Source: http://docplayer.it/2430468-Ministero-dell-interno.html
Timestamp: 2017-04-28 08:55:48+00:00

Document:
1 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P1434/4101 Sott. 72/E Roma, 19/10/1998 LETTERA - CIRCOLARE AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI CAPANNELLE ROMA AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI CAPANNELLE ROMA AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI LORO SEDI AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI OGGETTO: Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi Chiarimenti.- Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.2 1)- CONTROLLI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA PERIZIA GIURATA. L art. 4 del D.P.R. n. 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall ex art. 4 della Legge n. 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge. In fase di applicazione della Legge n. 818/84 furono forniti, con circolare MI.SA. n. 36 dell 11 dicembre 1985 punto 15 chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio. Detta circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell ordinario ciclo funzionale dell attività, ed i controlli sull efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell ordinario ciclo funzionale dell attività e finalizzati alla protezione attiva antincendi. I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l esercizio dell attività di cui all art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell attività ai fini del rinnovo del certificato. I controlli inerenti invece l efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell Interno di cui alla Legge n. 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F. Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti. 2)- DICHIARAZIONE DI CUI ALL ALLEGATO IV DEL D.M. 4 MAGGIO 1998, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. Si forniscono chiarimenti sull applicazione della procedura di cui all art. 2, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di Legge recita: la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste dall articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando l istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica. L ISPETTORE GENERALE CAPO (FIADINI)3 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 03/4101 Sott. 72/E Roma, 05/02/1999 LETTERA - CIRCOLARE AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI CAPANNELLE ROMA AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI CAPANNELLE ROMA AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI LORO SEDI AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO LORO SEDI OGGETTO: Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n 37 Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza. Come noto l art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n 37 disciplina il procedimento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi le cui modalità sono state ulteriormente precisate dall art. 4 del D.M. 4 maggio Il procedimento è avviato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti, da parte degli interessati che sono tenuti a presentare richiesta in carta legale, dichiarazione del titolare dell attività attestante che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del Certificato, perizia giurata relativa all efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio, attestazione di avvenuto pagamento.4 Sempre l art. 4 del citato DPR 37/98 specifica che l istanza di rinnovo deve essere presentata al Comando in tempo utile e comunque prima della scadenza del Certificato E stato sollevato da più parti il quesito sulle procedure da adottare nel caso di istanze di rinnovo del CPI presentato in data successiva alla scadenza del medesimo. In merito è stato interessato l Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L Ufficio in questione ha rilevato che la disposizione prevista all art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato, secondo le procedure stabilite nell art. 4 del DPR 37/98, anche nei casi in cui l istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza. L Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell ambito dell attività l aver proseguito l esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità. Quanto sopra precisato viene portato a conoscenza delle SS.LL. per norma, tenendo presente che i Comandi Provinciali nel procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi non potranno dare una data retroattiva.5 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Divisione I - Uff. Prevenzione Prot. n del 27/03/2000 Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Piazza Viminale ROMA All Ispettorato Regionale per i VV.F. per il Lazio Viale del Ciclismo, Roma OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Quesito -. Con nota prot. n P 1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall esterno. Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività. In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato. IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Luigi ABATE)6 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Divisione I - Uff. Prevenzione Prot. n del 27/03/2000 Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Piazza Viminale ROMA All Ispettorato Regionale per i VV.F. per il Lazio Viale del Ciclismo, Roma OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi Quesito -. Con nota prot. n P 1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall esterno. Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività. In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato. IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Luigi ABATE)7 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 286/4147 sott. 4 Roma, 11/04/2000 Al Comando Provinciale dei VV.F Roma (rif. Nota n del 27/03/2000) All Ispettorato Regionale VV.F. per il Lazio Roma OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi. QUESITO. Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco. Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE (Mazzini)8 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Divisione I - Uff. Prevenzione Prot. n del 02/05/2000 Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Piazza Viminale ROMA All Ispettorato Regionale per i VV.F. per il Lazio Viale del Ciclismo, Roma OGGETTO: Impianti idrici antincendio: requisito di continuità Quesito -. Nell esaminare i progetti relativi agli impianti idrici antincendio, a servizio di attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando verifica che per gli stessi siano garantite, con continuità, le caratteristiche di pressione e portata, previste dalle varie norme o, in mancanza di queste, dettando idonee prescrizioni in relazione alle caratteristiche dell insediamento, il livello di rischio, ecc. Per quanto riguarda l aspetto della continuità dell alimentazione idrica, le varie normative (scuole, alberghi, autorimesse, ecc.) indicano che gli impianti devono essere alimentati normalmente dagli acquedotti cittadini e che, qualora non sia possibile garantire le caratteristiche di pressione, portata e continuità temporale richieste, si dovrà far ricorso ad idonea riserva idrica. Al riguardo, si è avuto modo di constatare che, di norma, le aziende erogatrici del servizio idrico, pur assicurando le caratteristiche di portata e pressione, non ritengono di potersi assumere la responsabilità di garantire la continuità temporale richiesta. Questo Comando ha, fino ad oggi, ritenuto l allaccio all acquedotto cittadino condizione sufficiente al fine di garantire le caratteristiche di continuità di alimentazione idrica degli impianti, interpretando che la preoccupazione del legislatore non fosse quella dell episodica mancanza di acqua (ad es. per manutenzione dell acquedotto), quanto l eventuale inaffidabilità dell acquedotto stesso, dovuta alle caratteristiche geografiche della zona (periodi dell anno di forte siccità, ecc.)ù A conferma di tale interpretazione potrebbe essere richiamata la differenziazione che opera il D.M. 09/04/94, al punto , quando definisce le caratteristiche di un alimentazione ad alta affidabilità, prescritta per le attività ricettive con più di 500 posti letto. Proprio in considerazione di quest ultima differenziazione operata dalla norma, si chiede a codesto Ministero di voler far conoscere se le considerazioni e le interpretazioni di questo Comando siano corrette ovvero se debba, comunque, essere richiesta sempre l installazione di un idonea riserva idrica al fine di garantire le caratteristiche di continuità del flusso idrico a servizio degli impianti antincendio. IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dr. Ing. Luigi ABATE)9 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 377/4101 sott. 72/C (17) Roma, 09/05/2000 Al Comando Provinciale dei VV.F Roma (rif. Nota n del 02/05/2000) OGGETTO: Impianti idrici antincendio Requisito di continuità. - Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che i requisito di continuità dell alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell erogazione dovuta ad interventi di manutenzione. IL CAPO DELL ISPETTORATO (Stocchi)10 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Divisione I - Uff. Prevenzione Prot. n del 20/04/2000 Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Piazza Viminale ROMA All Ispettorato Regionale per i VV.F. per il Lazio Viale del Ciclismo, Roma OGGETTO: Legge , n 46 D.M Certificazioni ai fini del rilascio dei Certificati di prevenzione Incendi Quesito. Come noto, il D.M prevede, all art. 2, che alla domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio del C.P.I. debbano essere allegate le dichiarazioni e certificazioni specificate nell allegato II al decreto stesso. In particolare, al punto 3.1 del suddetto allegato è previsto che per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ricadenti nel campo di applicazione della Legge , n 46 (quali, ad esempio, gli impianti di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica), la documentazione da allegare è la dichiarazione di conformità prevista dall art. 9 della Legge n 46/90. Un perito industriale della Provincia di Roma ha evidenziato al proprio collegio professionale che tale prescrizione risulterebbe non in armonia con quanto previsto dalla citata legge n 46/90. All art. 11 della legge n 46/90 è, infatti, previsto che il Sindaco rilasci il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti, ove previsto. Per eseguire i collaudi e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della legge, ai sensi dell art. 14 della Legge n 46/90 e dell art. 9 del D.P.R , n 447, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti (nell'ambito delle rispettive competenze), inseriti in appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio. In sostanza il professionista in questione rappresenta che, sebbene sussista l obbligo per l impresa installatrice di rilasciare la dichiarazione di conformità, debba comunque essere11 accettata, in alternativa, il certificato di collaudo previsto agli artt. 11 e 14 della Legge n 46/90, ritenendo inoltre che tale certificato surroghi e sovrasti la dichiarazione di conformità. Poiché questo Comando, ai fini del rilascio dei C.P.I., accetta, in conformità a quanto previsto al punto 3.1 dell allegato II al D.M. 4/05/98, unicamente le dichiarazioni di conformità previste all art. 9 della Legge 46/90, si prega codesto Ministero di voler fornire il proprio parere al riguardo, anche in considerazione delle frequenti lamentele da parte di professionisti. Ai fini di una visione più completa della problematica, si trasmette, in allegato, copia della documentazione trasmessa dal Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia. Si rappresenta, inoltre, che in tale documentazione viene evidenziato che per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n 46/90, l art. 6 del D.P.R. n 392/94 richiede un atto di notorietà dei responsabili dell amministrazione degli impianti, in sostituzione della dichiarazione di conformità. Al riguardo, si prega codesto Ministero di voler chiarire quali siano le certificazioni da richiedere, ai fini del rilascio del C.P.I., per gli impianti realizzati prima della data di entrata in vigore della Legge n 46/90. IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Luigi ABATE)12 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 401/4101 sott. 106 (21) Roma, 18/05/2000 Al Comando Provinciale dei VV.F Roma (rif. Nota n del 20/04/2000) OGGETTO: Legge n 46 del 1990 D.M. 4 maggio 1998 Dichiarazioni di conformità. Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere di questo Ufficio in merito al quesiti prospettato, relativo alla possibilità di presentare in allegato alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, i certificati di collaudo in alternativa alle dichiarazioni di conformità. Al riguardo, questo Ufficio fa presente che il rilascio della dichiarazione di conformità è un atto imposto dalla legge n 46/1990 e che tale legge conferisce alla dichiarazione di conformità i requisiti sufficienti a renderla equivalente, ai fini del rilascio del C.P.I., al certificato di collaudo. Atteso, quindi, che ogni impianto realizzato successivamente all entrata in vigore della Legge n 46 del 1990 è corredato della relativa dichiarazione di conformità, nel D.M. 4 maggio 1998 non è stata fatta menzione dei certificati di collaudo. Tali documenti, infatti, attestano quanto gli installatori sono obbligati a dichiarare in forza di legge assumendo le relative responsabilità nei riguardi degli aspetti di sicurezza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE (Mazzini)13 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Ufficio Segreteria Prot. n 23/R del 27/05/2000 Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Piazza Viminale ROMA OGGETTO: Quesito relativo alla applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 547/55 e del punto 3.3 dell allegato III al D.M per attività di cui al n 87 dell allegato A al D.M L art. 13 del DPR 27 aprile 1955 n 547, così come modificato dall art. 33 del D.Leg.vo 14 settembre1994 n 626 vieta esplicitamente (co. 8) di destinare nei luoghi di lavoro uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli ad asse verticale. Quindi non risulta che venga vietata espressamente l installazione di porte scorrevoli ad asse orizzontale. Tale interpretazione è avvalorata dal co. 6 del medesimo articolo in cui ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di quali accorgimenti alternativi debbano essere adottati nei casi in cui non è richiesta l apertura delle porte nel verso dell esodo ( L apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre causa, fatta salva l adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.) e dal co. 7 dell art. 14 del citato DPR 547/55. Orbene, eccezione fatta per le attività disciplinate dalle norme di cui al punto 4.4 DM 19/08/1996 (locali di pubblico spettacolo e simili) che prevedono che le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel senso dell esodo a semplice spinta, non risulta che ci siano altri impedimenti nella realizzazione di uscite munite di porte scorrevoli ad asse orizzontale. Infatti chi scrive considera le indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 (allegato III, punto 3.3 ogni porta sul percorso di uscita deve potere essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ) solo ed esclusivamente come uno strumento di indirizzo per quei datori di lavoro che, titolari di attività non ricomprese nell allegato A al D.M. 16/02/82 e/o nelle tabelle A e B del DPR 689/59, debbano procedere per le attività medesime alla valutazione del rischio di incendio in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del D.Leg.vo 626/94. Sulla base di quanto sopra esposto chi scrive ha sempre ritenuto che porte scorrevoli ad asse orizzontale disposte su uscite di sicurezza a servizio di attività commerciali e/o ricettive possano essere autorizzate alle seguenti condizioni:14 Installazione di dispositivo a pulsante posto nelle immediate vicinanze delle porte che ne consentano l apertura in caso di necessità. Installazione di un dispositivo intrinseco ad intervento automatico che pone le stesse in posizione di massima apertura al mancare dell energia elettrica o guasti al dispositivo di scorrimento. Presenza nell ambito dell attività di altre uscite di sicurezza munite di porte ad anta apribili nel senso dell esodo. Si rappresenta che il presente quesito riveste carattere di estrema urgenza in quanto, tra l altro, chi scrive ha necessità di valutare la corretta applicazione delle norme citate per una attività commerciale nei confronti della quale è stata emessa dal Comune di Roma una Determinazione Dirigenziale di chiusura. IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Luigi ABATE)15 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 448/4122 sott. 54 (9) Roma, 30/05/2000 Al Comando Provinciale dei VV.F Roma (rif. Nota n 23/R del 27/05/2000) OGGETTO:.Art. 13, comma 6, del D.P.R. n 547/1955 Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza Quesito. Codesto Comando nella nota che si riscontra ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura: a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete; b) - dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell uscita, in posizione visibile e segnalato. Sulla base del disposto dall art. 13, comma 6, del D.P.R. n 547/1955, così come modificato dall art. 33 del D.Lgs n 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispostitivi sopracitati siano realizzati a regola d arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE (Mazzini)16 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 478/4155/1 sott. 3 Roma, 13/06/2000 Al Comando Provinciale dei VV.F Roma (rif. Nota n 23/R del 27/05/2000) Per. Ind. Silvano Martalò Via Zafferana Etnea, ROMA OGGETTO:.Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo Risposta a quesiti. E pervenuto a questo Ufficio, da parte del libero professionista P.I. Silvano Martalò, richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale. Per quanto attiene il primo quesito, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi. Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull area a cielo libero sovrastante o adiacente ovvero più prossima al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di spazio scoperto così come definito dal punto del citato D.M. 30/11/1983.17 Per quanto riguarda il secondo quesito, ossia alla possibilità che i camini di ventilazione possano comprendere anche tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale, lo scrivente ufficio non ravvede dal punto di vista tecnico motivi ostativi alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati. Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE (Mazzini)18 MINISTERO DELL INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali PROT. n P 1154/4122/1 sott. 3 Roma, 22/11/2000 All Ispettorato Regionale VV.F. Per le Marche ANCONA (rif. Nota n 5746 del 19/10/2000) Al Comando Provinciale VV.F MACERATA (Rif. nota prot. n del 10/10/2000) OGGETTO: Quesito Attività ricettive turistico alberghiere esistenti: termini temporali di adeguamento delle strutture. Con riferimento ai chiarimenti con le note indicate a margine si precisa quanto segue. Sulla base dell art. 6, comma 10, della legge n 140/99, le attività ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, possono completare i lavori di adeguamento alle disposizioni previste al punto 21.2, lettera b), del citato decreto entro il termine stabilito alla successiva lettera C) (20 maggio 2002). Ciò premesso, per gli adempimenti che presuppongono solo la sostituzione di materiali di arredo e/o rivestimento, la lettera circolare n P 646/4122/1 del 1 giugno 1999 ha chiarito che non occorre acquisire il parere di conformità sul progetto, essendo sufficiente documentare l avvenuto intervento secondo le modalità previste dal D.M. 4 maggio 1998 dandone comunicazione al Comando Provinciale VV.F. Viceversa, per i lavori di adeguamento che presuppongono l approvazione del progetto, la legge n 140/99 ed il correlato D.M. dicembre 1999, stabiliscono che entro il 30 giugno 2000 occorreva presentare ai competenti uffici comunali, richiesta di concessione edilizia avendo già acquisito a tale data, il parere di conformità sul progetto da parte dei Comandi Provinciali VV.F. Quanto sopra è naturalmente finalizzato a consentire una opportuna programmazione dei lavori considerando i tempi necessari al rilascio delle autorizzazioni comunali e quelli per la successiva esecuzione delle misure di adeguamento in modo da poter rispettare la scadenza ultima del 20 maggio 2002.19 Si ritiene pertanto che la mancata osservanza della scadenza temporale del 30 giugno 2000 non pregiudichi la possibilità per le attività ricettive esistenti di usufruire della proposta prevista dalla citata legge n 140/99. I Comandi provinciali VV.F. dovranno quindi esprimere il proprio parere sui progetti di adeguamento presentati anche in data successiva al 30 giugno u.s., dandone comunicazione all Amministrazione comunale cui spetta il rilascio della concessione edilizia o di altro atto autorizzativo, per i provvedimenti di competenza. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE (Mazzini)20 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Ufficio Prevenzione Centrale Prot. n del 15/06/2001 c.a. Al Ministero dell Interno D.G.P.C. e S.A. Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali, Artigianali e Industriali Dott. Ing. Maurizio Stocchi Via cavour n ROMA OGGETTO: Validità N.O.P. per attività alberghiere: presentazione progetto fuori termine Il Decreto del Min. Int. 4 aprile 1999 e la disposizione nell art. 6, comma 10 della legge 11/5/99 n 140 hanno prorogato al 20 maggio 2002 i termini di adeguamento alle norme del D.M. 9/4/94 per le attività alberghiere esistenti. Tale proroga è stata però subordinata alla acquisizione, da parte del titolare, del necessario parere di conformità sul progetto di adeguamento entro e non oltre il 30 giugno 2000, così come stabilito dal Decreto 20 dicembre Alla luce di tali disposizioni si chiede di sapere se: la mancata presentazione del progetto di adeguamento entro i termini previsti, faccia decadere o meno l efficacia antincendio del nulla osta provvisorio, pur non sussistendo varianti all organizzazione strutturale o produttiva in grado di pregiudicare le condizioni di sicurezza dell attività così come sancito dall ultimo comma dell art. 2 della Legge n 818 del 7 dicembre IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Luigi ABATE) Vedere altro
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti. Individuazione delle misure di prevenzione e/o di protezione che permettono Dettagli Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli TABELLA B. RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE di cui all art. 8
FUOCO DEL VIGILI Meno carte più sicurezza Procedure semplificate per la prevenzione incendi C O R P O N A Z I O N A L E Premessa La semplificazione per le procedure di prevenzione incendi entra in vigore Dettagli TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERIA ANTINCENDIO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI AGLI UFFICI INDIVIDUATI AL PUNTO 89 DELL ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.02.82. Punto 89) Aziende ed uffici nei Dettagli DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 giugno 2010, n. 1309
18120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 16-06-2010 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia che Dettagli L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.
