Source: https://www.jusline.at/gesetz/w-vsg/paragraf/21
Timestamp: 2019-10-23 03:30:51+00:00

Document:
§ 21 W-VSG (Wiener Veranstaltungsstättengesetz), Lüftung - JUSLINE Österreich
§ 21 W-VSG Lüftung
(1) Ist für die Be- und Entlüftung eine mechanische Lüftungsanlage erforderlich, muß diese so eingerichtet sein, daß eine Lufterneuerung von mindestens 25 m3 pro Person und Stunde gewährleistet ist. Ist die Luft an der Entnahmestelle nicht einwandfrei rein, sind auswechselbare, leicht zu reinigende Luftfilter anzubringen.
(2) Die Antriebsmotoren der Ventilatoren müssen so eingerichtet oder aufgestellt sein, daß sie sich bei Kurzschluß oder Heißlaufen sofort abschalten und kein Brandgeruch in geschlossene Räume gelangt, die den Veranstaltungsteilnehmern als Verkehrswege oder Besucherräume dienen.
(3) Luftleitungen sind mindestens feuerhemmend herzustellen. In Räumen mit Brandgefahr (z. B. Bühnen, Heizräume, Brennstofflager, Magazine und Werkstätten) sowie dort, wo sie durch betriebsfremde Räume geführt werden, sind sie jedoch feuerbeständig herzustellen. Eine feuerhemmende oder feuerbeständige Ausgestaltung der Luftleitungen ist aber soweit nicht notwendig, als diese in feuerbeständigen Schächten oder Kanälen oder in eigenen Ventilatorenräumen geführt werden. Die Ein- und Ausströmöffnungen sind lotrecht oder nach unten gerichtet (z. B. in Decken) anzubringen und gegen Hineinfallen oder Einwerfen von Gegenständen zu sichern. Die Lüftungsanlagen müssen zum Reinigen zugänglich gemacht sein.
(4) In allen Räumen der Veranstaltungsstätte, die als Aufenthaltsräume benützt werden, ist für eine ausreichende Zufuhr frischer und Abfuhr verunreinigter oder verbrauchter Luft zu sorgen; dies gilt auch für die sanitären Anlagen. Durch Lüftungsanlagen bei der Luftzu- und -abfuhr entstehende störende Geräusche sind zu vermeiden. Während der Heizzeit ist eine mechanisch zugeführte Zuluft vorzuwärmen, doch gilt dies nicht für einzelne Ventilatoren. Die Lüftungsanlagen sind rein zu halten und insbesondere öfter zu entstauben. Bei aufeinanderfolgenden Vorstellungen ist zwischen dem Ende einer Vorstellung und dem Einlaß zur nächsten eine zur erforderlichen Lüftung ausreichende Zwischenzeit einzuschalten.
0 Kommentare zu § 21 W-VSG
Sie können den Inhalt von § 21 W-VSG selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 21 W-VSG
0 Diskussionen zu § 21 W-VSG
Sie können zu § 21 W-VSG eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 12 W-VSG Kleiderablagen§ 13 W-VSG Sitz- und Stehplätze§ 14 W-VSG Logen§ 15 W-VSG Tischaufstellung§ 16 W-VSG Sanitäre Anlagen§ 17 W-VSG Heiz- und Kochanlagen, Rohrleitungen und Elektrogeräte§ 18 W-VSG Beleuchtung§ 19 W-VSG Sicherheitsbeleuchtung§ 19a W-VSG Technische Ausstattung und Kontrolle der Sicherheitsbeleuchtung§ 20 W-VSG Beleuchterdienst§ 21 W-VSG Lüftung§ 22 W-VSG Rauchverbot§ 23 W-VSG Feuergefährliche Gegenstände und Flüssigkeiten§ 24 W-VSG Szenische Behelfe und Raumausschmückungen§ 25 W-VSG Löschvorkehrungen§ 26 W-VSG Feuerwache, Hausfeuerwächter und Hausalarmanlagen§ 27 W-VSG Blitzschutz§ 28 W-VSG Maschinelle Einrichtungen und sonstige besondere Anlagen§ 29 W-VSG Schutz der Besucher und der Nachbarschaft§ 30 W-VSG Besondere bauliche Bestimmungen für Rollstuhlfahrer§ 31 W-VSG Feuerwerke
§ 20 W-VSG
§ 22 W-VSG

References: § 21
 § 21
 § 21
 § 21
 § 21
 § 21

§ 12

§ 20

§ 22