Source: http://docplayer.it/10280525-Bologna-29-novembre-2011-mario-marziano-senior-inspector-area-nord-copyright-bureau-veritas.html
Timestamp: 2018-04-22 21:06:58+00:00

Document:
Bologna, 29 Novembre 2011 Mario Marziano Senior Inspector Area Nord. - Copyright Bureau Veritas - PDF
Download "Bologna, 29 Novembre 2011 Mario Marziano Senior Inspector Area Nord. - Copyright Bureau Veritas"
1 OPEN DAYS Per una maggiore comprensione delle modalità di effettuazione delle verifiche in esercizio delle Apparecchiature in pressione e gli Impianti, collegando tra loro l Art. 19 del Recepimento della Direttiva PED, il D.M. 329/04 relative Tabelle A e B e... Il Nuovo DM 111 del 11/04/11 Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito delle Verifiche in Esercizio. Bologna, 29 Novembre 2011 Mario Marziano Senior Inspector Area Nord
2 Il Quadro Legislativo Nazionale Questa presentazione si propone l obbiettivo di trasferire i contenuti della rinnovata Normativa vigente in materia di: Apparecchiature in pressione, per una corretta e completa comprensione delle modalità di effettuazione delle verifiche di esercizio sugli Impianti, collegando tra loro: L Art. 19 del Recepimento della Direttiva PED 97/23/CE Il D.M. 329 del 01/12/2004 (G.U. n.22 del 28/01/2005) Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi e relative Tabelle A e B Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 integrato dal Dlgs 3 Agosto 2009 n 106 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro artt. 9, 70, 71 e relativo Allegato VII D.M. Nr aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del , n. 98, S.O. n. 111). 2
3 Definizioni: UNI EN 764 Apparecchi a pressione. Terminologia e simboli. Pressione, temperatura volume. Ai fini del presente DM, valgono le seguenti definizioni Per «attrezzature a pressione» si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione. Se del caso, le attrezzature a pressione comprendono elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, ecc. Per «recipiente» si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti. Per «tubazioni» si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni. 3
4 Definizioni UNI EN 764 Apparecchi a pressione. Terminologia e simboli. Pressione, temperatura volume. Ai fini del presente DM, valgono le seguenti definizioni: Per «accessori di sicurezza» si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Questi dispositivo comprendono: - dispositivo per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivo a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivo di sicurezza pilotati (CSPRS) - dispositivo di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello dei fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)». Per «accessori a pressione» si intendono dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione. Per «insiemi insiemi» si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. 4
5 Definizioni UNI EN 764 Apparecchi a pressione. Terminologia e simboli. Pressione, temperatura volume. Ai fini del presente DM, valgono le seguenti definizioni: Per «pressione» si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo. PS>0,5 Bar Per «pressione massima ammissibile (PS)» si intende: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza in genere nella parte superiore dell attrezzatura. Per «temperatura minima/massima massima ammissibile (TS)» si intendono: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante. Per «volume (V) volume (V)» si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti. 5
6 Definizioni UNI EN 764 Apparecchi a pressione. Terminologia e simboli. Pressione, temperatura volume. Ai fini del presente DM, valgono le seguenti definizioni: Per «dimensione nominale (DN)» si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero. Per «fluidi» si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi. Per «giunzioni permanenti» si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi. 6
