Source: https://es.scribd.com/document/296754159/Memoria
Timestamp: 2019-04-20 10:16:54+00:00

Document:
Cargado por sepiaaaa
PG-1748-Rojas Morales, Romel.pdf
DIAGNÓSTICA DE ECONOMÍA 2012
TÍTULO DEL TFC: Infraestructura Común de Telecomunicaciones e
instalación domótica para un edificio de viviendas
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad
AUTOR: Juan Fuentes Rimbau
DIRECTOR: Jordi Mataix Oltra
Desde hace ya algunos años, en cualquier edificio de nueva construcción o
rehabilitación integral, es necesario realizar un proyecto de Infraestructura
Común de Telecomunicaciones, para que estas puedan llegar desde las redes
de alimentación de las operadoras o de los medios de captación, hasta el
usuario final, mediante las canalizaciones y registros convenientes para
facilitar su tendido, cumpliendo siempre la normativa que da las pautas sobre
En este trabajo, realizaremos en un primer momento una introducción a las
denominadas ICT’s, para saber cual es su cometido, que pasos hay que seguir
para que sean realizadas y aprobadas por el organismo competente, y como
se estructuran. Después, en un segundo apartado nos centraremos en aplicar
un proyecto de ICT en el contexto de un edificio real, basándonos en medidas
reales, y empleando la información técnica de los componentes preparados
para poderse emplear en este tipo de instalaciones que podemos encontrar en
Además, encontraremos otro apartado en el que veremos un ejemplo de
estudio e instalación de un sistema domótico en una vivienda del edificio
objeto del trabajo, teniendo en cuenta los intereses que puede tener un
potencial comprador de esta. Según las necesidades planteadas se estudiará
que componentes conformarían el sistema, además de plantear como se
realizaría su posible instalación. Para ello se planteará la intervención de una
ficticia empresa que ofrece estos servicios a los posibles adquisidores de una
Y finalmente, en un último y breve apartado del trabajo, se planteará también
realizar la instalación de una red exclusiva para uno de los locales, necesaria
para desarrollar el negocio que quiere montar su comprador. Igual que en el
caso anterior, se supondrá una empresa capaz de realizar un estudio sobre
cómo desarrollar dicha instalación.
TITLE: Infrastructure Common of Telecommunications and domotic
installation for a building of housings
AUTHOR: Juan Fuentes Rimbau
DATE: January, 22 2008
For some years, in any building of new construction or integral rehabilitation, is
necessary to carry out a project of Infrastructure Common of
Telecommunications, so that these can arrive from the feeding nets of the
operators' or of the reception means, until the one final user, by means of the
canalizations and convenient registrations to facilitate their spread, always
fulfilling the normative that gives the rules on its realization.
In this work, we will carry out in a first moment an introduction to those
denominated ICT's, to find out what is its role, which steps have to be followed
to be performed and approved by the competent organism, and are structured.
Then, in a second section we will be focusing in applying a project of ICT in
the context of a real building, basing us on real measures, and using the
technical information of the components to be possible to use in this type of
facilities that we can find in the market.
Also, we will find another section in which we will see an example of study and
installation of a domotic system in a dwelling of the building object of the work,
keeping in mind the interests that can have a potential buyer of this. According
to the outlined necessities it will be studied that components would conform
the system, besides outlining like would be carried out their possible
installation. This will raise the intervention of a fictitious company that offers
these services to potential purchasers of a dwelling.
And finally, in a last and brief section of the work, we will also think about to
carry out the installation of an exclusive net for one of the local, necessary to
develop the business that wants to mount their buyer. The same as in the one
previous case, a company will be supposed able to carry out a study on how to
develop this installation.
..............8 Relación señal/ruido en la banda de 15MHz a 862MHz............. 3 1............1 Presentación .............2.............. 16 2............. Introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación .2........................6.....2.... 1 1....2.............................. 13 2.. 8 2................................................................................................................................ 15 2...... 15 2.......................................1 AM-TV ...........2 Que es una ICT.......... 16 2............................................................................. 9 2...........................................4 Plan de frecuencias...........2...... Infraestructura Común de Telecomunicaciones.2 Orientación de la antena parabólica .....................2 Radiodifusión sonora y Televisión Terrenal ................2................................................. 7 2...........................9 Intermodulación.....................1 Descripción del edificio ........................... 15 2..............................2......................... 19 ..................................2...........................................................7 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 15MHz a 862MHz .............................................4 Radio DAB............................ 5 1.........3................................2............... 18 2..6 Regulación ICT.......... 10 2...................................................4 Elementos de una ICT..............3 Radiodifusión sonora y televisión satélite.........................1 Introducción a la radiodifusión sonora y televisión por satélite.... 11 2........6................................5 Número de tomas..................... 2 1....................................................1 Introducción a la Radiodifusión sonora y Televisión Terrenal .................3 Pasos administrativos a la hora de elaborar una ICT....... 17 2.................6........................ 12 2..........2 Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de la antena....... 18 2......... 18 2.....................3 Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras........... 8 2.................3 Radio FM ...................6......................... 2 1.. 14 2.................... 2 1..............2..........................................................................3.6 Amplificadores necesarios ................... 4 1........2......................2.........2 COFDM-TV...................ÍNDICE INTRODUCCIÓN ......2........................ 9 2.....................5 Infraestructura de la ICT ...............
...........2.....................................1 Elementos de la instalación domótica KNX .2 Ejemplo de instalación de proyecto domótico ........................................... 22 2... 21 2.........................7 Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior .......................3......................6. 33 2..4 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 950MHz a 2150MHz .... 35 3.........................1...............2 Sensor de Lluvia ....3 Amplificadores necesarios ....................4 Sensor de temperatura ....2............5 Relación portadora/ruido en la banda de 950MHz a 2150MHz 21 2....... 38 3..................6 Canalizaciones e Infraestructura de Distribución ........................ 36 3................1 Arqueta de entrada ...............2.........................................3 Registro de enlace inferior ..6...................1......2.6......................6.....1......4 Canalización de enlace inferior ...................6.........13 Registros de Paso...........6......... 32 2....... 30 2.1 Dimensionamiento de los pares y regletas necesarios....1.................................6 Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior......1...................... 31 2............................. 30 2.. 32 2..............................5 Servicio de Telecomunicaciones de Banda Ancha ................2...2............2.....................................................3.......2......................3........................1 Sensor de luminosidad ......................................1........... 39 3............................... 34 3................2 Número de tomas........................................................ 19 2..................................... 23 2.... 39 ..................2 Central IP ..........6.................6................ 33 2........2 Canalización externa.......................6...6.............................................................................................1 Pantalla táctil KNX ..2.14 Registros de Toma................1. 37 3........................................ 32 2... 33 3....2..........2...........6 Intermodulación................ 38 3..10 Canalización Secundaria ...............................................1...............6....1............................................4......................2..................12 Canalización Interior de Usuario ................................ 39 3.................6..... Proyecto Domótico ...2 Sensores y detectores necesarios ..........................................................5 Canalización de enlace superior .1 Elementos de visualización y control de la instalación domótica KNX .................... 29 2................................................ 31 2............................9 Registro Secundario.. 20 2......... 26 2............1 Introducción .................6.11 Registro de Terminación de Red . 34 3........................................................1..........................6.............. 28 2............... 31 2........3...........4.....................................3 Sensor Crepuscular ........ 30 2.........2.................. 32 2..........................8 Canalización Principal........................ 36 3..4 Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público .................................. 30 2.... 36 3.......2.................................
.. 41 3...................2..........7 Detector de humos ............ 51 4..............3.......... 43 3...............2...1....................................................................2.......5 Central de alarmas ....................2.. 44 4.........1...6 Detector de gas..........4 Módulo de comunicación USB.................3....... 40 3.................................1..................3 Actuador para climatización..........................3....2................................................................................2 Módulo de entradas analógicas....... 42 3.........2.....3....5 Detector de movimiento..........2 Actuador para persianas. 43 3..........2.................1...........................................................4.....1.....................2................. 53 Bibliografía.........4..1............1..........1 Actuador de regulación de la iluminación .............................................. 40 3.. Infraestructura de la instalación ..................1 Fuente de alimentación KNX ininterrumpida .................. 54 ......... 41 3..........................................4....................................2..................2..................3............4.................4 Pulsadores ....4 Otros dispositivos necesarios en la instalación KNX ......................... 44 3...............2.... 51 4.....I...................1..............................2.........................................................................2...........3 Instalación .2.........2......3 Actuadores necesarios ..................1..2..........3 Controlador P..... 44 3.... 40 3..................1......... para climatización.............................1.2 Puesta en marcha ..... 41 3... 43 3................................................... Redes exclusivas ......1.........................................................1................................... 41 3.....................3.........1... 43 3................ 39 3.............................2...2.....................................................2...........................1 Esbozo del proyecto ...2............................................
se ha realizado un presupuesto en el que se incluyen una serie de costes principales. ya que puede generarse un alto número de residuos sólidos (como runas. y material sobrante). . Y finalmente. En este trabajo. en cualquier edificio de nueva construcción o rehabilitación integral. Para ello se planteará la intervención de una ficticia empresa que ofrece estos servicios a los posibles adquisidores de una vivienda. Una vez finalizadas las instalaciones este impacto es considerablemente menor. es necesario realizar un proyecto de Infraestructura Común de Telecomunicaciones. realizaremos en un primer momento una introducción a las denominadas ICT’s. y en general no suelen tener un consumo energético elevado. como se verá en el caso domótico. además de ruidos y vibraciones. además de plantear como se realizaría su posible instalación. mediante las canalizaciones y registros convenientes para facilitar su tendido. para saber cual es su cometido. teniendo en cuenta los intereses que puede tener un potencial comprador de esta. basándonos en medidas reales. en un último y breve apartado del trabajo. Después. y como se estructuran. encontraremos otro apartado en el que veremos un ejemplo de estudio e instalación de un sistema domótico en una vivienda del edificio objeto del trabajo. tiene la peor parte la realización de las mismas. en un segundo apartado nos centraremos en aplicar un proyecto de ICT en el contexto de un edificio real.Introducción 1 INTRODUCCIÓN Desde hace ya algunos años. Para cada una de las tres instalaciones anteriormente comentadas. se puede llegar a contribuir al ahorro energético favoreciendo un uso más eficiente en la iluminación y climatización de un edificio. Igual que en el caso anterior. se planteará también realizar la instalación de una red exclusiva para uno de los locales. y empleando la información técnica de los componentes preparados para poderse emplear en este tipo de instalaciones que podemos encontrar en el mercado. Estos presupuestos se encuentran en el Anexo del trabajo. que pasos hay que seguir para que sean realizadas y aprobadas por el organismo competente. cumpliendo siempre la normativa que da las pautas sobre su realización. es decir. En cuanto al impacto medioambiental que producen este tipo de instalaciones. se supondrá una empresa capaz de realizar un estudio sobre cómo desarrollar dicha instalación. Incluso en determinados casos. para que estas puedan llegar desde las redes de alimentación de las operadoras o de los medios de captación. Además. necesaria para desarrollar el negocio que quiere montar su comprador. Según las necesidades planteadas se estudiará que componentes conformarían el sistema. emitirse contaminantes a la atmósfera (polvo). contaminación acústica. hasta el usuario final.
