Source: https://issuu.com/mazzierisnc/docs/trasmissione_dati
Timestamp: 2017-09-23 02:28:26+00:00

Document:
Catalogo Trasmissione Dati by Mazzieri - issuu
PER CABLAGGIO STRUTTURATO E SERVER
Armadi serie DIMO N4 network
M AZZIERI propone una vasta gamma di armadi per impianti IT, centrali di trasmissione ed elaborazione dati. Gli armadi sono utilizzabili sia singolarmente, sia in batteria. Sono configurabili per funzioni specifiche o combinate per il cablaggio strutturato e server. Le parti costituenti dell’armadio struttura portante, meccanica interna, telai rack 19” ed involucro esterno, garantiscono l’installazione di componenti attivi e passivi, il loro cablaggio in un ottimale livello di sicurezza e funzionalità. L’involucro dell’armadio è predisposto per l’areazione naturale o ventilata e nel caso di particolari condizioni ambientali può essere insonorizzato e/o climatizzato.
La produzione e la progettazione avvengono internamente presso la sede di Reggio Emilia, dalla materia prima al prodotto finito, grazie al qualificato ufficio tecnico e alle tecnologie produttive sempre all’avanguardia da oltre cinquant’anni. L’energia necessaria alla realizzazione dei prodotti M AZZIERI è generata dall’impianto fotovoltaico di 200 kW di recente installazione, in un’ottica di eco-sostenibilità e di tutela dell’ambiente circostante. I materiali e gli accessori utilizzati sono frutto di un’accurata selezione dei fornitori e assieme alle finiture quali verniciatura e guarnizione di tenuta per grado di protezione IP, conferiscono agli armadi uno standard qualitativo che qualifica il quadro nel suo utilizzo come arredo tecnico.
Il supporto tecnico commerciale rivolto alla clientela consente inoltre di risolvere la molteplicità dei problemi che la quadristica pone, nella ricerca costante della completa soddisfazione delle esigenze dell’utilizzatore finale.
ARMADI N4 NETWORK
CARATTERISTICHE Utilizzazione armadi per cablaggio strutturato e/o server Armadi singoli o affiancati in batteria Configurazioni per il networking : cable/server Dimensioni : Larghezza: 600 – 800 Altezza: 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 Unità He: 24 – 29 – 34 – 38 – 42 – 47 Profondità: 600 – 800 – 1000 – 1200
INVOLUCRO Grado di protezione secondo norma EN 60529 IP30 su richiesta IP55. Colori : RAL7035 grigio chiaro / RAL9005 nero profondo -
(4) Porte trasparenti in vetro di sicurezza temprato (5) Porte cieche in acciaio (6) Porte ad areazione totale (7) Porte doppio battente ad areazione totale (8) Retri rimovibili , sostituibili con porta (9) Tetto corredato di flangia ingresso cavi e predisposto per il montaggio di ventole (10) Chiusure laterali con areazione, rimovibili (11) Flange di base componibili cieche o passacavi
NORME IEC 60917-1/2 - EN 60917-1/2 IEC 60297-1/2 DIN 41494
TELAIO RACK 19” (Sistema 482,6mm) (12) Montanti perforati a passo He=44,45mm regolabili in profondità su traversi di fissaggio Colore RAL9005 nero STRUTTURA ARMADIO -
(1) Struttura perforata su tutti i profili a passo 25 mm Caricabilità massima 500 kg Predisposizione collegamento a terra (2) Zoccolo ispezionabile con flange rimovibili (3) Golfare e kit unione armadi
FORNITURA ARMADI MONTATI Gli armadi montati nelle configurazioni tipo illustrati nelle seguenti pagine, sono forniti completamente montati ed imballati singolarmente. L’articolo dell’armadio montato comprende tutti i componenti “inclusi”: occorre completare ordinando separatamente i pannelli laterali, il kit unione armadi in batteria. Nel caso occorrano componenti diversi da quelli compresi nelle configurazioni standard, sostituirli con i componenti desiderati compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell’armadio base, indicando gli articoli dei componenti prescelti.
ARMADIO LARGHEZZA 600 ALTEZZA 1200-1400-1600-1800-2000-2200 PROFONDITÀ 600-800-1000-1200
COLORE RAL 7035 GRIGIO CHIARO RAL 9005 NERO PROFONDO
* TELAIO RACK 19’’ UNITÀ = 44,45MM P 600 N° 1 COPPIA MONTANTI RACK P 800/1000/1200 N° 2 COPPIE MONTANTI RACK
DIMENSIONI H P
DT6/612 DT6/614 DT6/616 DT6/618 DT6/620 DT6/622
DT8/612 DT8/614 DT8/616 DT8/618 DT8/620 DT8/622
DT10/612 DT10/614 DT10/616 DT10/618 DT10/620 DT10/622
DT12/612 DT12/614 DT12/616 DT12/618 DT12/620 DT12/622
COMPONENTI INCLUSI 2 3 4
1400 1600 1800 2000 2200 1200
1400 1600 1800 2000 2200 1200 1000 1400 1600 1800 2000 2200 1200 1200 1400 1600 1800 2000 2200
COMP. DA ORDINARE 7 KIT
PORTA TRASP.
TELAIO RACK KIT *
24 29 34 38 42 47
4PT612 4PT614 4PT616 4PT618 4PT620 4PT622
4TRC6/612 4TRC6/614 4TRC6/616 4TRC6/618 4TRC6/620 4TRC6/622
4R612 4R614 4R616 4R618 4R620 4R622
4TV66 4TV66 4TV66 4TV66 4TV66 4TV66
4ZA1/66 4ZA1/66 4ZA1/66 4ZA1/66 4ZA1/66 4ZA1/66
4FA612 4FA614 4FA616 4FA618 4FA620 4FA622
4TRC8/612 4TRC8/614 4TRC8/616 4TRC8/618 4TRC8/620 4TRC8/622
4TV86 4TV86 4TV86 4TV86 4TV86 4TV86
4ZA1/86 4ZA1/86 4ZA1/86 4ZA1/86 4ZA1/86 4ZA1/86
4FA812 4FA814 4FA816 4FA818 4FA820 4FA822
4TRC10/612 4TRC10/614 4TRC10/616 4TRC10/618 4TRC10/620 4TRC10/622
4TV106 4TV106 4TV106 4TV106 4TV106 4TV106
4ZA1/106 4ZA1/106 4ZA1/106 4ZA1/106 4ZA1/106 4ZA1/106
4FA1012 4FA1014 4FA1016 4FA1018 4FA1020 4FA1022
4TRC12/612 4TRC12/614 4TRC12/616 4TRC12/618 4TRC12/620 4TRC12/622
4TV126 4TV126 4TV126 4TV126 4TV126 4TV126
4ZA1/126 4ZA1/126 4ZA1/126 4ZA1/126 4ZA1/126 4ZA1/126
4FA1212 4FA1214 4FA1216 4FA1218 4FA1220 4FA1222
ARMADIO LARGHEZZA 800 ALTEZZA 1200-1400-1600-1800-2000-2200 PROFONDITÀ 600-800-1000-1200
COMPONENTI INCLUSI 3 4
COMP. DA ORDINARE 7 8 KIT
6 ZOCCOLO H100
CANALA RACCOLTA
DIMENSIONI L H P
DT6/812 DT6/814 DT6/816 DT6/818 DT6/820 DT6/822
800 1200 600 1400 1600 1800 2000 2200
4PT812 4PT814 4PT816 4PT818 4PT820 4PT822
4TRC6/812 4TRC6/814 4TRC6/816 4TRC6/818 4TRC6/820 4TRC6/822
4R812 4R814 4R816 4R818 4R820 4R822
4TV68 4TV68 4TV68 4TV68 4TV68 4TV68
4ZA1/68 4ZA1/68 4ZA1/68 4ZA1/68 4ZA1/68 4ZA1/68
4CVA/24 4CVA/29 4CVA/34 4CVA/38 4CVA/42 4CVA/47
DT8/812 DT8/814 DT8/816 DT8/818 DT8/820 DT8/822
800 1200 800 1400 1600 1800 2000 2200
4TRC8/812 4TRC8/814 4TRC8/816 4TRC8/818 4TRC8/820 4TRC8/822
4TV88 4TV88 4TV88 4TV88 4TV88 4TV88
4ZA1/88 4ZA1/88 4ZA1/88 4ZA1/88 4ZA1/88 4ZA1/88
DT10/812 DT10/814 DT10/816 DT10/818 DT10/820 DT10/822
800 1200 1000 1400 1600 1800 2000 2200
4TRC10/812 4TRC10/814 4TRC10/816 4TRC10/818 4TRC10/820 4TRC10/822
4TV108 4TV108 4TV108 4TV108 4TV108 4TV108
4ZA1/108 4ZA1/108 4ZA1/108 4ZA1/108 4ZA1/108 4ZA1/108
DT12/812 DT12/814 DT12/816 DT12/818 DT12/820 DT12/822
800 1200 1200 1400 1600 1800 2000 2200
4TRC12/812 4TRC12/814 4TRC12/816 4TRC12/818 4TRC12/820 4TRC12/822
4TV128 4TV128 4TV128 4TV128 4TV128 4TV128
4ZA1/128 4ZA1/128 4ZA1/128 4ZA1/128 4ZA1/128 4ZA1/128
CAVI E ANELLE
ARMADI N4 NETWORK SERVER
CONFIGURAZIONE INVOLUCRO
LARGHEZZA 600 - 800
PORTE DIMENSIONI ARMADIO L
PARTICOLARI 7*
PORTA TRASP. AREATA
PORTA COMPLET. AREATA
PORTA DUE BATTENTI AREATA
PIEDE DI STABILIZZAZIONE
KIT PIEDINI REGOLAB.
4PTA612 4PTA614 4PTA616 4PTA618 4PTA620 4PTA622
4PCA612 4PCA614 4PCA616 4PCA618 4PCA620 4PCA622
4PDA612 4PDA614 4PDA616 4PDA618 4PDA620 4PDA622
4NPA6
4PTA812 4PTA814 4PTA816 4PTA818 4PTA820 4PTA822
4PCA812 4PCA814 4PCA816 4PCA818 4PCA820 4PCA822
4PDA812 4PDA814 4PDA816 4PDA818 4PDA820 4PDA822
4NPA8
* 6 : APPLICABILE SULLO ZOCCOLO 7/8 : APPLICATI DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA
CHIUSURE LATERALI DIMENSIONI ARMADIO
COPPIA PANNELLI CON AREAZIONE IP30
COPPIA PANNELLI CON AREAZIONE TOTALE IP20
4FAT612 4FAT614 4FAT616 4FAT618 4FAT620 4FAT622
4FAT812 4FAT814 4FAT816 4FAT818 4FAT820 4FAT822
4FAT1012 4FAT1014 4FAT1016 4FAT1018 4FAT1020 4FAT1022
4FAT1212 4FAT1214 4FAT1216 4FAT1218 4FAT1220 4FAT1222
TETTI ARMADI N4
Pannello removibile fissato direttamente alla struttura, versioni cieca o predisposta per il montaggio di ventole e corredata di flangia passacavi. - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 12/10 mm - VERNICIATURA : RAL 7035 GRIGIO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 tetto e accessori di fissaggio TETTO CIECO IP 40 LxP ART. 600x600 4T66 600x800 4T86 600x1000 4T106 600x1200 4T126
4T68 4T88 4T108 4T128
TETTO PREDISPOSTO PER VENTOLE IP 20/30 *
800x600 800x800 800x1000 800x1200
LxP 600x600 600x800 600x1000 600x1200
ART. 4TV66 4TV86 4TV106 4TV126
4TV68 4TV88 4TV108 4TV128
* IP 30 È OTTENIBILE MONTANDO IL KIT VENTOLA ART. : CV1
VENTOLA ART. CV1
 Marcatura CE  Alimentazione 220V 50/60Hz  Potenza 15W  Rumorosità 37dB  Portata 150 mc/h
TERMOSTATO ART. CTR
380 92 65
Confezione composta da:  Cordone completo lunghezza 1 metro  Griglia di protezione  Viti di fissaggio
 Alimentazione 220V 50/60Hz  Portata contatto 6°  Regolazione temperatura 0 - 60°C  Contatto normalmente aperto  Un pezzo per confezione completo di supporto per il fissaggio
FLANGIE INGRESSO CAVI E ZOCCOLO ARMADI N4
FLANGIA COMPONIBILE Permettono di scegliere la configurazione della flangia nel modo più confacente alla funzionalità dell’armadio. Le flange si compongono applicando alla base dell’armadio le doghe cieche e/o passacavi scorrevoli. Le doghe passacavi DP complete di guarnizione comprimibile permettono la tenuta di cavi dal diverso diametro e sono da ordinare separatamente. Sono inoltre intercambiabili con le doghe cieche DC1.
FLANGIE : PASSACAVI DP
- MATERIALE : lamiera d’acciaio zincato sp. 15/10 mm
CIECA DC1/DC2
- L’ARTICOLO COMPRENDE : set di doghe cieche completo P x L (vedere configurazione standard) e accessori di fissaggio
INIZIALI DT
SET DOGHE DI BASE LxP ART. 600x600 4FA66 600x800 4FA86 600x1000 4FA106 600x1200 4FA126
DT DC1 DT
4FA68 4FA88 4FA108 4FA128
DOGHE FLANGIE DI BASE SINGOLE DIMENSIONI ART. L600 CIECHE P100 DC16 L600 CIECHE P200 DC26 L600 PASSACAVI DP6 L800 CIECHE P100 L800 CIECHE P200 L800 PASSACAVI
DC18 DC28 DP8
KIT ZOCCOLO COMPONIBILE Applicato alla struttura dell’armadio. Sovrapponibile per ottenere l’altezza di 200 mm. Predisposto per il fissaggio al pavimento dall’esterno dell’armadio rimuovendo le placche.
- MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 30/10 mm (ZOCCOLO) sp. 15/10 mm (FLANGE) - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO - L’ARTICOLO COMPRENDE :
ZOCCOLO B
n.4 angolari H100 n.2 flangie di chiusura lato P / n.2 flangie di chiusura lato L accessori di fissaggio
ZOCCOLI H 100 LxP 600x600 600x800 600x1000 600x1200
ART. 4ZA1/66 4ZA1/86 4ZA1/106 4ZA1/126
4ZA1/68 4ZA1/88 4ZA1/108 4ZA1/128
1kit 1kit 1kit 1kit
TELAI RACK 19’’ ARMADI N4
MONTANTI 19’’
Il telaio si compone di una o due coppie di montanti, fissati su i traversi di profondità, la coppia è regolabile in profondità con una escursione massima ( vedi quota PM ) che comprende compatibilmente con la profondità dell’armadio l’installazione combinata di tutti i componenti, le apparecchiature, accessori gestione cablaggi. Il profilo dei montanti è perforato secondo EIA per tutti i componenti aventi meccanica 19’’ (482,6 mm). - MATERIALE : lamiera d’acciaio zincato sp. 20/10 mm - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 coppia di montanti 19’’ n.4 traversi Armadi con P800/1000/1200 n.2 coppie di montanti 19’’ n.4 traversi Armadi con P600
L600 PM P
ARMADI L 600
TRAVERSI RIENTRANTI
L800 PM
H 1200 1400 1600 1800 2000 2200
He 24 28 34 38 42 47
24 28 34 38 42 47
ARMADIO L 600 4TRC6/612 4TRC6/614 4TRC6/616 4TRC6/618 4TRC6/620 4TRC6/622
ARMADIO L 800 4TRC6/812 4TRC6/814 4TRC6/816 4TRC6/818 4TRC6/820 4TRC6/822
700 ÷ 850
ARMADI L 800
450 450 450 465 465 465
I montanti del telaio sono regolabili in profondità con una escursione indicata dalla quota PM. 150 150 150
PM PM PM Min Min Min PM PM PM Max Max Max
PM Min 800
PM 1000 Max
PP L 800 P
÷ 1050
MONTANTE 19’’ q9x9
100 passo
15.87 12.7 15.87
44.45 10.2
42 L 800 800 800
600 L600 600 600
5050 2020
Nel caso di armadi L 800 con canale applicate alla coppia di montanti anteriori, la regolazione è consigliata alla sola coppia di montanti posteriori.
800 P 800 L 600
LL600 600 L 600
COMPONENTI MONTANTI RACK 19’’ I montanti sono perforati per l’impiego di dadi a gabbia  M6 per i montaggi inerenti alla meccanica rack 19’’ - MATERIALE : lamiera d’acciaio zincato sp. 20/10 mm - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 coppia di montanti ARMADI
1200 / 24 1400 / 29 1600 / 34 1800 / 38 2000 / 42 2200 / 47
MONTANTI 4MR/
4MR12 4MR14 4MR16 4MR18 4MR20 4MR22
TRAVERSI DI PROFONDITÀ Si fissano direttamente alla struttura portante dell’armadio. - MATERIALE : lamiera d’acciaio zincato sp. 20/10 mm - L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 coppia di traversi TRAVERSI TP450/ ARMADI L600
L 600 TP450/6 TP450/8 TP450/10 TP450/12
L 800 TPR450/6 TPR450/8 TPR450/10 TPR450/12
CANALE VERTICALI RACCOLTA CAVI PER ARMADI L800 TRAVERSI TP450/ ARMADI L800
Le canale vengono fissate ai montanti rack 19’’, sono predisposte per l’applicazione di anelle passacavo L x H: 90x70 - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 12/10 mm - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 coppia di canale con/senza anelle ARMADI
N. ANELLE
SENZA ANELLE
2X3 2x3 2x4 2x5 2x5 2x6
4CV/24 4CV/29 4CV/34 4CV/38 4CV/42 4CV/47
ANELLA PASSACAVI PER CANALA VERTICALE L X H:
ANELLE PASSACAVO
10 PEZZI ART. AP/97
PIANI PORTANTI ARMADI N4 SENZA TELAIO RACK
PIANO ESTRAIBILE Il piano è predisposto con guide telescopiche fissate direttamente alla struttura dell’armadio. - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 15/10 mm - L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 piano e accessori ARMADIO
LXPXS 600 x 600 x 360 600 x 800 x 560 600 x 1000 x 760
LXP 500 x 550 500 x 750 500 x 950
/ 4PE66 4PE86 4PE106
800 x 600 x 360 800 x 800 x 560 800 x 1000 x 760
700 x 550 700 x 750 700 x 950
40 4PE68 4PE88 4PE108
PIANO FISSO Il piano viene fissato direttamente alla struttura dell’armadio. P
- MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 15/10 mm
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 piano e accessori ARMADIO
LXP 600 x 600 600 x 800 600 x 1000
LXP 520 x 550 520 x 750 520 x 950
/ 4PF66 4PF86 4PF106
800 x 600 800 x 800 800 x 1000
720 x 550 720 x 750 720 x 950
4PF68 4PF88 4PF108
PIANO FISSO RINFORZATO
Il piano è predisposto per carichi rilevanti da 100 ÷ Kg e viene fissato direttamente alla struttura dell’armadio. - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 15/10 mm
- L’ARTICOLO COMPRENDE : n.1 piano e accessori
PIANO FISSO – PIANO FISSO RINFORZATO
/ 4PFR66 4PFR86 4PFR106
100 4PFR68 4PFR88 4PFR108
ARMADI PER RETI CABLATE INSTALLAZIONI DA PARETE E DA PAVIMENTO
Gli armadi della serie “CABLING”, predisposti per le reti cablate, si possono utilizzare singolarmente o in batteria. La concezione costruttiva e innovativa propone soluzioni di semplificazione nella gestione dei cavi e dei componenti con criterio di funzionalità ed economicità complessiva derivante da: - Facilità di movimentazione, essendo l’armadio fornibile in pack - Montaggio semplice e rapido della struttura portante - Totale accessibilità in quanto l’involucro esterno, porte e pannelli laterali sono completamente rimovibili - Predisposizioni dell’ingresso cavi e ventilazione - Vasta gamma di accessori meccanici :
RACK 19’’ 482,6 mm
- Installazione di apparecchiature attive compatibilmente con la portata della struttura - L’utilizzo del solo telaio (armadi da pavimento) per quelle installazioni per le quali non occorre l’involucro di protezione, eventualmente accessoriabili con piedini di livellamento o ruote - Norme di riferimento: IEC 60917-1/2_EN 60917-1/2 IEC 60297-1/2 DIN 41494
ARMADI CABLING A PARETE
ARMADIETTI LARGHEZZA 600 DA PARETE
600x490x400 625 760 890
CB4/9 CB4/12 CB4/15 CB4/18
CBT4/9 CBT4/12 CBT4/15 CBT4/18
COMPONENTI INCLUSI PORTA PORTA CHIUSURE PIENA TRASP. LATERALI CP65/9 CPT65/9 CFA45/9 CP66/12 CPT66/12 CFA46/12 CP68/15 CPT68/15 CFA48/15 CP69/18 CPT69/18 CFA49/18
600x490x500 625 760 890
CB5/9 CB5/12 CB5/15 CB5/18
CBT5/9 CBT5/12 CBT5/15 CBT5/18
CP65/9 CP66/12 CP68/15 CP69/18
CPT65/9 CPT66/12 CPT68/15 CPT69/18
CFA55/9 CFA56/12 CFA58/15 CFA59/18
600x625x600 760 890
CB6/12 CB6/15 CB6/18
CBT6/12 CBT6/15 CBT6/18
CP66/12 CP68/15 CP69/18
CPT66/12 CPT68/15 CPT69/18
CFA66/12 CFA68/15 CFA69/18
- Posa a parete - Grado di protezione IP 30 - Colore RAL 7035 (GRIGIO CHIARO) - (1) struttura portante telaio rack 19’’ costituita da retro,tetto,base,montanti caricabilità massima 20 kg - (2) porta trasparente in cristallo temprato di sicurezza o porta in metallo facilmente rimovibile con serratura - (3) pannelli areati laterali rimovibili con serratura - (4) montanti rack 19’’ regolabili in profondità a passo 25mm - (5) retro predisposto per l’impiego di accessori cablaggio cavi - (6) flangie ingresso cavi superiore e inferiore - (7) predisposizione ventola
Altre versioni: 2
- Armadi di tipo compatto realizzati in una o due sezioni con grado di protezione IP 30 (SERIE CD) e IP 55 (SERIE CDS)
ARMADI CABLING A PAVIMENTO
ARMADI LARGHEZZA 600/800 DA PAVIMENTO ARM.
COMPONENTI INCLUSI PORTA CHIUSURE TELAIO TRASP. LATERALI CPT68/15 CFA68/15 CST66/15
CB66/15 CBT66/15
CB66/28 CBT66/28 CP614/28 CPT614/28 CFA614/28
CST66/28
CB66/42 CBT66/42 CP620/42 CPT620/42 CFA620/42
CST66/42
CB68/42 CBT68/42 CP820/42 CPT820/42 CFA820/42
CST68/42
CB86/42 CBT86/42 CP620/42 CPT620/42 CFA620/42
CST86/42
CB88/42 CBT88/42 CP820/42 CPT820/42 CFA820/42
CST88/42
PORTA PIENA CP68/15
ARMADIO FORNITO IN PACK Configurazione base:
- Struttura telaio rack 19’’ unità = 44,45mm - Porta anteriore trasparente - Porta posteriore ceca - Fianchi con areazione - Tetto con flangia - 4 piedini regolabili Componenti opzionali:
- Tettuccio di protezione - Flange di base - Zoccolo H100
DIMENSIONI L P
COMPONENTI OPZIONALI FLANGE DI TETTUCCIO DI BASE PROTEZIONE
CZ10/66
CZ10/68 CZ10/86 CZ10/88
CF68 CF86 CF88
CT6 CT8 CT8
Posa a pavimento in ambiente interno Gradi di protezione IP 30 sull’involucro, IP 20 sul retro Colore RAL 7035 (GRIGIO CHIARO) o RAL 9005 (NERO) (1) struttura portante telaio rack 19’’ 482,6 mm colore RAL 9005 (NERO) - caricabilità massima 400kg Predisposizione collegamento di terra Base e testa accessoriabili (2) Porta apertura reversibile a 180° Serratura a maniglia rotante Impronta doppia ala per chiave in plastica (altri tipi su richiesta) Porta cieca in acciaio Porta trasparente in cristallo temprato di sicurezza (3) Tettuccio di protezione (4) Flangie ingresso cavi removibili dall’esterno (5) Flangia ventole removibile dall’esterno PROFONDITÀ 600 n. 3 ventole PROFONDITÀ 800 n. 6 ventole (6) Fianchi laterali areati (7) Eventuali flangie di base (8) Zoccolo di base (sostituibile con ruote o piedini)