7 Campo di Applicazione (D.M. 329/04, art. 1) Attrezzatura a pressione ed insiemi come definiti nell Art. 3 comma 1 della PED e in particolare: I recipienti per gas e liquidi: Attrezzature a focolare (es: Generatori di vapore e di acqua surriscaldata); Le tubazioni per gas e liquidi; Le attrezzature e gli impianti esistenti prima del 29 maggio 2002 ed omologati dall ISPESL secondo le norme pre-ped: Generatori di vapore o acqua surriscaldata Recipienti in pressione di: Vapore d acqua Gas compressi, liquefatti o disciolti Vapori diversi dal vapor d acqua Impianti funzionanti con liquidi caldi (surriscaldati) Gli apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva (SPV) 87/404/CE e disciplinati dal D.Lgs.87/09/1991 n 311. I recipienti e le tubazioni per liquidi vapori e gas già in servizio prima del 29 maggio 2002 e mai sottoposti ad omologazione e non esclusi dal D.M. 329/04) 7
8 Attrezzature Escluse: (D.M. 329/04, art. 2) TIPOLOGIA ATTREZZATURA FINO AL 12/02/2005 CONDIZIONI NECESSARIE DOPO IL 12/02/2005 GENERATORI DI VAPORE O di ACQUA SURRISCALDATA V 5L PS 0,49 bar e PRODUCIBILITA 50 Kg/h V 25 e PS 32 PS X V 300 e PS 10 bar RECIPIENTI E SPV TUBAZIONI V 25 L NESSUNA CONDIZIONE V 25 L in generale V 50 L se PS 12 bar DN 80 mm Di collegamento tra le apparecchiature a pressione se ricadono singolarmente nelle casistiche dell art. 2. NB: In linea di principio il D.M. 329 non si applica ai prodotti a cui non si applica la PED, salvo eccezioni. 8
9 Verifiche Previste (DM 329/04, art.1, comma 2) Il Decreto Ministeriale Nr. 329/04, art.1, comma 2 prevede le seguenti verifiche: Verifiche di primo impianto ovvero di messa in servizio riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati dall utilizzatore. Verifiche di riqualificazione periodica, da effettuare dopo la messa in servizio ad intervalli regolari. Verifiche di riparazione o modifica. 9
10 VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO (D.M. n 329/04, art.4 ) Tale verifica, effettuata su richiesta dell azienda utilizzatrice, riguarda l accertamento della corretta installazione delle attrezzature o insiemi a pressione sull impianto. La verifica di messa in servizio consiste in un accertamento documentale e di corretta installazione sul campo, e in una prova di funzionamento (o esercizio ). In particolare è necessario: Controllare che esista una relazione tecnica con schema dell impianto (P&I) redatta da persona responsabile, incaricata dall assemblatore dell insieme a pressione. Controllare l esistenza dei libretti matricolari/certificati di conformità delle singole attrezzature. Verificare i calcoli di dimensionamento dei dispositivi di sicurezza Effettuare la verifica di esercizio, provare l efficienza/taratura dei dispositivi di sicurezza, regolazione, protezione, osservazione, alimentazione). 10
11 VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO (D.M. n 329/04 art.6, com. 1) Una volta eseguita la verifica di messa in servizio l utilizzatore deve inviare all INAIL e all ASL territorialmente competente una dichiarazione di messa in servizio contenente: Elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio Una relazione tecnica, con lo schema dell impianto, recante le condizioni d installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate Un espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell art.2 del D.P.R. n 403 del 20 ottobre 1998 accertante che l installazione è stata eseguita secondo quanto indicato nel manuale d uso Il verbale che il soggetto verificatore consegna all azienda al termine della verifica Un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica 11
12 VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO (D.M. n 329/04 art.6, com. 1) NOTE: Apparecchi ed insiemi installati ed assemblati dall utilizzatore sull impianto sono soggetti alla verifica per la messa in servizio. Gli accessori di sicurezza e le valvole di intercettazione non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio ma seguono le procedure delle attrezzature che sono destinate a proteggere e su cui sono installate. Esiste ancora un parco apparecchi omologati in costruzione dall ISPESL prima del 29/05/2002 per i quali non è ancora stata fatta la verifica di messa in servizio. In questo caso le specifiche tecniche da applicare sono quelle previste dalla normativa previgente (rif. DPR 359/99), non essendo stati assoggettati questi apparecchi alla DIR. PED o DIR. SPV 12
13 MESSA IN SERVIZIO: ATTREZZ.ESCLUSE (D.M. 329/04, art.5) È escluso dal controllo di messa in servizio quanto segue: Tutto ciò che è escluso dal campo di applicazione del DM 329/04 Gli estintori portatili e bombole per autorespiratori I recipienti semplici (SPV) con PS 12 bar e PS x V < 8000 (bar x l) Gli insiemi marcati CE ove da parte di un ON o IU per quanto di propria competenza risultano effettuate le verifiche di accessori di sicurezza e dispositivi di controllo. Per i Quali l efficienza deve essere documentata nella dichiarazione di messa in servizio da parte dell utilizzatore 13
