Source: http://docplayer.com.br/1186410-Seguranca-contra-incendios.html
Timestamp: 2017-12-14 02:53:29+00:00

Document:
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - PDF
Download "SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS"
Sonia Fortunato Clementino
1 C A D E R N O T É C N I C O C O M P R E Ç Á R I O - J A N E I R O 0 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS em sistemas centralizados de AVAC TroxNetCom Tel Fax REGISTOS CORTA-FOGO REGISTOS CORTA-FUMO REGISTOS DE DESENFUMAGEM DETECTORES DE FUMO TROXNETCOM SISTEMA INTEGRADO DE COMANDO E MONITORIZAÇÃO Legislação Tel Fax
2 O espírito Trox As pessoas vêm em primeiro lugar. Só as pessoas podem ajuizar e validar um bom sistema de ventilação e de ar-condicionado. O seu bem estar, a sua vitalidade e o seu talento devem ser estimulados e promovidos. Em caso de perigo, como é o caso dos incêndios, a sua segurança deve igualmente estar na linha da frente das preocupações de promotores, projectistas e consultores. O porquê dos orgãos de segurança contra incêndios nos sistemas centralizados de AVAC. A rede de condutas de ventilação atravessa as paredes das nossas edificações como a rede de estradas as nossas cidades assegurando que a cada zona ocupada do edifício chegue ar tratado. No caso de um desastre, como a ignição de um incêndio, essas condutas servem de veículo de disseminação de fumo e fogo desde o foco a todas as zonas servidas por elas. Há que prevenir esta situação. Assim os edifícios actuais são divididos em zonas de fogo. Cada uma destas zonas poderá ser isolada completamente impedindo a disseminação de fumo e fogo e mantendo os caminhos de evacuação e fuga livres de fumo. O objectivo a atingir é permitir a evacuação das pessoas de uma forma segura de uma determinada zona perigosa de um edifício onde tenha deflagrado o incêndio. O que se espera dos sistemas de protecção contra incêndios nos edifícios? Para uma protecção eficaz e segura dos ocupantes perante um sinistro de incêndio, é importante compreender como o mesmo se desenvolve. Um elevado número de vítimas dos incêndios tem a sua origem na inalação de fumos e gases tóxicos. A fim de salvar vidas a Trox desenvolveu produtos e sistemas em três áreas distintas: - Detecção de fumo e fogo A detecção precoce de fumo e gases tóxicos permite a evacuação rápida e o combate ao fogo numa fase embrionária. Cuidadosamente planeados, instalados correctamente e mantidos convenientemente os detectores de fumo e sistemas associados serão o garante dessa detecção. - Protecção contra fumo e fogo Os registos corta-fogo previnem a disseminação do fumo pela rede de condutas. A sua operação remota a sua estanquidade e a sua resistência a altas temperaturas constituem factores decisivos para salvar vidas. 3 - Extracção de fumo Registos de desenfumagem de qualidade integrados num sistema activo de extracção permitem remover eficazmente o fumo e gases tóxicos mantendo desimpedidos os caminhos de fuga. O planeamento e o projecto de execução de sistemas de extracção de fumo requerem elevado grau de conhecimentos e experiência.
4 TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO 03 ÍNDICE Programa de fornecimento Legislação aspectos mais significativos no âmbito do AVAC Considerações técnicas sobre o enquadramento dos registos corta-fogo Considerações sobre os órgãos e dispositivos de detecção confinamento de exaustão Dimensionamento dos registos corta fogo e de desenfumagem Características aerodinâmicas FKA-EU Registo corta-fogo FKS-EU Registo corta-fogo FKRS-EU Registo corta-fogo FKR-EU Registo corta-fogo EK-0 Registo de desenfumagem FKA-EU Comparação das perdas de carga (com e sem batente) Tabelas de preços FKA-EU Registo corta-fogo FKS-EU Registo corta-fogo FKRS-EU Registo corta-fogo FKR-EU Registo corta-fogo EK-0 Registo de desenfumagem JZ-RS Registo corta-fumo RM-0-3-D Detector de fumo (conduta) RM-0-VS-D Detector de fumo (conduta) FVS-K90 Válvula corta-fogo Instruções de montagem FKA-EU Registo corta-fogo FKS-EU Registo corta-fogo FKRS-EU Registo corta-fogo FKR-EU Registo corta-fogo Acessórios eléctricos Actuadores eléctricos Esquemas eléctricos Sistema SBS - esquemas eléctricos TroxNetCom Sistema integrado de comando e monitorização de registos corta-fogo, registos corta fumo, registos de desenfumagem e ventiladores associados. Panorâmica geral Tabela de preços - módulos e painel táctil Tabela de preços - serviços técnicos associados Sistema tradicional de cablagem versus Sistema LonWorks Especificação de equipamentos Criação de um projecto Módulo TROX-WA-FT3 - Esquema de ligações Quadro Central - hardware Quadro Central - Software - Matriz de fogo Projectos - referências Registos de desenfumagem com aplicação em túneis
