Source: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/1983/19830344
Timestamp: 2019-08-24 18:36:26+00:00

Document:
Handels- och industriministeriets beslut om… 344/1983 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®
Du är här: Finlex › Lagstiftning › Ursprungliga författningar › 1983 › 344/1983
3) cisterner på distributionsstationer, om innehållet i cisternen mäts minst fyra gånger i månaden och om beträffande vätskemängdens växlingar finns en godtagbar daglig bokföring som omfattar minst de 30 senaste dygnen.
Anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av tekniska inspektoratet.
Tekniska inspektoratet kan förordna att en SFS-standard som hör till tillämpningsområdet för detta beslut skall följas, godkänna utländsk standard till efterrättelse eller utfärda anvisning.
Affärsrörelse eller anstalt som är godkänd av tekniska inspektoratet skall uppsätta protokoll över periodisk besiktning som den verkställt. Protokollet skall överlämnas till cisternens ägare eller innehavare, och dessutom skall en avskrift därav inom 14 dagar från besiktningen tillställas brandchefen i den kommun där cisternen är belägen.
I protokollet skall nämnas den som verkställt besiktningen, och det skall bekräftas av en i 26 § förordningen om oljeeldningsaggregat (276/83) avsedd ansvarig person.
Besiktningen skall omfatta lokalisering av frätställen, mätning av deras djuplek och införande av motsvarande anteckningar i besiktningsprotokollet samt utredning av skadorna på yttersidan, på det sätt som närmare bestäms i tekniska inspektoratets anvisning rörande besiktning och rengöring.
Icke-metalliska cisterner skall besiktas genom över- eller undertrycksprov eller på annat sätt som tekniska inspektoratet godkänner. Övertrycket vid ett tryckprov skall vara 0,2-0,3 bar (20-30 kPa) och undertrycket 0,015-0,02 bar (1,5-2 kPa). Tryckprovet skall utföras i enlighet med tekniska inspektoratets anvisningar.
I samband med besiktning av cistern skall den till cisternen anslutna returledningen underkastas tryckprov under ett övertryck av 0,2-0,3 bar (20-30 kPa). Tryckprovet skall utföras i enlighet med tekniska inspektoratets anvisningar.
Då cistern repareras, skyddas mot korrosion eller ytbeläggs, skall tekniska inspektoratets anvisningar följas.
Beslut om att på annat sätt reparerad, mot korrosion skyddad eller ytbelagd cistern skall höra till klass A eller B fattas av tekniska inspektoratet, som även beslutar om andra än i 10 § föreskrivna besiktningsmellanrum som eventuellt skall tillämpas i fråga om sådana cisterner.
Tekniska inspektoratet kan av särskilda skäl i enskilda fall bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut.
Byråchef, industriråd
M. Hiilosvuo
1 kap. - Allmänt1 §2 §3 §4 §2 kap. - Besiktning av cistern5 §6 §7 §8 §3 kap. - Cisternklasser, besiktningstider och användningsrestriktioner 9 §10 §11 §12 §4 kap. - Ikraftträdande13 §14 §15 §16 §

References: §2
 §3
 §4
 §2
 §6
 §7
 §8
 §3
 §10
 §11
 §12
 §4
 §14
 §15
 §16