloter - Intégrer - Être alerté INFRASTRUCTURE IP ÉCLAIRAGE, OUVRANTS, PRISES ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ MESURE ALARME INCENDIE BUS/KNX IP KNX Passerelle IP/KNX réf Contrôleur Détecteur Détecteur Commande Commande BACNET Interface de gestion des blocs adressables réf Bloc d'éclairage de sécurité SATI adressable BAES d'ambiance BUS RS 485 IP MODBUS Convertisseur RS 485/IP réf Disjoncteur IP MODBUS Convertisseur RS 485/IP réf Alarme incendie type 1 - URA (marque du groupe Legrand) Détecteur de fumée CONTRÔLE D ACCÈS, CCTV CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION (CVC) Détecteur Commande Centrale de mesure Contrôleur Détecteur de fumée Détecteur Commande BAES avec Dispositif de Balisage Renforcé Compteur d'énergie Détecteur de fumée 26 Ecran tactile MESURER, COMPTER Systèmes de mesure EMDX 3, de protection DMX 3, DPX 3, interfaces de signalétique + + BAES Kickspot encastré PILOTER, CONTRÔLER Systèmes de gestion d éclairage, ouvrants, prises vertes et thermorégulation SURVEILLER, MAINTENIR Systèmes d éclairage de sécurité, et de sécurité incendie Solution «Prêt-à-superviser» pré-programmée pour être mise en œuvre facilement avec les systèmes Legrand sans besoin de compétences particulières en intégration de systèmes. Retrouvez les renseignements techniques sur rubrique Building Manager.
29 Le besoin client Disposer d un outil de Gestion Technique Centralisée dédié au responsable d exploitation pour le suivi du bon fonctionnement de l ensemble des équipements installés dans l infrastructure pour : - maintenir le confort d utilisation en pilotant et visualisant les états de fonctionnement des équipements, - maîtriser les consommations d énergie en identifiant les dérives éventuelles, - assurer la sécurité des biens et des personnes en surveillant l état de fonctionnement des systèmes de sécurité. Visualiser l état de fonctionnement et piloter les équipements de confort et de sécurité : - éclairage, prises vertes, thermorégulation - éclairage de sécurité - système de sécurité incendie Gérer les énergies : consommations d énergie, caractéristiques du signal électrique distribué Gérer les alarmes : alerte, historisation, procédures à suivre, commentaires d'intervention Programmer des plages horaires : groupes d actionneurs, scénarios de commande Complètement personnalisable en mode projet par un intégrateur de système pour l intégration de systèmes tiers et/ou la personnalisation des écrans graphiques. DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BÂTIMENT GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 27
30 VUE D'ENSEMBLE PRODUITS PROTECTION MESURE COMMANDE SIGNALISATION MESURE ASSOCIÉE DX 3 Ph+N Écocompteur DPX 3 Centrales de mesure Auxilaires d'état et commande motorisée DX 3 Compteurs Auxilaires d'état et commande motorisée MESURE INTÉGRÉE DMX 3 Unité de protection électronique DPX 3 électronique avec mesure intégrée Auxilaires d'état et commande motorisée Auxilaires d'état et commande motorisée Bloc différentiel avec mesure intégrée Auxilaires d'état et commande motorisée COMMANDE ET SIGNALISATION À DISTANCE Contacteur 28
31 COMMUNICATION CONVERSION PROTOCOLE IP LOGICIELS Réseau IP Interface de communication Centrales de mesure sur porte RS485 Logiciel embarqué Communication RS485 embarquée sur produits de mesure modulaire RS485 Option communication sur demande RS485 Réseau ModBus Réseau IP Écran d'affichage tactile Consultation et commande à distance Convertisseur RS485/IP RS485 Énergie serveur web Interface électronique (une par produit) Interface 24 E / 6 S RS485 Logiciel pour consultation en local VUE D'ENSEMBLE PRODUITS GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 29
32 L ÉCOCOMPTEUR FICHE PRODUIT L écocompteur permet de mesurer et suivre les consommations de différents postes : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, réseau prises de courant aussi eau et gaz. LES CARACTÉRISTIQUES n Affichage : LCD. n Tension d alimentation : 100 à 240 Vac. n Consommation à vide : 2 W. n Fréquence : Hz n Entrées : - 5 entrées transformateur de courant 0-90 ma - 2 entrées numériques à contact libre de potentiel - 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky n Sorties : - BUS SCS compatible avec les écrans MYHOME, portiers BTicino. - 1 sortie RJ 45 au format Ethernet. n Montage : sur rail DIN. n Encombrement : 6 modules. n Configuration : en local ou à distance. LE CHOIX DES PRODUITS L écocompteur est proposé dans les structures résidentielles individuelles et/ou collectives. Il est tout à fait adapté pour répondre aux réglementations telles que la RT
