Source: http://reglementsecurite.fr/coordination-ssi/mission-coordinateur-ssi/
Timestamp: 2017-05-30 13:04:30+00:00

Document:
Coordination SSI (mission du coordinateur SSI)
Accueil » Coordination SSI » Mission du Coordinateur SSI
Mission du Coordinateur SSI Coordination SSI
La mission de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) est définie par les normes NF S 61-931 § 5.3 de février 2014 et NF S 61-932 § 4.1, § 14, § 15 et § 16 de juillet 2015.
Coordination SSI (extrait de la norme NF S 61-931 § 5.3 de février 2014)
Une mission de coordination SSI doit nécessairement présider à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci-après.
5.3.2 Déroulement de la mission
5.3.2.1 Phase conception
Le coordinateur SSI définit les fonctionnalités du SSI.
La conception du SSI implique de la part du coordinateur SSI l’élaboration des pièces écrites et graphiques ci-après :
1°) Le concept de mise en sécurité
Ce document permet de répondre aux besoins exprimés, décrit les principes de mise en sécurité et l'organisation
du SSI prévus pour le bâtiment en fonction :
- de la réglementation en vigueur ;
- du respect des normes ;
- des demandes spécifiques du maître d'ouvrage et de celles liées à l'exploitation du bâtiment ;
- des matériels utilisés.
2°) Le cahier des charges fonctionnel SSI reprenant le concept de mise en sécurité et comprenant, au minimum :
- la catégorie du SSI et le type d’équipement d’alarme pour l’évacuation (EA) ;
- le niveau de surveillance au sens de la norme NF S 61-970 ;
- la définition des zones de détection et des zones de mise en sécurité (ZD et ZS) ;
- les scénarios types de mise en sécurité ;
- le tableau définissant la corrélation entre chaque ZD et les ZS ;
- le positionnement des matériels centraux et d'exploitation ainsi que leurs conditions d’implantation ;
- les fonctionnalités de l’UAE conformément aux normes NF S 61-932 et NF S 61-970 ;
- les modalités d'exploitation définies par le maître d’ouvrage et la définition des moyens techniques mis en oeuvre en conséquence (alarme restreinte, générale et/ou générale sélective, temporisation, tableaux répétiteurs...) ;
- la définition des modes de fonctionnement des DCT, des options de sécurité des DAS et des réarmements pour tous les différents constituants du SSI ;
- les éventuelles particularités d’exploitation du site ;
Le cahier des charges fonctionnel doit préciser explicitement les dispositions retenues dans le cadre du projet concerné, y compris celles concernant les éventuels ensembles indépendants tels que prévus au paragraphe 5.2.2 de la présente norme.
4°) L’avis portant sur l’examen de la cohérence des descriptifs techniques (hors quantitatifs) et des pièces graphiques relatifs aux équipements du SSI établis pour la consultation des entreprises de travaux.
5.3.2.2 Phase réalisation
Le coordinateur SSI veille au respect des exigences définies pendant la phase conception lors de la mise en oeuvre des équipements.
- Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI mis en oeuvre par :
- l’examen des plans et documents d’exécution au regard du cahier des charges fonctionnel SSI ;
- l’examen non exhaustif des conditions d’implantations des équipements et des liaisons.
- Création ou mise à jour du dossier d'identité SSI conformément aux normes NF S 61-932 et, le cas échant, NF S 61-970 sur la base de la collecte auprès des entreprises ou de la maîtrise d'oeuvre des documents nécessaires à sa constitution.
- Création ou mise à jour des tableaux de corrélations précisant pour chaque zone de mise en sécurité (ZS) la liste exhaustive des dispositifs commandés terminaux (DCT) qui la compose.
- Examen de la cohérence des éventuelles particularités d'exploitation du site avec les conditions ayant présidé à l'élaboration du concept de mise en sécurité.
5.3.2.3 Phase réception
5.3.2.3.1 Autocontrôle
Préalablement à la réception technique, chaque installateur :
- réalise, pour chaque matériel qui le concerne l’ensemble des essais par autocontrôle tels que définis dans les normes NF S 61-970 et NF S 61-932 ;
- établit un document indiquant les résultats obtenus lors des essais par autocontrôle.
5.3.2.3.2 Réception technique du SSI
La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61-932 et NF S 61-970, doit prendre en compte la constitution complète du SSI comprenant le SMSI et l'éventuel SDI.
NOTE La réception technique du SSI ne constitue pas la réception de l’ouvrage limitée au SSI au sens de l’article 1792-6 du Code Civil.
- sur les documents administratifs et techniques du dossier d’identité ;
- sur le résultat des essais ;
- sur le respect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI.
Ce document doit lister la totalité des essais réalisés et comporter une conclusion argumentée sur la réception de l’installation.
5.3.2.3.3 Dossier d'identité du SSI
Le coordinateur SSI finalise le dossier d'identité du SSI à remettre au maître d'ouvrage. Ce dossier d’identité SSI doit être unique.
NOTE Cette disposition n’interdit pas la transmission de copies du dossier à d’autres acteurs (maître d’oeuvre, commission de sécurité, contrôleur technique, etc.).

References: § 5
 § 4
 § 14
 § 15
 § 16
 § 5