Source: https://es.scribd.com/document/217244873/Catalogo-Accesorios-Electrosoldables-PLASSON
Timestamp: 2019-11-14 17:35:42+00:00

Document:
Catalogo+Accesorios+Electrosoldables+PLASSON | Soldadura | Cobre
guardarGuardar Catalogo+Accesorios+Electrosoldables+PLASSON para más tarde
Pruebas Guartec
Discontinuidades en El Metal Base y de La Soldadura Final
5.00 Analisis de Precios Unitarios
Montaje de cables serie y paralelo
DVS 2011 Table of Contents.en.Es
Catalogo Urrea Fluye Conduccion 09
FICHA TCNICA ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO PLASSON
CODIGO CBKHA016 CBKHA020 CBKHA025 CBKHA032 CBKHA040 CBKHA050 CBKHA063 CBKHA075 CBKHA090 CBKHA110 CBKHA125 CBKHA140 CBKHA160 CBKHA180 CBKHA200 CBKHA225 CBKHA250 CBKHA280 CBKHA315 CBKHA355 CBKHA400 CBKHA450 CBKHA500 CBKHA560 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
D [mm] 35 32 40 44 55 68 82 98 117 140 157 175 193 224 249 280 310 339 381 430 484 543 603 674
L [mm] 71 76 82 90 98 101 118 126 148 163 173 182 198 212 223 240 256 275 284 280 296 310 340 376
L1 [mm] 34.5 37 40 44 46 49 57 62 72.5 80 85 89 97 104 110 118 126 136 140 138 146 155 170 188
A [mm] 38 35 38 41 45 50 57 63 69 79 87 94 106 114 126 140 155 166 184 204 226 254 282 316
Unidades [caja] 480 480 480 312 200 132 72 48 38 23 18 10 6 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1
Peso [gr] 57 48 38 60 98 150 230 344 567 807 1004 1339 1822 2553 3260 4260 5520 6140 8720 10384 13866 15900 21820 30600
t/enfriamiento [min.] 5 5 5 5 5 10 10 10 10 17 15 16 22 30 33 30 30 23 31 31 27 27 32 34
t/calentamiento [s] 20 35 40 30 60 120 60 120 100 200 220 280 360 400 500 750 750 600 900 900 900 1080 x 2 1080 x 2 1080 x 2
Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura.
El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11
* Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17. Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
A partir de DN450 los accesorios son bilares (soldaduras independientes por cada lado).
MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE.
NORMATIVAS: UNE EN1555 UNE EN12201 EM 041 E AFNOR NF T 54-066 AS/NZS 4129 BG Transco PS/PL Parte 4 4-32-14/15 ISO/DIS 8085 UNI 8550 DVS 2119 FM-10-080 ET/EG-02-A.PE ET-DIST-004-04 ETM-3002 ET 04-02 ETG-017 ETC001
MANGUITO LIGHTFIT
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO LIGHTFIT PLASSON
CBKHAL063 CBKHAL075 CBKHAL090 CBKHAL110 CBKHAL125 CBKHAL140 CBKHAL160 CBKHAL180 CBKHAL200 CBKHAL225 CBKHAL250 CBKHAL280 CBKHAL315 CBKHAL355 CBKHAL400 CBKHAL450 CBKHAL500 CBKHAL560 CBKHAL630 CARACTERSTICAS
77 90 108 131 149 167 193 215 235 264 293 332 374 421 474 518 576 645 726
118 126 148 163 173 182 198 212 232 240 256 275 284 280 296 310 340 376 418
57 61 72 80 85 89 97 104 114 118 126 135 140 138 146 155 170 188 209
57 63 69 79 87 94 104 114 127 141 155 166 184 204 227 255 283 317 356
Unidad [caja]
112 60 44 25 20 12 6 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
160 230 352 544 727 910 1350 1618 2100 2780 3728 5395 6802 8544 12000 11450 16010 21510 30820
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s]
7 7 8 5 5 5 10 10 17 12 29 27 28 20 19 30 76 67 44 50 50 80 90 110 140 180 240 280 360 500 440 750 600 750 900 1500 X 2 1620 X 2 1380 X 2
Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC.
agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico.
Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de
Presiones Nominales Accesorios Lightt PN10 Agua
Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 Manguitos Light: Dimetros hasta 90 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR26* MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. Dimetros a partir de 110 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR33. A partir de DN500 los accesorios son bilares (soldaduras independientes por cada lado). En el caso del manguito lightt 630 lleva integradas unos correas que deben permanecer en el accesorio (no se deben ni apretar ni retirar durante su instalacin.)
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO LARGO PLASSON
CODIGO CBKHAG032 CBKHAG040 CBKHAG050 CBKHAG063
d [mm] 32 40 50 63
D [mm] 44 56 68 82
L [mm] 104 176 195 213
L1 [mm] 50 87 96 105
A [mm] 43 46 51 57
Unidad [caja] 272 128 96 48
Peso [gr] 76 133 206 319
t/enfriamiento [min.] 10 5 10 5
t/calentamiento [s] 30 60 120 80
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 REDUCCIN PLASSON
RBKHA020X016 RBKHA032X020 RBKHA032X025 RBKHA040X032 RBKHA050X032 RBKHA050X040 RBKHA063X032 RBKHA063X040 RBKHA063X050 RBKHA075X063 RBKHA090X050 RBKHA090X063 RBKHA090X075 RBKHA110X063 RBKHA110X090 RBKHA125X090 RBKHA125X110 RBKHA160X090 RBKHA160X110 RBKHA160X125 RBKHA180X125 CARACTERSTICAS
d D D1 L A A1 L1 L2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20 x 16 32 x 20 32 x 25 40 x 32 50 x 32 50 x 40 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 63 90 x 50 90 x 63 90 x 75 110 x 63 110 x 90 125 x 90 125 x 110 160 x 90 160 x 110 160 x 125 180 x 125 36 44 44 56 68 68 82 82 82 98 117 117 117 140 140 156 156 200 200 200 224 36 32 36 44 44 56 44 56 68 82 68 82 98 82 117 117 140 117 140 157 157 71 80 80 90 98 98 118 118 118 126 142 144 145 158 161 173 173 192 193 194 211 38 36 39 42 44 48 44 48 53 58 52 59 66 59 69 69 79 69 79 87 87 38 36 39 42 44 48 44 48 53 58 52 59 66 59 69 69 79 69 79 87 87 35 39 39 44 48 48 57 57 57 61 72 72 72 80 80 85 85 96 96 96 105 35 35 35 39 39 44 39 44 49 57 49 58 61 58 72 72 80 73 80 85 85
Unidad Peso [caja] [gr]
480 360 360 160 128 128 96 96 80 65 54 44 41 32 23 18 18 12 12 6 6 53 55 55 123 225 192 225 310 430 440 440 486 627 627 695 1019 1025 1440 1520 1570 2060
5 5 5 10 5 5 5 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10 11 22 19 24 30 25 35 45 50 60 60 60 80 80 70 80 110 70 80 160 160 140 200 240 280
Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa.
Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555.
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE.
SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
TAPN MONOLTICO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TAPN MONOLTICO PLASSON
ECBKHAM032 ECBKHAM040 ECBKHAM050 ECBKHAM063
44 56 68 82
63 71 82 97
44 49 55 63
47 51 56 63
432 256 192 96
Peso t/enfriamiento t/calentamiento [gr] [min.] [s]
50 76 122 182 5 5 5 10 40 60 60 80
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TAPN PLASSON
CODIGO ECBKHA020 ECBKHA025 ECBKHA032 ECBKHA040 ECBKHA050 ECBKHA063 ECBKHA075 ECBKHA090 ECBKHA110 ECBKHA125 ECBKHA140 ECBKHA160 ECBKHA180 ECBKHA200 ECBKHA225 ECBKHA250 ECBKHA280 ECBKHA315 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315
D [mm] 36 36 44 55 68 82 98 117 140 157 176 200 224 249 280 310 339 381
L [mm] 84 92 103 114 121 142 156 183 206 222 237 261 283 289 318 344 396 405
L1 [mm] 37 40 44 48 49 57 62 73 80 85 89 97 104 110 118 120 136 140
A [mm] 35 38 41 45 50 57 63 69 79 87 94 104 114 126 140 155 166 184
Unidad [caja] 400 400 240 160 120 60 40 30 20 15 10 6 4 4 2 1 1 1
Peso [gr] 49 38 77 128 200 331 496 825 1250 1680 2150 2980 4100 5260 7260 9440 11120 14930
t/enfriamiento [min.] 5 5 5 5 10 10 10 10 17 15 16 22 30 33 30 30 23 31
t/calentamiento [s] 35 40 30 60 120 60 120 80 200 220 280 360 400 500 750 750 600 900
Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC.
Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
CODO 22,5
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 22,5 PLASSON
CODIGO EBKHA22,5X090 EBKHA22,5X110 EBKHA22,5X125 EBKHA22,5X160 EBKHA22,5X180 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 90 110 125 160 180
D [mm] 112 143 163 199 244
L [mm] 225 249 273 305 387
L1 [mm] 70 69 85 86 105
A [mm] 70 80 87 134 114
Unidad [caja] 22 14 8 4 2
Peso [gr] 665 1160 1860 2960 5370
t/enfriamiento [min.] 10 10 24 20 30
t/calentamiento [s] 120 180 200 280 400
Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico.
SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 PLASSON
CODIGO EBKHA45X032 EBKHA45X040 EBKHA45X050 EBKHA45X063 EBKHA45X075 EBKHA45X090 EBKHA45X110 EBKHA45X125 EBKHA45X140 EBKHA45X160 EBKHA45X180 EBKHA45X200 EBKHA45X225 EBKHA45X250 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250
D [mm] 44 56 68 82 97 112 143 163 183 199 244 261 294 326
L [mm] 95 108 124 149 180 241 271 301 341 344 434 472 520 571
L1 [mm] 39 44 49 58 70 78 81 85 92 86 105 112 120 129
A [mm] 43 47 52 58 64 71 81 87 95 134 114 125 140 151
Unidad [caja] 240 160 96 48 40 22 12 8 5 4 2 1 1 1
Peso [gr] 75 125 196 270 437 759 1269 2030 2471 3325 6150 7050 9800 13030
t/enfriamiento [min.] 10 5 10 5 10 12 17 24 15 20 30 37 41 30
t/calentamiento [s] 30 60 120 80 120 120 200 200 240 280 400 600 900 900
El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. SDR de diseo SDR11 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 PLASSON
EBKHA90X020 EBKHA90X025 EBKHA90X032 EBKHA90X040 EBKHA90X050 EBKHA90X063 EBKHA90X075 EBKHA90X090 EBKHA90X110 EBKHA90X125 EBKHA90X140 EBKHA90X160 EBKHA90X180 EBKHA90X200 EBKHA90X225 EBKHA90X250 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250
36 36 44 56 68 82 97 112 143 163 183 199 244 261 294 326
66 66 79 93 109 132 158 210 243 272 315 320 413 448 497 548
35 35 39 44 49 58 70 78 81 85 92 86 105 112 120 128
38 38 43 47 52 58 63 70 80 87 95 134 114 125 140 151
320 320 192 120 72 40 33 16 9 6 4 3 3 1 1 1
65 52 90 145 221 333 530 875 1519 2360 2974 3910 4310 7150 9900 13500
t/enfriamiento [min.]
5 5 10 5 10 5 10 10 10 24 15 20 30 37 41 30
t/calentamiento [s]
35 40 30 60 120 80 120 120 180 200 240 280 400 600 900 900
rios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesoCada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 180 PLASSON
EBKHA180X025 EBKHA180X032 EBKHA180X040 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
38 44 53
99 108 123
144 211 310
216 144 80
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES POLIETILENO PE100 PLASSON
CODIGO EBKHA110AE EBKHA125AE EBKHA160AE EBKHA180AE CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 110 125 160 180
L [mm] 362 382 456 511
L1 [mm] 80 85 92 104
D [mm] 140 157 200 224
A [mm] 83 95 114 128
Unidad [caja] 8 8 3 2
Peso [gr] 2030 2630 4500 7500
Tiempo enfriamiento [min.] 10 15 25 30
Tiempo calentamiento [s] 160 200 360 240
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
CODO AJUSTABLE ESPIGOT
CODIGO EBKHA110AEOS EBKHA125AEOS EBKHA160AEOS EBKHA180AEOS
L [mm] 276 292 335 365
L1 [mm] 80 85 96 104
L2 [mm] 85 90 100 138
D [mm] 140 157 200 223
Unidad [caja] 12 12 4 3
Peso [gr] 1270 1740 3150 4370
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] 10 15 25 30 [s] 160 200 360 240
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TE IGUAL PLASSON
ETBKHA020 ETBKHA025 ETBKHA032 ETBKHA040 ETBKHA050 ETBKHA063 ETBKHA075 ETBKHA090 ETBKHA110 ETBKHA125 ETBKHA160 ETBKHA180 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 x 20 x 20 25 x 25 x 25 32 x 32 x 32 40 x 40 x 40 50 x 50 x 50 63 x 63 x 63 75 x 75 x 75 90 x 90 x 90 110 x 110 x 110 125 x 125 x 125 160 x 160 x 160 180 x 180 x 180
60 66 74 90 102 119 129 137 160 177 206 250
96 104 104 121 139 166 195 293 328 381 443 420
37 40 39 44 49 58 63 71 72 85 86 105
32 44 44 56 68 82 97 112 143 163 212 244
39 43 43 47 52 58 63 71 81 87 104 114
200 168 144 96 56 32 26 15 8 4 3 2
63 113 99 176 270 434 630 1090 1965 2950 4700 7240
5 5 10 5 10 5 10 10 10 24 20 27 35 35 30 60 120 80 120 120 180 200 280 400
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TE REDUCIDA PLASSON
CODIGO RTBKHA025X020 RTBKHA032X020 RTBKHA032X025 RTBKHA040X020 RTBKHA050X020 RTBKHA050X032 RTBKHA063X020 RTBKHA063X032 RTBKHA063X040 RTBKHA063X050 RTBKHA090X063 RTBKHA110X063 RTBKHA110X090 RTBKHA125X090 RTBKHA125X110 RTBKHA160X090 RTBKHA160X110 RTBKHA160X125 RTBKHA180X090 RTBKHA180X110 RTBKHA180X125 RTBKHA180X140 RTBKHA180X160 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
d [mm] 25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 20 50 x 20 50 x 32 63 x 20 63 x 32 63 x 40 63 x 50 90 x 63 110 x 63 110 x 90 125 x 90 125 x 110 160 x 90 160 x 110 160 x 125 180 x 90 180 x 110 180 x 125 180 x 140 180 x 160
D [mm] 66 66 66 72 78 86 85 93 104 109 124 134 147 161 173 180 193 198 200 219 225 237 250
L [mm] 104 104 104 121 139 139 166 166 166 166 293 328 328 381 381 443 443 443 420 420 420 420 420
L1 [mm] 48 39 39 44 49 49 49 58 58 58 68 68 68 85 85 86 86 86 104 104 104 104 104
L2 [mm] 44 44 44 56 68 68 82 82 82 82 112 143 143 163 163 199 199 244 244 244 244 244 244
A [mm] 43 43 43 47 52 52 58 58 58 58 71 81 81 87 87 104 104 104 114 114 114 114 114
Unidad [caja] 168 144 96 64 64 40 32 32 32 15 9 8 5 5 3 3 3 2 2 2 2 1
Peso [gr] 107 90 99 160 240 250 365 370 384 400 1050 1705 1805 2805 2859 4450 4450 4470 6090 6270 6410 6610 6950
t/enfriamiento [min.] 5 5 10 5 10 10 5 5 5 5 10 10 10 24 24 20 20 20 27 27 27 27 27
t/calentamiento [s] 35 35 30 60 120 120 80 80 80 80 120 180 180 200 200 280 280 280 400 400 400 400 400
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa.