5 TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO 03 PROGRAMA DE FORNECIMENTO SÉRIE FUNÇÃO DIMENSÕES (mm) PÁGINA FKA-EU Registo corta fogo ou Registo de desenfumagem quando motorizado Rectangular 00 x 00 até 500 x 00 FKS-EU Registo corta fogo ou Registo de desenfumagem quando motorizado Rectangular, baixo perfil 00 x 00 até 00 x 00 FKRS-EU Registo corta fogo ou Registo de desenfumagem quando motorizado Circular Ø 00 até Ø 35 FKR-EU Registo corta fogo ou Registo de desenfumagem quando motorizado Circular Ø 35 até Ø 00 Rectangular EK-0 Registo de desenfumagem 00 x 00 até 500 x JZ-RS Registo corta fumo Rectangular 00 x 35 até 000 x RM-0-3-D Detector de fumo (conduta) 3 RM-0-VS-D Detector de fumo (conduta) 3 FVS-K90 Válvula corta fogo (exaustão em WC) Circular Ø 00 até Ø 00 mm 3 TroxNetCom Sistema integrado de comando e monitorização de registos corta-fogo, registos corta fumo, registos de desenfumagem e ventiladores associados. - Panorâmica geral - Diagrama da rede - Serviços técnicos associados 53 3
6 Artigos mais relevantes da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) inscritos no Decreto-Lei 0/00 de /Novembro e regulamentados na Portaria Nº53/00 de 9/Dezembro, em vigor a partir de de Janeiro de 009 RESPEITANTES AOS REGISTOS CORTA-FOGO E CONTROLO DE FUMOS Decreto-lei 0/00 de /Novembro Artigo º, Nº - alínea b) Princípios gerais Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, nomeadamente a propagação de fumo e gases de combustão; " Artigo 9º, Nº 3 do Produtos de construção A qualificação da reacção ao fogo dos materiais de construção e da resistência ao fogo padrão dos elementos de construção é feita de acordo com as normas comunitárias. Anexo II Classes de resistência ao fogo padrão para produtos de construção, a que se refere o nº 3 do artigo 9º a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) R E I W M C S P ou PH G K capacidade de suporte de carga; estanquidade a chamas e gases quentes; isolamento térmico; radiação; acção mecânica; fecho automático; passsagem de fumo; continuidade de fornecimento de energia e ou de sinal; resistência ao fogo; capacidade de protecção contra o fogo. Quadro V Aplicação: registos corta-fogo Classificação Duração em minutos E EI Nota: a classificação é complementada por "i o, o i ou i o" consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respectivamente. Os símbolos "ve" e ou "ho" indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical ou horizontal. A adição do símbolo "S" indica o cumprimento de uma restrição suplementar às fugas.
7 Artigo º Caracterização dos edifícios e recintos/utilização tipo (UT) I Habitacionais VII Hoteleiros e restauração II Estacionamento VIII Comerciais e gares de transportes III Administrativos IX Desportivos e de lazer IV Escolares X Museus e galerias de arte V VI Hospitalares e lares de idosos Espectáculos e reuniões públicas XI XII Bibliotecas e arquivos Industriais, oficinas e armazéns Anexo III Categorias de risco de utilização (º, º, 3º e º) Quadro I a quadro X Portaria nº 53/00 de 9 de Dezembro Capítulo II Artigo 7º, Nº alínea a) - Compartimentação geral de fogo Para efeitos de isolamento e protecção, os espaços ocupados por diferentes utilizações-tipo devem ser separados por paredes e pavimentos cuja resistência ao fogo padrão, EI ou REI, seja a mais gravosa no quadro X abaixo. Escalões de tempo da resistência ao fogo de elementos de isolamento e protecção entre utilizações-tipo distintas Quadro X Utilizações-tipo I, III a X II, XI a XII Categorias de risco ª ª 3ª ª Artigo º, Nº 7 - Condições Gerais de Comportamento ao Fogo, Isolamento e Protecção " Passagem de canalizações ou condutas através destes elementos devem ser seladas ou ter registos corta-fogo com características de resistência ao fogo padrão iguais aos elementos que atravessam, ou a metade desse tempo se passarem em ductos e desde que a porta de acesso ao ducto garanta, também, metade desse valor." Artigo.º - Resistência ao fogo de elementos incorporados em instalações " - As cablagens eléctrica e de fibra óptica e as de sistemas de energia ou sinal, bem como os seus acessórios, tubos e meios de protecção, que sirvam os sistemas de segurança ou sejam indispensáveis para o funcionamento de locais de risco F devem ficar embebidos, ou protegidos em ducto próprio ou, em alternativa, garantir as classes de resistência, P ou PH, com os respectivos escalões de tempo exigidos no presente regulamento. Constituem excepção ao disposto no número anterior os percursos de cablagem no interior de câmaras corta-fogo e de vias de evacuação protegidas, horizontais e verticais." 5
