Source: https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1663-2000-29-sep-conexion-instalaciones-fotovoltaicas-red-baja-tension-553276
Timestamp: 2020-02-21 22:06:45+00:00

Document:
Real Decreto 1663/2000 de 29 de Sep (conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión) | Iberley
REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. - Boletín Oficial del Estado de 30-09-2000
Por último, en esta norma se declara el carácter básico de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 149.1.25. a de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen minero y energético.
El presente Real Decreto será de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión. A estos efectos, se entenderá por conexión en baja tensión aquella que se efectúe en una tensión no superior a 1kV.
1. A los efectos del presente Real Decreto, se entenderá por.
CAPÍTULO II. Conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión
El titular de la instalación o, en su caso, el que pretenda adquirir esta condición, solicitará a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexión necesarias para la realización del proyecto o la documentación técnica de la instalación, según corresponda en función de la potencia instalada. La solicitud se acompañará de la siguiente información.
b) Situación de la instalación. c) Esquema unifilar de la instalación. d) Punto propuesto para realizar la conexión. e) Características técnicas de la instalación entre las que se incluirá la potencia pico del campo de paneles y potencia nominal de la instalación; descripción, modos de conexión y características del inversor o inversores; y descripción de los dispositivos de protección y elementos de conexión previstos.
1. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, la empresa distribuidora notificará al solicitante su propuesta relativa a las condiciones de conexión, incluyendo, al menos, los siguientes extremos.
a) Punto de conexión y medida propuesto. b) Tensión nominal máxima y mínima de la red en el punto de conexión.
CAPÍTULO III. Condiciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en baja tensión
El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la reglamentación vigente. Este cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente en la documentación relativa a las características de la instalación a que se refiere el artículo 3, incluyendo lo siguiente.
3. Interruptor automático de la interconexión, para la desconexiónconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento.
4. Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0, 85 Um, respectivamente) .
5. Estas protecciones podrán ser precintadas por la empresa distribuidora, tras las verificaciones a las que hacen referencia los artículos 6 y7.
7. Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de desconexiónconexión serán realizadas por éste. En este caso sólo se precisará disponer adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual y de interruptor automático diferencial, si se cumplen las siguientes condiciones.
c) El estado del contactor («on/off») , deberá señalizarse con claridad en el frontal del equipo, en un lugar destacado.
1.º Los valores de tara de tensión. 2. o Los valores de tara de frecuencia. 3. o El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección de fallos (modelo, marca, calibración, etc.) .
D.A. UNICA. Aplicación de normativa supletoria.
El presente Real Decreto tiene carácter básico al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.25. a de la Constitución.
Por el Ministro de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, se dictarán las instrucciones técnicas para establecer el procedimiento para realizar la prueba a que hace referencia el apartado 7. d) . 4. o del artículo 11 del presente Real Decreto, así como para establecer los derechos de verificación a que se hace referencia en los artículos 6 y 7delpresente Real Decreto.
JUAN CARLOS R. El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía,

References: REAL DECRETO 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 11