14 VERIFICHE DI RIQUALIF. PERIODICHE ( D.M. 329/04, art ) Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi messi in servizio hanno l obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica La periodicità delle verifiche è stabilita in funzione di alcuni parametri tecnici costruttivi. Gli allegati A e B del decreto forniscono queste periodicità a seconda della classificazione dell apparecchiatura o insieme installati. In occasione delle verifiche periodiche deve essere verificata l effettiva installazione e funzionalità degli accessori di sicurezza e controllo dichiarati nella messa in servizio. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono le stesse periodicità dell attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati, NB: Le verifiche periodiche sono obbligatorie per gli utilizzatori (art.( 8, comma 1) La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendenti dalle cause che l hanno l prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature a pressione coinvolte - Copyright (art. Bureau 7, Veritas comma 1) 14
15 RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA ( D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 Dlgs 106/09 All. VII) La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle degli allegati A e B del D.M. 329/04 e dall allegato VII del Dlgs 81/08 in base ai seguenti criteri: tipologia dell attrezzatura categoria di rischio dell attrezzatura gruppo di fluido Può accadere che le verifiche vengano eseguite con periodicità diversa in base a: eventuali indicazioni specifiche del fabbricante esito delle verifiche precedenti eventuali deroghe MAP concesse dal istanza motivata 15
16 RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA ( D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 Dlgs 106/09 All. VII) Attrezzature/insiemi a pressione già in verifica periodica contenenti liquidi e gas compressi liquefatti disciolti (Pericolosi) Frequenza ispezioni riqualificazione periodica espressa in anni Fluidi del gruppo 1 Rec/Insiemi per gas I e II categoria Rec/Insiemi per gas III e IV categoria Esplosivi Estremamente infiammabili Facilmente infiammabili Infiammabili Altamente tossici Tossici Comburenti Rec/Insiemi per liquidi I II e III categoria Tubazioni per gas e liquidi surrisc. e non surrisc di Cat.: I, II e III categoria aventi Dn>80 Funzionamento Integrità Note. Per i recipienti contenenti gas instabili (fluidi del gruppo 1) l intervallo della verifica di funzionamento è di due anni indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 16
17 RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA ( D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 Dlgs 106/09 All. VII) Attrezzature/insiemi a pressione, già in verifica periodica, contenenti gas compressi liquefatti disciolti Fluidi del gruppo 2 Rec/Insiemi per gas I e II categoria Rec/Insiemi per gas III e IV categoria (Non Pericolosi) Tutti quelli che non rientrano nel Gruppo 1 Generatori di vapore d acqua e acqua surriscald. Frequenza ispezioni riqualificazione periodica espressa in anni Funzionamento funz - 2 int Integrità Tubaz. per gas, vap. e liq. surrisc III cat <350 C Tubaz. per gas, vap. e liq. surrisc III cat >350 C Generatori di calore di imp. risc con pot >116 kw N.A N.A. Note. Per i recipienti contenenti vapore d acqua (fluido del gruppo 2), l intervallo della verifica di funzionamento è di tre anni indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 17
18 VERIFICA DI RIQUALIF. PERIODICHE (D.M. 329/04, art. 10, comma 2) PER VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICHE S INTENDONO A) Verifiche di integrità (art. 12) B) Verifiche di funzionamento (art. 13) In generale un attrezzatura o un insieme a pressione prevede una sola prova di funzionamento e una sola prova di integrità scadenzate secondo le tabelle degli allegati A e B del decreto 329 e All. VII Dlgs 106/09 In particolare un generatore di vapore o di acqua surriscaldata prevede due diverse prove di integrità (visita interna e decennale completa) e una di funzionamento (funzionamento accessori) 18