33 LE RACCORDEMENT L N RJ 45 Compteur d eau ou de gaz Micro USB* CI1 CI2 SCS* Compteur général Précision sur le raccordement des transformateurs d intensité (TI) : Quelque soit la référence du TI ( ou ) : Possibilité de passer plusieurs fils par tore, en respectant les conditions suivantes : LED Power verte allumée : produit sous tension C2 LED TIC : - verte fixe : TIC connectée et opérationnelle - verte clignotante : défaut ou TIC non raccordée LED d état rouge fixe : en cours de mise à jour (le produit n est pas opérationnel) Nombre de fils max. par tore : - 10 x 1,5 mm² - 7 x 2,5 mm² - 4 x 6 mm² - 1 x 10/16/25 mm² Le sens de circulation du courant doit être identique. * Utilisation non disponible ou ** Compatible avec la version V2.0.6 (à partir de juillet 2015) Pour vérifier la version de l'ecocompteur et/ou procéder à sa mise à jour, se reporter à la rubrique "Mise à jour du logiciel de l'ecocompteur et de l'affichage des pages web" Il comprend : n Une sortie IP au format Ethernet permettant l affichage des consommations sur pages web via la box. Les données sont consultables sur smartphone, tablette, PC... chez soi ou à distance.. n 5 entrées pour mesure des circuits électriques, permettant de raccorder jusqu à 2 transformateurs de courant par entrée (réf ou ). n 2 entrées à impulsion filaires pour mesure du gaz, de l eau,... n 1 entrée TIC (téléinformation client) pour compteur bleu électronique (CBE) ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires. n Une sortie BUS/SCS pour affichage des consommations sur un portier Bticino ou écrans MyHome domotique. L L L Utilisation maximum L de 2 tores par entrée. L L L L L L TI ouvrant : référence TI fermé : référence Solution prêt à poser: le pack de référence comprenant un écocompteur référence TI référence L ÉCOCOMPTEUR Veiller à ne pas dépasser les données maximum des tores : 90 A GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 31
34 L ÉCOCOMPTEUR LE PARAMÉTRAGE Le paramétrage de l écocompteur référence est possible de 2 manières différentes : Possibilité 1 : réglage des paramètres sur le produit (en face avant) : Possibilité 2 : réglage des paramètres à distance sur un ordinateur (connexion par réseau IP) : OK Langue Parametrage x 2 OK OK Parametres reseau Parametrage DHCP ADRESSE IP = Oui Sur un PC connecté sur le même réseau IP : Ouvrir un navigateur internet. Écrire l adresse IP de l écocompteur. Valider avec la touche Enter. L accès aux différents paramètres et données se font se fait par les touches «ok». Liste des paramètres : Choix de la langue. Réglages de la date et heure. Choix de la devise. Choix des entrées tores. Réglage des entrées impulsions. Paramètre réseau. Parametres reseau Parametrage L écocompteur doit donc être connecté au réseau informatique. Pour cela, il est nécessaire de connaitre l adresse IP automatique de l écocompteur donnée par le serveur DHCP (pour le résidentiel, exemple la box). l écocompteur est réglé en paramétrage usine avec une affectation d adresse IP automatique. Il est possible de figer son adresse en IP fixe Comme tout produit connecté en réseau local (intranet), l accès à l écocompteur est sécurisé lors d une connexion à distance (internet). Afin d avoir cette autorisation, il est préférable de contacter l administrateur réseau (opérateur de l abonnement box) qui fera le nécessaire pour ouvrir le port et le rediriger vers l écocompteur. 32
35 PRÉSENTATION DES MENUS Menu «Accueil» : 1 Menu «Paramétrage» : : Accès aux menus. 2 : Réglage langue, heure, date. 1 : Accès aux menus. 2 : Consommation électrique totale (Informations données par la liaison au compteur ERDF). 3 : Consommation des compteurs eau et gaz. 4 : Affichage des 5 puissances instantanées correspondantes aux entrées tores : Choix d une adresse IP automatique ou fixe. Menu «Détail des consommations» : : Affectation des circuits et tarifications : Electriques dans l onglet «Electricité» Gaz et eau dans l onglet «autres». 4 1 : Accès aux menus. 2 : Choix d affichage selon une date ou une période. 3 : Cette page permet de visualiser le détail des consommations des différents postes raccordés. 4 : Choix d affichage en kwh ou en. 5 : Possibilité d extraire en fichiers des données brutes par jours et par heures. 5 Plus de détails dans le chapitre «protocole de communication, adressage IP». L écocompteur doit être raccordé 24 heures au minimum avant de voir apparaitre un premier historique dans le détail des consommations. L ÉCOCOMPTEUR GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 33
