Source: https://m.climaprecios.com/aprobado-nuevo-decreto-de-instalaciones-frigorificas
Timestamp: 2020-02-19 12:50:18+00:00

Document:
Nueva normativa publicada El pasado día 8 de diciembre se publicó, mediante Real Decreto Ley 20/2018, en el B.O.E. las modificaciones aplicadas al Real Decreto 138/2011, Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, referentes a las instalacion
En este sentido, el actual Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas imponía una serie de requisitos administrativos que hacían que, en la práctica, el coste de una instalación con gas refrigerante de la clase A2L fuese prácticamente inviable.
En tanto no se apruebe, mediante un real decreto nuevo, en el que se establecerán medidas específicas para las instalaciones con refrigerantes de la clase A2L, según norma UNE-EN 378-1:2017, gases refrigerantes con baja toxicidad y ligera inflamabilidad, será de aplicación lo siguiente:
Para evitar esta traba, se inició durante este año 2018 una reforma del Real Decreto 138/2011, pero mientras esta concluya, se espera que sea para mediados del próximo año 2019, era urgente llevar a cabo una actuación de carácter transitorio que eliminase ciertos trámites y requisitos tan exigentes como los actuales, sin por ello comprometer la Seguridad Industrial.
1.- Los sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que contengan refrigerantes de clase A2L con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], no le aplicarán los requisitos de la presente disposición ni aquellas que pudiesen tener en función de la redacción actual del Real Decreto 138/2011, en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición.
Siendo m1 un o de los factores tope incluidos en la tabla C.2 del anexo C de la UNE-EN 378-1:2017 y, LII el límite inferior de inflamabilidad, que aparece en la tabla E.1 del anexo E de la norma UNE-EN 378-1:2017 en kg/m3. El multiplicador 4 se basa en una carga de 150 gr. del refrigerante R-290.
2. Los sistemas de refrigeración no compactos, que contengan refrigerantes de clase A2L, con carga de refrigerante inferior al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3] (para el R32 sería de 1,842 kg), en reconocimiento de que estos refrigerantes tienen una velocidad de combustión inferior, lo que conlleva una reducida probabilidad de ignición, se les aplicará única y exclusivamente lo siguiente:
La ejecución, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de estas instalaciones se realizará por EMPRESAS FRIGORISTAS DE NIVEL 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones, o por las EMPRESAS INSTALADORAS RITE que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
4. Las instalaciones que utilicen fluidos pertenecientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan ningún sistema con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW, o la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera artificial, pueden ejecutarse por EMPRESAS FRIGORISTAS DE NIVEL 1, de las establecidas en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, o por las EMPRESAS INSTALADORAS RITE que se establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Por tanto, quedan establecidas, al menos de forma momentánea, las condiciones para que una empresa instaladora Rite pueda realizar montajes de instalaciones con refrigerantes de clase A2L como el R32.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto