Source: http://slideplayer.cz/slide/4873672/
Timestamp: 2017-06-27 12:46:09+00:00

Document:
Školení bezpečnosti práce (BOZP)BOZP – Zařízení 25/11/08 Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky
BOZP – Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb25/11/08 VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich řídí, tato zařízení projektují nebo projektování řídí a kteří tato zařízení revidují. Odborná způsobilost v elektrotechnice (ČSN ) pro studenty FEL Osoba	seznámená § 3 poučená	- základní etapa studia § 4 znalá bakalářská etapa studia § 5 znalá s vyšší kvalifikací - inženýrská etapa studia pro samostatnou činnost	§ 6 pro řízení činnosti § 7 pro řízení provozu § 8 revizní technici § 9 projektanti § 10 zvláštní případy (výuka v laboratořích)	§ 11 (vyučující)
BOZP – Zařízení (2/22) 25/11/08 Elektrické zařízení – zařízení k výrobě, rozvodu a spotřebě el. energie Obsluha el. zařízení – úkony spojené s provozem el. Zařízení (spínání, čtení údajů, výměna závitových, přístrojových pojistek a žárovek) Prohlídka el. zařízení – prohlídka stavu, sluchová kontrola při dodržení předepsaných bezpečných vzdáleností od částí pod napětím Práce na el. zařízení–montáž, revize, údržba el. zařízení (zajištění pracoviště, měření přenosnými přístroji ) Údržba el. zařízení – opravy, čištění a odstraňování závad a poruch k zajištění dobrého technického stavu Revize el. zařízení – souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou měřením a zkoušením zjišťuje, zda-li zařízení vyhovuje platným předpisům Zajištění pracoviště pro práci – souhrn opatření pro zajištění bezpečnosti pracujících
BOZP – Zařízení (3/22) 25/11/08 Ochranné pomůcky – předměty chránící pracovníka před nebezpečnými účinky elektřiny. Pracovní pomůcky – předměty potřebné k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti. Práce podle pokynů – práce, pro kterou jsou dány jen nejnutnější pokyny – za dodržování předpisů odpovídají pracující Práce s dohledem – práce prováděné podle podrobnějších pokynů, vedoucí před započetím zkontroluje provedená nutná bezpečnostní opatření – v průběhu práce. Občasná kontrola pracovníků za dodržování předpisů zodpovídají pracovníci Práce pod dozorem – práce prováděné za trvalé přítomnosti osoby pověřené dozorem za dodržování předpisů je zodpovědný dozor
BOZP – Zařízení (4/22) Prokazatelně – ze záznamu musí být patrný:25/11/08 Prokazatelně – ze záznamu musí být patrný: - obsah školení, instruktáže - podpisy stvrzeno její provedení V blízkosti el. zařízení – taková vzdálenost osoby nebo pracovního místa od živých částí el. zařízení pod napětím, ve které za použití pomůcek nebo jiných vodivých předmětů se musí dodržovat předepsaná bezpečností opatření. Dotyk nahodilý – náhodný dotyk Dotyk úmyslný – vědomý dotyk částí těla bez použití nástroje Dotyk svévolný – vědomý dotyk s použitím nástroje nebo předmětu
BOZP – Zařízení (5/22) 25/11/08 Symbolika a označování v elektrotechnice (ČSN ISO 3864) Bezpečnostní barva Bezpečnostní značka
BOZP – Zařízení (6/22) Barvy izolace používaných vodičů25/11/08 Barvy izolace používaných vodičů Zapojení el. zásuvky: - fázový vodič (černý / hnědý) – vlevo - pracovní vodič (modrý) – vpravo - ochranný vodič (zeleno/žlutý) – nahoře
střídavé napětí (ef. hodnota)BOZP – Zařízení (7/22) 25/11/08 Elektrická zařízení - rozdělení (ČSN ) Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem: silnoproudá a slaboproudá zařízení Podle účelu: silová, sdělovací, řídicí a zvláštní zařízení Podle napětí: jmenovité napětí rozvodné sítě nebo elektrického zařízení nejvyšší napětí sítě název napětí střídavé napětí (ef. hodnota) stejnosměr. napětí kateg. označ. plný název uzemněná síť izol. síť fáze-zem fáze-fáze I mn malé do 50 V do 120 V II nn nízké V V V A vn vysoké 0,6 – 30 kV kV 1, kV B vvn velmi vys. kV kV C zvn zvláště vys. - kV D uvn ultra vysoké nad 800 kV
BOZP – Zařízení (8/22) Druhy elektrických sítí (ČSN 33 2000-3) 25/11/08 Druhy elektrických sítí (ČSN ) A. Dělení sítí podle způsobu uzemnění (2 až 4 písmena): písmeno: T spojení sítě se zemí EXISTUJE (Terre) (vvn a nn sítě) I spojení sítě se zemí	NEEXISTUJE (Insulation) (vn sítě, např. 22 kV) 2. písmeno: N spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě (Neutral) T spojení neživých částí se zemí (jsou uzemněny) 3. písmeno: C ochranný a střední vodič sloučeny do jednoho (Common) S ochranný a střední vodič vedeny odděleně (Separate) Užívané sítě: TN (TN-S, TN-C, TN-C-S), TT, IT
ochranný a střední vodičB. Dělení sítí podle pracovních vodičů: BOZP – Zařízení (9/22) 25/11/08 B. Dělení sítí podle (počtu) pracovních vodičů počet fází počet vodičů ochranný a střední vodič typ sítě jednofázová 2 PEN TN - C 3 PE + N TN - S trojfázová 4 5