El proyecto de ICT exige la instalación i/o canalización de los servicios de:  Radio y televisión (terrestre analógica y digital. Como nos podemos imaginar estamos hablando de aparatos tales como la televisión.)  Redes de acceso inalámbrico (LMDS. telefonía. y que además faciliten a cualquier operador la llegada de sus servicios al usuario final. que dependiendo de su tecnología. Introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 1. se realizará de una forma u otra. se prevé que también ayuden a aumentar la competencia entre operadores pudiendo ofrecer en igualdad de condiciones sus servicios. etc. que nos indica los pasos a seguir tanto administrativa como arquitectónicamente para llevar a cabo un proyecto de estas características. podemos adquirir sus servicios de telecomunicación a través de distintas redes (o medios de recepción y emisión) y/o distintos operadores. 1.1 Presentación En nuestros hogares cada vez son más las formas de enviar y recibir información. Internet. Disponemos de diferentes aparatos que nos proporcionan este flujo de datos. . esto supone una carga importante de elementos pasivos o activos. la cual cosa también beneficia al usuario final. el ordenador. la recepción o posterior instalación de unos determinados servicios de telecomunicaciones en las viviendas resultará mucho más sencilla e incluso invisible (gracias a su propia canalización) a diferencia de lo que ocurre en las viviendas que carecen de ellas. Obviamente. Gracias a las ICT. Es por eso que en los últimos años se ha optado por una normalización de estas instalaciones para que sean “transparentes” de cara al vecino. voIP)  Telecomunicaciones por cable (Televisión.2 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 1.2 Que es una ICT Hoy en día las ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) están especificadas y reguladas por la legislación española. y de cableado en un contexto como es el de una comunidad de vecinos. el teléfono. ADSL. con los cuales a su vez.. etc. Esta solución es lo que se conoce como una ICT. y digital por satélite)  Telefonía básica o digital RDSI (Internet. WiMAX) Además.
se tramitará un escrito al promotor de la obra.3 Pasos administrativos a la hora de elaborar una ICT Como ya se ha comentado la legislación vigente exige realizar una serie de pasos administrativos para que la ICT pueda llevarse a cabo y para asegurar que cumple todas las condiciones que se le exigen a esta. A continuación se muestra un diagrama que resume estos pasos desde que se encarga la elaboración de la misma hasta que es finalizada y acreditada por los organismos competentes.  Presentación del proyecto técnico delante de la STSI (Secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información): Se han de presentar dos ejemplares a la STSI de un escrito de presentación del proyecto técnico de ICT. Fig.  Elaboración del proyecto y gestión del visado: El proyecto elaborado por el ingeniero necesita el visado del Colegio Oficial correspondiente. en el que se acredita la presentación. con la solicitud expresa de traslado de un ejemplar del proyecto a la Prefectura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. y al ayuntamiento correspondiente. al ingeniero autor del proyecto.  Se tramita un escrito que acredita la presentación: Cuando el proyecto técnico se haya anotado al registro de ICT.1. del Ministerio de Industria.1 Pasos administrativos en un proyecto de ICT  Encargo de proyecto técnico de ICT: El proyecto técnico tiene que estar elaborado por un ingeniero de Telecomunicaciones. .Introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 3 1.
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (RITI): Se trata de un armario situado en la parte inferior del edificio encargado de recibir las Redes de Alimentación de las operadoras y de albergar los elementos necesarios para interconectar estas con la Red de Distribución del edificio.1. con el mismo procedimiento que en la presentación del proyecto. Podrá estar formada por __________________________ 1 Ver Anexo punto A. Inferior y Único podrán ser realizados mediante armarios de tipo modular no propagadores de la llama. Esquema general de una ICT (pág. y en el caso de más de 20 unidades privativas o si la instalación tiene elementos activos. la STSI acredita la presentación del proyecto técnico. del boletín. Y si es pedido. 117) . y para conjuntos de viviendas unifamiliares. será necesario un certificado de instalación firmado por un ingeniero en telecomunicaciones y visado por el colegio oficial.  La STSI emite un certificado administrativo: La STSI emitirá un certificado administrativo que presentándose en el ayuntamiento se obtendrá la licencia de primera ocupación.  Anexos de modificación del proyecto: En este momento hay la posibilidad de presentar anexos de modificación del proyecto.10. Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS): Se trata de un armario situado en la parte superior del edificio encargado de albergar los elementos necesarios para poder interconectar las señales recibidas por los equipos de captación situados en la azotea con la Red de Distribución del edificio.4 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas  Boletín de instalación y certificado de instalación: Una vez finalizada la instalación se debe elaborar y presentar ante la STSI un boletín de instalación y protocolo de medidas. del certificado de ejecución. podemos disponer de un único Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones que albergue los mismos elementos necesarios que en el RITI y el RITS. firmado por el instalador habilitado. Recinto Modular (RITM): Cuando el edificio disponga cómo máximo de 45 PAU. Canalización principal: Por ella discurre la Red de Distribución y su función es unir el RITI y el RITS además de unir a estos con los Registros Secundarios que se encuentran en cada una de las plantas. Recinto Único (RITU): En edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de diez puntos de acceso al usuario (PAU). los Recintos Superior. 1.4 Elementos de una ICT Toda instalación de ICT1 cuenta con una serie de elementos descritos a continuación. y si es necesario. o tengamos un conjunto de viviendas unifamiliares como máximo de 10 PAU.
Registro Secundario: Encontramos cada uno de estos intercalados a través de la Canalización Principal. encargado de albergar los elementos de conexión entre la Red de Dispersión y la Red Interior de Usuario. Registro de Terminación de Red: Es el recinto donde encontramos el Punto de Acceso al Usuario (PAU). Canalización secundaria: Por ella discurre la Red de Dispersión y su función es unir cada Registro Secundario con los Registros de Terminación de Red ubicado en el Punto de acceso al Usuario. En caso necesario a lo largo de esta se pueden encontrar Registros de Paso para facilitar el tendido del cableado. En caso necesario a lo largo de esta se pueden encontrar Registros de Paso para facilitar el tendido del cableado. o más concretamente. cuya función es de unir los Registros de Terminación de Red con las Bases de acceso del Terminal. Bases de acceso terminal (BAT): Son las tomas donde el usuario final puede conectar el equipo terminal de Telecomunicación con el fin de acceder a los servicios que nos proporciona la ICT.5 Infraestructura de la ICT En cuanto a la infraestructura de un proyecto de ICT. Encontraremos uno en cada vivienda y local para cada servicio.Introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 5 tuberías o canaletas. podríamos diferenciar claramente cuatro partes. cuatro redes: . Canalización interior de usuario: Por ella discurre la Red Interior de Usuario. donde se encuentran los elementos que proporcionan la conexión entre la Red de Distribución del edificio y la Red de Dispersión de cada una de las plantas. 1.
1. Red de Distribución: La Red de Distribución une los Registros de Instalaciones de Telecomunicaciones inferior y superior a través de la Canalización Principal. . El operador se encarga de tender el cableado necesario para nuestro edificio desde la arqueta de entrada pasando por la canalización externa y de enlace para finalmente llegar al Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (RITI) donde se produce la interconexión con la Red de Distribución. y esta a su vez une cada uno de los Registros secundarios donde se realiza la unión con la Red de Dispersión de cada planta. Red de Dispersión: La Red de Dispersión es la que lleva el cableado desde el Registro Secundario de cada planta a través de la Canalización Secundaria hasta los Puntos de Acceso de Usuario (PAU) que se encuentran en cada una de las viviendas y locales. en la parte superior del edificio. También se considera como Red de Alimentación.2 Infraestructura de un proyecto de ICT Red de Alimentación: La Red de Alimentación es por donde los operadores acceden a la ICT del edificio.6 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Fig. desde los elementos de captación hasta el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS) pasando por la correspondiente canalización de enlace.
Introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 7 Red Interior de Usuario: La Red Interior de Usuario se encarga de unir cada PAU ubicado en el Registro de Terminación de Red hasta cada una de las tomas mediante la Canalización Interior de Usuario.6 Regulación ICT La solución a la problemática de las instalaciones colectivas de telecomunicaciones en los inmuebles españoles. Esta última normativa derogó el anterior Real Decreto 279/99. En estas tomas. . se publicó el Real Decreto 279/99 por el que se aprobaba el primer Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación en los edificios y la regulación del Registro de Instaladores de Telecomunicación. en febrero de 1999. proyectistas y arquitectos no estaban nada de acuerdo con el tamaño de las instalaciones que había que dejar previstas. se han revisado los parámetros que se usaban para dimensionar las instalaciones (tamaño de los recintos y de las canalizaciones) con objeto de facilitar su implantación en los edificios comunitarios. Por otro lado. comenzó su regularización cuando en febrero de 1998 la Administración presentó el Real Decreto-Ley 1/98. Muchos ingenieros. La normativa establece la obligatoriedad de la instalación de una ICT en edificios de nueva construcción o que sufran una rehabilitación integral (quedando excluidas únicamente las casas individuales sin elementos comunes a otras). 1. aprobaba una segunda versión de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación. En esta segunda versión las principales novedades son que se contempla el acceso a nuevos servicios como la televisión digital terrestre o los sistemas WMAN antes no contemplados. Posteriormente. En abril de 2003 se publicó el Real Decreto 401/2003. es donde conectaremos los equipos terminales receptores de los servicios de Telecomunicaciones. también llamadas Bases de Acceso del Terminal (BAT).