Spazio riservato al Servizio Urbanistica AGIBILITA' n del L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AL PROGETTO PRESENTATO E SUA AGIBILITA' ( Ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 07/09/2010 n.160 ) l sottoscritt... Dettagli Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici U.O. Condono Edilizio ROMA CAPITALE
ROMA CAPITALE Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici Ufficio Condono Edilizio Ufficio Diritto di Accesso Agli Atti Mod. 10/E (10.06.2013 ) Dettagli Giunta Regionale della Campania
Marca da bollo 14,62 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO OGGETTO: Richiesta licenza di spettacolo o trattenimento pubblici di cui all art. 68/ 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a carattere Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto Ministeriale del 12/09/2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica Dettagli Regione Siciliana ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI U.O.B.C. N. 4 EDILIZIA PRIVATA
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI U.O.B.C. N. 4 EDILIZIA PRIVATA Al Dirigente Responsabile della U.O.B.S. Dettagli REGOLAMENTO GRUPPO ALLIEVI
COMUNE DI ALA REGOLAMENTO GRUPPO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 19.06.2003 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. Dettagli ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA ALL' U.R.P.
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio Scolastico Provinciale di Roma Via Luigi Pianciani, 32 00185 Roma sito: http:/www.lazio.istruzione.it/csa/csa_roma.shtml Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PRESCRIZIONI TECNICHE INTEGRATIVE DELLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3.07.67 E DELLA LETTERA CIRCOLARE N. 5210/4118/4 DEL 17.02.75, RELATIVE AI LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE Dettagli SCIA valida anche ai fini dell art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773.
Modulo di segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande all' interno dei circoli privati da presentare in carta libera Spazio per apporre il timbro di protocollo Dettagli La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI
02/02/12 1 La nuova prevenzione incendi l'evoluzione del CPI Ing. Emanuele Gissi, PhD Direttore, vice dirigente Comando Vigili del Fuoco, Genova emanuele.gissi@vigilfuoco.it 02/02/12 2 Agenda La nuova Dettagli ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GRAMSCI
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GRAMSCI INDIRIZZI: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (VIA SCROCCAROCCO, Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - Approvato con deliberazione Dettagli Città di Spinea Provincia di Venezia
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli I - PRINCIPI GENERALI
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. 28.09.1999, n. 228, s. o) Dettagli COMUNE DI ORBETELLO (Provincia di Grosseto)
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE Riva di Biasio Santa Croce, 1299-30135 VENEZIA Ufficio III Personale della Scuola Dettagli REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI ART. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento Dettagli AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIAROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI CAMB/2014/71 del 30 dicembre 2014 CONSIGLIO D AMBITO Oggetto: Proroga delle scadenze temporali previste dall'art. 12 del "Regolamento Dettagli REGIONE TOSCANA. AZIENDA U.S.L. N. 12 di VIAREGGIO (LU)
REGIONE TOSCANA AZIENDA U.S.L. N. 12 di VIAREGGIO (LU) AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONALE A T. D. PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI Dettagli COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli Comune di Lecco AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI ABILE CATEGORIA
Comune di Lecco Prot. n. 50286 AVVISO DI MOBILITA VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI PER LA EVENTUALE COPERTURA RA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI FUNZIONARIO DA INQUADRARE NEL PROFILO AMMINISTRATIVO, O Dettagli LA LEGGE QUADRO 447/95 E I DECRETI ATTUATIVI
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli UNIONE TERRED ACQUA IL RESPONSABILE P.O.
SERVIZIO PERSONALE SCADENZA 13/08/2015 AVVISO DI MOBILITA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. D1, DEL COMUNE DI Dettagli Ordinanza n. 15 del 14 Aprile 2015
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 15 del 14 Aprile 2015 Modalità attuative Dettagli Area Vigilanza AVVISA
Allegato alla Deliberazione n. 1576 del 19/11/2012 REGOLAMENTO SUGLI ACCERTAMENTI DELLA IDONEITÀ/INIDONEITÀ PSICO-FISICA DEL PERSONALE DELLA ASL CAGLIARI Art. 1 OGGETTO E DESTINATARI Il presente regolamento Dettagli AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Settore Attività Produttive 94015 - PIAZZA ARMERINA
MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE(U).0004509.09-06-2014 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per Dettagli Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili
Gestione della sicurezza antincendio nei cantieri temporanei e mobili RICHIAMO AL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.lgs.vo 9 aprile 2008 n 81 Dott. Ing Luigi ABATE DPR N NN 37 3712 12 gennaio 1998 regolamento Dettagli SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE DI INCENDI DEPOSITI DI G.P.L.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PREVENZIONE DI INCENDI DEPOSITI DI G.P.L. DPR 12 aprile 2006 n. 214: Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di G.P.L. Dettagli GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DEI VANI TECNICI PER ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Introduzione Le dimensioni delle cabine degli ascensori debbono rispettare valori minimi stabiliti dalle normative vigenti, Dettagli LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27. dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
17875 LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni Istituzione del fascicolo del fabbricato. IL CONSIGLIO REGIONALE HA Dettagli (Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione).