8 Artigo 33º - Dispositivos de obturação automática "O accionamento dos dispositivos no interior de condutas para obturação automática em caso de incêndio deve ser comandado por meio de dispositivos de detecção automática de incêndio, duplicados por dispositivos manuais. Artigo 7º - Sistemas de gestão técnica centralizada " Os sistemas de gestão técnica centralizada existentes em edifícios e recintos não devem interferir com as instalações relacionadas com a segurança contra incêndio, podendo apenas efectuar registos de ocorrências sem sobreposição, em caso algum, aos alarmes, sinalizações e comandos de sistemas e equipamentos de segurança, autónomos ou proporcionados por aquelas instalações." Artigo 9º, Nº e Nº - Filtros -Os elementos de filtragem de ar utilizados em centrais de tratamento com capacidade superior a m3 de ar por hora devem satisfazer as condições indicadas nos números seguintes. Imediatamente a jusante de cada conjunto de filtros devem ser instalados detectores de fumo que assegurem, quando activados, o corte no fornecimento de energia aos ventiladores e baterias de aquecimento, quando existam, bem como a interrupção da conduta respectiva. Artigo 97.º - Condutas de distribuição de ar - Não é exigida qualificação de reacção ao fogo às juntas das condutas. Artigo 0º - Comando das instalações - As instalações de controlo de fumo devem ser dotadas de sistemas de comando manual, duplicados por comandos automáticos quando exigido, de forma a assegurar: a) A abertura apenas dos obturadores das bocas, de insuflação ou de extracção, ou dos exutores do local ou da via sinistrada; b) A paragem das instalações de ventilação ou de tratamento de ar, quando existam, a menos que essas instalações participem no controlo de fumo; c) O arranque dos ventiladores de controlo de fumo, quando existam. - Nos sistemas de comando manual, os dispositivos de abertura devem ser accionáveis por comandos devidamente sinalizados, dispostos na proximidade dos acessos aos locais, duplicados no posto de segurança, quando este exista. 3 - Os sistemas de comando automático devem compreender detectores de fumo, quer autónomos, quer integrados em instalações de alarme centralizadas, montados nos locais ou nas vias. - Nos locais ou vias de evacuação para os quais se exigem instalações de alarme compreendendo detectores automáticos de incêndio, as instalações de controlo de fumo devem ser dotadas de comando automático. 5 - Nas instalações dotadas de comando automático deve ser assegurado que a entrada em funcionamento da instalação num local ou num cantão bloqueie a possibilidade de activação automática da mesma instalação noutro local, devendo contudo permanecer a possibilidade de controlo de fumo noutros locais, por comando manual. - A restituição dos obturadores, ou dos exutores, à sua posição inicial deve ser efectuada, em qualquer caso, por dispositivos de accionamento manual. 7 - Nos locais equipados com sistemas de extinção automática por água deve ser assegurado que as instalações de desenfumagem entrem em funcionamento antes daqueles.
9 Nova geração de registos corta fogo Séries FKA-EU, FKS-EU e FKRS-EU - enquadramento relativo ao Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RGSCIE) JUNHO DE 009. Nomenclatura utilizada no novo RGSCIE O Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RGSCIE), implementado através do Decreto-Lei 0/00 de de Novembro e a Portaria 53/00 de 9 de Dezembro, utiliza a nomenclatura aconselhada pelas normativas comunitárias. Segundo esta nomenclatura todos os produtos de construção são classificados de acordo com as indicações reproduzidas no QUADRO a seguir. QUADRO Excerto do Anexo II do Decreto-Lei 0/00 Classes de resistência a fogo padrão para produtos de construção a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) R E I W M C S P ou PH G K capacidade de suporte de carga; estanquidade a chamas e gases quentes; isolamento térmico; radiação; acção mecânica; fecho automático; passsagem de fumo; continuidade de fornecimento de energia e ou de sinal; resistência ao fogo; capacidade de protecção contra o fogo. Quando aplicada explicitamente aos registos corta-fogo, esta nomenclatura resulta nas possibilidades de classificação resumidas no Quadro a seguir. QUADRO Excerto do Quadro V Anexo II do Decreto-Lei 0/00 Aplicação: registos corta-fogo - Normas EN 350-3; EN 3- Classificação Duração em minutos E EI Nota: a classificação é complementada por "i o, o i ou i o" consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respectivamente. Os símbolos "ve" e ou "ho" indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical ou horizontal. A adição do símbolo "S" indica o cumprimento de uma restrição suplementar às fugas. Nota: Veja exemplo na página seguinte. 7
