Source: http://infoenergie.azol.cz/energy.php?nav01=3&nav02=855
Timestamp: 2019-02-18 15:14:15+00:00

Document:
Hospodárná energie - - ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY podle energetického zákona č. 458/2000Sb.
Spojovací místo na stožáru-Chorvatsko(Makarská)
V polovině roku 2009 došlo ke změně zákona č 458/2000 Sb. - Energetický zákon.
Tento zákon mimo jiné nařizuje v § 25 odst. 11 provozovateli distribuční soustavy připojit k distribuční soustavě každého a umožnit distribuci každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy.
Napájení elektrických instalací objektů je řešeno připojením k vedení příslušného provozovatele distribuční soustavy.
U budov se sjednanou sazbou C, D,
a) bytové domy se jedná převážně o přímé připojení řešené zejména ve městech kabelovým vedením (smyčkové případně koncové připojení).
b) U budov - rodinné domky, rekreační objekty, menší průmyslové provozovny a další bývá připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele příslušné distribuční soustavy řešeno pomocí elektrické přípojky nízkého napětí.
Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. § 45 (energetický zákon, v platném znění) slouží elektrická přípojka nízkého napětí k připojení jedné nemovitosti, v případě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí.
Při připojení odběrného elektrického zařízení pomocí smyčky (smyčkové kabelové připojení) se nejedná o přípojku nn.
- zastavěným územím - území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona, nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán"),
- nezastavěným územím - pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy,
- zastavitelnou plochou - plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.
Podle vyhlášky č. 51/2006 Sb. § 12 se délkou elektrické přípojky rozumí :
délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní. Do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.
Vlastník elektrické přípojky je povinen podle zákona zajistit:
její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
Pokud nemá majitel vlastní kvalifikované pracovníky pro tyto úkony, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy, který má dle zákona povinnost elektrickou přípojku za úplatu provozovat, udržovat a opravovat.
Elektrická přípojka nízkého napětí musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou a Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy (PPDS), schválenými Energetickým regulačním úřadem. Tato pravidla v příloze 6 stanoví standardy připojení zařízení k distribuční soustavě.
Cílem jak zákona č. 458/2000 Sb., PPDS, tak i ČSN 33 3320, je jednoznačně vymezit vztahy mezi provozovatelem distribuční soustavy - distributorem elektřiny a odběratelem elektřiny - konečným zákazníkem, což z hlediska elektrických přípojek je (kromě jiného) i stanovení místa počátku přípojky - místa připojení, a zejména jejího konce jako hraničního místa mezi přípojkou a připojeným odběrným elektrickým zařízením. Jedná se převážně o místa, v nichž se předává elektrická energie ze zařízení distributora do zařízení konečného zákazníka.
Vzhledem k tomu, že zákon 458/2000 Sb. vymezuje vlastnická práva k elektrické přípojce, definuje přesně i rozsah jednotlivých druhů přípojek a stanovuje, kde přípojka začíná a kde končí.
Poznámka: Základní pojmy používané v legislativních předpisech a jejich definice týkající se elektrických přípojek a jejich vazby na navazující zařízení jsou uvedeny v kapitole 14/1.3 příručky „Elektrotechnické a telekomunikační instalace".
Dle zákona č. 458/2000 Sb., PPDS a ČSN 33 3320 končí elektrická přípojka nízkého napětí standardně v přípojkové skříni, není-li dohodnuto jinak. Tyto skříně - hlavní domovní pojistková skříň (je-li přípojka provedena venkovním vedením) a hlavní domovní kabelová skříň (je-li přípojka provedena kabelovým vedením) jsou součástí přípojky. Umisťují se na objektu zákazníka (majitele nemovitosti) nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho (této) nemovitosti, aby k ní byl umožněn přístup i bez přítomnosti zákazníka.
Veškerá zařízení počínající v přípojkové skříni a sloužící buď pro účely přímé spotřeby a konečného využití elektřiny (odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka) a/nebo sloužící za společnou domovní instalaci v bytových domech pro připojení více zákazníků z jedné elektrické přípojky, se považují za přívodní vedení za přípojkovou skříní směrem k zákazníkovi. Přívodní vedení začíná odbočením od jisticích prvků nebo přípojnic v přípojkové skříni pro připojení dané nemovitosti. Upevňovací šrouby nebo svorky (jakéhokoliv provedení) v přípojkové skříni jsou součástí přívodního vedení. Přívodní vedení - společná domovní instalace, není součástí elektrické přípojky, je součástí elektrického zařízení nemovitosti (viz zákon č. 458/2000 Sb. § 45, odst. 12). Vlastník dotčené nemovitosti je dle zákona č. 458/2000 Sb. povinen (kromě dalšího) udržovat společnou domovní instalaci sloužící pro dodávku elektřiny více odběratelům ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům.
Jaroslav Miklík Cechmistr, Žďár nad Sázavou
Diskuze: ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY podle energetického zákona č. 458/2000Sb.
Poslední aktualizace: 8.4.2010 15:24
® Henergie 13.11.2009

References: zákona č. 458
 § 25
 zákona č. 458
 § 45
 § 12
 zákona č. 458
 zákona č. 458
 § 45
 zákona č. 458
 zákona č. 458