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR de diseo SDR11
TE IGUAL BRIDA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TE IGUAL BRIDA PLASSON
FTBKHA090X80 FTBKHA110X80 FTBKHA110X100 FTBKHA125X80 FTBKHA125X100 FTBKHA160X80 FTBKHA160X100 FTBKHA180X80 FTBKHA180X100 CODIGO FTBKHA090X80 FTBKHA110X80 FTBKHA110X100 FTBKHA125X80 FTBKHA125X100 FTBKHA160X80 FTBKHA160X100 FTBKHA180X80 FTBKHA180X100
90 x 80 x 90 110 x 80 x 110 110 x 100 x 110 125 x 80 x 125 125 x 100 x 125 160 x 80 x 160 160 x 100 x 160 180 x 80 x 180 180 x 100 x 180 d [mm] 90 x 80 x 90 110 x 80 x 110 110 x 100 x 110 125 x 80 x 125 125 x 100 x 125 160 x 80 x 160 160 x 100 x 160 180 x 80 x 180 180 x 100 x 180
112 143 143 163 163 199 199 244 244 s [mm] 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 8 x 18 d1 [mm] 138 138 158 138 158 138 158 138 158
200 200 220 200 220 200 220 200 220 DP [mm] 160 160 180 160 180 160 180 160 180
293 328 328 381 381 443 443 420 420 Unidad [caja] 8 6 6 4 3 3 3 2 2
71 72 72 85 85 86 86 104 104 Peso [gr] 2655 3825 3930 4650 4795 6175 6375 6320 6375
165 181 181 190 190 210 210 225 225 t/enfriamiento [min.]
71 81 81 87 87 104 104 114 114
20 20 22 20 22 20 22 20 22
10 10 10 24 24 20 20 27 27
120 180 180 200 200 280 280 400 400
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC.
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11
TOMA EN CARGA UNDERPART
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA EN CARGA UNDERPART PLASSON
MTBKHAU20X40 MTBKHAU32X040 MTBKHAU20X050 MTBKHAU32X050 MTBKHAU20X063 MTBKHAU32X063 MTBKHAU40X063 MTBKHAU50X063 MTBKHAU63X063 MTBKHAU20X075 MTBKHAU32X075 MTBKHAU40X075 MTBKHAU50X075 MTBKHAU63X075 MTBKHAU20X090 MTBKHAU32X090 MTBKHAU40X090 MTBKHAU50X090 MTBKHAU63X090 MTBKHAU20X110 MTBKHAU32X110 MTBKHAU40X110 MTBKHAU50X110 MTBKHAU63X110 MTBKHAU20X125 MTBKHAU32X125 MTBKHAU40X125 MTBKHAU50X125 MTBKHAU63X125 MTBKHAU20X140 MTBKHAU32X140 MTBKHAU40X140 MTBKHAU50X140
40 x 20 40 x 32 50 x 20 50 x 32 63 x 20 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 20 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 20 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 20 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 20 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 20 140 x 32 140 x 40 140 x 50
105 120 110 120 116 125 148 141 178 115 127 148 141 178 115 125 133 141 178 115 127 137 141 178 115 130 140 141 178 115 127 148 141
66 66 76 76 92 92 103 103 103 117 117 117 117 117 124 124 124 124 124 145 145 145 145 145 162 162 162 162 162 178 178 178 178
7 12 7 12 7 12 65 65 65 65 65 65 65 65 65 18 21 65 65 65 18 21 65 65 65 18 21 65 65 65 65 65 65
94 94 98 98 98 98 177 177 177 177 177 177 177 177 177 116 116 177 177 177 116 116 177 177 177 116 115 177 177 177 177 177 177
100 100 100 100 100 118 118 118 18 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
40 40 40 40 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 14 14 20 20 20 14 14 12 15 15 12 12 12 12 12 12
350 370 390 410 436 455 1070 1085 1100 1120 1120 1130 1140 1150 1110 1120 1130 1210 1270 1160 1170 1190 1210 1220 1220 1230 1280 1290 1310 1340 1350 1360 1370
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 45 45 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 70 70 110 70 70 70 70 110 70 70 110 110 70 70 70 70
MTBKHAU63X140 MTBKHAU20X160 MTBKHAU32X160 MTBKHAU40X160 MTBKHAU50X160 MTBKHAU63X160 MTBKHAU20X180 MTBKHAU32X180 MTBKHAU40X180 MTBKHAU50X180 MTBKHAU63X180 MTBKHAU20X200 MTBKHAU32X200 MTBKHAU40X200 MTBKHAU50X200 MTBKHAU63X200 MTBKHAU20X225 MTBKHAU32X225 MTBKHAU40X225 MTBKHAU50X225 MTBKHAU63X225 MTBKHAU20X250 MTBKHAU32X250 MTBKHAU40X250 MTBKHAU50X250 MTBKHAU63X250
140 x 63 160 x 20 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 20 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 20 200 x 32 200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 20 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 20 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63
178 115 143 156 169 195 115 143 156 169 195 115 127 148 141 178 115 127 148 141 178 115 127 148 141 178
178 199 199 199 199 199 219 219 219 219 219 202 184 184 184 184 229 214 214 214 214 259 259 233 233 233
65 65 18 21 25 20 65 18 21 25 20 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
177 177 137 137 137 137 177 137 137 137 137 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1410 1330 1345 1360 1375 1390 1550 1565 1580 1595 1605 1040 1750 1760 1770 1780 1060 1810 1820 1820 1840 1080 1080 1080 1080 1080
10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 70 240 70 70 70 70 70 300 300 300 300 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
CARACTERISTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios por solape estan diseados y preparados para poderse soldar sobre uberas en carga. La salida de estos es un extremo macho Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin)y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldable cuando la MOP es de 10 bar.
El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm. MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11
TAPN TOMA EN CARGA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TAPN TOMA EN CARGA PLASSON
49830057 49830050 49830040 CARACTERISTICAS
74 62 51
63 66 55
L1 Unidad [mm] [caja]
36 30 26 128 192 256
160 117 74
10 10 10 60 80 60
Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura.
El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
Los accesorios por solape estan diseados y preparados para poderse soldar sobre uberas en carga. La salida de estos es un extremo macho Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin)y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldable cuando la MOP es de 10 bar. Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm.