36 LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 FICHE PRODUIT Les compteurs comptabilisent l énergie électrique consommée par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d énergie. Ceux-ci affichent la consommation d énergie du circuit mesuré ainsi que d autres valeurs (selon les références) telles que courant, puissance, tension et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l énergie. Il existe 2 familles de compteur d énergie : À raccordement direct À raccordement par TI LES CARACTÉRISTIQUES n Affichage : LCD. n Tension de référence Un : - Monophasé : V ac - Triphasé : 230 (400) V ac 240 (415) V ac n Fréquence : Hz. n Conforme aux normes : - IEC IEC /23 - IEC n Précision : - Energie active (EN ) : classe 1 - Energie réactive (EN ) : classe 2 n Raccordement : Direct ou avec TI. n Produit : non MID ou MID. n Sortie : impulsion ou / et RS485. n Montage : sur rail DIN. n Encombrement : de 1 à 4 modules suivant produits. 34
37 LE CHOIX DES PRODUITS Le choix d un compteur doit se faire en fonction du réseau (monophasé ou triphasé) ainsi que de son intensité maximum, des valeurs affichées souhaitées et du type de communication permettant l exploitation par un système de supervision. La certification MID, de certains compteurs, garantit la précision du comptage en vue d une refacturation de l énergie consommée. RÉFÉRENCE Type de réseau Monophasé Triphasé Nombre de modules Raccordement Comptage et mesure Communication Conformité MID direct (courant maxi) 45 A 45 A 32 A 36 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A via un transformateur de courant 5 A 5 A 5 A 5 A Énergie active totale Énergie réactive totale Énergie active partielle (RAZ) Énergie réactive partielle (RAZ) Puissance active Puissance réactive Puissance apparente Courant + tension Fréquence Facteur de puissance Temps de fonctionnement (RAZ) Puissance active moyenne Puissance active moyenne maxi Double tarif Sortie à impulsion Interface RS485 LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 35
38 LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 LE RACCORDEMENT Les compteurs à raccordement direct : Le compteur est raccordé en série sur la ligne à mesurer. Celui-ci est protégé par le disjoncteur placé directement en amont. Ce dernier doit être calibré en adéquation avec l'intensité maximale admissible par le compteur. L1 L2 L3 N 4 L1 3 4 INPUT L2 L3 6 7 OUTPUT Pour la protection des compteurs, se référer aux indications des notices et fiches techniques produits. 9 N Les compteurs à raccordement par TI : Les compteurs possèdent 2 types d'entrées. Les entrées "courant" et "tension". Chaque secondaire des transformateurs de courant est raccordé aux entrées correspondantes du compteur (bornes 1-3/4-6/7-9). Ceci permet la mesure du courant passant dans le TI. Pour réaliser la prise de tension, chaque conducteur est connecté respectivement aux entrées 2/5/8 et 11. Ces connexions permettent l'alimentation du compteur. INPUT OUTPUT I1 I2 I3 V1 V2 V3 Vn S1 S2 S1 S2 S1 S S1 P1 S1 P1 S1 P1 INPUT OUTPUT RS485 VOLTAGE CURRENT Rx/Tx GND S1 P1 S2 P2 S1 P1 LOAD 230 V~ Certains compteurs, comme les compteurs MID, nécessitent une alimentation auxiliaire pour fonctionner. Certains compteurs triphasés permettent la mesure d un réseau monophasé, ainsi que différents modes de câblages mais ce n est pas le cas de tous. Il est donc conseillé de bien se référer aux notices et fiches techniques. S2 P2 AUX. SUPPLY RACCORDEMENT DIRECT RACCORDEMENT AVEC TI Venant de l amont Vers la charge 36
39 LE PARAMÉTRAGE Après avoir effectué le raccordement, il peut être nécessaire de modifier les paramètres du compteur d énergie afin que celui-ci affiche des données cohérentes par rapport aux courants passants dans les circuits mesurés. 