Su emplazamiento se encuentra en la Av. a un lado del edificio la altura de la planta baja es tal que se crea una planta altillo. 85) . El edificio consta de un total de 16 viviendas y 2 locales.2. Debido a la inclinación de la calle.1 Descripción del edificio2 Fig. además de dos plantas subterráneas destinadas a plazas de aparcamiento con 20 plazas cada una. De manera que tal y como veremos a continuación podemos decir que tenemos una vivienda que podríamos calificar como dúplex y un local con dos niveles.L. Planos del edificio (pág.8 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 2.9. Infraestructura Común de Telecomunicaciones 2. en la que hay estancias habitables de una vivienda y superficie útil de uno de dos los locales que tienen su acceso desde la planta baja. Tenemos cuatro plantas más planta baja. además de una planta buhardilla en lo alto del edificio calificada como espacio no habitable. _________________ 2 Ver Anexo punto A. Catalunya 66-68 del municipio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).1. a cargo del arquitecto Joan Jesús Puig de Aiguavives. comunicando los dos niveles mediante escaleras propias cada uno.1 Fachada posterior del edificio El edificio del que es objeto el trabajo se trata de un proyecto de edificio básico plurifamiliar llevado a cabo por Promociones Inmobiliarias Bensor S.
En este rango de frecuencias es donde encontramos los clásicos servicios analógicos de Radio y Televisión a los que estamos acostumbrados. Planta primera: Cuatro viviendas de 95m2. 101m2 y 85. 97m2. 101.1 Introducción a la Radiodifusión sonora y Televisión Terrenal La Radiodifusión sonora y la Televisión terrenal procedentes de emisiones terrenales emiten en un rango de frecuencias que va desde los 47MHz hasta los 862MHz. Tanto en la Memoria como en el Anexo del trabajo. 55) 4 Ver Anexo punto A. La distribución de las viviendas y locales en el edificio es la siguiente: Planta Baja: Un local (L1) de 322m2 de superficie útil. Planta cuarta: Tres viviendas de 95m2.2 Radiodifusión sonora y Televisión Terrenal 2.6.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 9 Las plantas primera. y la vivienda 4 en la parte superior derecha. El rango de 47MHz a 862MHz está divido en las siguientes bandas tal y como muestra la figura: _________________ 3 Ver Anexo punto A. 60) . 101. la vivienda 2 en la parte inferior izquierda.5m2. de manera que observando los planos la vivienda 1 corresponde a la que se observa en la parte superior izquierda.2.5m2. ambas superficies repartidas entre las dos plantas.5m2.5m2. Radiodifusión sonora digital (pág. las nuevas emisiones de servicios digitales como la ya popular TDT3 (Televisión Digital Terrestre) y la Radio Digital (DAB4) se van abriendo poco a poco el paso en estas mismas frecuencias para algún día tomar el relevo. pero además.6. Planta tercera: Cuatro viviendas de 95m2. Estas tres viviendas disponen de acceso propio a una buhardilla cada una.5m2. y 170.3. 101. Televisión Digital Terrestre (pág.5m2. mientras que la cuarta planta cambia su distribución para albergar tan solo tres viviendas. cuya superficie no se contempla debido a que esta calificada como no habitable. segunda y tercera.1. 2. 101m2 y 85. Planta segunda: Cuatro viviendas de 95m2. 101m2 y 85. la vivienda 3 en la parte inferior derecha. responden a una planta tipo con cuatro viviendas cada una. las viviendas son numeradas (tanto en la planta tipo como en la cuarta).5m2. Planta Baja más Planta altillo: Un local (L2) de 108m2 y una vivienda dúplex de 137 m2.
Por ejemplo. dependiendo de la zona. Sin embargo. los repetidores emitirán una programación televisiva en un canal u otro. que en este caso de trata de la torre de Collserola en Barcelona.5 a 108MHz) la cual también se le conoce como banda FM. Modulación COFDM (pág.4. y la radio digital (DAB) en la banda BIII (de 174 a 230MHz). tendremos que tener en cuenta el repetidor que nos da servicio al área donde se ubica nuestro edificio.2 Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre que se reciben en el emplazamiento de la antena Debido a que a la hora de realizar la instalación de televisión en la ICT nos interesa saber cada programación televisiva en que canal emite. En dicha banda se emitirán las portadoras de video. _________________ 5 Ver Anexo punto A. la televisión terrenal digital (COFDM5-TV) en la banda B V (de 606 a 862MHz). De hecho existe una numeración de los canales establecida donde cada canal tiene asignada una banda de frecuencia de 7 u 8MHz (en el caso de UHF hablaremos de 8MHz).2 Distribución de las bandas en VHF y UHF Cada uno de los servicios se concentra en una o más bandas de las que vemos en la figura. audio e incluso audio Nicam para 8MHz. la radio analógica (FM) en la banda B II (de 87.2. la cual es de dominio público. de tal manera que la televisión terrenal analógica (AM-TV) la encontramos en la banda B IV (de 470 a 606MHz) y B V (de 606 a 862MHz). TVE emitirá en un canal diferente en Barcelona que en Girona debido a que los repetidores de cada zona lo emiten a frecuencias distintas.6. Sabiendo el repetidor podemos obtener una tabla con la correspondencia entre canal y programación televisiva emitida desde esta torre. es decir. En el caso de la televisión es típico hablar de canales de televisión. 62) . color. 2.10 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Fig.2. en una frecuencia u otra.
9.2.1.2. 24hTVE. 3/24.1 Emisiones de RTV con su correspondiente canal y frecuencia Programa Canal UHF Banda (MHz) TV1 TV2 TV3 C33/K3 Telecinco Antena 3 Cuatro TVB City TV Flaix TV TV Digital Canales autonómicos (TV3. K3/33. y finalmente una para UHF). Se requiere unos montajes especiales en los equipos que tratan las señales en su recepción (cabeceras) a cuya problemática ya han dado solución los fabricantes como veremos más adelante. Planta cubierta (pág. TVE2.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 11 Tabla 2. 65) . CLAN) 3/24 TV Digital VEO TV Digital SOGECABLE TV Digital Telecinco TV Digital Antena 3 41 31 44 23 27 34 47 39 29 57 61 630 a 638 550 a 558 654 a 662 486 a 494 518 a 526 574 a 582 678 a 686 614 a 622 534 a 542 758 a 766 790 a 798 63 64 806 a 814 814 a 822 65 66 67 68 69 822 a 830 830 a 838 838 a 846 846 a 854 854 a 862 Cabe decir que no deberían utilizarse canales adyacentes y dejar como mínimo un canal intermedio sin utilizar entre dos utilizados pero como hemos visto en la tabla anterior esto no se cumple. Elementos de captación (pág.8. 2. otra para DAB. Las antenas7 necesarias serán tres (una para FM.7.1. 300) La Sexta TV Digital Canales nacionales (TVE1. 116) 7 Ver Anexo punto A. que tendrá que estar a una distancia mayor a 5 metros del obstáculo o mástil más próximo y conectado a la toma de tierra del edificio.3 Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras6 El emplazamiento de las antenas para la recepción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrestre será sobre el tejado del edificio (ver plano) sujetadas en un mástil de 3 metros de altura. cuyos parámetros básicos los observamos en la siguiente tabla: _________________ 6 Ver Anexo punto A.
teniéndose en cuenta tanto las útiles como las interferentes que provengan de otros repetidores. 64. 47. 68 y 69 Hispasat y Astra Hispasat y Astra Canales Interferentes Canales utilizables Todos menos de S1 a S6 Del 5 al 7 Todos El resto menos canales adyacentes Todos Todos Todos Servicio Recomendado Radio FM TV sat A/D Radio digital (DAB) TV sat A/D TV A/D terrenal TV A/D terrenal TV sat A/D (FI) Radio Digital satélite TV sat A/D (FI) . 65. 61.12 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Tabla 2. 10 y 11 23. 31. 65. 57. y 34 39. 29. 27.2 Características antenas receptoras Servicio Radio FM Tipo Ganancia Presión de viento (a 150Km/h) Circular 1dB 1100 N/m2 AM-TV (UHF) y DAB (VHF) COFDM-TV (UHF) Directiva Directiva 17dB 8dB 2 1100 N/m 1100 N/m2 2. 63.2. 29. 9. 47. y 34 ----- ----- Banda V 39. 64. 63. 66. 67. 67. 44. 68 y 69 ----- De esta manera según las restricciones técnicas para la distribución de los canales podemos ver en la siguiente tabla en plan de frecuencias resultante: Tabla 2. 31. 27. 57. 41. 41.4 Plan de frecuencias Banda BI B II (FM) Banda S (baja y alta) B III Hyper Banda B IV B IV 950 a 1446MHz 1452 a 1492MHz 1494 a 2150MHz Canales utilizados No utilizada 8. 43.4 Plan de frecuencias Se ha de establecer un plan de frecuencias para las señales recibidas en el lugar de colocación de las antenas. Tabla 2. 43. 61. 66.3 Canales ocupados e interferentes Canales ocupados Canales Interferentes Banda III 8 al 12 Banda IV 23. 44.