TOMA EN CARGA CON VLVULA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA EN CARGA CON VLVULA PLASSON
MTBKHAUV32X063 MTBKHAUV32X075 MTBKHAUV32X090 MTBKHAUV32X110 MTBKHAUV32X125 MTBKHAUV32X140 MTBKHAUV32X160 MTBKHAUV32X180 MTBKHAUV32X200 MTBKHAUV32X225 MTBKHAUV32X250 MTBKHAUV40X063 MTBKHAUV40X075 MTBKHAUV40X090 MTBKHAUV40X110 MTBKHAUV40X125 MTBKHAUV40X140 MTBKHAUV40X160 MTBKHAUV40X180 MTBKHAUV40X200 MTBKHAUV40X225 MTBKHAUV40X250 MTBKHAUV50X063 MTBKHAUV50X075 MTBKHAUV50X090 MTBKHAUV50X110 MTBKHAUV50X125 MTBKHAUV50X140 MTBKHAUV50X160 MTBKHAUV50X180 MTBKHAUV50X200 MTBKHAUV50X225 MTBKHAUV50X250
63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 200 x 32
103 103 103 103 117 117 117 117 124 124 124 124 145 145 145 145 162 162 162 162 178 178 178 178 199 199 199 199 219 219 219 219 202
125.5 125.5 150 183 125.5 135 150 183 125.5 135 150 183 125.5 135 150 183 125.5 135 150 183 125 135 150 183 125.5 135 150 183 125.5 135 150 183 125.5
47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52 47 47 49.5 49.5 47
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
L Unidad [mm] [caja]
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 176 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
2000 2103 2140 2205 2000 2005 2089 2089 2150 2163 2200 2265 2267 2250 2280 2345 2277 2290 2327 2392 2285 2298 2335 2441 2377 2390 2427 2492 2440 2453 2490 2555 1900
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12
80 80 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 100 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 160
MTBKHAUV63X063 MTBKHAUV63X075 MTBKHAUV63X090 MTBKHAUV63X110 MTBKHAUV63X125 MTBKHAUV63X140 MTBKHAUV63X160 MTBKHAUV63X180 MTBKHAUV63X200 MTBKHAUV63X225 MTBKHAUV63X250
200 x 40 200 x 50 200 x 63 225 x 32 225 x 40 225 x 50 225 x 63 250 x 32 250 x 40 250 x 50 250 x 63
202 202 202 229 229 229 229 259 259 259 259
135 150 183 125.5 135 150 183 125.5 135 150 183
47 52 52 47 47 52 52 47 47 52 52
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1940 1980 2000 3630 3660 3680 3710 1151 1171 1208 2585
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
CARACTERISTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por solape estan diseados y preparados para poderse soldar sobre uberas en carga. La salida de estos es un extremo macho Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin)y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldable cuando la MOP es de 10 bar. Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm. SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
TOMA EN CARGA A TRAVS VLVULA SALIDA 110
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA EN CARGA A TRAVS DE VLVULA SALIDA 110 PLASSON
CODIGO 6530090 6530110 6530160 6530200 6530250 6530315 CARACTERISTICAS
d x dn [mm] 90 x 110 mm 110 x 110 mm 160 x 110 mm 200 x 110 mm 250 x 110 mm 315 x 110 mm
A [mm] 550 550 550 550 550 550
B [mm] 80 80 80 80 80 80
C [mm] 257 257 257 257 257 257
Peso [gr] -
Unidad [caja] 1 1 1 1 1 1
t/enfriamiento [min.] 20 20 20 20 20 20
t/calentamiento [s] 380 380 380 380 380 380
Vlvula color Negro, rgano de maniobra de la misma en color amarillo. Supercies externa e interna estn lisas, limpias y libres de cualquier defecto supercial. Ningn componente del accesorio muestra signos evidentes de deterioro por fabricacin o manipulacin defectuosos, que pudieran ser causa de un funcionamiento incorrecto.
La salida de la toma en carga 110 mm es en SDR11. Presin Mxima de operacin del accesorio conformado es de 10 bar, presiones mximas de operacin de cada uno de los accesorios que lo componen por separado. Los accesorios estn marcados segn lo indicado en la especicacin tcnica
La toma en carga con salida 110 mm es una accesorio conformado, construido a partir de una toma simple y una vlvula de polietileno.
de Gas Natural EM-041-E. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
La toma simple cumple con la especicacin de materiales EM-041-E. La vlvula de polietileno, cumple con la especicacin de materiales EM-027-E. El conjunto cumple con los requisitos funcionales de la EM-041-E. El accesorio es compatible para el uso con tubera PE80 y PE100 y los SDR que se indican en la Tabla 2 de la EM-041 E pag. 4. El accesorio dispone de testigo de fusin. El accesorio opera en un rango de voltaje entre 39 y 40 V. SDR soldadura La toma simple utilizada para la realizacin del accesorio conformado dispone de una sujecin inferior al tubo unida mediante tornillos. El sistema de jacin utilizado no requiere llave dinamomtrica para su apriete. Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm. SDR de diseo SDR11
Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
TOMA EN CARGA A TRAVS VLVULA SALIDA 160
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA EN CARGA A TRAVS DE VLVULA SALIDA 160 PLASSON
CODIGO 6540160 6540200 6540250 6540315 CARACTERISTICAS 160 x 160 mm 200 x 160 mm 250 x 160 mm 315 x 160 mm
d x dn [mm]
A [mm] 730 730 730 730
B [mm] 100 100 100 100
C [mm] 331 330 329 330
Unidad [caja] 1 1 1 1
t/enfriamiento [min.] 20 20 20 20
t/calentamiento [s] 380 380 380 380
Vlvula color Negro, rgano de maniobra de la misma en color amarillo. La toma en carga con salida 160 mm es una accesorio conformado, construido a partir de una toma simple y una vlvula de polietileno. La toma simple cumple con la especicacin de materiales EM-041-E. La vlvula de polietileno, cumple con la especicacin de materiales EM-027-E. El conjunto cumple con los requisitos funcionales de la EM-041-E. Supercies externa e interna estn lisas, limpias y libres de cualquier defecto supercial. Ningn componente del accesorio muestra signos evidentes de deterioro por fabricacin o manipulacin defectuosos, que pudieran ser causa de un funcionamiento incorrecto El accesorio es compatible para el uso con tubera PE80 y PE100 y los SDR que se indican en la Tabla 2 de la EM-041 E pag. 4.
Cada una de las piezas que componen el accesorio conformado disponen de una marcado conforme a la normativa que cumplen por separado. Presin Mxima de operacin del accesorio conformado es de 10 bar, presiones mximas de operacin de cada uno de los accesorios que lo componen por separado. Todos los accesorios estn convenientemente protegidos de manera individual mediante una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm. SDR de diseo
El accesorio dispone de testigo de fusin. El accesorio opera en un rango de voltaje entre 39 y 40 V. La toma simple utilizada para la realizacin del accesorio conformado dispone de una sujecin inferior al tubo unida mediante tornillos. El sistema de jacin utilizado no requiere llave dinamomtrica para su apriete. La salida de la toma en carga 160 mm es en SDR11. Se han tenido en cuanta las recomendaciones de instalacin de accesorios de PE dadas en UNE-EN 12007-2.
SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
TOMA SIMPLE UNDERPART
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA SIMPLE UNDERPART PLASSON
BBKHAU032X063 BBKHAU040X063 BBKHAU050X063 BBKHAU063X063 BBKHAU032X075 BBKHAU040X075 BBKHAU050X075 BBKHAU063X075 BBKHAU032X090 BBKHAU040X090 BBKHAU050X090 BBKHAU063X090 BBKHAU090X090 BBKHAU032X110 BBKHAU040X110 BBKHAU050X110 BBKHAU063X110 BBKHAU090X110 BBKHAU032X125 BBKHAU040X125 BBKHAU050X125 BBKHAU063X125 BBKHAU090X125 BBKHAU032X140 BBKHAU040X140 BBKHAU050X140 BBKHAU063X140 BBKHAU090X140 BBKHAU032X160 BBKHAU040X160 BBKHAU050X160 BBKHAU063X160 BBKHAU090X160 BBKHAU032X180
63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 90 x 90 110 x 32 110 x 40 110 x 50 110 x 63 110 x 90 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 125 x 90 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 140 x 90 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 160 x 90 180 x 32
103 103 103 103 117 117 117 117 124 124 124 124 140 145 145 145 145 158 162 162 162 162 167 178 178 178 178 174 199 199 199 199 174 219
61 77 95 97 61 77 91 97 61 77 93 97 107 61 78 93 97 107 61 78 93 97 107 61 78 93 97 107 61 78 93 97 107 61
51 66 84 87 51 66 81 87 51 68 83 87 96 51 68 85 87 90 51 68 83 87 97 51 68 83 87 90 51 68 83 87 97 51
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 176 118 118 118 118 176 118 118 118 118 176 118 118 118 118 176 118
56 40 40 40 48 36 32 32 32 32 32 24 15 24 20 20 18 24 20 20 16 18 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12
380 394 420 461 420 439 460 507 490 504 550 573 948 552 589 620 635 575 620 613 690 703 990 650 664 690 732 770 708 722 787 804 990 650
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10
60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 90 70 70 70 70 100 70 70 70 70 160 70 70 70 70 160 70
BBKHAU040X180 BBKHAU050X180 BBKHAU063X180 BBKHAU090X180 BBKHAU200X063 BBKHAU090X200 BBKHAU063X225 BBKHAU090X225 BBKHAU063X250 BBKHAU090X250
180 x 40 180 x 50 180 x 63 180 x 90 200 x 63 200 x 90 225 x 63 225 x 90 250 x 63 250 x 90
219 219 219 182 202 202 227 227 252 252
78 93 97 107 106 107 106 107 106 107
68 83 87 90 88 90 88 90 88 90
118 118 118 176 176 176 176 176 176 176
12 12 15 15 15 15 15 15 15 15
700 730 760 800 879 900 930 950 970 990
70 70 70 160 160 160 160 160 160 160
CARACTERISTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan a simple vista un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra ningn signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Presiones Nominales Los accesorios por solape estn diseados y preparados para poderse soldar sobre tuberas en carga. La salida de stos es un extremo macho. Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin) y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldado cuando la MOP es de 10 bar. Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm. SDR de diseo SDR11 Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
ABRAZADERA DE REPARACIN
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 ABRAZADERA DE REPARACIN PLASSON
BBKHARS063 BBKHARS075 BBKHARS090 BBKHARS110 BBKHARS125 BBKHARS140 BBKHARS160 BBKHARS180
103 117 124 145 162 178 199 219
118 118 118 118 118 118 118 118
72 56 40 32 24 24 24 16
368 410 485 547 584 639 702 760
60 70 70 70 70 70 70 70
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA DE BALONAMIENTO PLASSON
XBBKHA090X2,5 XBBKHA110X2,5 XBBKHA125X2,5 XBBKHA140X2,5 XBBKHA160X2,5 XBBKHA180X2,5 XBBKHA200X2,5 XBBKHA225X2,5 XBBKHA250X2,5 CARACTERISTICAS Accesorios de color negro.
dxG [mm]
90 x 2 1/2 110 x 2 /2
141 158 167 172 177 182 202 227 252
5 10 10 10 10 5 5 5 5
1976 1989 1996 2000 2003 2011 2020 2030 2042
7 7 8 11 11 12 12 12 12 70 90 100 160 160 160 160 160 160
125 x 2 /2 140 x 2 1/2 160 x 2 /2
180 x 2 /2 200 x 2 1/2 225 x 2 /2
250 x 2 1/2
Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan a simple vista un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra ningn signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por solape estn diseados y preparados para poderse soldar sobre tuberas en carga. La salida de stos es un extremo macho. Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin) y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldado cuando la MOP es de 10 bar.
SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
TOMA SIMPLE TRANSICIN
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 TOMA SIMPLE TRANSICIN PLASSON
XBBKHAT063X1.25 XBBKHAT075X1.25 XBBKHAT090X1.5 XBBKHAT090X2 XBBKHAT110X1.5 XBBKHAT110X2 XBBKHAT125X1.5 XBBKHAT125X2 XBBKHAT140X1.5 XBBKHAT140X2 XBBKHAT160X1.5 XBBKHAT160X2 XBBKHAT180X1.5 XBBKHAT180X2 XBBKHAT200X2 XBBKHAT225X2 XBBKHAT250X2
63 x 1 1/4 75 x 1 /4
100 117 121 141 142 158 159 166 175 174 196 175 216 182 202 227 252
53 53 53 76 53 76 53 76 53 76 53 76 53 76 76 76 76
118 118 118 176 118 176 118 176 118 176 118 176 118 176 176 176 176
48 40 14 14 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10
595 605 930 1503 990 1516 1029 1523 1072 1625 1134 1539 1200 1548 1558 1570 1583
10 10 10 7 10 7 10 8 10 12 6 11 6 12 12 12 12 60 70 70 70 70 90 70 100 70 160 300 160 300 160 160 160 160
90 x 1 1/2 90 x 2 110 x 1 /2
110 x 2 125 x 1 /2
125 x 2 140 x 1 1/2 140 x 2 160 x 1 1/2 160 x 2 180 x 1 /2
180 x 2 200 x 2 225 x 2 250 x 2
CARACTERISTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan a simple vista un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra ningn signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por solape estn diseados y preparados para poderse soldar sobre tuberas en carga. La salida de stos es un extremo macho. Incorporan una sujecin inferior al tubo mediante tornillos (abrazadera de sujecin) y no requieren de llave dinamomtrica para su apriete. La toma en carga dispone de un sistema que permite la perforacin de la tubera base de polietileno sin interrumpir el servicio de gas as como asegurar que Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios
en el ministerio de sanidad y consumo.
no existe fuga de gas durante este proceso. La perforacin se realiza mediante una herramienta exagonal tipo llave Allen. La cuchilla (perforador) recupera el material procedente de la perforacin o corte de la tubera de polietileno. La toma en carga dispone de un tapn de seguridad que permite la estanquidad externa. ste es roscado cuando la MOP no supera los 4 bar y es electrosoldado cuando la MOP es de 10 bar. Todos los accesorios electrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC.