2 secondes PROG + L entrée dans le mode programmation, la validation et le passage à l étape suivante se fait par touche en face avant du compteur. L accès aux paramètres est verrouillé par mot de passe modifiable si besoin (code usine = 1000). IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES AFFICHAGE PARAMÈTRE Cd, CodE Mot de passe valeur par défaut 1000 Pu, PLSU Poids d impulsion Pd, PLSd Durée d impulsion PLSt Act Sortie impulsion = énergie active PLSt rea Sortie impulsion = énergie réactive Ad, Addr Adresse Modbus Br, baud Vitesse de transmission Modbus PY, PAr Bit de parité Modbus ( none/aucun, EVEn/Pair, odd/impair ) Mode ASY Comptage de l énergie partielle toujours actif Mode SYn Comptage de l énergie partielle mis en marche par fermeture du contact (23/25) Mode trf Comptage de l énergie avec double tarif commutation par action du contact (23/25) Time Temps d intégration de la puissance moyenne MD Puissance moyenne active PMD Puissance moyenne active maximale Mode A ou b Uniquement compteurs avec TI, dépend du type de câblage - voir notice produit Ct Rapport du transformateur d intensité TI Exemple si TI de 100/5 alors la valeur du paramètre sur le compteur Ct = 20 VT Rapport du transformateur de potentiel TP Exemple si TP de 600/100 alors la valeur du paramètre sur le compteur VT = 6 SetP E, CaLd E Message de défaut, consulter la notice produit t. run Démarrage du compteur horaire PC, PASS Modification mot de passe SAU ing Sauvegarde configuration CrC Version du software Si les rapports du transformateur de courant ou / et de tension sont modifiés, les compteurs d énergie sont remis à zéro automatiquement. LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 37
40 LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 LE DOUBLE TARIF Le double tarif est uniquement possible avec le compteur référence Il suffit de raccorder un contact libre de potentiel aux bornes 23 et 25 du compteur Entrée tarif Tarif 1 = contact ouvert Tarif 2 = contact fermé Sortie impulsion Compteur triphasé L1 1 3 L N L3 7 9 LE RENVOI DE DONNÉES Les compteurs d énergie possèdent des sorties de type impulsion ou RS485 permettant de renvoyer les données vers un système d exploitation. Les compteurs avec sortie impulsion : - Sortie : sur relais optocoupleur SO selon EN libre de potentiel. - Tension U imp : 115 Vac / dc max - sauf référence : 27 V max. - Courant I imp : 50 ma - sauf référence : 27 ma. - Raccordement : sur bornes 15 et 29 sauf références et bornes 4 et 6. - Type d information : Énergie active Wh pour les références /81/72/77/78/79/85/86 Énergie active Wh et réactive Varh pour les références /80/82/74/84 - Poids d impulsion : Programmable avec valeurs possibles : Wh / impulsion non programmable, valeur fixe pour (2000 imp / kwh), (10 Wh / imp) - Durée d impulsion : Programmable avec valeurs possibles : ms Non programmable, valeur fixe pour (40 ms), (100 ms). Les compteurs avec sortie Modbus : - Protocole Modbus mode RTU. - Vitesse de transmission 2400, 4800, 9600, Bauds. - Adresse de 1 à Parité : paire, impaire, sans. - Bit de stop : 1. - Délai de réponse pour interrogation < 200ms. - Standard RS485 câblage 2 paires Belden Le principe de câblage d un BUS RS485 est détaillé dans le chapitre «Les protocoles de communication». L ADRESSAGE MODBUS Afin de permettre aux «intégrateurs système» de développer un programme de gestion d énergie, les tables d adressage sont disponibles sur l E-catalogue sur dans les notices ou dans des fichiers distincts suivant les produits. Toutes les informations concernant les registres mis à disposition sont accessibles dans ces documents. Besoin d exemples sur la lecture ou l écriture d un registre, vous pouvez vous reporter au chapitre «aide et définition». 38
41 LES COMPTEURS D ÉNERGIE EMDX 3 GUIDE TECHNIQUE MESURE ET SUPERVISION 39
42 LES CENTRALES DE MESURE EMDX 3 FICHE PRODUIT Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l installation ; elles surveillent la qualité de l énergie par l analyse des harmoniques et la mesure de l énergie réactive ; elles communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d énergie, en vue d optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires. LES CARACTÉRISTIQUES n Affichage : LCD. n Tension de référence Un : - Centrales modulaires et ACCESS : Phase / Phase : V Phase / Neutre : V - Centrale PREMIUM : Phase / Phase: V Phase / Neutre: V n Fréquence : Hz. n Alimentation auxiliaire : Vac Vcc n Conforme aux normes : - IEC IEC /23 n Précision : - Energie active (EN ) : classe Energie réactive (EN ) : classe 2 n Raccordement : avec TI. n Montage : - sur rail DIN pour la centrale modulaire - sur porte pour les centrales ACCESS et PREMIUM n Encombrement : - 4 modules pour la centrale modulaire - découpe 92 x 92 mm pour les centrales ACCESS et PREMIUM 40

References: l'article 31
 l'article 23
 L'article 23
 L'article 23
 L'article 23
 L'article 31
 L'article 31
 L'article 31