Source: http://docplayer.it/11869742-Dipartimento-tecnologie-di-sicurezza-iv-unita-funzionale-apparecchi-a-pressione-dipartimento-relazioni-esterne-ufficio-relazioni-con-il-pubblico-ped.html
Timestamp: 2018-04-22 09:37:02+00:00

Document:
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza IV Unità Funzionale Apparecchi a Pressione Dipartimento Relazioni Esterne Ufficio Relazioni con il Pubblico PED - PDF
Download "Dipartimento Tecnologie di Sicurezza IV Unità Funzionale Apparecchi a Pressione Dipartimento Relazioni Esterne Ufficio Relazioni con il Pubblico PED"
1 Dipartimento Tecnologie di Sicurezza IV Unità Funzionale Apparecchi a Pressione Dipartimento Relazioni Esterne Ufficio Relazioni con il Pubblico PED (Pressure Equipment Directive) Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione Redatto ed elaborato dall Ing. Giuseppe Fichera Visionato dall Ing. Matteo Cannerozzi de Grazia Si ringrazia il Bureau Veritas Italia di Milano che ha permesso l utilizzo dello stile grafico dei loro prodotti di supporto ad attività di formazione
2 PARTE 1^ Introduzione alla Direttiva PED pagg. 4 5 Principi generali Pag. 6 Campo di applicazione e definizioni Art.1 Pagg. 7 8 Definizione attrezzature a pressione Pag. 9 Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED,definizioni e requisiti tecnici di cui all art. 3: Recipienti Pag. 10 Generatori di vapore Pag. 11 Tubazioni Pag. 12 Accessori a pressione Pag. 13 Accessori di sicurezza Pag. 14 Dispositivi di limitazione Pag. 15 Insiemi Pag. 16 Esclusione art.3,comma3 Pag. 17 Altri esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED Pagg Esempi di attrezzature a pressione non soggette alla PED Pagg Recepimento italiano Pag. 25 Libera circolazione art. 4 Presunzione di conformità art. 5 Comitato delle norme e regolamentazioni tecniche art. 6 Pag. 26 Comitato Attrezzature a Pressione art. 7 Controllo del mercato e clausola di salvaguardia art. 8 Pag. 27 PARTE 2^ La classificazione delle attrezzature a pressione I fluidi Pag. 28 Simboli e indicazioni per sostanze pericolose Pagg Classificazione Tabelle Pag. 31 Allegato II - Tabelle valutazione delle conformità Tabella 1 recipienti per vapori e gas pericolosi Pag. 32 Tabella 2 recipienti per vapori e gas non pericolosi Pag. 33 Tabella 3 recipienti per liquidi pericolosi Pag. 34 Tabella 4 recipienti per liquidi non pericolosi Pag. 35 Tabella 5 generatori di vapore d acqua con focolare Pag. 36 Tabella 6 tubazioni per vapori e gas pericolosi Pag. 37 Tabella 7 tubazioni per vapori e gas non pericolosi Pag. 38 Tabella 8 tubazioni per liquidi pericolosi Pag. 39 Tabella 9 tubazioni per liquidi non pericolosi Pag. 40 2
3 Segue indice: Esonero particolare art. 3 comma 3,applicazioni ed esempi Pagg Procedure di valutazione delle conformità Pag. 45 Moduli che prescindono dal S/Q Controllo del prodotto Pag. 46 Moduli che si appoggiano al S/Q Certificare il prodotto sorvegliando il sistema Pag. 47 Guida alla scelta del modulo Pag. 48 PARTE 3^ Aspetti applicativi - LA PROGETTAZIONE: Analisi dei rischi progettazione Pag. 49 Accessori di sicurezza Pag. 50 Aspetti applicativi - LA FABBRICAZIONE : I processi Pag. 51 Giunzioni permanenti Pag. 51 Trattamenti termici Pag. 52 Rintracciabilità Pag. 52 I controlli Pag. 52 Le verifiche finali Pag. 53 I MATERIALI - Aspetti tecnici Pag. 54 I MATERIALI -Accettabilità /Approvazione europea e Approvazione particolare Pag. 55 La marcatura (targhetta) e Certificazione costruttore Pag. 56 I documenti per l utilizzatore Pag. 57 Il fascicolo tecnico Pag. 57 La marcatura CE Pag. 57 ALTRE DEFINIZIONI INDICATE NELL ART. 1 Entità Terza Riconosciuta Pag 58 Ispettorato degli Utilizzatori Pag 58 Organismo Notificato Pagg Sintesi della Direttiva PED Schema logico Pag. 60 Tabella con descrizione sintetica dei moduli Pag. 61 Tabella con i tipi di Certificazione Pag. 62 3
5 La direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti,Organismi Notificati, Utenti,Stati Membri e CEN. Si compone,nel Decreto recepito in Italia,di 22 articoli e di sette allegati. Il cuore della Direttiva PED è l allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione. 5
6 LA PED E UNA DIRETTIVA DI NUOVO APPROCCIO I principi!!!! Le attrezzature devono essere progettate, costruite, controllate, equipaggiate ed installate in sicurezza, prevenendo anche i pericoli derivanti da usi impropri; cioè: - eliminare o ridurre i rischi; - applicare misure di protezione contro i rischi; - informare gli utenti dei rischi residui. 6
7 La Direttiva 97/23/CE (PED) Campo di applicazione e definizioni Art.1 Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. 7