BOZP – Zařízení (10/22) 25/11/08 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou: normální nebezpečné zvláště nebezpečné Meze bezpečných malých napětí: živých částí střídavé	stejnosměrné prostory normální V V nebezpečné	25 V V zvlášť nebezpečné	12 V V Obvody neuzemněné SELV (Safety Extra Low Voltage) bezpečné malé napětí Obvody uzemněné	PELV	(Protective Extra Low Voltage) ochranné malé napětí Bezpečné napětí FELV (Functional Extra-Low Voltage) funkční malé napětí
BOZP – Zařízení (11/22) 25/11/08 Fyziologické účinky elektrického proudu na organismus AC DC prahové hodnoty: ,5 mA mA mezní hodnoty:	do 10 mA (2 s a déle)	do 30 mA (2s a déle) 200 mA (10 ms max) mA (10 ms max) Mezní hodnoty ustáleného proudu procházejícího tělem člověka nesmí překročit: 3,5 mA mA Control system
BOZP – Zařízení (12/22) Člověk a bezpečnost práce (ČSN 34 3100) 25/11/08 Člověk a bezpečnost práce (ČSN ) Kategorizace činností: Obsluha elektrických zařízení Práce na elektrickém zařízení Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, bez napětí Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, v blízkosti napětí Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, pod napětím – PPN (PPN – v dotyku, na vzdálenost, na potenciálu) Práce podle pokynů s dohledem pod dozorem
BOZP – Zařízení (13/22) Příkaz B25/11/08 Příkaz B Pro práce na všech el. zařízeních nad 1000 V pod napětím a v jejich blízkosti Vydává pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který odpovídá za provozování tohoto zařízení Vydává se na dobu až 24 hodin Lze od vydání upustit ve výjimečných případech Control system Output devices
BOZP – Zařízení (14/22) 25/11/08 Ochrana před nebezpečným dotykem (živých i neživých částí) - ochrana malým napětím (SELV, PELV) 50 V (25 V, 12 V) Podmínky správné ochrany: zdroj (bezpeč. ochranný transformátor, motorgenerátor, baterie) elektrické a prostorové oddělení obvodu s malým napětím - nezáměnné vidlice a zásuvky Control system
BOZP – Zařízení (15/22) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí25/11/08 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (dříve základní ochrana nebo ochrana před přímým dotykem) ochrana izolací ochrana kryty nebo přepážkami ochrana zábranami ochrana polohou - ochrana doplňková (proudový chránič, doplňková izolace) Control system
BOZP – Zařízení (16/22) 25/11/08 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ochrana v případě poruchy nebo před nepřímým dotykem) Pouze v případě poruchy (nefunkčnosti základní izolace). Ochrana: PE nebo PEN vodič spojený s neživými částmi při poruše zajistí takové zvýšení proudu v obvodu, že předřazená pojistka nebo jistič odpojí zdroj. Patři sem také ochrana samočinným odpojením za použití napěťového chrániče. Control system
BOZP – Zařízení (17/22) Stupně ochrany krytem 25/11/08 Stupně ochrany krytem IP kód je kódovací systém, který označuje stupně ochrany krytem - před dotykem nebezpečných částí - před vniknutím pevných cizích těles - před vniknutím vody Control system
BOZP – Zařízení (18/22) První charakteristická číslice IP kódu 25/11/08 První charakteristická číslice IP kódu - před vniknutím pevných cizích těles Control system Output devices
BOZP – Zařízení (19/22) Druhá charakteristická číslice IP kódu 25/11/08 Druhá charakteristická číslice IP kódu - před vniknutím vody Control system Output devices
BOZP – Zařízení (20/22) Třídy ochran elektrických zařízení 25/11/08 Třídy ochran elektrických zařízení Čísla tříd vyjadřují jakými prostředky je dosaženo bezpečnosti a nevyjadřují její úroveň. Control system
BOZP – Zařízení (21/22) 25/11/08 Třídy ochrany elektrických a elektronických zařízení a) 0 - založena na základní izolaci (nemá žádné prostředky pro připojení neživých částí) b) I - zahrnuje další bezpečnostní opatření umožňující připojení neživých částí k ochrannému vodiči pevného rozvodu c) II - zařízení nemá prostředky k připojení ochranného vodiče a je u něj zajištěna přídavná izolace nebo zesílená izolace d) III - založena na připojení ke zdroji napětí SELV (za adaptérem) Control system
BOZP – Zařízení (22/22) 25/11/08 Funkce základních bezpečnostních prvků elektrických sítí POJISTKA při poruše základní izolace chrání: - elektrické zařízení před větším poškozením (požár) - obsluhu před nebezpečným dotykem CHRÁNIČ vypíná porušený elektrický spotřebič (proudový) (napěťový) Control system Output devices
Vnější vlivy dle ČSN a ČSN ed.2

References: § 3
 § 4
 § 5
	§ 6
 § 7
 § 8
 § 9
 § 10
	§ 11