las viviendas y el número de estancias en cada una obteniendo el número mínimo de tomas que hay que instalar según la normativa................... 1 cocina)..  3 tomas . 1 salón...... el número de tomas será de una por cada dos estancias o fracción.......... al menos. 1 cocina).................. 1 salón..  3 tomas Piso 9  5 estancias (3 habitaciones. 1 salón........  1 toma Piso 1  7 estancias (5 habitaciones......  3 tomas .......... como base de diseño......2............5 Número de tomas Se debe definir un número de tomas para conformar la red interior de usuario el cual esta definido por la normativa que establece lo siguiente:  Para el caso de las viviendas.. excluidos baños y trasteros............ 1 cocina).... con un mínimo de dos...............Planta Baja + altillo 2 Local 1  322...... 1 cocina).  4 tomas .........................  Edificaciones destinadas fundamentalmente a locales u oficinas..................  3 tomas Piso 8  6 estancias (4 habitaciones..................... 3 tomas Piso 13 5 estancias (3 habitaciones.. 1 salón. 1 salón.... se utilizará....... 1 salón...................................... 3 tomas Piso 12 6 estancias (4 habitaciones.... 1 salón... ......................... se establece colocar una toma por cada 100m² o fracción.. 1 cocina)........................................................ 1 salón....... ......Planta tercera Piso 10 6 estancias (4 habitaciones......................  3 tomas Piso 16 7 estancias (4 habitaciones... 1 cocina). 1 cocina)...............  3 tomas Piso 11 6 estancias (4 habitaciones...............Planta Cuarta Piso 14 6 estancias (4 habitaciones..... 1 salón.... 1 salón...07m . Debemos de aplicar esto ahora al caso particular de nuestro edificio del que a continuación se enumera para cada una de las plantas que lo conforman........... 1 salón......... Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie.......... 1 salón..........  3 tomas Piso 4  6 estancias (4 habitaciones...... 1 cocina)........ una toma por cada PAU........... 1 cocina).................................  3 tomas Piso 3  6 estancias (4 habitaciones....24m ......Infraestructura Común de Telecomunicaciones 13 2........ 1 segunda sala..... 1 cocina).... 1 cocina)...... 1 cocina).  3 tomas Piso 15 6 estancias (4 habitaciones. 1 cocina)... 1 salón.  3 tomas Piso 7  6 estancias (4 habitaciones......Planta Segunda Piso 6  6 estancias (4 habitaciones....  3 tomas Piso 5  5 estancias (3 habitaciones.. 1 salón.. 1 cocina)  4 tomas Para una visión más ágil de las tomas necesarias se muestra a continuación una tabla resumen con estos datos. la consideración de un PAU por cada 100 m² o fracción y..... 1 cocina)... Para el caso de los locales debido a que no se conoce la distribución ni ocupación que tendrán.... 4 tomas 2 Local 2  41..... 1 salón........... 1 cocina). 1 salón.........Planta Primera Piso 2  6 estancias (4 habitaciones.  3 tomas .
del recorrido del cableado. La ubicación de cada una de las tomas. 108) 9 Ver Anexo punto A.14 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Tabla 2. y la situación de los registros que albergan los elementos de red. 108) 11 Ver Anexo punto A.2. 2. Planos ICT (pág. Planos ICT (pág.2.1.6 Amplificadores necesarios9 Para conocer la amplificación necesaria de las señales. Cálculos del nivel de señal de los amplificadores de la banda de 15MHz a 862MHz (pág. 54) y A. y de la atenuación que provoca el cable utilizado como medio de transmisión.1. 34) 10 Ver Anexo punto A.9.9. Esta lógicamente depende de los elementos de red que hayan hasta las tomas. A partir de estos planos es posible calcular la atenuación total de la cabecera a cualquier toma.2. se muestra en los planos anexos8.7. puede observarse en los planos del Anexo10. un parámetro fundamental a conocer es la atenuación que sufrirán estas desde la cabecera hasta cada una de las tomas del edificio. 74) .3. Elementos de distribución (pág.5. Esquema de instalación RTV terrenal y satélite ICT (pág. _________________ 8 Ver Anexo puntos A.2. Tenemos que tener en cuenta que los niveles de señal de los diferentes servicios han de estar entre los siguientes valores en toma para ser aceptados por la normativa: AM-TV entre 57dBµV y 80dBµV en toma. COFDM-TV entre 45dBµV y 70dBµV en toma. introduciendo una determinada atenuación cada uno de ellos.5 Número de tomas Nº estancias por vivienda Planta Cuarta Planta Tercera Planta segunda Planta Primera Planta Baja+alt Nº de tomas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 6 6 7 - - - 3 3 4 - 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 7 - - - 4 1 4 - - - TOTAL DE TOMAS 55 tomas en total La situación propuesta para estas tomas tanto en las viviendas como en los locales. conociendo las características técnicas de todos lo elementos implicados (ver Pliego de Condiciones11).
Seleccionamos amplificadores multicanal13 con un nivel de salida digital máximo de 108dBµV. 71) 13 Ver Anexo punto A. se requiere un nivel de 93.24dBµV a la salida de la cabecera.2. Por lo tanto tenemos una amplificación de 40dB.7. 2.26dBµV en la peor toma.1 AM-TV Para garantizar en la peor toma 57dBµV.6. Con este valor de amplificación obtenemos 51. ajustándose de manera que a la salida del combinador Z tengamos 110dBµ µV.1.46dBµV en la mejor.2. se requiere un nivel de 105. Amplificador monocanal UHF (pág.1. y para garantizar que no se sature la señal con más de 70dBµV en la mejor toma.2. Una vez hechos los cálculos pertinentes obtenemos los siguientes resultados. 2. 2.6.04dBµV.7. y para garantizar que no se sature la señal con más de 80dBµV en la mejor toma. y para garantizar que no se sature la señal con más de 70dBµV en la mejor toma.3 Radio FM Para garantizar en la peor toma 40dBµV. y 67. _________________ 12 Ver Anexo punto A. Con este valor de amplificación obtenemos 61. Amplificador monocanal UHF (pág.54dBµV.2.1.74dBµV a la salida de la cabecera.74dBµV a la salida de la cabecera. y 77. se requieren no más de 102. se requiere un nivel de 106.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 15 Radio FM entre 40dBµV y 70dBµV Radio DAB entre 30dBµV y 70dBµV en toma.1.54dBµV. 71) .6.2. Seleccionamos amplificadores monocanal12 con un nivel de salida analógico máximo de 125dBµV. ajustándose de manera que a la salida del combinador Z tengamos 100dBµ µV. para los canales de televisión digital terrestre. para los canales de televisión analógica. se requieren no más de 120. se requieren no más de 112.46dBµV en la mejor. Por lo tanto tenemos una amplificación de 30dB.26dBµV en la peor toma.2 COFDM-TV Para garantizar en la peor toma 45dBµV.
4.7. El rizado de banda máximo esperado en la banda depende del rizado máximo que produce el cable y el rizado máximo que produce el conjunto de los elementos de la instalación (repartidores. Por lo tanto tenemos una amplificación de 45dB.2.46dBµV en la mejor.7 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 15MHz a 862MHz17 Uno de los parámetros a tener en cuenta y que está contemplado por la normativa del Real Decreto 401/2003 es el rizado de banda máximo que debe tener la instalación de televisión terrenal y radiodifusión sonora teniendo en cuenta la banda de frecuencias a la que trabajan estos servicios. Como hemos podido observar. _________________ 14 Ver Anexo punto A. y 59.2.1.96dBµV en la mejor. derivadores.1. y para garantizar que no se sature la señal con más de 70dBµV en la mejor toma. etc). se requiere un nivel de 93. para la Radio DAB. Por lo tanto tenemos una amplificación de 45dB.2.54dBµV.2.76dBµV en la peor toma. se cumple los niveles exigidos por la normativa en las tomas que más y menos atenuación sufren de todo el edificio para todos los servicios. ajustándose de manera que a la salida del combinador Z tengamos 110dBµ µV. Con este valor de amplificación obtenemos 43.6. Con este valor de amplificación obtenemos 51. se requieren no más de 102. y 67. 53) 17 Ver Anexo punto A. con sus respectivos ajustes a la salida del combinador Z de la cabecera. para la Radio FM. Amplificador FM (pág. Distribución de la cabecera RTV (pág. Este parámetro es de hecho la variación máxima de la atenuación para la toma con menor atenuación y la toma con mayor atenuación. utilizando los amplificadores16 comentados.74dBµV a la salida de la cabecera. 72) 16 Ver Anexo punto A. 2. que en ambos casos no ha de superar los 16dB para poder cumplir la normativa.7. Cálculo de la Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 15MHz a 862MHz (pág. ajustándose de manera que a la salida del combinador Z tengamos 100dBµ µV.4 Radio DAB Para garantizar en la peor toma 45dBµV. 73) 15 Ver Anexo punto A.2.26dBµV en la peor toma.3. Seleccionamos un amplificador DAB15 con un nivel de salida máximo de 114dBµV. 2.2.2.16 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Seleccionamos un amplificador FM14 con un nivel de salida máximo de 114dBµV. 37) . Amplificador DAB (pág.