10 TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO 03 Exemplo da aplicação da nomenclatura referida no Quadro : Registo corta-fogo certificado com EI 0 (ve, ho i o)s significa E I 0 ve, ho i o S É estanque a chamas e gases quentes Assegura isolamento térmico entre zonas de fogo Tempo de resistência ao fogo: 0 minutos Pode ser montado quer na vertical quer na horizontal Isolamento corta-fogo garantido nos dois sentidos (interior exterior e exterior interior) Estanque à passagem de fumo frio e quente. Adequação da classificação dos registos corta-fogo às necessidades reais O RGSCIE estipula que os registos corta-fogo devem apresentar uma classe de resistência ao fogo idêntica à do elemento que o suporta (ver excerto abaixo). Esta normativa é perfeitamente razoável, uma vez que seria pouco interessante que o registo mantivesse a sua integridade física e estanqueidade mesmo depois da parede em que está montado ter colapsado Excerto do Artigo º da Portaria 53/00 7 A passagem de canalizações ou condutas através destes elementos devem ser seladas ou ter registos corta-fogo com características de resistência ao fogo padrão iguais aos elementos que atravessam, ou a metade desse tempo se passarem em ductos e desde que a porta de acesso ao ducto garante, também, metade desse valor. Diz também o RGSCIE que salvo raras excepções (ver artigos 5º, 7º, 7, 0º, 3, 5 e 303º da Portaria 53/00 para uma enumeração exaustiva dos casos relevantes), a classe de resistência o fogo dos elementos sobre os quais os registos serão aplicados é igual ou inferior a EI 90 ou REI 90. Assim sendo, um registo corta-fogo com tempo de resistência ao fogo de 90 minutos é perfeitamente adequado para a esmagadora maioria das situações que se verificam na realidade 3. Certificação A partir de /9/0 os registos corta-fogo, como equipamentos integrantes na construção de edifícios, devem, de acordo com a directiva europeia 9/0/EEC (99) e do regulamento nº /003, ter um certificado de conformidade CE, da responsabilidade de uma entidade europeia reconhecida, com competência para atestar que os mesmos são fabicados, testados e avaliados tecnicamente segunda a norma europeia: EN 550: 00. Os registos corta-fogo fabricados pela TROX Technik, das famílias que aqui apresentamos, têm um certificado de conformidade CE da responsabilidade da Associação de Certificação de Construção Belga - "Belgian Construction Certification Association" (BCCA) - e foram classificados de acordo com a norma EN em ensaios de resistência ao levados a cabo em fornos conformes à norma EN 3-.
11 TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO 03 QUADRO 3 Registos corta-fogo Corpo Classificação ( * ) FKA-EU RECTANGULAR 00 x 00 a 500 x 00 Certificado de conformidade CE segundo norma EN 550:00 FKS-EU RECTANGULAR 00 x 00 a 00 x 00 Ensaio de resistência ao fogo, segundo norma EN3- FKRS-EU FKR-EU CIRCULAR DN00 a DN35 CIRCULAR DN35 a DN00 Classificação de resistência ao fogo,segundo norma EN350-3: Depende do tipo espessura da parede ou tecto, onde for montado EI0 (ho, ve i o) S ou EI90 (ho, ve i o) S ou EI0 (ho, ve i o) S (*) De acordo com a Associação de Certificação de Construção Belga (BCCA). Notas finais - Legislação Aconselhamos a leitura atenta da legislação publicada: Decreto-Lei 0/00 e Portaria 53/00. - Registo corta-fogo Não há qualquer vantagem e não traz qualquer acréscimo de segurança utilizar registos corta-fogo com grau de segurança superior ao das paredes onde os mesmos ficarão instalados. 3 - Certificação Em Portugal não há, até ao momento, laboratório oficial que possa levar a cabo ensaios de resistência ao fogo de registos corta-fogo e/ou fumo assume-se, na prática, como válidos, os certificados de conformidade CE da responsabilidade de entidades reconhecidas pelo conselho das Comunidades Europeias ao abrigo da norma EN 550:00 onde figuram entre outros requisitos técnicos a norma segundo a qual se fazem ensaios de resistência ao fogo (EN3-) e a norma que os classifica dependente do tipo de parede/tecto e tipo de montagem (EN350-3) de Fevereiro 03 Contimetra O Director Técnico A. Sampaio 9
12 Considerações sobre os orgãos e dispositivos de detecção, confinamento e exaustão de fumo e fogo em sistemas AVAC Necessidade dos orgãos de segurança contra incêndios Os espaços de serviços interiores actuais são, na sua maioria, totalmente dependentes de sistemas centralizados AVAC - UTA's com rede de condutas de distribuição do ar. Nestes espaços a detecção precoce de um incêndio, o seu confinamento, a evacuação dos ocupantes, e a "Gestão do Fumo", desempenham um papel importante na protecção de pessoas e bens. Onde colocar e como funcionam Instalar detectores de fumo (), registos corta fumo, registos corta fogo e registos de desenfumagem nos locais indicados na figura. () Aplicação em conduta com acção imediata sobre registo(s) corta fumo NÃO pertence ao "Sistema Automático de Detecção de Incêndios" (SADI). RCFu VD DF RCF RCF RD RD RCF RCF RD RD VP RCFu RCF Registos Corta Fumo Registos Corta Fogo RD DF Registo de Desenfumagem Detector de Fumos VD VP Ventilador de Desenfumagem Ventilador de Pressurização 0