MANGUITO TRANSICIN MACHO PE
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO TRANSICIN MACHO PE PLASSON
CODIGO XCBKHAM20X0,5 XCBKHAM25X0,75 XCBKHAM32X0,5 XCBKHAM32X0,75 XCBKHAM32X1 XCBKHAM32X1,25 XCBKHAM32X1,5 XCBKHAM40X1 XCBKHAM40X1,25 XCBKHAM40X1,5 XCBKHAM40X2 XCBKHAM50X1 XCBKHAM50X1,25 XCBKHAM50X1,5 XCBKHAM50X2 XCBKHAM63X1,25 XCBKHAM63X1,5 XCBKHAM63X2 XCBKHAM75X2 XCBKHAM75X2,5
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
dxG [mm] 20 X 1/2 25 X /4
D [mm] 14 19 23 23 23 23 23 29 29 29 29 38 38 38 38 48 48 48 59 59
L [mm] 105 111 119 119 124 126 126 132 134 134 139 135 137 137 142 154 154 159 167 172
L1 [mm] 37 40 44 44 44 44 44 48 48 48 48 49 49 49 49 57 57 57 62 62
L2 [mm] 29 29 29 29 34 36 36 34 36 36 41 34 36 36 41 36 36 41 41 46
35 38 41 41 41 41 41 45 45 45 45 50 50 50 50 57 57 57 63 63
Unidad [caja] 200 150 100 100 100 60 60 72 54 54 36 48 48 48 30 30 30 30 16 16
Peso [gr] 130 145 241 263 277 393 404 405 455 480 500 510 560 545 730 889 825 910 1300 1500
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35 40 30 30 30 30 30 60 60 60 60 120 120 120 120 60 60 60 120 120
32 X 1/2 32 X /4
32 X 1 32 X 1 /4
32 X 1 /2 40 X 1 40 X 1 /4
40 X 1 /2 40 X 2 50 X 1 50 X 1 1/4 50 X 1 /2
50 X 2 63 X 1 /4
63 X 1 /2 63 X 2 75 X 2 75 X 2 1/2
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR de diseo SDR11 MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
MANGUITO TRANSICIN HEMBRA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO TRANSICIN HEMBRA PLASSON
XCBKHAH20X0,5 XCBKHAH25X0,75 XCBKHAH32X0,75 XCBKHAH32X1 XCBKHAH40X1 XCBKHAH40X1,25 XCBKHAH40X1,5 XCBKHAH50X1,5 XCBKHAH50X2 XCBKHAH63X1,5 XCBKHAH63X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 x 1/2 25 x /4
14 19 23 23 29 29 29 38 38 48 48
96 105 115 115 123 123 123 126 131 148 148
37 40 44 44 48 48 48 49 49 57 57
20 23 25 25 25 25 25 25 30 30 30
35 38 41 41 45 45 45 50 50 57 57
200 150 100 100 57 57 57 48 40 24 30
125 140 320 250 490 400 410 505 685 965 885 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 35 40 30 30 60 60 60 120 120 60 60
32 x 3/4 32 x 1 40 x 1 40 x 1 /4
40 x 1 /2 50 x 1 1/2 50 x 2 63 x 1 /2
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. La parte de latn puede tener un cierto movimiento relativo respecto al cuerpo
pricipal del accesorio electrosoldable. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales
PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
CODO 45 TRANSICIN MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 TRANSICIN MACHO PLASSON
XEBKHAM45X032X0,5 XEBKHAM45X032X0,75 XEBKHAM45X032X1 XEBKHAM45X032X1,25 XEBKHAM45X032X1,5 XEBKHAM45X040X1 XEBKHAM45X040X1,25 XEBKHAM45X040X1,5 XEBKHAM45X040X2 XEBKHAM45X050X1 XEBKHAM45X050X1,25 XEBKHAM45X050X1,5 XEBKHAM45X050X2 XEBKHAM45X063X1,25 XEBKHAM45X063X1,5 XEBKHAM45X063X2 XEBKHAM45X075X2 XEBKHAM45X075X2,5
32 x 1/2" 32 x /4"
23 23 23 23 23 29 29 29 29 38 38 38 38 48 48 48 59 59
124 123 129 130 130 142 145 145 150 157 160 160 165 185 182 190 220 225
39 39 39 39 39 44 44 44 44 49 49 49 49 58 58 58 70 70
29 29 34 3 36 34 36 36 41 34 36 36 41 36 36 41 41 46
43 43 43 43 43 47 47 47 47 52 52 52 52 58 58 58 64 65
84 84 72 48 48 60 60 48 40 48 48 48 30 24 24 24 16 16
249 250 375 487 498 435 485 510 530 555 605 590 775 927 893 945 1400 1600
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 10 10 30 30 30 30 30 60 60 60 60 120 120 120 120 80 80 80 120 120
32 x 1" 32 x 1 /4"
32 x 1 /2" 40 x 1" 40 x 1 1/4" 40 x 1 /2"
40 x 2" 50 x 1" 50 x 1 1/4" 50 x 1 1/2" 50 x 2" 63 x 1 /4"
63 x 1 /2" 63 x 2" 75 x 2" 75 x 2 1/2"
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
CODO 45 TRANSICIN HEMBRA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 TRANSICIN HEMBRA PLASSON
XEBKHAH45X032X1 XEBKHAH45X032X1,5 XEBKHAH45X040X1 XEBKHAH45X040X1,25 XEBKHAH45X040X1,5 XEBKHAH45X050X1,5 XEBKHAH45X050X2 XEBKHAH45X063X1,5 XEBKHAH45X063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
32 X 1" 32 X 1 /2"
23 23 29 29 29 38 38 48 48
120 120 133 134 134 149 154 179 179
39 39 44 44 44 49 49 58 58
25 25 25 25 25 25 30 30 30
43 43 47 47 47 52 52 58 58
96 96 96 96 48 48 48 24 24
355 320 520 430 479 530 714 1000 912 10 10 5 5 5 10 10 5 5 30 30 60 60 60 120 120 80 80
40 X 1" 40 X 1 1/4" 40 X 1 /2"
50 X 1 /2" 50 X 2" 63 X 1 /2"
cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo
PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
CODO 90 TRANSICIN MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 TRANSICIN MACHO PLASSON
XEBKHAM90X020X0,5 XEBKHAM90X025X0,75 XEBKHAM90X032X0,5 XEBKHAM90X032X0,75 XEBKHAM90X032X1 XEBKHAM90X032X1,25 XEBKHAM90X032X1,5 XEBKHAM90X040X1 XEBKHAM90X040X1,25 XEBKHAM90X040X1,5 XEBKHAM90X040X2 XEBKHAM90X050X1 XEBKHAM90X050X1,25 XEBKHAM90X050X1,5 XEBKHAM90X050X2 XEBKHAM90X063X1,25 XEBKHAM90X063X1,5 XEBKHAM90X063X2 XEBKHAM90X075X2 XEBKHAM90X075X2,5 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 32 x 1 1/4" 32 x 1 32 x 1 /2"
14 19 23 23 23 23 23 29 29 29 29 38 38 38 38 48 48 48 59 59
95 93 107 107 112 115 115 127 129 129 134 143 145 145 150 168 168 173 191 196
35 35 39 39 39 39 39 44 44 44 44 49 49 49 49 58 58 58 61 61
L2 A Unidad [mm] [mm] [caja]
29 29 29 29 34 36 36 34 36 36 41 34 36 36 41 36 36 41 41 46 38 38 43 43 43 43 43 47 47 47 47 52 52 52 52 58 58 58 64 64 400 120 84 84 84 60 60 48 48 48 40 42 36 36 30 24 24 24 16 16
150 168 259 262 300 416 427 450 500 525 700 570 620 605 790 985 920 1005 1450 1650
5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 10 10 35 40 30 30 30 30 30 60 60 60 60 120 120 120 120 80 80 80 120 120
32 x 1 1/2" 40 x 1" 40 x 1 /4"
40 x 1 1/2" 40 x 2" 50 x 1" 50 x 1 1/4" 50 x 1 /2"
50 x 2" 63 x 1 /4"
CODO 90 TRANSICIN HEMBRA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 TRANSICIN HEMBRA PLASSON
EBKHA90TH020X0,5 EBKHA90TH025X0,75 EBKHA90TH032X0,75 EBKHA90TH032X1 EBKHA90TH040X1 EBKHA90TH040X1,25 EBKHA90TH040X1,5 EBKHA90TH050X1,5 EBKHA90TH050X2 EBKHA90TH063X1,5 EBKHA90TH063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 X 1/2" 25 x /4"
86 89 104 104 119 119 119 135 139 162 162
35 35 39 39 44 44 44 49 49 58 58
38 38 43 43 47 47 47 52 52 58 58
400 120 96 48 36 48 48 40 24 24 24
140 240 335 275 535 654 455 545 635 1072 950
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 5 5 10 10 5 5 5 10 10 5 5 35 40 30 30 60 60 60 120 120 80 80
32 x /4" 32 X 1" 40 X 1" 40 X 1 1/4" 40 X 1 1/2" 50 X 1 /2"
50 X 2" 63 X 1 /2"