los valores resultantes de relación S/N para cada uno de los servicios. 39) . Cálculo de la relación señal/ruido en la banda de 15MHz a 862MHz (pág. _________________ 18 Ver Anexo punto A. Los valores impuestos por la normativa para cada uno de los diferentes servicios son los siguientes: S/N mínima para televisión terrenal analógica es de 43dB S/N mínima para televisión terrenal digital es de 25dB S/N mínima para la radiodifusión sonora FM es de 38dB S/N mínima para la radiodifusión sonora DAB es de 18dB Si realizamos los cálculos para el caso de nuestra instalación (ver cálculos S/N). 2.36dB S/N resultante para televisión terrenal digital es de 46.16dB Ambos valores son menores a los 16dB que fija la normativa del Real Decreto 401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una instalación de televisión terrenal y radiodifusión sonora de una ICT. el rizado de banda es: Para toma con menor atenuación Rt(dB) = 10. es: S/N resultante para televisión terrenal analógica es de 59.36dB S/N resultante para la radiodifusión sonora FM es de 59.36dB Por lo tanto se asegura cumplir con la normativa establecida por el Real Decreto 401/2003.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 17 Según los cálculos realizados tenemos que para el caso de nuestra instalación. por lo que podemos asegurar que en este caso se cumple dicha normativa. con todos los servicios de radiodifusión sonora y televisión terrenal.3.2.2.36dB S/N resultante para la radiodifusión sonora DAB es de 54.8 Relación señal/ruido en la banda de 15MHz a 862MHz18 Podemos definir la relación señal/ruido (S/N) como la relación entre la potencia de la señal recibida en toma y la potencia de ruido a la entrada del sistema más el ruido introducido por la propia instalación. Tenemos que asegurarnos que la S/N tiene unos valores que cumplan los niveles impuestos por la normativa para la correcta recepción de la señal en toma de usuario de los servicios que trabajan en la banda 15MHz a 862MHZ.54dB Para toma con mayor atenuación Rt(dB) = 8.
son los siguientes: AM-TV S/I simple Toma COFDM-TV S/I simple = 85dB Toma = 44dB Queda garantizado entonces. que el parámetro de Intermodulación simple cumple con la normativa para el caso de la instalación de nuestro edificio. amplificador. pero si se establecen en la normativa una serie de previsiones. se ha previsto la instalación necesaria para la recepción en toma de usuario de los servicios de radiodifusión sonora y televisión satélite que ofrece el satélite Astra. sonido y color). 45) 20 Ver Anexo punto A.4. 58) . Televisión Digital Satélite (pág. Los niveles mínimos que exige la normativa para ambos tipos de televisión són: AM-TV S/I simple Toma COFDM-TV S/I simple = 54dB Toma = 30dB Y los niveles obtenidos al realizar los cálculos de Intermodulación simple para el caso de nuestro edificio.2. Intermodulación (pág. 2.18 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 2.). _________________ 19 Ver Anexo punto A.2. cuando la cabecera está formada por amplificadores monocanales.1 Introducción a la radiodifusión sonora y televisión por satélite20 En una instalación de ICT no se exige la instalación de los elementos necesarios para la recepción de radiodifusión sonora y televisión por satélite (parabólicas. De todas maneras. etc. para que con posterioridad pueda procederse a la instalación de dos antenas para parabólicas con la orientación adecuada para captar los canales digitales provenientes del satélite Astra e Hispasat respectivamente.3.9 Intermodulación19 La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación.3 Radiodifusión sonora y televisión satélite 2.2. Para los casos de televisión terrenal analógica (AM-TV) y televisión terrenal digital (COFDM-TV) se define la intermodulación simple. como la relación en dB entre el nivel de portadora de un canal y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (video.6. en el diseño de la ICT de nuestro edificio.
a través. de un cable euroconector. para que después puedan ser mostradas por un televisor.21ºE).Infraestructura Común de Telecomunicaciones 19 Debido a que únicamente se prevé llevar las señales del conversor LNB de la antena parabólica hasta las tomas de usuario (con la correspondiente amplificación para que la señal recibida en toma cumpla la normativa).22º 2. Los valores a garantizar en cada toma de usuario para la televisión satélite digital según marca la normativa correspondiente a la legislación vigente se han de encontrar entre los siguientes valores: Smín toma = 47dBµV Smáx toma = 77dBµV Una vez hechos los cálculos pertinentes obtenemos los siguientes resultados.2 Orientación de la antena parabólica21 La antena parabólica tendrá que estar orientada hacia el satélite Astra. Cálculos para la orientación de la antena parabólica (pág. 2. Una vez realizados los cálculos (ver Anexo: Cálculos orientación antena parabólica) obtendremos que se debe realizar la siguiente orientación: Elevación = 39.3 Amplificadores necesarios22 En el amplificador destinado a FI (banda de 950MHz a 2150MHz) se tiene que ajustar un nivel de salida del combinador Z de acuerdo a los niveles de atenuación calculados para la instalación del edificio y de manera que los niveles de señal que lleguen a la toma de usuario estén dentro del rango de valores permitidos por la normativa. _________________ 21 Ver Anexo punto A. 46) 22 Ver Anexo punto A.2º E. 47) .3. La adquisición de este tipo de receptor se dejará en manos de usuario final.3.45ºN y longitud 2.2. el usuario final tendrá que tener en cuenta que para disfrutar de los servicios de que ofrece las emisiones del satélite Astra en nuestra instalación.3. se emplean una serie de fórmulas para conocer la elevación y azimut que debe tomar la antena.1. Cálculos del nivel de señal de los amplificadores de la banda de 950 a 2150MHz (pág.3. por ejemplo.05º Azimut = 155. tendrá que disponer de un Receptor Individual de Televisión Satélite capaz de interpretar las señales recibidas a las frecuencias de 950-2150MHz. Teniendo en cuenta la posición geográfica del municipio de Santa Coloma de Gramanet (latitud 41. el cual es un satélite geoestacionario situado en la longitud 19.
3. El rizado de banda máximo lo definimos como la variación máxima de la atenuación para la toma con menor atenuación y la toma con mayor atenuación. que en ambos casos no ha de superar los 20dB para poder cumplir la normativa. Según los cálculos realizados tenemos que para el caso de nuestra instalación. El rizado de banda máximo esperado en la banda depende del rizado máximo que produce el cable y el rizado máximo que produce el conjunto de los elementos de la instalación (repartidores.1.03dBµV en la mejor. etc). se requieren no más de 119.96dB Para toma con mayor atenuación Rt(dB) = 11. Por lo tanto tenemos una amplificación de 33dB. se cumple los niveles exigidos por la normativa en las tomas que más y menos atenuación sufren de todo el edificio para los servicios vía satélite. y 69. Como hemos podido observar. para las señales de FI.29dB _________________ 23 Ver Anexo punto A.97dBµV. 73) 24 Ver Anexo punto A. 48) . 2. derivadores.4 Respuesta amplitud-frecuencia en la banda de 950MHz a 2150MHz24 De igual manera que en la banda de 15MHz a 862MHz uno de los parámetros que nos exige la normativa del Real Decreto 401/2003 es el rizado de banda máximo que tenemos en la instalación para las frecuencias a las que trabaja el servicio de televisión por satélite. Con este valor de amplificación obtenemos 53.39dBµV en la peor toma.2. y para garantizar que no se sature la señal con más de 77dBµV en la mejor toma.3.20 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas FI Para garantizar en la peor toma 47dBµV. Seleccionamos un amplificador FI23 con un nivel de salida máximo de 124dBµV. utilizando el amplificador comentado. Cálculo de la respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950MHz a 2150MHz (pág.4.3. ajustándose de manera que a la salida del combinador Z tengamos 112dBµ µV. con sus respectivos ajustes a la salida del combinador Z de la cabecera. Amplificador para FI (pág. el rizado de banda es: Para toma con menor atenuación Rt(dB) = 8.7.61dBµV a la salida de la cabecera. se requiere un nivel de 105.
Debido a que el valor mínimo que exige la normativa es de 18 dB.1. por lo que podemos asegurar que en este caso se cumple dicha normativa. coma la relación en dB. cuando la cabecera esta formada por amplificadores de banda ancha. que son los que interesa hallar en este apartado. y el nivel de señal esperado en la entrada del amplificador FI es 79.5. 65) 27 Ver Anexo A. teniendo en cuenta el uso de un conversor LNB comercial de ganancia 55dB.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 21 Ambos valores son menores a los 20dB que fija la normativa del Real Decreto 401/2003 como valor máximo para el rizado máximo de banda total en una instalación de televisión y radio vía satélite de una ICT.63dBµ µV. entre el nivel de portadora de un canal y el nivel de los productos de intermodulación de tercer orden provocados por las abatidas del resto de canales amplificados. El valor calculado de intermodulación para el caso de nuestra instalación es de 36. 2.5 Relación portadora/ruido en la banda de 950MHz a 2150MHz25 Se basa en la relación que hay entre la potencia de señal recibido con la potencia de ruido a la entrada de la instalación más el ruido introducido por esta. 52) . se puede asegurar que esta se cumple para el caso de la intermodulación.1.03dB.3.4. Este es un parámetro directamente relacionado con la calidad de la comunicación el cual debe ser mayor al valor que nos indica la normativa (11dB). El valor de relación portadora/ruido se fija en 17. Relación portadora/ruido en la banda de 950MHz a 2150MHz –Cálculo de la ganancia y diámetro de la antena parabólica.(pág.7. 50) 26 Ver Anexo punto A.5dB (C/N deseada). 2.6 Intermodulación27 La intermodulación se trata de un tipo de interferencia existente en la banda de recepción de los canales debida a la pérdida de linealidad cuando los amplificadores trabajan próximos a la zona de saturación. _________________ 25 Ver Anexo punto A. y así a partir de aquí se obtiene los valores de ganancia y diámetro de la antena.3. obtenemos que la ganancia efectiva de la antena es de 41. el diámetro de la antena 114cm (por lo que se escogerá una antena con un diámetro comercial de 110cm26). Para el caso de la televisión por satélite (QPSK-TV) se define la intermodulación múltiple.26dB.3.3. Intermodulación (pág. Elementos de captación (pág. Tras realizar los pertinentes cálculos.
elementos de conexión y equipos activos que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. teniendo en cuenta que el tendido del cableado hasta estas es competencia de dichas operadoras. de esta parte solo tendremos en cuenta las canalizaciones y registros que debemos instalar por normativa y la capacidad de las regletas de entrada que dependerá del dimensionamiento de la red interior del edificio.  La tercera es la Red de Dispersión de donde partirán los pares que se encuentren en cada Punto de Distribución. En este último punto es donde se instalarán las regletas de entrada de los operadores del servicio. que es la que traería el cableado necesario desde el exterior del inmueble (arqueta de entrada) hasta el Recinto de instalaciones de Telecomunicaciones Modular Inferior (RITMI). donde se encuentra el Punto de Interconexión29 con la red interior del edificio. que es de donde parte el par del PTR hasta cada una de las tomas que hallan en la vivienda. La red interior del edificio es el conjunto de conductores. se realiza mediante hilos puente entre cada uno de los pares.  La segunda parte es la Red de Distribución del edificio.10. 118) 29 Ver Anexo punto A.4 Acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público Es objetivo de este apartado conocer el dimensionamiento de la red de telefonía a instalar en el caso particular de nuestro edificio. 121) .2. que es la que parte de las regletas de salida al edificio instaladas en el RITMI. El enlace entre la red de alimentación que acaba en el conjunto de regletas de entrada de las operadoras y la red de distribución que empieza en el conjunto de regletas de salida al edificio (ambos conjuntos situados en el RITMI).10.  Y la cuarta y última parte es la Red Interior de Usuario. hasta los Puntos de Terminación de Red (PTR) situados en los PAU de las viviendas. 120) 30 Ver Anexo punto A. Punto de Interconexión (pág.4. Esta red interior28 del edificio esta dividida en 4 partes claramente diferenciadas:  La primera parte se trata de la Red de Alimentación.10.5. Punto de Distribución (pág.22 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 2. Por lo tanto. situado en los registros secundarios. _________________ 28 Ver Anexo punto A. hasta cada Punto de Distribución30 formado por las regletas situadas en cada uno de los registros secundarios donde irán a parar los pares necesarios para cada una de las plantas. Esquema general de Red de TB (pág.