13 O que é o confinamento O confinamento é a estratégia que pretende impedir que o fogo alastre pelo edifício. Esta estratégia implica: Definir zonas de fogo. Impedir que o fogo se propague para zonas adjacentes recorrendo para isso à compartimentação. Compartimentação implica: Existência de paredes e portas corta fogo entre as zonas de fogo. Colocação de obturadores (registos corta fogo e fumo) na rede de condutas do sistema AVAC, nas paredes que delimitam zonas de fogo. Como se faz a compartimentação RCF's RCF's NÃO COMPARTIMENTADO COMPARTIMENTADO ZONAS DE FOGO DEFINIDAS NÃO COMPARTIMENTADO COMPARTIMENTADO ZONAS DE FOGO DEFINIDAS Montagem do registo corta fogo - Registo corta fogo W - Manga flexível - indispensável quando se trata de paredes divisórias "leves" ex.: pladur com ou sem estrutura metálica, placas de silicato de cálcio, etc. Zona de incêndio "A" Zona de incêndio "B" 3 - Conduta - Peça de extensão (L=H/-55) necessária caso H/ > 55 mm 3 H Peça de extensão (L=H/) necessária para permitir o basculamento livre da lâmina. 7 H = Altura nominal do r.c.fogo - Lâmina 7 - Argamassa - Parede divisória (espessura W) L 55 L L=0 0 IMPORTANTE: Na montagem deve ser levado em linha de conta que a caixa do registo corta-fogo não venha a ser deformada, uma vez que, se tal acontecer, a sua função poderá ser afectada.
14 Funcionamento dos registos corta fogo Térmico O registo corta-fogo mantém-se aberto enquanto o fusível térmico bi-metálico ( FBM), calibrado para fundir a 7º, se mantiver intacto. Quando funde, o registo corta fogo fecha. Não permite accionamento remoto. Todas as acções no âmbito dos ensaios preventivos, - obrigatórios por lei - terão de ser feitos manualmente. Não evita a propagação de fumo frio. (temperatura inferior a 7ºC) Lâmina IFC FBM Nota: o interruptor fim de curso ( IFC) permite sinalização remota, em painel eléctrico, de registo fechado - podendo ser usado para inibir a ventilação. Motorizado O registo corta-fogo mantém-se aberto enquanto o motor estiver alimentado e o fusível termoeléctrico (FT) se mantiver íntegro. Quando interrompida a alimentação ou o FT disparar o registo corta fogo fecha. O accionamento eléctrico permite integrar o registo corta fogo num sistema de comando e monitorização geral do edifício (interligado à SADI) podendo funcionar integradamente nas acções de prevenção e ensaio obrigatórios por lei. Lâmina FT Motor Lâmina Registo aberto - Fusíveis termoeléctricos intactos - Motor com alimentação Registo fechado - Um dos fusíveis termoeléctricos fundidos - Motor sem alimentação
15 FUMO O fumo, mais do que o fogo, é o principal responsável pelas vítimas mortais resultantes dos incêndios. Isto devido às seguintes características: - Elevada densidade de partículas sólidas e baixo teor de oxigénio (leva à asfixia) - Elevada toxicidade (presença de CO, HCl, HCN, HS, etc ) - Elevada temperatura e efeito radiativo (o que também potencia a propagação do fogo) - Redução da visibilidade (dificulta a fuga/evacuação) - Dificulta o acesso e intervenção das equipas de socorro Gestão de fumo (smoke management) Não injectar fumo em zonas que estariam livres da sua presença sem a acção do sistema de AVAC. Criar caminhos de fuga desimpedidos de fumo. Estes caminhos serão também úteis para o acesso das equipas de socorro. "Encaminhar" o fumo através de registos de desenfumagem e condutas próprias colocando em funcionamento os ventiladores de desenfumagem. REGISTO DE DESENFUMAGEM Manter em sobrepressão os locais de fuga colocando em funcionamento os ventiladores de pressurização (ex.: escadas) Prevenção na propagação de fumo frio Os sistemas de ventilação centralizados são um bom veículo de transmissão de fumo desde a sua origem, quer esta seja interior, quer seja na periferia da maquinaria central, quer seja no exterior do edifício. Para diminuir situações de perigo provocado pelo fumo é de todo conveniente cortar o mal pela raiz: Sempre que se detecte fumo numa conduta principal deve-se de imediato parar o ventilador(es) correspondente(s) e seccionar a respectiva conduta. Para este fim a Trox tem no seu programa detectores/controladores de fumo próprios para instalar na conduta e registos com homologação específica para o isolamento das condutas. REGISTO CORTA FUMO EXEMPLO DE APLICAÇÃO DETECTOR/CONTROLADOR DE FUMO M M DETECTOR/CONTROLADOR DE FUMO MONTAGEM EM CONDUTA Potenciais "fontes de incêndio/fumo": Entrada de ar novo, filtros, motor eléctrico do ventilador... REGISTO CORTA FUMO 3
16 DIMENSIONAMENTO Como regra geral os registos corta fogo devem ter a mesma dimensão nominal das condutas onde vão ser inseridos. Deve no entanto confirmar-se que a perda de carga máxima não ultrapasse os 30 Pa - registo aberto na condição de caudal nominal. Se assim não for deve ser considerado um registo com área efectiva superior. Este facto é tanto mais importante quanto menor for a dimensão nominal do registo. A Trox tem no seu portfolio registos de baixo perfil caracterizados fundamentalmente por uma lâmina isolante de menor espessura e ausência de batente periférico. CIRCULAR - Série FKRS-EU Dimensões nominais disponíveis, diâmetros: 00, 5, 50, 0, 00, 5, 50, 0 e 35 RECTANGULAR - Série FKS-EU Dimensões nominais disponíveis: Altura (H) = 00, 5, 50, 0 e 00 Largura (B) = 00 a 00 em passos de 50 mm NOTA: No apêndice deste capítulo encontra uma comparação entre um registo corta fogo comum e um FKS-EU nas vertentes: Potência sonora. Perda de carga.