8 La Direttiva 97/23/CE (PED) Campo di applicazione e definizioni Art.1 continua Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: Per << pressione P>> si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica,vale a dire pressione relativa;il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo. Per <<pressione massima ammissibile PS>> si intende: la pressione massima per la quale l attrezzatura è progettata,specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante.si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell attrezzatura o,se non idoneo,di qualsiasi altro punto specificato. Per << temperatura minima/massima ammissibile TS >> si intendono: le temperature minime e massime per le quali l attrezzatura è progettata,specificate dal fabbricante. Per << volume V >> si intende: il volume interno di uno scomparto,compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti. Per << dimensione nominale DN >> si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero. Per << giunzioni permanenti >> si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi. Per << fluidi >> si intendono: i gas,i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi. Per << approvazione europea di materiali >> si intende: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione,che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata. Le altre definizioni di: RECIPIENTE,GENERATORE VAPORE, INSIEMI, TUBAZIONI, ACCESSORI DI SICUREZZA, ACCESSORI A PRESSIONE e DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE vengono definite di seguito nelle figure, assieme ai requisiti tecnici di cui all art.3. 8
9 I RECIPIENTI, I GENERATORI DI VAPORE, LE TUBAZIONI, GLI ACCESSORI DI SICUREZZA E GLI ACCESSORI A PRESSIONE, IVI COMPRESI GLI ELEMENTI ANNESSI A PARTI PRESSURIZZATE QUALI FLANGE, RACCORDI, MANICOTTI, SUPPORTI, ALETTE MOBILI e cioè? 9
10 Definizioni e Requisiti tecnici particolari,art.3: le attrezzature a pressione indicate alle lettere a) e b) art.1,classificate in conformità a quanto previsto dall art.9 e allegato II,devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell allegato I : recipienti,ad accezione di quelli di cui alla lettera b),destinati a contenere: 1) gas,gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale(1.013 mbar)entro i seguenti limiti: - per i fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 25 bar-l,nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar(allegato II,tabella1); - per i fluidi del gruppo 2,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 50 bar-l,nonché quando la pressione PS è superiore a bar,oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II,tabella2); 2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar),entro i seguenti limiti: - per tutti i fluidi del gruppo1,quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PSxV è superiore a 200 bar-l, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II,tabella3); - per fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PSxV è superiore a bar-l, nonché quando la pressione PS è superiore a bar (allegato II,tabella 4). 10
11 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua ATTREZZATURE A PRESSIONE ESPOSTE ALLA FIAMMA O AD ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO, CHE PRESENTANO UN RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO,DI CUI ALL ART. 3 PARAGRAFO 1,LETTERA B. Tra le suddette attrezzature figurano: i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all art.3,punto 1.b,come le caldaie per vapore e acqua surriscaldata a focolare,i surriscaldatori ed i risurriscaldatori,le caldaie a recupero,le caldaie per l incenerimento di rifiuti,le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione,le pendole a pressione Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate,progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare,a seconda dei casi si deve garantire che: a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l immissione e lo smaltimento del calore e,se del caso,il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale; b) se necessario,siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione; c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi; d) si provveda a dissipare,in condizioni di sicurezza,il calore residuo dopo il disinserimento dell attrezzatura; e) si prendano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma. 11
12 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua La categoria di rischio delle tubazioni,è definita dal prodotto P x DN in cui P è la pressione di esercizio in bar e DN è la dimensione nominale (adimensionale)che caratterizza la sezione delle tubazioni (art.1,punto2, lettera m ). Tubazioni destinate a contenere: 1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: - per i fluidi del gruppo 1,quando la DN è superiore a 25 (allegato II,tabella 6); - per i fluidi del gruppo 2,quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PSxDN è superiore a bar (allegato II,tabella 8); 2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1,013 mbar), entro i seguenti limiti: - per i fluidi del gruppo 1,quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PSxDN è superiore a bar ( allegato II,tabella 8); - per i fluidi del gruppo 2,quando il PS è superiore a 10 bar,la DN è superiore a 200 e il prodotto PSxDN è superiore a bar(allegato II, tabella 9 ). ATTENZIONE, sono esclusi dal campo di applicazione: le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido sostanza da o verso un impianto,in mare aperto o sulla terra ferma,a partire dall ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell impianto,comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificamente per la condotta,fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard,quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrale di spinta; le reti per la raccolta,la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature,nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate,gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici N.B. vedi relative linee guida Europee sulla Direttiva PED. 12
13 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua Accessori a pressione,che attivano i sistemi di regolazione(esempio: valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere ecc ), destinati ad attrezzature a pressione,anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. Gli accessori di sicurezza devono: - essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all uso previsto e da tener conto,se del caso,delle esigenze in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi stessi; - essere indipendenti da altre funzioni,a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; - essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile.detti principi comprendono segnatamente un sistema fail-safe,un sistema a ridondanza,la diversità e un sistema di autocontrollo. N.B. Negli insiemi,la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettate i requisiti di cui al punto
14 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua Accessori di sicurezza, (esempio: valvole di sicurezza ecc ),destinati ad attrezzature a pressione.anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza (esempio valvole di sicurezza) ed accessori a pressione (esempio: valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere ecc..). L'allegato II della Direttiva riporta le tabelle di valutazione della conformità mediante le quali, in base alla pressione massima ammissibile PS, al volume V o alla dimensione nominale DN ed al gruppo di fluido contenuto,si può determinare la categoria di appartenenza: gruppo 1 fluidi pericolosi, gruppo 2 tutti gli altri, è possibile determinare sia la categoria di rischio dell'attrezzatura, dalla prima alla quarta secondo criteri di rischio crescente, sia il tipo di modulo applicabile ad ogni categoria di rischio. Le valvole di sicurezza, considerate accessori di sicurezza, sono classificate nella categoria più a rischio cioè la quarta. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche, possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere. Nelle tabelle di valutazione della conformità, le valvole a sfera, le saracinesche ed il valvolame in genere, considerati accessori a pressione e montati generalmente su tubazioni, rientrano sotto la voce tubazioni, le tabelle applicabili sono pertanto la 6, 7, 8, 9 e più precisamente: tabella 6 = valvolame utilizzato con gas pericolosi (metano, propano, GPL, butano, ossigeno, acetilene ecc..) soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 25 mm; tabella 7 = valvolame utilizzato con gas non pericolosi (aria compressa, vapore acqueo, azoto ecc..) soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 32 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 1000 bar; tabella 8 = valvolame utilizzato con liquidi pericolosi (liquidi infiammabili, comburenti, tossici ecc..) soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 25 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 2000 bar; tabella 9 = valvolame utilizzato con liquidi non pericolosi (acqua) soggetto a marcatura CE quando PS è superiore a 10 bar, DN è superiore a 200 mm e il prodotto PS x DN è superiore a 5000 bar. 14
15 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua Per quanto riguarda invece gli accessori a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati dalle suddette tabelle, (esempio valvole di cui alla tabella 6 con DN uguale o inferiore a 25 mm), in base all'articolo 3 comma 3 della Direttiva, le stesse, devono essere correttamente progettate e fabbricate, ed avere marcature che consentono l'individuazione del fabbricante ma, non devono recare la marcatura CE. ACCESSORI DI SICUREZZA,PARAGRAFO 2. Dispositivi di limitazione della pressione: Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia ammesso un picco di pressione di breve durata in base,ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto7.3;cioè, specialmente per i recipienti a pressione il picco temporaneo di pressione deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile. Dispositivi di controllo della temperatura: Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 15