1 Dimensionamiento de los pares y regletas necesarios Para poder saber cuantos pares y a su vez cuantas regletas necesitamos en nuestra instalación. Local 2 tiene una superficie útil de 41.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 23 2. el resultado son 10 pares. la cual se basa en que para que la red interior sea capaz de atender a la demanda telefónica que pueda haber en un futuro en el inmueble.4.07m2 por lo que si aplicamos que a este deben llegar una linia por cada 33m2 con un minimo de tres.6 Número de pares por vivienda Planta cuarta Planta tercera Planta segunda Planta primera Planta baja + planta altillo Local 1 Local 2 Total de pares previstos Nº de viviendas 3 4 4 4 1 - Nº de pares 6 8 8 8 2 10 3 45 Como hemos visto la Previsión de Demanda para la red de telefonía de nuestro edificio resulta ser de 45 pares telefónicos. lo cual asegura una ocupación máxima de la red del 70% para prevenir posibles averias de algunos de los pares o alguna . tenemos que fijarnos en el dimensionamiento que indica la normativa y este aplicarlo en el caso de nuestro edificio. El primer paso a realizar es el denominado Previsión de la Demanda. Local 1 tiene una superfície útil de 322. teniendo en cuenta antes que de los locales unicamente conocemos la superfície. que según indica la normativa. o bien un par por cada 33m2 útiles si es que solo se conoce la superficie.24m2 por lo que si aplicamos que a este deben llegar una linia por cada 33m2 con un minimo de tres. el resultado son 3 pares. El mínimo de pares que deben llegar por local son 3. Tabla 2.4 el valor de la demanda prevista (incremento del 40%). A partir de aquí podemos realizar una tabla con el número de pares necesarios en el caso de nuestro edificio según la Previsión de Demanda. aplica las siguientes condiciones para determinar el número de pares necesarios: Pares necesarios para viviendas  dos pares por vivienda Pares necesarios para locales comerciales o oficinas en edificios de viviendas  un par por cada 5 puestos de trabajo. Sabiendo este dato el siguiente paso a realizar es el Dimesionado Mínimo de la Red de Distribución. se trata en multiplicar por 1.
) o 2 (75 p.) o 1 (100 p.) 2 (100 p. 79) . Estos pares de reserva se repartirán equitativamente entre las plantas del edificio. y nuestro cable tiene en total 75 pares.) 2 (100 p. Si repartimos equitativamente los pares de reserva entre los cinco registros secundarios que hay en el edificio tenemos: 30pares de reserva /5 reg. Cable multipar (pág.) + 1 (50 p.4(factor corrector) = 63pares telefónicos Ahora ya sabemos el número de pares que debe haber como mínimo en la red interior del edificio. Tabla 2.) Debido a que necesitamos un cable para la red de dispersión que disponga de un mínimo de 63 pares. _________________ 31 Ver Anexo punto A. tenemos 30 pares de reserva que acabarán en las regletas de distribución de los registros secundarios.) + 1 (25 p. el cable normalizado que elegiremos para nuestra instalación será el de 75 pares31.) + 1 (50 p.) 2 (100 p.1.)} 100 pares {1 (100 p.2.) + 1 (75 p.) 1 (100 p. Por lo que el valor de pares mínimo que debemos tener en la red de distribución será: 45pares x 1.) o 3 (75 p.) + 2 (75 p.)} 1 (100 p. Debido a que realmente llegarán 45 pares telefónicos a los respectivos Puntos de Terminación de Red de cada viviendo o local.) + 1 (25 p.24 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas desviación por exceso de la demanda de linias.) o 1 (75 p. Secundarios = 6 pares de reserva por cada reg.) 3 (100 p.) 1 (100 p. acabarán en los Puntos de Distribución situados en los registros secundarios como pares de reserva. por lo tanto podemos elegir que tipo de cable normalizado necesitaremos en nuestra instalación.) + 1 (75 p. secundario A continuación comentamos para cada registro el número de pares y de regletas que debemos instalar según el dimensionamiento de la red de distribución que hemos hecho hasta ahora.)} 75 pares {1 (75 p.7.) 2 (100 p. Todos los pares que sobren debido a que no tengan que llegar a ningún PTR.7 Cables multipar normalizados Nº pares (N) 25<N≤50 50<N≤75 75<N≤100 100<N≤125 125<N≤150 150<N≤175 175<N≤200 200<N≤225 225<N≤250 250<N≤275 275<N≤300 Nº cables 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Tipo de cable 50 pares {1 (50 p.) + 1 (50 p.1. La siguiente tabla muestra el tipo de cable a elegir dependiendo del número de pares que necesitemos.
estará formado por 1. En estas conectaremos todos los pares del cable de distribución. debido a que tenemos que utilizar un cable de distribución de 75 pares. y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad del inmueble.Infraestructura Común de Telecomunicaciones • 25 Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones modular inferior: Aquí es donde se halla el Punto de Interconexión que realiza la unión entre las redes de alimentación de los operadores de servicio y la de distribución de la ICT del edificio. • Registro secundario de la planta segunda: Igual que en caso anterior. Los pares de ambos grupos de regletas se unirán mediante hilos puente. Y en cuanto al conjunto de regletas de entrada del operador.2. Este es el primer registro secundario que atravesará el cable de distribución y del cual se segregarán los pares necesarios para el local 1 (10 pares). En total se segregan 14 pares que se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una.2. el local 2 (3 pares). y los pares de reserva 6 pares.2. la vivienda dúplex (2 pares).2.7. Este Punto de Interconexión se basa en el conjunto de regletas (de 10 pares cada una) de salida hacia el edificio y otro conjunto de regletas de entrada del operador. 82) . Regletas de 10 pares (pág. más los 6 pares de reserva. cuya capacidad será 1. En total hacen 21 pares segregados que se repartirán en 5 regletas de 5 pares33 cada una. • Registro secundario de la planta primera: Esta planta consta de 4 viviendas por lo que se segregarán 8 pares (2 por vivienda25). • Registro secundario de la planta tercera: Igual que en los dos casos anteriores.5 veces la del primer conjunto. En total se segregan 14 pares que se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. En nuestro caso.7. • Registro secundario de planta baja + altillo: Cada registro secundario realiza la función de Punto de Distribución. 81) 33 Ver Anexo punto A.5 veces la capacidad de pares del conjunto de salida. Regletas de 5 pares (pág.1. por lo tanto tendrá 12 regletas de 10 pares. En total se segregan 14 pares que se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. que realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT del edificio. _________________ 32 Ver Anexo punto A.2. el conjunto de regletas de salida hacia el edificio será de 8 regletas de 10 pares32.
podemos hallar el . el número de tomas será de una por cada dos estancias o fracción. más los 6 pares de reserva. 2. Tomando de referencia los planos de este. Este último punto es el que delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre la propiedad del inmueble (comunidad de vecinos) y el propietario de la vivienda.2 Número de tomas En cuanto a la instalación interior de usuario lo prioritario es saber el número de bases de acceso de terminal (BAT’s). En total se segregan 12 pares que se repartirán en 3 regletas de 5 pares cada una. Tabla 2. Teniendo en cuenta esto.26 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas • Registro secundario de la planta cuarta: Esta planta consta de 3 viviendas por lo que se segregarán 6 pares. con un mínimo de dos. La Red de Dispersión que parte de las regletas del Punto de Distribución que se encuentra en cada uno de los registros secundarios acaba en los Puntos de Terminación de Red situados en los PAU de cada vivienda o local. ahora lo tenemos que aplicar al caso particular de nuestro edificio.4. Con la información aportada podemos hacer una tabla resumen con el reparto de pares que se realizan en los registros secundarios de cada planta. excluidos baños y trasteros. Para esto tenemos que tener en cuenta que la normativa dice: Para el caso de viviendas.8 Pares segregados en los registros secundarios Nº viviendas Planta cuarta 3 Nº pares segregados 12 Nº regletas de 5 pares 3 Planta tercera 4 14 3 Planta segunda 4 14 3 Planta primera 4 14 3 21 5 Pares segregados 1 al 12 13 al 26 27 al 40 41 al 54 Planta baja + altillo 2 1 + Local 1(322m ) 2 + Local 2(41m ) 55 al 75 Nota: la conexión de los pares en los puntos de distribución se realizará correlativamente de arriba hacia abajo. con un mínimo de una por local u oficina. el número de tomas se fijará al proyecto de la instalación en función de su superficie o distribución por estancias. Para el caso de locales u oficinas.
..Planta Segunda Piso 6  6 estancias (4 habitaciones........... 1 salón... 1 cocina).............................  3 tomas Piso 3  6 estancias (4 habitaciones.... 1 cocina).............Planta Primera Piso 2  6 estancias (4 habitaciones.. 1 cocina)............. 1 cocina).......  3 tomas Piso 9  5 estancias (3 habitaciones......  3 tomas Piso 4  6 estancias (4 habitaciones..  3 tomas Piso 7  6 estancias (4 habitaciones............. 1 salón..  4 tomas ...................... 1 cocina). 1 salón..........  3 tomas ......... 1 segunda sala.. 3 tomas Piso 13 5 estancias (3 habitaciones.Planta Baja + altillo 2 Local 1  322..................  3 tomas Piso 5  5 estancias (3 habitaciones. 1 cocina)................. 1 salón.............. 1 salón. 1 salón............ 4 tomas 2 Local 2  41..............................  3 tomas . 1 cocina).................. 3 tomas Piso 12 6 estancias (4 habitaciones..... 1 salón..... 1 cocina).............................. A continuación tenemos una lista donde se muestra el número de tomas para cada vivienda y local....................... 1 salón. 1 salón............... En el caso de los locales se ha optado por una toma caso 100m2 o fracción.......  3 tomas Piso 16 7 estancias (4 habitaciones. 1 cocina).......  3 tomas . cuya ubicación que seguirá un criterio lógico es responsabilidad nuestra y se muestra detallada en los planos anexos. 1 cocina)...... 1 cocina)...........  3 tomas Piso 15 6 estancias (4 habitaciones.......... 1 salón..  3 tomas Piso 8  6 estancias (4 habitaciones... 1 cocina)............. 1 salón.  1 toma Piso 1  7 estancias (5 habitaciones....... dependiendo del número de estancias o metros cuadrados respectivamente........... con un mínimo de una por local............... ................. 1 cocina)... .....Planta Cuarta Piso 14 6 estancias (4 habitaciones.....  3 tomas Piso 11 6 estancias (4 habitaciones.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 27 número de estancias que hay en cada una de las viviendas y así poder definir el número de tomas a instalar....24m ........ 1 salón.............. 1 salón.....................07m ............. 1 cocina)  4 tomas Para una visión más ágil de las tomas necesarias se muestra a continuación una tabla resumen con estos datos....... 1 salón.................................. 1 cocina)....Planta tercera Piso 10 6 estancias (4 habitaciones....... 1 salón.. 1 cocina). 1 salón..........................
situado en el RITMI o el RITMS. con un mínimo de dos. dimensionado ni instalación.9 Número de tomas Nº estancias por vivienda Planta Cuarta Planta Tercera Planta segunda Planta Primera Planta Baja+alt Nº de tomas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 6 6 7 - - - 3 3 4 - 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 6 6 6 5 - - 3 3 3 3 7 - - - 4 1 4 - - - TOTAL DE TOMAS 55 tomas en total 2. Los operadores de estos servicios podrán acceder a la ICT del edificio vía cable a través de la arqueta de entrada hasta el RITMI o vía radio hasta el RITMS con los correspondientes equipos de recepción y procesado de las señales captadas. La Red de Distribución se realizará con un cable de cada operador para cada usuario desde el Punto de Interconexión. estableciendo de tal manera en uno u otro el Registro Principal. el número de tomas será de una por cada dos estancias o fracción. debido a que es competencia de los operadores realizar todo el despliegue hasta el usuario final. la normativa vigente también nos establece un número mínimo de tomas a colocar tanto en vivienda como en locales. Para este tipo de servicios no se tiene porque contemplar en la ICT su diseño. Debido a que tenemos que realizar toda la infraestructura por donde discurriría la instalación del operador. hasta el Punto de acceso al usuario. De esta manera dicha red tendrá un distribución en estrella teniendo tantos cables como PAUs accedan al servicio. operadores del Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. la cual nos dice:  Para el caso de viviendas. En cambio si que debemos incluir en el proyecto los espacios y canalizaciones necesarias para facilitar la instalación de servicios de Banda Ancha.5 Servicio de Telecomunicaciones de Banda Ancha Según se establece en el Real Decreto 401/2003 los servicios de telecomunicaciones que se contemplan en este apartado son los ofrecidos por los operadores de cable.28 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Tabla 2. . excluidos baños y trasteros.
todas las instalaciones de Telecomunicaciones que se llevan o pueden llevarse a cabo en la ICT necesitan el alojamiento del equipamiento y del cableado en una serie de recintos.10 Número de tomas para el servicio de banda ancha Nº estancias por vivienda Planta Cuarta Planta Tercera Planta segunda Planta Primera Planta Baja+alt Nº de tomas Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Locl 1 Locl 2 Piso 1 Piso 2 6 6 7 - - - 3 6 6 6 5 - - 6 6 6 5 - 6 6 6 5 7 - - - 3 Piso 3 4 Piso 4 - 3 3 3 3 - 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 4 1 4 - - - TOTAL DE TOMAS 55 tomas en total La ubicación de cada una de las tomas tanto en viviendas como en locales la podemos observar en los planos anexos. Debido que “a priori” no conocemos el tipo de cable ni de conectores de los terminales proporcionados por el operador. podemos realizar la siguiente tabla con el número de tomas destinadas al servicio de Telecomunicaciones de Banda Ancha.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 29  Para el caso de locales u oficinas. Tabla 2. De manera que conociendo el número de estancias de las que dispone cada una de las viviendas de nuestro edificio. las tomas serán ciegas (solo cajita sin conector).6 Canalizaciones e Infraestructura de Distribución34 Como se ha ido viendo a lo largo del trabajo. Tabla resumen de los materiales necesarios en la infraestructura (pág.8. y aplicando que pondremos en los locales una toma cada 100m2 o fracción. ________________________ 34 Ver Anexo A. en edificios de viviendas. 2. A continuación se describirá el tamaño que han de tener estos según el anexo IV del RD 401/2003 para el caso particular de nuestro edificio. cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie destinada a ellas. 84) . registros y canalizaciones. se equipará como mínimo una por local u oficina.
3 Registro de enlace inferior Este registro se encuentra en el punto de entrada general del edificio. hasta el Registro Principal ubicado en el Recinto Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior.6. x anch. x fond. introduciendo en él las redes de alimentación.2 Canalización externa Se trata de los conductos que van de la arqueta hasta el punto de entrada general del edificio. 1 tubo para TB+RDSI.6. Intercalada en esta canalización pueden haber registros para facilitar el tendido del cableado. __________________________ 35 Ver Anexo punto A. Siendo un registro en pared sus dimensiones serán las siguientes: 450mm x 450mm x 120mm (long. Se encuentra soterrada en la acera junto al edificio y es propiedad de la comunidad.30 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Según la normativa para poder dimensionar estos elementos debemos empezar por conocer el número de Puntos de Acceso de Usuario de los que dispone el edificio. El diámetro de los tubos será de 63mm de diámetro exterior.6. uniendo así la canalización externa con la canalización de enlace inferior. por lo que no esta permito el despliegue de la red propia del operador.7. el cual entre las 16 viviendas y los 2 locales dispone de 18 PAU.) 2. El tamaño que debe tener esta para el caso de nuestro edificio es de: 400mm x 400mm x 600mm (long. y el número y utilización de los tubos para nuestro edificio será de 4. 2.1 Arqueta de entrada35 Este elemento es en el que la red de alimentación de los servicios de telecomunicación de los operadores accede a la ICT cuando el medio de transmisión es cableado.4 Canalización de enlace inferior Se trata de los conductos que continúan desde el Registro de enlace inferior ubicado en el punto general de entrada del edificio. 1 para TLCA. y 2 de reserva 2. Dimensiones de la arqueta de entrada (pág. x fond. x anch.6.10.) 2. 123) .
6. los elementos para SAFI y otros aservicios. 1 para TLCA. Para el caso de nuestro edificio se utilizaran 4 tubos de diámetro exterior de 40mm. 1 para RTV satélite. x fond. 1 para SAFI y 1 de reserva 2. y 2 de reserva 2.3. TLCA y SAFI que realizarán con sus correspondientes elementos el Punto de Interconexión entre la Red de alimentación y la Red de Distribución del edificio. 1 tubo para RTV terrenal.6 Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior36 En este recinto es donde se encontrarán los Registros Principales de los operadores de los servicios de TB+RDSI. De él partirá la Canalización Principal.5 Canalización de enlace superior Es por donde discurren los cables que van desde los elementos de captación (antenas) hasta el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior.) _________________________ 36 y 37 Ver Anexo punto A. 119) . La entrada al inmueble se realiza mediante un elemento pasamuro. Una vez dentro discurrira a través de tubos o canales.) 2.Infraestructura Común de Telecomunicaciones 31 Los tubos tendrán un diámetro exterior de 40mm y serán 4. Para el caso de nuestro edificio se tratará de un armario de tipo modular de tamaño: 2000mm x 1000mm x 500mm (alt. y en caso de haberlos. Vista interior de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones (pág.7 Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior37 En este recinto se encontrarán los elementos necesarios para adecuar las señales de RTV procedentes de los elementos de captación para su posterior distribución por la ICT. x anch.6. El cableado no irá entubado hasta que no entre al interior del inmueble.6. x fond.10. x anch. 1 tubo para TB+RDSI. Para el caso de nuestro edificio se tratará de un armario de tipo modular de tamaño: 2000mm x 1000mm x 500mm (alt.