(Gli asterischi indicano punti di interesse per i disabili visivi o modifiche richieste nel caso che la circolare fosse sottoposta a revisione). CIRCOLARE N 4 del 1 MARZO 2002 OGGETTO: Linee guida per Dettagli all esercizio, direttamente, sia da luogo pubblico, che da luogo privato aperto al pubblico.
"Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande: i controlli della Polizia Municipale sulla sorvegliabilità dei locali e sulle uscite di sicurezza" Magg. Centrone dott. Giovanni Comandante Dettagli Roma, 25 marzo 2003 QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 marzo 2003 Oggetto: Istanza di interpello D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti Dettagli B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile Dettagli REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
Venezia, 14 GEN. 1993, prot. n. 313/SGP Oggetto: L. 7 agosto 1990, n. 241 Ai Signori Segretari Regionali Ai Signori Assistenti Alla Segreteria Generale Ai Signori Assistenti Alla Segreteria per il Territorio Dettagli COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano
COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL INFORMAZIONE E ALL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 in data 9/2/1995 Annullato Dettagli DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFR
Al Dirigente Scolastico DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFR Il/La sottoscritto/a Cognome: Nome: -C.F. Luogo di nascita: (Prov. )- data di nascita: Luogo di residenza -Prov. - C.A.P. Indirizzo: Dettagli LA TERRITORALITÀ IVA DEI SERVIZI RIFERITI AGLI IMMOBILI
INFORMATIVA N. 204 14 SETTEMBRE 2011 IVA LA TERRITORALITÀ IVA DEI SERVIZI RIFERITI AGLI IMMOBILI Artt. 7-ter, 7-quater e 7-sexies, DPR n. 633/72 Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 Circolare Agenzia Entrate Dettagli Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011
Viabilità Via Frà Guittone, 10 52100 Arezzo Telefono +39 0575 3354272 Fax +39 0575 3354289 E-Mail rbuffoni@provincia.arezzo.it Sito web www.provincia.arezzo.it C.F. 80000610511 P.IVA 00850580515 AVVISO Dettagli dello dei E DEI Stato Sta tale dell per CF Mini e dei cotra Via 69, per delle che , con zzetta dest 63, ), ha per 147, che dest per il euro che
A LLEGATO Min nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI CONVENZIONE TRA Dettagli PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI O DIFFUSIONE SONORA NEI DEHORS E NELLE AREE DI PERTINENZA PRIVATE ANNESSE AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
Dipartimento Economia e Promozione della Città Settore Attività Produttive e Commercio U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive 40129 Bologna Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - Dettagli OGGETTO: RICHIESTA DI FORMULAZIONE DI MIGLIORE OFFERTA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2013-2017.
Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo DECRETO N. 12 (Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell art. 7 dell ordinanza Dettagli CIRCOLARE N. 15/E. Roma, 10 maggio 2013. Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 maggio 2013 OGGETTO: Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni Dettagli LEGGE 27 LUGLIO, N.212. "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
LEGGE 27 LUGLIO, N.212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 Art. 1. (Princìpi generali) 1. Le disposizioni della Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA MILANO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE SI RENDE NOTO
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA GRANDA MILANO Atti 184/10 all. 45/8 Riapertura termini riferimento 122 INGECLI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE SI RENDE NOTO Dettagli Repertorio n. CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA DI AREA P.E.E.P. GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ROCCASTRADA (Provincia di Grosseto) L anno duemila il giorno Dettagli DOMANDA DI NUOVO CONTRIBUTO PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE C H I E D E DICHIARA QUANTO SEGUE
MODULO DOMANDA / NUOVO CAS-SISMA MAGGIO 2012 DOMANDA DI NUOVO CONTRIBUTO PER L AUTONOMA SISTEMAZIONE (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Dettagli REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA RUMOROSE
VADEMECUM SUI CIRCOLI PRIVATI La disciplina della somministrazione nei circoli privati I circoli privati rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo sul territorio Dettagli DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL ART. 38, C. 1 DEL D.LGS. N. 163/06
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA D ARTE PER L ABBELLIMENTO DE LA GRAN CIASA NEL COMUNE DI SORAGA ai sensi dell art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n.2 e s.m. e i. e del relativo Regolamento Dettagli Deliberazione n.57/pareri/2008
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA S U E Settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Febbraio 2013 TITOLO I PRINCIPI GENERALI... 3 Art. 1 Definizioni... 3 Dettagli 1) Progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in ambito regionale per l avvio di complessivi 3.516 volontari.
Prot. n. 536 Settore: Tecnico Rif.: AP/AP Class. 10-9-0 Arbus, 10/01/2014 F: 1_2012 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO Dettagli ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Deliberazione 15 dicembre 2010 Criteri per l iscrizione all Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti. IL COMITATO NAZIONALE Visto il decreto legislativo Dettagli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 08/07/2014
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 08/07/2014 SETTORE SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI OGGETTO: 97.404,80 I.C. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE E FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE Dettagli DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER L ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO (ai sensi dell articolo 26 del D.Lgs. 81/2008) Allegato Dettagli PROCEDURALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO * * * * *
PROCEDURALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO * * * * * Al fine di fornire un pratico vademecum sugli adempimenti necessari Dettagli Allegato sub. A alla Determinazione n. del. Rep. CONVENZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL EDIFICIO SITO IN SASSARI IN LARGO PORTA NUOVA DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE Dettagli Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Lettera Rischi Interferenziali Spett.le Ditta Appaltatrice Ditta Subappaltatrice Luogo, Data 2 OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali In relazione alla necessità di una possibile Dettagli Bozza di Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale
Normativa VADEMECUM SUL PART-TIME (RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE) a cura di Libero Tassella da Scuola&Scuola, 8/9/2003 Riferimenti normativi: artt. 7,8 legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7,8 Dpcm 17.3.1989, Dettagli MODELLO A allegato all avviso di procedura comparativa di cui
Domanda: Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Oggi un impresa edile che trasporta in proprio i rifiuti non pericolosi con proprio mezzo al contrario di quanto accadeva nella previdente disciplina deve Dettagli REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.05.2009 MODIFICATO PUBBLICATO All Albo Pretorio per 15 giorni: - all adozione Dettagli COMUNE DI ALBIATE SOMMARIO. Provincia di Monza e della Brianza. 1. Oggetto del regolamento. 2. Ambito oggettivo di applicazione
COMUNE DI ALBIATE Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GLI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO, DEL COORDINAMENTO PER LA Dettagli DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE Eugenio Ferrari
Decreto Direttoriale n. 51 del 20.06.2011 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA DEL Dettagli FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE PIU FREQUENTI)

References: Articolo 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 5
 art. 2
 articolo 4
 Articolo 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 2
 art. 9
 art. 11
 art. 14
 art. 9
 art. 9
 art. 6
 art. 13
 art. 33
 art. 14
 art. 13
 art. 13
 art. 33
 art. 6
 art. 6
 art. 2
 art. 8
 art. 68
 art. 86
 ART. 1
 Articolo 1
 ART. 1
 Art. 1
 articolo 28
 art. 7
 Art. 1
 ART. 38
 art. 20
 Art. 1
 articolo 26