17 Registo corta fogo Série FKA-EU - Características aerodinâmicas - nível de potência sonora e perda de carga L=0 LEGENDA Registo corta fogo FKA-EU Peça de extensão rígida no lado da montagem 3 Peça de extensão rígida, no lado do accinamento L WA p t 3 L WA V V A V VA p t LWA B/H Aeff m/h 3 m/s Pa db(a) mm Kg/m3 m Caudal de ar total V=VA x (B x H) x 0,003 Coeficiente de resistência Velocidade do ara na conduta Perda de carga total Nível de potência sonora (segundo curva A - ref. 0-W Largura / Altura do registo corta-fogo Densidade do ar (aprox.. a 0ºC) Área efectiva de passagem do ar TABELA - Correções LWA e Pt em função da largura "B" Largura B (mm) Pt x L + WA / / /00 00 / TABELA DE SELECÇÃO RÁPIDA - Caudal máximo considerando LWA 5 db(a) e ΔP t < 35 Pa Altura Largura B (mm) H db(a) A eff 0,0 0,03 0,03 0,05 0,05 0,039 0,0 0,09 0,05 0,059 0,0 0,09 0,07 0,0 0,09 0,0 0, 0, 0,3 0,,3 0,93 0,3 0,73 0,5 3,0,9,0,7,5,0,55,5,5,0,3,33,30,, db(a) A eff 0,33 0,03 0,05 0,0 0,070 0,059 0,0 0,07 0,0 0,09 0,09 0,0 0, 0, 0, 0,5 0,7 0, 0,0 0, 0,93 0,7 0,5 0,5 0,5,7,9,3,5,5,50,7,,0,37,3,3,3,9, db(a) A eff 0,0 0,05 0,0 0,07 0,09 0,07 0,0 0,09 0,0 0, 0, 0,3 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,7 0,3 0,55 0,9 0,5,,0,5,,0,05,03,0 0,9 0,95 0,93 0,9 0,90 0,9 0, db(a) A eff 0,035 0,0 0,00 0,073 0,05 0,09 0,0 0,3 0,35 0, 0,0 0,73 0,5 0,0 0,35 0,0 0,5 0,30 0,335 0,30,00,55,3,7,07 0,99 0,9 0,90 0, 0, 0, 0,79 0,7 0,75 0,73 0,7 0,70 0,9 0, 0,7 db(a) A eff 0,0 0,057 0,07 0,07 0,0 0,7 0,3 0,7 0, 0,77 0,9 0,07 0, 0,5 0, 0,3 0,3 0,37 0,0 0,3,7,3, 0,9 0,9 0,3 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0, 0, 0,59 0,5 0,57 0,5 0,55 0,5 db(a) A eff 0,09 0,07 0,0 0,0 0,9 0,37 0,5 0,7 0,9 0,07 0, 0, 0,59 0,9 0,39 0,3 0,399 0,3 0,9 0,50,5,7 0,9 0, 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0,59 0,57 0,5 0,5 0,5 0,50 0,9 0, 0,7 0, 0,5 db(a) A eff 0,05 0,07 0,09 0, 0,3 0,5 0,7 0,9 0, 0,3 0,5 0,7 0,9 0,33 0,37 0, 0,5 0,9 0,53 0,57,0,0 0, 0,77 0,9 0, 0,0 0,57 0,5 0,5 0,50 0,9 0,7 0,5 0, 0,3 0, 0, 0,0 0,39 db(a) A eff - - 0,0 0,3 0,53 0,7 0,9 0, 0,3 0, 0, 0,3 0,333 0,37 0,3 0, 0,53 0,55 0,03 0, - - 0, 0,70 0,3 0,5 0,5 0,5 0,9 0,7 0,5 0, 0, 0, 0,39 0,3 0,37 0,3 0,35 0,35 db(a) A eff - - 0,0 0,5 0,70 0,95 0,0 0,5 0,70 0,95 0,30 0,35 0,370 0,0 0,70 0,50 0,570 0,0 0,70 0, ,75 0,5 0,5 0,53 0,50 0,7 0, 0,3 0, 0,0 0,39 0,37 0,35 0,3 0,33 0,3 0,3 0,3 db(a) A eff - - 0,3 0,0 0,7 0,5 0, 0,70 0,97 0,35 0,35 0,30 0,07 0, 0,57 0,57 0,7 0, 0,737 0, ,70 0, 0,5 0,50 0, 0,3 0, 0,39 0,3 0,37 0,35 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,9 0, db(a) A eff - - 0, 0,7 0,0 0,3 0, 0,9 0,3 0,35 0,3 0, 0, 0,50 0,5 0, 0, 0,7 0,0 0, - - 0,7 0,57 0,5 0,7 0,3 0, 0,3 0,37 0,35 0,3 0,33 0,3 0,30 0,9 0, 0,7 0,7 0, db(a) A eff - - 0,5 0,9 0, 0,5 0, 0,39 0,35 0,3 0, 0,9 0, 0,5 0, 0,7 0,7 0,0 0,7 0, , 0,55 0, 0, 0, 0,3 0,3 0,3 0,33 0,3 0,3 0,9 0, 0,7 0, 0,5 0,5 0, db(a) A eff - - 0, 0,03 0,3 0,73 0,30 0,33 0,37 0,3 0, 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,79 0, 0,93, , 0,5 0, 0, 0,39 0,3 0,3 0,33 0,33 0,30 0,9 0,7 0, 0,5 0, 0, 0,3 0,3 () Nos gráficos do diagrama pode