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido individualmente en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR de diseo Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 SDR11
Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
MANGUITO TRANSICIN TUERCA LOCA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 MANGUITO TRANSICIN TUERCA LOCA PLASSON
XTKCBKHA020X0,75 XTKCBKHA025X0,75 XTKCBKHA025X1 XTKCBKHA032X1 XTKCBKHA032X1,25 XTKCBKHA040X1,5 XTKCBKHA050X2 XTKCBKHA063X2 XTKCBKHA063X2,5 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 X 3/4" 25 X /4"
14 14 19 19 23 29 38 38 48
104 110 115 129 124 136 142 162 167
37 40 40 44 44 48 49 57 57
30 30 33 36 34 38 41 44 49
35 38 38 41 41 45 50 57 58
200 140 140 78 52 32 32 28 20
140 150 190 255 300 430 700 925 1155
5 5 5 5 5 5 10 10 10 35 40 40 30 30 60 120 60 60
25 X 1" 32 X 1" 32 X 1 1/4" 40 X 1 /2"
50 X 2" 63 X 2" 63 X 2 /2"
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. SDR soldadura Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11
MANGUITO TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 0000002 MANGUITO TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO PLASSON
XTLCBKHAM032X1 XTLCBKHAM040X1,25 XTLCBKHAM050X1,5 XTLCBKHAM063X1,5 XTLCBKHAM063X2
32 X 1" 40 X 1 /4"
23 29 38 38 48
24 30 38 38 48
1 1/4" 1 1/2" 2" 2" 2 /2"
159 173 182 201 210
44 48 49 57 57
124 136 142 162 167
34 38 41 41 49
41 45 50 57 57
50 X 1 /2" 63 X 1 1/2" 63 X 2"
XTLCBKHAM032X1 XTLCBKHAM040X1,25 XTLCBKHAM050X1,5 XTLCBKHAM063X1,5 XTLCBKHAM063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
40 30 20 16 10
545 740 1165 1404 1915
30 60 120 60 60
50 X 1 1/2" 63 X 1 1/2" 63 X 2"
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. SDR de diseo SDR11 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
CODO 45 TRANSICIN TUERCA LOCA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 TRANSICIN TUERCA LOCA PLASSON
XTLEBKHA45X032X1 XTLEBKHA45X032X1,25 XTLEBKHA45X040X1,5 XTLEBKHA45X050X2 XTLEBKHA45X063X2 XTLEBKHA45X063X2,5
19 23 29 38 38 48
131 129 146 165 190 198
39 39 44 49 58 58
36 34 38 41 41 49
A Unidad [mm] [caja]
43 43 47 52 58 58 70 56 48 30 18 18
164 400 455 740 965 1185
30 30 60 120 80 80
40 X 1 /2 50 X 2 63 X 2 63 X 2 /2"
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. SDR soldadura Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
CODO 45 TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO PLASSON
XTLEBKHAM45X032X1 XTLEBKHAM45X040X1,25 XTLEBKHAM45X050X1,50 XTLEBKHAM63X050X1,50 XTLEBKHAM45X063X2
23 29 38 41 48
1 1/4" 2 /2"
164 183 205 232 241
39 44 49 58 58
129 147 165 193 198
34 44 41 58 49
47 52 58 58 58
50 X 1 1/2" 63 X 1 /2"
2" 2" 2 /2"
XTLEBKHAM45X032X1 XTLEBKHAM45X040X1,25 XTLEBKHAM45X050X1,50 XTLEBKHAM63X050X1,50 XTLEBKHAM45X063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
40 30 20 16 12
765 1215 1220 1489 1945
10 5 10 10 5
30 60 120 120 80
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo.
El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11
SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B Resistencia accesorio: Hilo de cobre recubierto de PE. Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
CODO 90 TRANSICIN TUERCA LOCA
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 TRANSICIN TUERCA LOCA PLASSON
XTLEBKHA90X020X0,75 XTLEBKHA90X025X0,75 XTLEBKHA90X025X1 XTLEBKHA90X032X1 XTLEBKHA90X032X1,25 XTLEBKHA90X040X1,5 XTLEBKHA90X050X2 XTLEBKHA90X063X2 XTLEBKHA90X063X2,5
20 x 3/4" 25 x 3/4" 25 x 1" 32 x 1" 32 x 1 /4"
14 14 19 19 23 29 38 41 48
96 96 99 114 115 133 150 176 181
35 35 35 39 39 44 49 58 58
30 30 33 36 36 40 41 44 49
A Unidad Peso [mm] [caja] [gr]
38 38 38 43 43 47 52 58 58 140 140 105 70 70 48 30 16 18 235 164 280 164 325 490 780 1025 1245
5 5 5 10 10 5 10 5 5 35 40 40 30 30 60 120 80 80
40 x 1 /2" 50 x 2" 63 x 2" 63 x 2 /2"
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Presiones Nominales Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. PN10 Gas PN16 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
CODO 90 TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 TRANSICIN TUERCA LOCA MACHO PLASSON
XTLEBKHAM90X032X1 XTLEBKHAM90X040X1,25 XTLEBKHAM90X050X1,5 XTLEBKHAM90X063X1,5 XTLEBKHAM90X063X2
1 1/4" 1 /2"
150 170 190 216 224
115 133 150 176 181
36 40 41 44 49
XTLEBKHAM90X032X1 XTLEBKHAM90X040X1,25 XTLEBKHAM90X050X1,5 XTLEBKHAM90X063X1,5 XTLEBKHAM90X063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
43 47 52 58 58
570 800 1245 1635 2000
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 10 5 10 5 5 30 60 120 80 80
XCBKHAMPE020X0,5 XCBKHAMPE025X0,75 XCBKHAMPE032X1 XCBKHAMPE040X1 XCBKHAMPE040X1,25 XCBKHAMPE040X1,5 XCBKHAMPE050X1,5 XCBKHAMPE063X1,5 XCBKHAMPE063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 40 x 1" 40 x 1 1/4" 40 x 1 1/2" 50 x 1 1/2" 63 x 1 1/2" 63 x 2"
14.0 18.4 24.4 30.8 30.8 30.8 38.4 48.8 48.8
113 113 125 135 138 138 141 162 166
21 31 35 37 40 40 40 44 48
200 200 200 144 144 144 96 40 40
129 60 90 150 155 160 232 345 384
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 5 5 5 5 5 5 10 10 10 35 40 30 60 60 60 120 60 60
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
CODO 45 TRANSICIN MACHO PE
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 45 TRANSICIN MACHO PE PLASSON
XEBKHAMPE45X032X1 XEBKHAMPE45X040X1 XEBKHAMPE45X040X1,25 XEBKHAMPE45X040X1,5 XEBKHAMPE45X050X1,5 XEBKHAMPE45X063X1,5 XEBKHAMPE45X063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
32 X 1" 40 X 1" 40 X 1 1/4" 40 X 1 1/2" 50 X 1 1/2" 63 X 1 1/2" 63 X 2"
24.4 30.8 30.8 30.8 38.4 48.8 48.8
141 145 148 148 164 193 197
35 37 40 40 40 44 48
96 96 96 96 48 24 32
150 175 185 185 276 410 470
10 5 5 5 10 5 5 30 60 60 60 120 80 80
Cada accesorio viene protegidoen una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
CODO 90 TRANSICIN MACHO PE
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 CODO 90 TRANSICIN MACHO PE PLASSON
XEBKHAMPE90X020X0,5 XEBKHAMPE90X025X0,75 XEBKHAMPE90X032X1 XEBKHAMPE90X040X1 XEBKHAMPE90X040X1,25 XEBKHAMPE90X040X1,5 XEBKHAMPE90X050X1,5 XEBKHAMPE90X063X1,5 XEBKHAMPE90X063X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
87 115 114 130 133 133 149 176 180
200 200 96 48 48 48 48 24 32
30 72 117 192 202 250 301 458 480
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 5 5 10 5 5 5 10 5 5 35 40 30 60 60 60 120 80 80
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor.