- Accessori per affiancamento armadi in batteria - Fornitura armadio montato - Fornitura della struttura senza involucro
DISEGNI TECNICI 90
Foratura passo rack 19"
P 400/500/600
TABELLA PESI CASSE DIMENSIONI L H P 600 490 400 625 760 890
PORTA PIENA CB4/9 CB4/12 CB4/15 CB4/18
PORTA TRASP. CBT4/9 CBT4/12 CBT4/15 CBT4/18
Kg 18 21 23 26
490 625 760 890
625 760 890
300 / 500 600 / 800
DETTAGLIO A 35
FISSAGGIO A PAVIMENTO FORO  13 mm
TABELLA PESI ARMADI
DIMENSIONI L H P 600 800 600 1400 2000 800 2000 600 600 800
15 28 42 42
PORTA PIENA CB66/15 CB66/28 CB66/42 CB68/42
PORTA TRASP. CBT66/15 CBT66/28 CBT66/42 CBT68/42
34 65 85 105
CB68/42 CB88/42
CBT86/42 CBT88/42
COMPONENTI RACK 19”
ACCESSORI E COMPONENTI RACK 19” 482,6 mm La gamma accessori armadi DIMO per trasmissione dati consente un’ottimizzazione dei cablaggi e del layout interno del cabinet facilitando il contenimento delle apparecchiature attive e passive con un apprezzabile risultato estetico.
PANNELLI RACK 19” PIANI A SBALZO STAFFE CABLAGGIO STAFFE CABLAGGIO PER DOPPIO TELAIO……... PAG. 19
PIANI FISSI PIANI ESTRAIBILI PIANI ESTRAIBILI TASTIERA/MOUSE ADATTATORI PER SERVER……………………… PAG. 20
PIASTRE SUPPORTO BLOCCHI PDS 110 CASSETTI ESTRAIBILI PER FIBRA OTTICA CASSETTI PORTADOCUMENTI………………….. PAG. 21
BARRE D’ALIMENTAZIONE……………………… PAG. 22
BOX DI POTENZA CASSETTO DI VENTILAZIONE LAMPADA DI ILLUMINAZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE………………………. PAG.23
ACCESSORI 19’’
Tutti gli accessori rack 19’’ (482,6 mm) sono realizzati con: - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 15/10 mm - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : accessori di fissaggio
PCC/ PANNELLI RACK 19’’ TIPO CPP1
PASSAPERMUTE PASSACAVI CIECO CIECO CIECO CIECO CIECO CIECO CIECO
U 1 1 1 1,5 2 3 4 5 6
CONF. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ART. PC147 CPP1 PCC1 PCC15 PCC2 PCC3 PCC4 PCC5 PCC6
CONF. 1 1 1
ART. RPS20 RPS25 RPS38
PIANO A SBALZO DIMENSIONI
445 x 190 445 x 240 445 x 380
CONF. 1 1 1 1 1 10
DESCRIZIONE STAFFA LATERALE STAFFA P20019’’ ANELLE L X P: 40X50
ART. SRP2 SRCF CN2
STAFFE CABLAGGIO PER DOPPIO TELAIO REGOLABILI IN PROFONDITÀ SRPR/
300 ÷ 450 500 ÷ 650 700 ÷ 850 900 ÷ 1050
CONF. 1 1 1 1
ART. SRPR6 SRPR8 SRPR10 SRPR12
PIANI PER RACK 19’’
- L’ARTICOLO COMPRENDE : gli accessori di fissaggio sono predisposti per l’eventuale regolazione dei montanti
PIANO FISSO PORTATA 50 KG
DIMENSIONE UTILE LXP
450 x 300 450 x 500 450 x 700 450 x 900
1 PEZZO 1 PEZZO 1 PEZZO 1 PEZZO
MPF30 MPF50 MPF70 MPF90
PIANO ESTRAIBILE PORTATA 40 KG PROFONDITÀ ARMADI
450 x 300 450 x 500 450 x 700
MPER30 MPER50 MPER70
PIANO ESTRAIBILE TASTIERA / MOUSE CPER50/M
CPER50/M
ADATTATORI PER SERVER
AIS4N
Tutti gli accessori rack 19’’ (482,6 mm) sono realizzati con: - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 15/10 mm - VERNICIATURA : RAL 9005 NERO PB1
- L’ARTICOLO COMPRENDE : gli accessori di fissaggio
PIASTRE SUPPORTO BLOCCHI PDS 110 PB2
PIASTRA RIENTRANTE PIASTRA RIENTRANTE
CONF. 1 PEZZO 1 PEZZO 1 PEZZO
ART. PRC PB2 PB4
CASSETTO ESTRAIBILE PER FIBRA OTTICA Corredato di staffe per la regolazione in profondità del cassetto per realizzare lo spacco utile ai connettori - ACCESSORI A RICHIESTA : rotelle avvolgi fibra pressacavi
CFEU/
CFEU/2 CFEU/3
Completare il cassetto scegliendo le placche necessarie PLACCHE
ART. P4/SC*
ART. P4/ST
ART. PN4
ART. P6/SC*
ART. P4/SCD
ART. P6/ST
* La foratura tipo “SC” corrisponde anche alla foratura tipo “LC DUPLEX”
CASSETTO PORTADOCUMENTI Cassetto portadocumenti formato A4 e piccoli attrezzi e/o accessori CPD/
SET FISSAGGIO COMPONENTI 19’’ CVD
CONFEZIONE : N. 50 SET ART. CVD
SET FISSAGGIO TELAI 93/96
CONFEZIONE : N. 50 SET ART. 93/96
BARRE D’ALIMENTAZIONE 19’’ ACCESSORI 19’’ BARRE D’ALIMENTAZIONE 19’’ ACCESSORI 19’’
Le barre sono realizzate con struttura metallica e frontalino PVC di colore nero, dotate di alette per il montaggio orizzontale 19’’. Per il montaggio verticale ordinare ART.SVP con accessori di fissaggio. Le prese sono di tipo: - UNIVERSALE, SCHUKO E ITALIANA BIPASSO 10/16 A + T - PRESA IEC 60320 C13 - 16A IEC 60320 C19 - 16A - CAVO DI ALIMENTAZIONE CON SPINA SCHUKO 2X16 H + T 1,9 m - GRADO DI PROTEZIONE IP30 - CERTIFICAZIONE CE E ROHS 2002/95/CE
BARRE MULTIPRESA INTERRUTTORE LUMINOSO SEZIONATORE LUMINOSO ROSSO 2x16 A - 230V
P6UIL P8UIL P6URIL P8C13IL
ART. P6UIL P8UIL P6URIL P8C13IL P8C19IL
6 UNIVERSALI 8 UNIVERSALI 6 UNIV. ROSSE 8 C13-16A 8 C19-16A
P8C19IL BARRE MULTIPRESA INTERRUTTORE AUTOMATICO INT. MAGNETO TERMICO 2x16 A CURVA C 4,5 KA 250V
P6UA P7UA P8C13A P8C19A
ART. P6UA P7UA P8C13A P8C19A
6 UNIVERSALI 7 UNIVERSALI 8 C13-16A 8 C19-16A
BARRE MULTIPRESA ALIMENTAZIONE DIRETTA LED LUMINOSO PRESENZA TENSIONE
P9L P8C13L P8C19L
ART. P9L P8C13L P8C19L
9 UNIVERSALI 8 C13-16A 8 C19-16A
- BARRE MULTIPRESA MONTAGGIO VERTICALE PER ARMADI DA 22 A 47 UNITÀ 19’’ - BARRE INTELLIGENTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELLE PRESE DI ALIMENTAZIONE ANCHE INTERAGENDO CON APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE
COMPONENTI ELETTRICI 19’’
La struttura dei vari componenti è realizzata in metallo, con frontalini di colore nero RAL 9005. Ogni articolo è corredato degli accessori di fissaggio.
BOX DI POTENZA PER RACK 19’’ ART. BP24
PREDISPOSTO PER IL CONTENIMENTO DI APPARECCHIATURE MODULARI CON MONTAGGIO SU GUIDA DIN 46 277/3. IL FRONTALINO È RIMOVIBILE.
CASSETTO DI VENTILAZIONE 19’’ ART. CVR3
- ALIMENTAZIONE 220V 50/60 HZ - ASSORBIMENTO 45W - PROTEZIONE IP20 - INTERRUTTORE LUMINOSO - PREDISPOSIZIONE PER COMANDO TERMOSTATO - CAVO ALIMENTAZIONE ESCLUSO
LAMPADA DI ILLUMINAZIONE 19’’ ART. LAM8
- ALIMENTAZIONE 220V 50/60 HZ - INTERRUTTORE DI ACCENSIONE - CAVO ALIMENTAZIONE ESCLUSO
CAVO ALIMENTAZIONE ART. CAL
- CAVO SEZIONE 3 X 25 mm - 16A - H05 VV - F3 g
SERRATURA ELETTRONICA Permettono di scegliere la configurazione della flangia nel modo più confacente alla funzionalità dell’armadio.
La soluzione STAND ALONE consente di gestire l’apertura di massimo due elettroserrature con l’utilizzo di un tastierino numerico o di un pulsante di comando. Con il tastierino numerico si possono gestire fino a 5 codici per ogni elettroserratura. È possibile impostare i codici direttamente dal tastierino numerico.
Questa soluzione è ideale per gestire l’apertura elettronica di armadi singoli con accessibilità anteriore e posteriore o per batterie di armadi affiancati.
Versione STAND ALONE con tastiera - ART. ELS/T
GESTIONE DELLA SICUREZZA 1. Il sistema trova applicazione in tutti gli ambienti che necessitano di controllare gli accessi agli armadi che possono contenere dati sensibili o a impianti che devono essere salvaguardati da eventuali danneggiamenti; inoltre ove è necessario monitorare lo stato ambientale dell’armadio controllando la temperatura, l’umidità, il fumo, le vibrazioni, ecc.
2. La soluzione NETWORKING SECURITY ACCESS è stata studiata per offrire all’utente finale la possibilità di controllare gli accessi e di monitorare gli eventi che avvengono all’interno dell’armadio, il tutto con l’utilizzo di un software che dialoga col sistema tramite la LAN aziendale.
3. Il sistema è realizzato in un apposito cassetto rack 19’’ ad una sola unità e da un software installato su pc collegato alla LAN aziendale.
4. La configurazione del sistema di gestione viene realizzata su richiesta in funzione delle esigenze di sicurezza dell’utente.
PIEDINI REGOLABILI Piedini di livellamento snodati in acciaio e poliammide; altezza 50mm applicabili direttamente alla struttura. SET DI N. 4 PEZZI ART. PL5
RUOTE Ruote in poliammide applicabili direttamente alla struttura di cui due piroettanti e due con freno. SET RUOTE 60mm PORTATA 70Kg CADAUNA, ALTEZZA 80mm ART. 4KR6 SET RUOTE 80mm PORTATA 80Kg CADAUNA, ALTEZZA 100mm ART. 4KR8
PIEDE DI STABILIZZAZIONE Predisposto per il montaggio abbinato allo zoccolo. Indispensabile in presenza di piani o apparecchiature estraibili. Viene realizzato con: - MATERIALE : lamiera d’acciaio sp. 30/10 mm - VERNICIATURA : RAL 7035 GRIGIO o RAL 9005 NERO
- L’ARTICOLO COMPRENDE : gli accessori di fissaggio LARGHEZZA ARMADIO
4NPA6 4NPA8
GOLFARI Golfari maschi diametro M12 in acciaio zincato per sollevamento armadi, applicabili direttamente alla struttura. SET DI N. 2 PEZZI ART. 4KG
KIT UNIONE ARMADI N4 Il kit di unione rende l’accoppiamento degli armadi solido e sicuro per le operazioni di movimentazione e sicurezza. Il kit di unione 4KU comprende: - N. 2 PIASTRE GOLFARE 25 COLORE RAL 9005 NERO - N. 2 SQUADRETTI DI SOLLEVAMENTO - BULLONERIA IN ACCIAIO 8.8
SERRATURE E BULLONERIA ARMADI
SERRATURA A MANIGLIA ROTANTE COMPLETA DI CARIGLIONE, LEVETTA E CHIAVE ARMADIO N4 SERRAMENTO ARMADI N4
Serratura inserto doppia ala (IP40) Serratura inserto chiave cifrata (IP40)
ART. 4MZ4 ART. 4MZ4C
Serratura inserto doppia ala (IP55) Serratura inserto chiave cifrata (IP55)
ART. 4MZ5 ART. 4MZ5C
Chiave di plastica doppia ala Chiave in metallo doppia ala Chiave cifrata
ART. 80011 ART. 80012 ART. 80051
* Altri tipi di inserti/chiavi sono fornibili su richiesta
SERRATURA A MANIGLIA ROTANTE COMPLETA DI CARIGLIONE, LEVETTA E CHIAVE ARMADIO CABLING SERRAMENTO ARMADI CABLING
ART. 80040 ART. 80050
CERNIERE PORTE ARMADIO N4 Kit coppia cerniere compreso di viti fissaggio
ART. 4MZC1
VITI FISSAGGIO PARTICOLARI INVOLUCRO VITE SVASATA  M5X16 (pannello laterale) Conf. n. 20 pezzi
VITE SVASATA  M5X35 (pannello posteriore) Conf. n. 20 pezzi
ART. 4MZF1
ART. 4MZF2
VITI MONTAGGI MECCANICI STRUTTURA VITE ESAGONALE CON FLANGIA DENTATA  M6X12 Conf. n. 100 pezzi
ART. 92126
DADO ESAGONALE CON FLANGIA DENTATA  M6 Conf. n. 100 pezzi
ART. 92006
VITE TESTA TONDA  M6X14 Conf. n. 100 pezzi
VITE TESTA TONDA TRILOBATA C/FLANGIA DENTATA  M6X12 Conf. n. 100 pezzi
ART. 94126R
DADO A GABBIA  M6 9X9 Conf. n. 100 pezzi  M6 9X9 (per zoccolo ARMADIO N4) Conf. n. 100 pezzi  M6 9X15 (inserimento frontale) Conf. n. 100 pezzi
ART. 93006 ART. 95006 ART. 94006
RONDELLA DENTATA TIPO CONTACT  M6 Conf. n. 100 pezzi
ART. 97003
TAPPO COPRIFORO DIAMETRO 7 PER VITI M6 Colore RAL 7035 Conf. n. 100 pezzi Colore RAL 9005 Conf. n. 100 pezzi
ART. 90120 ART. 90120N
BOMBOLETTA RITOCCHI Colore RAL 7035 Conf. n. 1 pezzo Colore RAL 9005 Conf. n. 1 pezzo
ART. 90400 ART. 90401
4MZF1/F2
90120/N
90400/1
SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE ARMADI N4
MOVIMENTAZIONE CON MOVIMENTAZ TRANSPALETS O MULE
I carichi all’interno dell’armadio si considerano uniformemente distribuiti su tutto il volume. Nel caso di unione di armadi è indispensabile che il kit accoppiamento sia montato nella sua completezza. Lo stato delle funi di sollevamento deve essere ottimale. L’angolo di tiro deve essere ≥ 45°. GOLFARI DI SOLLEVAMENTO Ø M12 ART.4KG 1 golfaro tiro diritto 90°, 340 kg - 2 golfari tiro 45°, 240 kg
MOVIMENTAZIONE CON TRANSPALETS O MULETTO
960 kg 480 (lordo)
Coppia di serraggio golfari Ø M12
SQUADRETTI DI SOLLEVAMENTO ART.4SA 1 suadretto tiro diritto, 500 kg - 2 squadretti tiro 45°, 1000 kg
30 Coppia di serraggio squadretti
Per movimentare l’armadio utilizzare transpallet, rimuovendo le flangie laterali dello zoccolo ed evitando inclinazioni che spostino il baricentro. Gli zoccoli sono portanti ma non garantiscono stabilità con manovre a spinta sul pavimento, pertanto sono vietate. Il peso dell’armadio comprende la struttura, l’involucro con pannelli 60 di chiusura laterali ed i telai rack 19’’ (n.4 montanti rack). I valori in Kg. sono da considerarsi per carico statico, pertanto per sicurezza aumentarli del 20%. Dal valore sono escluse tutte le apparecchiature ed i componenti installati all’interno.
82 90 98 108 118 128
72 80 88 96 104 112
94 104 115 126 136 146
1200 1000 1400 1600 1800 2000 2200
106 118 130 142 154 166
92 100 108 120 132 144
1200 1200 1400 1600 1800 2000 2200
118 132 146 161 172 187
102 110 118 130 149 160
81 L 600/800
RIFERIMENTI NORMATIVI CARATTERISTICHE TECNICHE
- NORMA EUROPEA EN 62208 Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione manovra per bassa tensione
- INVOLUCRI
- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO Targa posta all’interno dell’involucro
- CONDIZIONE DI SERVIZIO Involucri per quadri BT con tensione ≤ 1000 V c.a. e ≤ 1500 V c.c. classe di isolamento 1 - INSTALLAZIONE Ambiente interno, posa fissa a pavimento o parete - LIMITI DI TEMPERATURA di Funzionamento: -5 +40 °C di Stoccaggio: -25 +55 °C Umidità relativa 90% a +20 °C - GRADO DI PROTEZIONE CODICE IP55 Grado di protezione alle penetrazioni, norma CEI EN 60529 - GRADO DI PROTEZIONE CODICE IK Grado di protezione all’impatto meccanico, Involucri IK 10, porte trasparenti IK 8 norma CEI EN 62262 - TELAI RACK 19’’ Norma CEI EN 60297-2 IEC 60297-1-2 Piastre frontali DIN 41494-1 - CARICHI STATICI I limiti massimi ammissibili sono considerati per carico di tipo statico In presenza di carichi dinamici i valori dovranno essere adeguatamente ridotti - POTENZA TERMICA DISSIPABILE Valori estrapolati secondo metodo norma CEI 17-43 - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ECM La compatibilità elettromagnetica non è contemplata dalla norma EN 62208 Si possono realizzare schermature idonee per l’attenuazione dei campi in relazione a specifiche esigenze - IMBALLI Secondo direttiva CE 67/548 e 88/379, direttiva europea EN 13095
Lamiera d’acciaio lucida DC01 UNI EN 10130 e decapata DD11 UNI EN 10111 Lamiera d’acciaio galvanille DX51D UNI EN 10327 - LASTRE TRASPARENTI Vetro di sicurezza temprato termicamente UNI EN 12150-1 - VITERIE In acciaio da bonifica a norme DIN con classe di resistenza 8.8 8.= Resistenza a trazione minima (800 N/mm²) .8= Snervamento minimo (640 N/mm²) - VERNICI Smalto in polvere termoindurente, epossipoliestere, tinte colori scala RAL
- SGRASSAGGIO E FOSFATAZIONE Con soluzione ad acqua calda (circa 40 °C) e sali di fosfato di ferro (dephos ft 80 italbonder) per 3 minuti ad una pressione di 3 atm
- LAVAGGIO Con acqua a 18-20 °C, continuo con rinnovo parziale per 2 minuti a 2 atm - ESSICAZIONE In forno a 120 °C per circa 10 minuti - VERNICIATURA Deposizione elettrostatica delle polveri per ottenere un film secco di spessore tra gli 80/100 microns - INDURIMENTO In forno fusione e reticolazione a 170 °C per circa 30 minuti - RAFFREDDAMENTO Controllo spessore e qualità del film
GRADI DI PROTEZIONE ALLA PENETRAZIONE e ALLE PERSONE NORMA EN 60529 GRADI DI PROTEZIONE IMPATTO MECCANICO NORMA EN 62262 GRADO DI PROTEZIONE : CODICE
GRADO DI PROTEZIONE : CODICE
1° CIFRA CARATTERISTICA … DA 0 A 6
2° CIFRA CARATTERISTICA … DA 0 A 8
Quando non sia richiesta una cifra caratteristica, quest’ultima deve essere sostituita dalla lettera X
LETTERA ADDIZIONALE (OPZIONALE) A-B-C-D
LETTERA SUPPLEMENTARE (OPZIONALE) N-M-S-W
1° cifra caratteristica : PROTEZIONE CONTRO L’INGRESSO DI CORPI SOLIDI ESTRANEI E CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE IN TENSIONE
DESCRIZIONE PROTEZIONE DELL’INVOLUCRO
DESCRIZIONE PROTEZIONE DELLA PERSONA
Lettera addizionale : PROTEZIONE CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE IN TENSIONE
DESCRIZIONE PROTEZIONE DELL’INVOLUCRO DESCRIZIONE PROTEZIONE DELLA PERSONA
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON
(CALIBRO DI PROVA SFERA D.50mm)
PROTETTO CONTRO CORPI SOLIDI SUPERIORI A D.50mm
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON DORSO DELLA MANO
PROTETTO CONTRO CORPI SOLIDI SUPERIORI A
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI
PERICOLOSE CON UN DITO
PROTETTO CONTRO CORPI SOLIDI SUPERIORI A D.2,5mm
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON ATTREZZO
PROTETTO CONTRO CORPI SOLIDI SUPERIORI A D.1mm
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON UN FILO
PROTETTO CONTRO LA POLVERE. NON DEVE PENETRARE IN QUANTITÀ NOCIVA.
(DITO DI PROVA ARTICOLATO D.12mm L.80mm) PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON C
(CALIBRO DI PROVA D.2,5mm L.100mm) PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON UN D
(CALIBRO DI PROVA D.1mm L.100mm)
Lettera supplementare : ULTERIORI INFORMAZIONI CIFRA
PROVATO CONTRO GLI EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALL’INGRESSO D’ACQUA, QUANDO LE PARTI MOBILI DELL’APPARECCHIATURA (ES. ROTORE DI MACCHINA ROTANTE) SONO IN MOTO
PROVATO PER GLI EFFETTI DANNOSI DOVUTI ALL’INGRESSO D’ACQUA, QUANDO LE PARTI MOBILI DELL’APPARECCHIATURA (ES. ROTORE DI MACCHINA ROTANTE) NON SONO IN MOTO
ADATTO ALL’USO IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE SPECIFICATE O DOTATO DI MISURE O PROCEDIMENTI PROTETTIVI ADDIZIONALI
2° cifra caratteristica : PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELL’ACQUA CIFRA
PROTETTO CONTRO L’ACCESSO A PARTI PERICOLOSE CON UN B
DESCRIZIONE PROTEZIONE DELL’INVOLUCRO NESSUNA PROTEZIONE
PROTETTO CONTRO LA CADUTA DI GOCCE D’ACQUA FINO A 15°
DALLA VERTICALE
(NON DEVE PROVOCARE EFFETTI DANNOSI)
PROTETTO CONTRO LA PIOGGIA D’ACQUA FINO A 60° DALLA
(NON DEVE PROVOCARE EFFETTI DANNOSI) PROTETTO CONTRO GLI SPRUZZI D’ACQUA DA TUTTE LE
LETTERE CARATTERISTICHE GRUPPO NUMERICO CARATTERISTICO … DA 00 A 10
(NON DEVE PROVOCARE EFFETTI DANNOSI) PROTETTO CONTRO GETTI D’ACQUA SULL’INVOLUCRO DA TUTTE
(NON DEVE PROVOCARE EFFETTI DANNOSI) PROTETTO CONTRO GETTI D’ACQUA POTENTI SULL’INVOLUCRO
ENERGIA D’IMPATTO
MASSA MARTELLO DI PROVA kg
ALTEZZA DI PROVA cm
PORTA DOPPIA AREATA
ARMADIO SALA C.E.D.
LA DITTA MAZZIERI È IN GRADO DI REALIZZARE DIVERSE SOLUZIONI AD HOC SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
• PREDISPOSIZIONE E MONTAGGIO SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
• GRADO DI PROTEZIONE IP55 • COLORAZIONI SPECIALI SCALA RAL • REALIZZAZIONI SPECIALI A DISEGNO • MONTAGGIO IN BATTERIE
Catalogo Trasmissione Dati

References: ART. 600

ART. 4
 ART. 600

ART. 4
 ART. 93
 ART. 4
 ART. 4
 ART. 4

ART. 4
 ART. 4

ART. 4
 ART. 4

ART. 80011
 ART. 80012
 ART. 80051

ART. 80040
 ART. 80050

ART. 4

ART. 4

ART. 4

ART. 92126

ART. 92006

ART. 94126

ART. 93006
 ART. 95006
 ART. 94006

ART. 97003

ART. 90120
 ART. 90120

ART. 90400
 ART. 90401
 ART.4
 ART.4