16 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua Gli insiemi di cui all art.3,comma2,. alle lettere a) e b) e c),devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell allegato I,qualora abbiano le seguenti caratteristiche: a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 C,contenenti almeno un attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,con rischio di surriscaldamento; b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a),allorché il fabbricante li destina a essere commercializzate e messi in servizio come insiemi; c) in deroga a quanto disposto,gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 C,alimentati con combustibile solido,con PSxV superiore a 50 bar-l, debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10,2.11,3,4,5a) e 5b) dell allegato I. Gli insiemi di attrezzature devono essere progettate in modo che: - gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati. 16
17 ESEMPI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE SOGGETTE ALLA PED Continua ART.3,COMMA 3 In deroga a quanto previsto dall art.4,comma 1(vedi pag.25), sono consentite l immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1,lettera a) b) e c),e dal comma 2, purchè progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenete all Unione Europea o aderente all accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l uso e hanno marcature che consentono l individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio; esempi pag
18 Altri esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED 18
19 Altri esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED Continua 19
20 Altri esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED Continua 20
21 Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED di cui alle esclusioni art.1,punto 3 21
22 Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED di cui alle esclusioni art.1,punto 3 Continua 22
23 Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED di cui alle esclusioni art.1,punto 3 Continua 23
24 Esempi di attrezzature a pressione soggette alla PED di cui alle esclusioni art.1,punto 3 Continua RID = Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia; IMDG = Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; OACI = Organizzazione dell aviazione civile internazionale; ADR = Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merce pericolosa su strada. 24
25 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) per essere valida è valida ma da quando? Adozione : Giugno 1997 Facoltativa da : Obbligatoria da : RECEPIMENTO ITALIANO D.L.93 del 25 Febbraio 2000 (G.U. 18 Aprile 2000) 25
26 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Libera circolazione- ART.4 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le attrezzature o insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati o messi in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, solo se soddisfano le disposizioni del presente decreto e se recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, indicante che le suddette, attrezzature e insiemi, sono stati sottoposti a una valutazione di conformita' a norma dell'articolo Ai fini di una utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni previste all'allegato I. punti 3.3 e 3.4, debbono essere fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione dell'utilizzatore finale. Presunzione di conformita' ART Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 e della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII. 2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana i riferimenti delle norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate. 3. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione, a livello nazionale, al processo di elaborazione delle norme armonizzate e al successivo controllo. Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche Art.6 1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga che le norme di cui all'articolo 5, comma 2, non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, interpella il Comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendone i motivi, e adotta i provvedimenti conseguenti alla conclusione della procedura indicata dalla citata direttiva. 26
27 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Comitato "attrezzature a pressione"- Art.7 1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e del l'artigianato, sulla base di fondati motivi di sicurezza, ritenga che ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero che ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero che un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione debbano essere classificate in deroga alle disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, può richiedere l'intervento della Commissione europea perché attivi la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/23/CE. 2. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 7 della direttiva 97123/CE e' assicurata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Controllo del mercato e clausola di salvaguardia Art.8 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, gia' immessi sul mercato muniti della marcatura CE, e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli. 2. Qualora venga constatato che un'attrezzatura a pressione o un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, muniti della marcatura CE e utilizzati in conformità della propria destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui e' possibile ricorrere. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea della decisione adottata, precisando in particolare se il provvedimento e' motivato da: a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) non corretta o carente applicazione delle norme di cui all'articolo 5, comma2; c) carenza in un'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione di cui all'articolo A seguito della conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE i provvedimenti di cui al comma 2 sono definitivamente confermati, modificati o revocati. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 4 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli organi di vigilanza. 6. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle attrezzature e degli insiemi ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. 27
28 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Per <<fluidi>> si intendono: i gas,i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele.un fluido può contenere un sospensione di solidi. Le attrezzature a pressione di cui all art.3,comma1,sono classificate per categoria,in base allegato II,secondo i criteri di rischio crescente. Ai fini della classificazione di cui al comma1,i fluidi sono suddivisi nei seguenti due gruppi: GRUPPO - 1 GRUPPO-2 Fluidi Pericolosi Esplosivi Estremamente infiammabili Facilmente infiammabili Infiammabili Altamente tossici Tossici Comburenti Fluidi non pericolosi Tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1 Allorché un recipiente è costituito da più camere, viene classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere.se una camera contiene più fluidi,viene classificata in base al fluido che comporta la categoria più elevata. 28
29 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Precauzioni Evitare calore, colpi, frizioni, fuoco, scintille, urti Tenere lontano da fonti di calore, in particolare scintille e fiamme Evitare il contatto con sostanze infiammabili Possibili incendi non estinguibili Evitare contatti con il corpo Possibile azione cancerogena, alterazione genetica, sterilizzazione Pericolo di sensibilizzazione Evitare il contatto e l'inalazione Possibile azione cancerogena, alterazione genetica, sterilizzazione Simbolo Sigla E F+ F O T+ T N Tipo di pericolo Esplosivo Altamente infiammabile Facilmente infiammabile Comburente Molto tossico Tossico Nocivo Evitare il contatto con gli occhi e l'inalazione I Irritante Evitare, con particolari precauzioni, il contatto con pelle, occhi e indumenti Non inalare i vapori C Corrosivo 29
30 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Evitare il contatto, l'inalazione e l'esposizione Danni irreversibili alla salute Evitare l'esposizione senza precauzioni Usare indumenti protettivi adatti Radioattività Rischio biologico TABELLA FILTRI PER MASCHERE ANTIGAS - ANTIPOLVERE E COMBINATI NORMALIZZATI TIPO COLORE PROTEZIONE TIPO COLOR E PROTEZIONE A Vapori organici, p.e. 65 C Vapori organici, p.e. 65 C + Polveri, Fumi, Nebbie UP3 Tutti i Gas, Vapori, Fumi, Polveri, incluso CO B Gas e Vapori solidi CO Ossido di Carbonio Gas e Vapori Acidi + Polveri, Fumi e Nebbie E Anidride Solforosa Anidride Solforosa + Polveri, Fumi e Nebbie Hg + Polveri, Fumi e Nebbie K P Ammoniaca Ammoniaca + Polveri, Fumi e Nebbie Polveri, Fumi e Nebbie NO S Vapori Nitrosi + Polveri, Fumi e Nebbie Gas specifico a richiesta Gas specifico a richiesta + Polveri, Fumi e Nebbie 30
31 La Direttiva 97 / 23 / CE(PED) Basata su: Tipo di attrezzatura >>>> Recipienti, Tubazioni,Accessori Natura del fluido >>>> Pericoloso, non Pericoloso Stato fisico del fluido >>>> Gas,Liquido Maximum Working Pressure >>>> PS Volume o dimensione nominale >>>> V o DN Caldaie Categoria Access.di sicurezza Accessori a pressione Da Tabella pertinente 31
D.Lgs. Governo n 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
D.Lgs. Governo n 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Doc. 300B0093.000 di Origine Nazionale emanato/a da : Presidente della Repubblica e pubblicato/a
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 TEMPI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 TEMPI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PAG.02 Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - (in SO n. 64, alla GU 7 aprile 1998, n. 81) RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DELLE
DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEA E DEL CONSIGLIO. del 29 maggio 1997
DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEA E DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL

References: Art.1
 art. 3
 art.3
 art. 4
 art. 5
 art. 6
 art. 7
 art. 8
 art. 3
 ART. 1
 Art.1
 Art.1
 art.3
 art.1
 art.9
 ART. 3
 art.3
 art.3
 ART.3
 art.4
 art.1
 art.1
 art.1
 art.1
 ART.4
 Art.6
 Art.7
 Art.8
 art.3