19 VERIFICA DI INTEGRITA (D.M. 329/04, art. 12) La verifica di integrità consiste: Nell ispezione delle varie membrature mediante esame visivo interno ed esterno In controlli non distruttivi (es: verifica spessori e difetti nelle saldature con ultrasuoni a sonde dritte e inclinate). (Controlli eseguiti da personale abilitato EN 473 almeno al Liv. II) In eventuali controlli resisi necessari a fronte di particolari situazioni di deterioramento. (liquidi penetranti, magnetoscopia, raggi X, durezza, resilienza ) Nel caso in cui vi siano membrature non ispezionabili, è inoltre prevista una prova idraulica alla pressione di volte la pressione di progetto (press. di bollo) oppure una prova pneumatica a 1.1 volte PS. Redigere il verbale o rapporto di verifica 19
20 LA VISITA INTERNA IN PRATICA verifica di integrità (D.M. 329/04, art. 12) Controllare la documentazione (libretto matricolare, certificato di conformità) Controllare tutti i verbali precedenti e se vi esistono prescrizioni passate. In caso affermativo verificare la loro l ottemperanza o meno Verificare che i dati sul libretto matricolare coincidano con quelli sulle targhette degli apparecchi. Annotare tutti i dati di targa e tecnici per la stesura della relazione finale Verificare la tipologia dell apparecchio quindi la categoria, il gruppo del fluido e stabilirne la periodicità Verificare lo stato generale di conservazione e stabilità dell apparecchio con l ispezione di tutte le parti visibili interne ed esterne soggette a pressione e scambio termico (virole,fasciami, fondi, fasci tubieri, rinforzi, tubi, tiranti, aperture, bocchette) ed il loro stato di conservazione (corrosioni, deformazioni, erosioni, criccature, vaiolature, sfogliature, abrasioni, incrostazioni, etc..) Redigere il verbale o rapporto di verifica 20
21 LA PROVA IDRAULICA IN PRATICA verifica di integrità (D.M. 329/04, art. 12) Cercare i tronchetti e i raccordi con gli accessori di sicurezza / protezione / regolazione. Pressare idraulicamente con acqua fredda l attrezzatura a pressione a 1,125 volte la pressione di bollo ( p.b.). Mantenere in pressione l attrezzatura per tutto il tempo necessario all ispezione visiva delle membrature e saldature. Ispezionare con controllo visivo tutte le parti sottoposte a pressione. La verifica ha esito positivo se non vengono rilevate perdite di pressione, criccature, deformazioni. Redigere il verbale o rapporto di verifica. NB: la prova idraulica è obbligatoria quando le parti da ispezionare non sono completamente visibili 21
22 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO ( D.M. 329/04, art. 13) La verifica di funzionamento consiste: Nella constatazione della rispondenza: vengono esaminate le condizioni di effettivo utilizzo con riferimento a quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio Nell accertamento della funzionalità: vengono verificate l efficienza e la funzionalità degli accessori di sicurezza (es: valvole di sicurezza) e dei dispositivi di controllo (strumenti indicatori, allarmi, segnalatori visivi e sonori) Nota: La verifica di funzionalità degli accessori di sicurezza può essere effettuata determinandone l intervento in opera, ovvero con simulazione attraverso prove al banco. Per le valvole di sicurezza la verifica di funzionalità può essere sostituita dalla presa visione del documento di taratura purchè valido entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alla periodicità delle verifiche di riqualificazione 22
23 LA PROVA DI FUNZIONAMENTO IN PRATICA 1. Controllare la documentazione (libretto matricolare o del costruttore, certificati di conformità) 2. Controllare tutti i verbali precedenti e se vi esistono prescrizioni. In caso affermativo verificare la loro l ottemperanza o meno 3. Verificare che i dati sul libretto matricolare coincidano con quelli sulle targhette degli apparecchi. Annotare tutti i dati di targa e tecnici per la stesura della relazione finale 4. Verificare la tipologia dell apparecchio quindi la categoria, il gruppo del fluido e stabilire la periodicità di verifica 5. Verificare la presenza di dispositivi di osservazione/controllo (manometro, indicatori di livello, rubinetti,..) e dispositivi di sicurezza (valvole di sicurezza, dischi a frattura) dispositivi di protezione (pressostati, livellostati, fotocellule) 6. Provare tutti i dispositivi di sicurezza, regolazione, protezione, osservazione, alimentazione. 7. Redigere il verbale o rapporto di 23