determinar os valores de LWA e Pt consideranto a velocidade frontal (VA). DEFINIÇÕES B/H (mm) Largura / Altura V A (m/s) Velocidade frontal do ar relativa a B x H IMPORTANTE P t L WA V (Pa) (db(a)) (m 3/h) Perda de carga total, através do registo aberto Nível de potência sonora (segundo curva A) (registo aberto) (re 0- W) Caudal de ar V = VA x ( B x H ) x 0,003 Aconselhamos que confirme a pré-selecção feita através desta tabela fazendo uso do programa Easy Product Finder disponível através de contimetra.com O EPF permite-lhe de comentar a sua escolha técnica com dados específicos de Perda de Carga (ΔP t) e Nível de potência sonora (L WA) 5
18 Registo corta fogo Série FKS-EU - Características aerodinâmicas - nível de potência sonora e perda de carga DIAGRAMA - Nível de potência sonora e perda de carga para os registos com largura B=00 mm No cálculo da perda de carga em função da velocidade do ar na conduta (VA) pode utilizar os gráficos abaixo ou fazer uso da expressão: p t = x x VA EXEMPLO Dados: Pretendido: Resultado do Diagrama e tabelas abaixo: p t = Pa L WA = 3 db(a) L W f m= 50 Hz = L WA+,5 = 37,5 db L WNC = LWA- 5 = 3 =,0 EXEMPLO B= 00 mm, H=00 mm, Velocidade na conduta (00x00): V A = 5 m/s p t, L WA, L WNC, L W F = 50 Hz, m p t (Pa) Pa L WA in db(a) H = 00, m/s V A V A= Velocidade do ar na conduta (BxH) H = 5 H = 50 H = 0 H = 00 Dados: B =00 mm; H = 00 mm, Velocidade na conduta (00x00): V A = 5 m/s Pretendido: p t, L WA, L WNC, L W F = 50 Hz, m Resultado do Diagrama e tabelas abaixo: p t = x, = Pa L WA = 3 + = 37 db(a) L W f m= 50 Hz = L WA+,5 = 3,5 db L WNC = LWA- 5 = 3 =,0 x, =,9 DEFINIÇÕES B em mm Largura nominal H em mm Altura nominal VA em m/s Velocidade na conduta considerando a secção B x H p t em Pa Perda de carga considerando o registo montado em conduta Coeficiente de resistência considerando o registo montado em conduta 3 em Kg/m Densidade do ar (. a 0ºC) LWA em db(a) Nível de potência sonora (curva A) LWNC em db Nível de potência sonora (curva NC) (LWNC L WA -5 ) LW em db Nível de potência sonora por oitavas L W = L WA + correcção (ver tabela 3) f m em Hz Frequência central de cada oitava TABELA - - coeficiente de resistência (montagem em conduta para registos com largura B = 00mm) H (mm) ,0 0,7 0,50 0, 0,9 TABELA - Correções a considerar em p t, e LWA em função da largura B B (mm) p, t,,0,0,0,00 0,97 0,95 L WA+,,7,0 0, 0-0, -0,7 TABELA 3 - Valores de correcção da potência sonora por oitavas (db/oit.) V A (m/s) f (Hz) Atenção: No caso de uma montagem sem ligação à conduta os valores do nível de potência sonora devem ser corrigidos de acordo com a norma ISO 535
19 Registo corta fogo Série FKRS-EU - Características aerodinâmicas - nível de potência sonora e perda de carga DEFINIÇÕES V 3 em m /h Caudal de ar Tamanho nominal VA (m/s) V (m 3/h) p (Pa) LWA (db(a)) V A p L WA f m em m/s Velocidade do ar na conduta em Pa Perda de carga (montagem em conduta) relativa ao tamanho nominal = x x V A Coeficiente de resistência (montagem em conduta) em Kg/m 3 Densidade do ar (aprox.. a 0ºC) em db(a) Nível de potência sonora (curva A) em Hz Frequência