MANGUITO TRANSICIN PE - BRIDA HIERRO FUNDIDO
49770063 49770090 49770110 49770125 49770160 49770180 49770225
63 X 50 90 X 80 110 X 100 125 X 100 160 X 150 180 X 150 225 X 200
43 67 84 98 125 140 176
165 200 220 220 285 285 340
104 139 159 159 215 215 270
57 69 79 87 104 114 140
218 216 224 235 271 284 314
57 73 80 85 97 104 118
100 68 61 62 73 72 74
49770063 49770090 49770110 49770125 49770160 49770180 49770225 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
125 160 180 180 240 240 295
18 18 18 18 22 22 22
4 4 4 4 1 1 1
4199 5779 7280 7759 13400 15240 23919
t/enfriamiento t/calentamiento [min.] [s] 10 10 17 15 22 30 30 60 80 200 220 360 400 750
Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real
Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
MANGUITO TRANSICIN PE - HIERRO FUNDIDO
49570090 49570110 49570125 49570160 49570180 49570225
90 X 80 110 X 100 125 X 100 160 X 150 180 X 150 225 X 200
98 118 118 170 170 222
67 84 98 125 140 176
69 79 87 104 114 140
254 275 280 322 339 372
73 80 85 97 104 118
106 112 107 124 127 132
H Unidad [mm] [caja]
94 96 91 102 103 109 64 32 16 16 16 16
2874 4170 4569 8105 10121 12284 10 17 15 22 30 30 80 200 220 360 400 750
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. SDR de diseo Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
49404040025 49404040032 49404050025 49404050032 49404050040 49404063025 49404063032 49404063040 CARACTERSTICAS
d x d1 - d1 x d D L L1 L2 H A Unidad Peso t/enfriamiento [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [caja] [gr] [min.]
40 X 25 - 25 X 40 40 X 32 - 32 X 40 50 X 25 - 25 X 50 50 X 32 - 32 X 50 50 X 40 - 40 X 50 63 X 25 - 25 X 63 63 X 32 - 32 X 63 63 X 40 - 40 X 63 56 56 68 68 68 82 82 82 176 176 195 195 195 213 213 213 46 46 48.5 48.5 48.5 58 58 58 57 57 65 65 65 65 65 65 72 76 79 83 89 86 90 96 46 46 50.8 50.8 50.8 57 57 57 229 240 330 340 357 450 460 470 5 5 10 10 10 5 5 5
60 60 120 120 120 80 80 80
Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm SDR de diseo SDR11 SDR soldadura
Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555.
Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad.
RACORD TRANSICIN HEMBRA
CODIGO RLH020X0,5 RLH025X075 RLH032X1 RLH040X1,25 RLH050X1,5 RLH063X1,5 RLH063X2
dxG [mm] 20 X 1/2" 25 X 3/4" 32 X 1" 40 X 1 1/4" 50 X 1 1/2" 63 X 1 1/2" 63 X 2 "
D [mm] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 1/2 2
D1 [mm] 20 25 32 40 50 63 63
L [mm] 55,0 62,0 68,5 75,1 82,5 95,0
L1 [mm] 35 41 44 49 55 63
Peso [gr] 0,10 0,11 0,203 0,314 0,425 0,603
Unidad [caja] 250 250 100 90 80 64 32
CARACTERSTICAS Accesorios de color negro. Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. SDR soldadura Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. El marcado del accesorios cumple con la Norma UNE EN12201 y UNE EN1555. * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Los accesorios electrosoldables disponen de un cdigo de barras que cumple la norma ISO/TR 13950 y que incluye todos los datos de soldadura y un segundo cdigo de barras que cumple la ISO 12176 y que incluye todos los datos de trazabilidad. Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas. SDR de diseo SDR11 Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico.
MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B HILO DE COBRE...
RACORD TRANSICIN MACHO
FAMILIA: DESCRIPCIN: PROVEEDOR: 000002 RACORD TRANSICIN MACHO PLASSON
CODIGO RLM020X0,5 RLM025X075 RLM032X1 RLM032X1,25 RLM032X1,5 RLM040X1 RLM040X1,25 RLM040X1,5 RLM050X1 RLM050X1,25 RLM050X1,5 RLM063X1,25 RLM063X1,5 RLM063X2 RLM075X2 CARACTERSTICAS Accesorios de color negro.
dxG [mm] 20 x 1/2 25 x 3/4 32 x 1 32 x 1 32 x 1 40 x 1 40 x 1 40 x 1 50 x 1 50 x 1 50 x 1 63 x 1 63 x 1 63 x 2 75 x 2
D [mm] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 1 1/4 1 1/2 1 1 1/4 1 1/2 1 1/4 1 1/2 2 2
D1 [mm] 20 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 75
L [mm] 63,2 69,5 73,5
L1 [mm] 35 41 44
Peso [gr] 0,10 0,13 0,216
Unidad [caja] 250 250 100 80 60 90
Las supercies interna y externa de los accesorios presentan un aspecto liso, limpio y libre de grietas, cavidades u otros defectos superciales. Ningn componente del accesorio muestra signo de dao, rayas, picaduras, burbujas, inclusiones o suras. Los accesorios disponen de testigo de soldadura. Cada accesorio viene protegido en una bolsa de plstico. Los accesorios por embocadura incorporan un tope interior fcilmente eliminable cuando se precisa. Todos los accesorios eslectrosoldables disponen del sistema FUSAMATIC. Los accesorios elestrosoldables son productos de construccin o material en contacto con agua de consumo humano por lo que es de aplicacin el Real Decreto 140/2003 en el cual se establecen los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Iberfusion dispone de la inscripcin de los accesorios en el ministerio de sanidad y consumo. Presiones Nominales PN10 Gas PN16 Agua (manguitos dimetros 20 a 250 PN25 Agua) Accesorios Lightt PN10 Agua Temperaturas de funcionamiento entre -10C y 40C. Voltaje de funcionamiento entre 39 y 40 V. Pin, 4 mm
SDR de diseo SDR11 SDR soldadura Accesorios Fusamatic: Dimetros hasta 75 mm (inclusive) son aptos para la soldadura de tuberas de SDR11* MATERIALES: Polietileno PE100 SOLVAY Eltex TUB 121 Negro ATOFINA Finathene XS 10 B HILO DE COBRE... * Para ms informacin, por favor, consultar con el distribuidor. Dimetros a partir de 90 mm son aptos para ser soldados en tuberas de SDR17 Los accesorios de 63 mm pueden ser usados en tuberias de SDR17,6 para gas.
Documentos similares a Catalogo+Accesorios+Electrosoldables+PLASSON
Programa Soldadura Industrial- FINAL
Planeamientos Por Modulo
Marcos Maiz
Más de Luis Alberto Belmonte
Bloque de Cilindros y Tren de Valvulas motort 1.8 turbo (ingles)
Turbocargador e Intercooler motor 1.8 turbo (ingles)
BS2pSpanish.pdf
valvulas_antirretorno
Wolfgang Vogel - Elaboración Casera de Cerveza (WWw.xtheDanieX.com)
Ford Ranger 2014 Caja
Hoja Datos Generales 2012
Propiedades Termodinamicas Libro Completo
sal_9
Hoja de Seguridad Sacarosa
Asentamiento en la ciudad de México
Desinfectantes y Su Uso
Karla Jazmín
Gc320 2015 Manual Asignacion Numeros Onu 2015

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto