Source: http://docplayer.fr/35576041-Gymnase-gaston-lacoste-travaux-d-amelioration-de-la-securite-et-de-l-accessibilite-handicapes-descriptif-des-travaux.html
Timestamp: 2018-12-19 10:55:55+00:00

Document:
Gymnase Gaston Lacoste Travaux d amélioration de la sécurité et de l accessibilité Handicapés DESCRIPTIF DES TRAVAUX - PDF
Download "Gymnase Gaston Lacoste Travaux d amélioration de la sécurité et de l accessibilité Handicapés DESCRIPTIF DES TRAVAUX"
1 Ville de Carbon-Blanc Service Technique et Urbanisme Gymnase Gaston Lacoste Travaux d amélioration de la sécurité et de l accessibilité Handicapés DESCRIPTIF DES TRAVAUX Préambule Le gymnase Gaston Lacoste, situé rue Pasteur, a été construit en 1975, il est classé en ERP de 3 ème catégorie avec activité de type X (établissement sportif couvert) Un rapport d audit de sécurité incendie et d accessibilité aux personnes handicapés a été réalisé en 2009 par le Bureau Veritas. Le maître d ouvrage a retenu en première phase la réalisation des travaux suivants : 1) Sécurité - Remplacement de la porte de la chaufferie par une porte CF 1 h - Remplacement du boîtier de coupure gaz et identification extérieure des coupures électriques - Cloisonnement CF 1 h du local électrique (ex moniteur) - Création d un local TGBT CF 1h avec porte CF ½ h (actuel bureau des sports) - Rénovation du TGBT et armoire salle de sport - Rénovation coffret électrique salle de danse - Réalisation des liaisons équipotentielles sur l ensemble des canalisations en chaufferie - Modification pour les rendre accessibles les commandes d éclairage d éclairage de la salle de réunion
2 2) Accessibilité Handicapés - La collectivité recherche à améliorer l accessibilité et la qualité d usage à toutes les personnes dans ses ERP, elle a ainsi programmé la création de sanitaires handicapés - En 1 ère phase un sanitaire «Handicapés «côté local gardien dans le bloc sanitaire actuel sera aménagé. 3) Réglementations applicables et documents de référence Construction L entreprise devra respecter l ensemble des documents relatifs aux règles de l art auxquelles se réfèrent les experts et les tribunaux en cas de sinistre : - Code de la construction, - Règlement sanitaire départemental, - Lois, décrets, arrêtés, - DTU (documents techniques unifiés) et normes NFP - Avis techniques - Code de la Santé publique - Prescriptions du règlement de sécurité Sécurité incendie - Règlement de sécurité joint à l arrêté du 25 juin 1980 modifié - Arrêté du 04 juin 1982 modifié le 22 mars 2004 (dispositions particulières aux établissements du type X : établissements sportifs couverts) - Accessibilité des personnes handicapées : Code de la construction et de l habitation partie règlementaire : o articles R à R du CCH relatifs à l accessibilité aux personnes public lors de leur construction ou de leur création ; o articles R à R du CCH relatifs à l accessibilité aux personnes public existants ; o Arrêté du 1 er août 2006 fixant les conditions prises pour l application des articles R à R et R du CCH relatives à l accessibilité aux personnes public lors de leur construction ou de leur création. o Arrêté 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du CCH relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
3 4) Documents fournis - Plan état des lieux - Extrait de l audit du Bureau Veritas - Dernier rapport de vérification des installations électriques de l Apave - Reportage photos - Esquisse projet, sanitaires handicapés, local TGBT (bureau de sports) DESCRIPTIF DES TRAVAUX ART. 1 - Porte chaufferie métallique - Dépose et évacuation de l ancienne porte - Fabrication d une double porte CF 1h tôlées 2 faces en profilés laminés et tôles planes électrozinguées munie de 2 ferme-portes avec sélecteur de fermeture, serrure encloisonnée avec cylindre profil européen avec béquille double finition chromée brillant, pattes, ferrage, peinture anticorrosion, peinture de finition 2 couches. ART.2 - Boîtier chaufferie Identification des coupures extérieures électriques de la chaufferie : - Signalisation Cloisonnement CF 1h du local électrique (ex moniteur ) ART.3 - Fourniture et mise en œuvre de cloison de distribution, constituée de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique compris finition de joints entre plaques et enduit spécial assurant un degré CF 1h (certificat à fournir) ART.4- Fourniture et mise en œuvre, conforme au DTU 25.41, plafond Placostil, de degré CF 1h (certificat à fournir) ART.5 - Fourniture et mise en œuvre de bloc porte CF ½ h, largeur 0,80, compris tout accessoires de pose (certificat à fournir), y compris ferme-porte, Local TGBT (actuel bureau des sports ) ART.6 - Création d un local TGBT CF 1h par une cloison de distribution constituée de plaques de plâtre vissées sur ossature métallique compris finition de joints entre plaques et enduit spécial (certificat à fournir ) avec bloc porte CF ½ h, largeur 0,80 compris accessoires de pose (certificat à fournir ) ART.4 - Fourniture et mise en œuvre conforme au DTU d un plafond Placostil, de degré CF 1h (certificat à fournir). ART.7 - Rénovation des armoires TGBT et armoire salle de sports Travaux afin de respecter la norme NF C et les articles EL 4 paragraphe 1.3
4 ART.8 - Coffrets salle de danse Rénovation des coffrets BT salle de danse conformément à la norme NF C et aux articles EL 4 paragraphe 1.3 du règlement ERP ART.9 - Electricité chaufferie Effectuer les liaisons équipotentielles sur l ensemble des canalisations en chaufferie ART.10 - Salle de réunion Rendre inaccessible au public les commandes d éclairage Sanitaires handicapés Transformation du bloc sanitaire contigu au local gardien en WC aménagé pour les personnes handicapées 1) Plomberie - ART.11 - Dépose pour réemploi ou évacuation au CTM de l ensemble des appareils et robinetterie. Bouchonnage des réseaux. ART.12 - Repose des 2 urinoirs ART.13 - Fourniture et pose d un lave mains en porcelaine vitrifiée blanc compris fixations, robinet mitigeur temporisé. ART.14 - Fourniture et pose cuvette WC pour personnes handicapées avec réservoir, robinet d arrêt, mécanisme à bouton poussoir, abattant double, compris tous raccordements. ART Fourniture et pose d un lave mains en porcelaine vitrifiée blanc compris fixations, robinet mitigeur temporisé commande fémorale par levier ART Fourniture et pose d une poignée de maintien murale en acier chromé 2) Agencement ART Démontage et évacuation à la déchetterie des cloisons séparant les sanitaires actuels et de la porte au local moniteur. - Démontages des plafonds, évacuation à la déchetterie - Démontage du cadre et de la porte - ART Fourniture et pose d un bloc porte avec passage de 0m90, compris adaptation de la cloison. - ART.18 - Fourniture et pose d un bloc porte de passage 0m73 - ART.19 - Création d une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique en séparation du local urinoirs et du WC handicapés
5 - ART.20 - Fourniture et pose d un faux-plafond en dalle de laine de roche à bords droits 1200x600x 15mm., finition texturée blanche, dalles montées sur ossature métallique (profilés porteurs, entretoises, cornières de rives), compris toutes sujétions, mise à niveau et fixations sur le support. - ART.21 - Echafaudage - ART.22 - Isolation complémentaire pour plafond : laine de verre avec pare vapeur ép. 120mm Appareil d éclairage - ART.23 - Fourniture et pose d un luminaire type hublot étanche diamètre 300 mm à lampe 75W classe II IP 55 antivandale corps en thermoplastique, diffuseur en polycarbonate et lampe fluocompacte Compris fixation, raccordement électrique, protection, interrupteurs simples Carrelage mural : ART.24 - Pose et fourniture de carreaux faïence 20 x 20 cm en simple encollage, comprenant la répartition des matériaux, le traçage, l implantation pour l exécution de coupes égales, le jointement, le nettoyage en fin de travaux, la protection diverse et l enlèvement des gravats Position : - Sanitaires handicapés : derrière WC et lave-mains sur H = 180 cm avec retour de 100 cm sur les 2 parois perpendiculaires, - Derrière urinoirs avec retour sur mur du fond, hauteur = 180 cm Peinture, revêtement mural : ART.25 - Fourniture et pose à joints vifs de toile de verre 160g/m² sur l ensemble des parois verticales des 2 locaux. ART.26 - Peinture sur subjectile toile de verre en phase aqueuse 2 couches ART.27 - Peinture des menuiseries, compris préparation, impression, 2 couches de finition ART.28 nettoyage chantier Connaissance des lieux : Compte tenu de la nature des travaux dans un bâtiment ancien, une visite préalable des lieux à l établissement des offres est obligatoire. Un certificat de visite sera produit et joint à l offre.
Catalogue des habitations et des locaux sanitaires préfabriqués 2013
Catalogue des habitations et des locaux sanitaires préfabriqués 2013 Chez PEGAS CONTAINER s.r.o., nous produisons et assemblons : habitations préfabriquées locaux sanitaires préfabriqués locaux spéciaux

References: ART. 1
 ART.2
 ART.3
 ART.4
 ART.5
 ART.6
 ART.4
 ART.7
 ART.8
 ART.9
 ART.10
 ART.11
 ART.12
 ART.13
 ART.14
 ART.18
 ART.19
 ART.20
 ART.21
 ART.22
 ART.23
 ART.24
 ART.25
 ART.26
 ART.27
 ART.28