central de cada oitava Na tabela ao lado encontra valores correspondentes a diversas velocidades VA para os parâmetros p, L, L, L oit. WA WNC W No caso de valores de velocidade intermédios, o cálculo da perda de carga pode ser feita usando a expressão: p = x x V A L WA, L WNC, LW oit., interpolar entre os valores da tabela ao lado. EXEMPLO Dados: Pretendido: P; L WA Resultado da Tabela: Registo corta-fogo FKRS-EU tamanho nominal = 5 p = 5 Pa L WA = 37 db(a) V A = m/s (5 m 3/h) ATENÇÃO: No caso de uma montagem sem ligação à conduta os valores do nível da potência sonora devem ser corrigidos de acordo com a norma ISO535. IMPORTANTE Aconselhamos que confirme a pré-selecção feita através desta tabela fazendo uso do programa Easy Product Finder disponível através de contimetra.com O EPF permite-lhe de comentar a sua escolha técnica com dados específicos de Perda de Carga (ΔP t) e Nível de potência sonora (L WA) 7
20 TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO 03 Registo corta fogo Série FKR-EU - Características aerodinâmicas - nível de potência sonora e perda de carga L=370 LEGENDA Registo corta fogo FKR-EU Peça de extensão rígida no lado da montagem 3 Manga flexível (junta de dilatação) L WA p t 3 3 L WA V V A V VA pt LWA m/h 3 m/s Pa db(a) Kg/m3 Caudal de ar total V=VA x (B x H) x 0,003 Coeficiente de resistência Velocidade do ar na conduta Perda de carga total Nível de potência sonora (segundo curva A - ref. 0-W Densidade do ar (aprox.. a 0ºC) Na tabela ao lado encontra valores correspondentes a diversas velocidades VA para os parâmetros p t, L WA. Tamanho VA nominal (m/s) V (m 3/h) pt (Pa) LWA db(a) No caso de valores de velocidade intermédios, o cálculo da perda de carga pode ser feita usando a expressão: p t = x x V A L WA, L WNC, LW oit., interpolar entre os valores da tabela ao lado. EXEMPLO Dados: Pretendido: pt ; L WA Resultado da Tabela: Registo corta-fogo FKR-EU tamanho nominal = 00 p t = Pa L WA = 3 db(a) V A = m/s (7 m 3/h) ATENÇÃO: No caso de uma montagem sem ligação à conduta os valores do nível da potência sonora devem ser corrigidos de acordo com a norma ISO IMPORTANTE Aconselhamos que confirme a pré-selecção feita através desta tabela fazendo uso do programa Easy Product Finder disponível através de contimetra.com O EPF permite-lhe de comentar a sua escolha técnica com dados específicos de Perda de Carga (ΔP t) e Nível de potência sonora (L WA)
Série FKR-EU REGISTO CORTA FOGO, CIRCULAR, SEM BATENTE
TROX FICHA TÉCNICA - JANEIRO.0 Com certificado de conformidade CE (norma EN 0:0 ensaiados segundo a norma EN -; Classificação EI0/EI90/EI0 (ve, ho i o)s Conforme tipo de parede ou tecto - segundo norma
TROX em Stock. Dep. Ar Condicionado REGISTOS CORTA-FOGO REGULADORES DE CAUDAL PLENOS GRELHAS DIFUSORES. Radiais Rotacionais Lineares
Dep. Ar Condicionado TROX em Stock INCLUI: PREÇÁRIO INSTRUÇÕES DE MONTAGEM LIGAÇÕES ELÉCTRICAS REGISTOS CORTAFOGO REGULADORES DE CAUDAL PLENOS GRELAS DIFUSORES Radiais Rotacionais Lineares /folheto_16_trox

References: Artigo 9
 artigo 9
 Artigo 7
 Artigo 33
 Artigo 7
 Artigo 9
 Artigo 97
 Artigo 0