24 RIQUALIF. PERIOD. : CATEG. ESCLUSE ( D.M. 329/04, art.11) Tipoligie di Attrezzature Condizioni Necessarie per l Esclusioni Recipienti Quando il contenuto è gas (non vapore) vengono esclusi dalla verifica annuale se hanno: PS 11,76 bar + PS X V fluido non corrosivo + non collegati a recipienti di caratteristiche superiori Recipienti impiegati in impianti frigoriferi con V 1000 l e PS 24,5 bar + non collegati a recipienti di caratteristiche superiori Fluido del gruppo II (escluso vapore) + assenza di fenomeni corrosivi interni ed esterni + PS 12 bar + PS X V Recipienti impiegati in impianti frigoriferi con V 1000l e PS<30 Bar Recipienti di vapore autoproduttori con PS 10 bar e PS X V 300 Recipienti di vapore non autoproduttori con PS 10 Bar e PSxV 400 Barilotti, disoliatori, separatori condensa. etc.. appartenenti alle categorie I e II Recipienti per liquidi del gruppo II 24
25 VERIFICA DI RIPARAZIONE O MODIFICA (D.M. 329/04, art.14) Riparazione: sostituzione o riparazione di parte dell attrezzatura, con o senza saldatura, senza modifica del progetto originario Modifica: intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo di un attrezzatura già commercializzata 25
26 VERIFICA DI RIPARAZIONE (D.M. 329/04, art.14) La riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato dell attrezzatura Non è un attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE Ricade nella regolamentazione nazionale 26
27 VERIFICA DI MODIFICA (D.M. 329/04, art.14) Una modifica che determini una variazione nello scopo o nei limiti operativi dell attrezzatura equivale all immissione sul mercato di un attrezzatura nuova È un attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE E richiesta marcatura di prodotto dell attrezzatura a cura del soggetto che presiede alla modifica 27
28 VERIFICA DI RIPARAZIONE (D.M. 329/04, art.14) Procedura Operativa da Adottare in caso di Riparazione Riparazione di attrezzature certificate dal D.Lgs. 93/2000 ovvero collaudate secondo la Direttiva Vigente Riparazione di tubazioni e recipienti di cat.ii e III per liquidi del gruppo I Riparazione di tubazioni e recipienti per liquidi del gruppo II o di attrezzature di cat. I Il riparatore comunica le procedure di collaudo che metterà in atto (in accordo alla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato) al soggetto verificatore Il soggetto verificatore esegue le verifiche di collaudo L utilizzatore comunica le operazioni al soggetto verificatore Il soggetto verificatore esegue il collaudo La riparazione effettuata è da certificare con i necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto La riparazione effettuata è da certificare con i necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto. Non è prevista la comunicazione al Soggetto verificatore 28
29 LA VERIFICA DI RIPARAZIONE, SENZA MODIFICA, IN PRATICA 1. Progetto di riparazione firmato da un professionista e presentato dal riparatore all INAIL con chiara indicazione dei materiali, calcoli, elettrodi, procedimenti di saldatura, qualifica dei saldatori, modalità di esecuzione della riparazione, piano CnD. 2. L INAIL esamina il progetto e lo approva 3. La ditta riparatrice esegue il lavoro come da progetto approvato con controlli finali (non distruttivi) 4. L INAIL esegue le verifiche di collaudo (integrità) e redige il verbale 29
30 VERIFICA DI MODIFICA (D.M. 329/04, art.14) Procedura operativa da adottare in caso di modifica: Nel caso l attrezzatura modificata rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000 ovvero della Direttiva 97/23/CE P.E.D. E D.Lgs. 311/1991 occorre seguire tutte le procedure previste per la certificazione CE dell attrezzatura Ove previsto, l attrezzatura va sottoposta alla verifica di messa in servizio 30
31 DENUNCIA RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI ANTE PED (D.M. 329/04, art.16) Entro 4 anni dall entrata in vigore del D.M. 329/04 gli utilizzatori avevano l obbligo di denunciare all ISPESL i recipienti per liquidi e le tubazioni, in esercizio prima dell entrata in vigore della direttiva PED, che rientrano nell obbligo della riqualificazione periodica La denuncia deve contenere: Una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione nell impianto di appartenenza, delle condizioni di esercizio, dei fluidi contenuti, delle dimensioni e degli accessori di sicurezza La classificazione dell attrezzatura Una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell attrezzatura 31
32 I SOGGETTI VERIFICATORI ( D.M. 329/04 Dlgs 106/09) Il D.M. 329/04 art. 6 fa obbligo di presentare all ISPESL e ASL/ARPA la dichiarazione di Messa in servizio di un attrezzatura/insieme a pressione Il D.M. 329/04 art. 7 parla di soggetto incaricato per l attività di verifica ma non chiarisce chi sono tali soggetti e quali competenze devono avere Dlgs 9 Aprile 2008 n 81 integrato dal Dlgs 3 Agosto 2009 n 106 Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro artt. 9, 70, 71 e relativo Allegato VII chiarisce che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell allegato VII a verifica periodica con frequenza indicata nello stesso allegato VII, con la prima verifica eseguita dall ISPESL e le successive dalle ASL in assenza di interventi possono intervenire soggetti privati D.M. Nr aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del , n. 98, S.O. n. 111). 32
33 SOGGETTI COINVOLTI NELLE VERIFICHE DELLE ATTREZZATUR A PRESSIONE TIPO VERIFICA SOGGETTO COMPETENTE D.M. 329/04 SOGGETTO COMPETENTE Dlgs 81/08 SOGGETTO COMPETENDE gs 106/09 SOGGETTO COMPETENTE PREVISTO ART 71 C. 13 SOGGETTO COMPETENTE D.M. Nr Impianto Controllo Messa Servizio ISPESL ISPESL ISPESL // INAIL entro 60 gg Prima periodica ASL ISPESL ISPESL entro 60 gg ASL o Sogg. pubbl/privati ASL entro 30 gg Periodiche successive alla prima ASL ASL ASL/ISPESL entro 30 gg ASL/ISPESL o Sogg. pubbl/privati ASL/ARPA/Soggetti Privati 33
34 GLI ORGANISMI NOTIFICATI nell applicazione del D.M. 329/04 Gli Organismi Notificati sono preposti allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione (quando richiesto: vedi Art. 10 e Allegato III Dir. Ped) e delle attività descritte per le Entità Terze Riconosciute al punto di Allegato I Dir. Ped. Gli Organismi Notificati specificamente designati per l approvazione europea di materiali (Art. 11 Ped) effettuano esami e prove per certificare la conformità dei tipi di materiale ai requisiti corrispondenti della direttiva. 34
35 GLI ORGANISMI NOTIFICATI nell applicazione del D.M. 329/04 Soggeti privati Abilitati: Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC adeguatamente documentata. che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in conformità alla Norma UNI EN ISO per la conduzione e competenza dei soggetti verificatori 35
36 GLI ORGANISMI NOTIFICATI nell applicazione del D.M. 329/04 Data l attuale situazione e in attesa dell abilitazione presentata in accordo all Allegato III del DM nr. 111, data la competenza acquisita nella valutazione di conformità delle attrezzature a pressione in fase costruttiva, gli Organismi accreditati quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020 e Organismi Notificati per la PED possono fornire alle aziende utilizzatrici di apparecchiature a pressione i seguenti servizi: 36
37 GLI ORGANISMI NOTIFICATI nell applicazione del D M 329/04 Supporto tecnico per la preparazione delle pratiche di D.M. Messa in Servizio da presentare all INAIL (art. 6 D.M. 329/04) Supporto tecnico per preparazione pratiche di denuncia all INAIL di tubazioni e recipienti per liquidi ante Ped (art. 16 D.M. 329/04) Supporto tecnico per la preparazione delle pratiche di riparazione (senza modifiche) da presentare all INAIL di attrezzature certificate secondo PED. Effettuazione di verifiche tecniche come previste da art. 71 comma 8 lettera b) e c) del Dlgs 106/09, non sostitutive, delle verifiche periodiche previste dal D.M. 329/04 e Dlgs 106/09 all. VII, in particolare qualora gli enti pubblici preposti non effettuano le verifiche entro i tempi previsti. 37
38 GRAZIE PER LA Vs. ATTENZIONE Mario Marziano Senior Inspector Area Nord
Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito del Decreto Ministeriale 329.
Ing. Carlo Peruzzi Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito del Decreto Ministeriale 329. Sala Convegni Interporto di Rovigo Venerdì 15ottobre2010 in collaborazione con: OBIETTIVI DELL INTERVENTO

References: Art. 19
 Art. 19
 art. 1
 Art. 3
 art. 2
 art. 2
 art.1
 art.1
 art.4
 art.6
 art.2
 art.6
 art.5
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 12
 art. 12
 art. 12
 art. 13
 art.11
 art.14
 art.14
 art.14
 art.14
 art.14
 art.16
 art. 6
 art. 7
 Art. 10
 art. 71