1 para de TB+RDSI. 2.6.6.32 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 2.11 Registro de Terminación de Red Es donde se encuentran los Puntos de Acceso de Usuario realizando la conexión entre la Red de dispersión y la Red interior de usuario. albergando la red de dispersión de la correspondiente planta. Han de estar situados en la zona comunitaria y tener un fácil acceso además de disponer de un sistema de cierre con llave. llegando hasta este la canalización secundaria y partiendo la canalización interior de usuario.10 Canalización Secundaria Conecta los Registros Secundarios con los Registros de Terminación de Red. Cada uno de los registros secundarios está intercalado en la canalización principal y parte la canalización secundaria de su correspondiente planta. 1 para TLCA y SAFI. Los registros secundarios del edificio tendrán unas dimensiones mínimas de: 450mm x 450mm x 150mm (alt. En el caso de nuestro edificio. x fond. se podrá habilitar una parte de este para realizar las funciones de Registro Secundario de la Planta Baja + altillo. y la distancia entre Registro secundario y Registro de Terminación de Red no supera nunca los 15m. En ella se intercalan los registros secundarios donde se encuentran los Puntos de Distribución.9 Registro Secundario Es donde se realiza la unión entre la red de distribución y la de dispersión.6. . Su ubicación se encuentra dentro de la vivienda o local.8 Canalización Principal Se trata de la canalización que va del RITI al RITS la cual puede estar formada por tubos o canales discurriendo por estos el cableado que provenga de ambos recintos.) Debido a que el RITMI se encuentra situado en la planta baja del edificio. 1 para RTV. y 2 de reserva 2. 2 para TLCA y SAFI. x anch. debido a que el número de viviendas es inferior a 6 en todas las plantas. En nuestro edificio se utilizarán 6 tubos de 50mm de diámetro exterior.6. las canalizaciones entre estos serán realizadas mediante tres tubos de 25mm de diámetro con la siguiente utilización: 1 tubo para TB+RDSI. y 1 para RTV 2.
Para las viviendas y locales de nuestro edificio habrá un único Registro de
Terminación de Red que albergue los 3 servicios (TB+RDSI, RTV, TLCA y
SAFI), cuyo tamaño mínimo será:
300mm x 500mm x 60mm (alt. x anch. x fond.)
2.6.12 Canalización Interior de Usuario
Conecta el Registro de Acceso de Usuario con los Registros de toma mediante
tubos empotrados por la vivienda cuyo diámetro exterior será de 20mm y
utilizando una configuración en estrella. Como mínimo habrán 3 tubos, uno
para cada servicio (TB+RDSI, TLCA+SAFI y RTV).
2.6.13 Registros de Paso
Estos registros se ubican como mínimo cada 15 m de longitud de las
canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de
dirección de radio inferior a 120 mm. Su principal función es facilitar el tendido
En el caso de nuestro edificio se dispondrá únicamente de algunos Registros
de Paso de tipo C en Redes Interiores de Usuario, cuyas dimensiones son las
100mm x160mm x 40mm (alt. x anch. x fond.)
2.6.14 Registros de Toma
Se encuentran empotrados en la pared y es donde el usuario final conectará
los equipos terminales o módulos de abonado con la ICT, accediendo así a los
servicios proporcionados por esta. Las tomas de los diferentes servicios deben
estar cerca entre si y deben tener una toma de corriente como mucho a
El tamaño mínimo que han de tener las tomas de usuario es de:
64mm x 64mm x 42mm (alt. x anch. x alt.)
3. Proyecto Domótico
En esta parte del trabajo supondremos que una empresa especializada en la
instalación de Redes domóticas y determinadas redes para PYMES, esta
asociada con la promotora inmobiliaria del edificio objeto del trabajo.
El objetivo es ofrecer a los compradores la posibilidad de que su nueva
vivienda tenga unas dotaciones tecnológicas que sirvan para aumentar el
confort, seguridad, y además contribuir al ahorro energético.
En caso de que el comprador muestre su interés por realizar un proyecto de
este tipo, la empresa se encargará de estudiar con él los servicios que más le
puedan interesar, realizándose después un esbozo de este y un primer
presupuesto. La instalación se realizaría paralelamente a la construcción del
edificio, de manera que una vez declarada la habitabilidad de la vivienda, el ya
propietario dispondría de la instalación domótica finalizada.
Tras haber analizado las posibilidades que existen hoy día para realizar una
instalación domótica, la empresa ha decidido realizarla mediante el sistema
KNX38. Este sistema se trata de un estándar a nivel europeo, basado en la
automatización de viviendas y edificios. Sus principales puntos a favor han sido
su robustez, su escalabilidad, y el hecho de tratarse de un estándar supone
una mayor variedad de productos de diferentes fabricantes, todos ellos
compatibles entre sí (interoperabilidad&interworking). Aunque puede ser
utilizado a través de diferentes sistemas de transmisión, las instalaciones por
parte de esta empresa se realizaran través del denominado Cable Bus, el cual
se trata de un par trenzado normalmente paralelo a la instalación eléctrica.
Los servicios que se ofrecerán al cliente y que están dentro de las posibilidades
del sistema KNX són:
Control visualización
Una vez expuestas al cliente estas posibilidades, se realizará el conveniente
análisis de las necesidades que este tenga, decidiendo los servicios de
domótica a instalar.
38 Ver Anexo punto B.1. Sistema KNX (pág. 130)
Decididos los servicios, se seleccionaran los aparatos necesarios que
conforman la instalación, además de elegir junto con el cliente de los
dispositivos de visualización del estado y de control de la instalación que este
quiera emplear.
A continuación, se expone a modo de ejemplo, el caso de que el comprador de
una de las viviendas esta interesado en tener una instalación domótica.
3.2 Ejemplo de instalación de proyecto domótico
El comprador de la vivienda 3 de la planta cuarta, ha mostrado su interés por
disponer de una instalación domótica. La empresa que se dedica a realizar
estas instalaciones se pone en contacto con él para informarle sobre las
posibilidades que ofrece una red domótica basada en KNX, para después
decidir que tipos de servicios le interesaría que estuvieran en la instalación.
Tras mutuo acuerdo con el cliente, tenemos el siguiente listado de servicios
que debería de albergar la instalación domótica KNX:
La iluminación se deberá poder accionar tanto de forma centralizada, mediante
elementos de control de toda la instalación, como descentralizada, mediante
interruptores o sensores. Estos elementos serán capaces de encender, apagar,
y regular la iluminación. En según que zonas de la vivienda,
interactividad con detectores de movimiento y presencia, de manera que el
encendido de determinadas luces se ajustará al paso o presencia humana.
Para este caso se tendrá en cuenta la luminosidad proporcionada por la luz
natural, de manera que las luces se encenderán automáticamente en caso de
Las persianas se deberán poder accionar tanto de forma centralizada,
mediante elementos de control de toda la instalación, como descentralizada,
mediante interruptores y sensores. Estas podrán ser bajadas automáticamente
en caso de lluvia, y subidas también automáticamente para dejar pasar la luz
natural contribuyendo así al ahorro de energía evitando el encendido
innecesario de la luz artificial.
Podrá ser controlada la climatización a través de los elementos de control de la
instalación domótica, o mediante elementos de control de zona. También según
la temperatura exterior, horario, etc., podrá ser regulada la calefacción o el aire
acondicionado. En caso de no detectar presencia en ciertas zonas de la
vivienda, se podrá reducir la climatización para así contribuir con el ahorro
energético, y subir las persianas para permitir el paso de luz solar en caso de
que la temperatura sea fría.
3.1 Elementos de visualización y control de la instalación domótica KNX En la instalación domótica será necesaria la instalación de uno o mas dispositivos capaces de mostrarnos el estado de los elementos que se encuentran en esta.2.1 Pantalla táctil KNX .3. así como actuar sobre ellos. Utilizando los detectores de movimiento o presencia de la misma instalación domótica. Toda la instalación domótica KNX. capaz de conectar con la mayoría de empresas de recepción de alarmas mediante GPRS o vía IP utilizando una conexión ADSL convencional. Esta empresa esta especializada en el sector de la domótica y particularmente en el sistema KNX. climatización. se regulará automáticamente la iluminación y las persianas.1. ofreciendo un interfaz gráfico de la instalación KNX. persianas... de una forma sencilla e intuitiva.36 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Escenas de ambiente Se crearán determinadas escenas de ambiente en la instalación KNX. alarmas. Según la escena de ambiente elegida. mediante la cual es posible visualizar el estado y controlar las funciones de iluminación. se realizarán las tareas de seguridad cuando la vivienda se encuentre vacía. Su ámbito de aplicación será en el salón.1 Elementos de la instalación domótica KNX 3.2. con los servicios anteriormente comentados.2.1. etc.7’’ y 4096 colores. que podrán ser activadas mediante interruptores o mando a distancia. Central de alarmas Se instalará una central de alarmas compatible con el sistema KNX. En el caso de la instalación de nuestro ejemplo se ha optado por los siguientes: 3. con experiencia en la instalación de sus productos basados en este sistema tanto en edificaciones privadas como públicas por gran parte de Europa. filial española del fabricante alemán de mecanismos y sistemas para la instalación eléctrica Albrecht Jung GMBH & Co. Fig. se realizará mediante los productos que ofrece la empresa Jung Electro Ibérica.1.1 Pantalla táctil KNX Este dispositivo se trata de una pantalla táctil de 5.
a una dirección de su libreta.5 o superior.5 o superior.2 Central IP Este dispositivo permite visualizar el estado y controlar la instalación domótica KNX desde una red local. Mediante comando “keep alive” garantiza una conexión ininterrumpida. o una reconexión inmediata en caso de un fallo temporal del servidor de Internet. Así puede este aparato realizar funciones de programador anual con función astronómica y perfiles diarios. pudiendo sincronizarse con algún servidor horario de Internet. Además incorpora un programador semanal y una memoria capaz de albergar 24 escenas de ambiente diferentes. temporizadores y multiplexores que alberga en su interior. Fig. 3. También dispone de puertas lógicas y servicio de envio de e-mail en caso de alarma. Esto es posible debido a que este aparato hace la función de servidor Web.Proyecto Domótico 37 Gracias a la gran cantidad de puertas lógicas. permitiendo comprobar el estado y actuar sobre los elementos de la instalación KNX.3. Integra también funciones centrales y escenas para iluminación. montándola en una caja de empotrar y conectándola a la corriente eléctrica (230V AC). persinanas y climatización. o simulación de presencia.2. Para el acceso. Su instalación se puede hacer en vertical u horizontal. sencillamente disponiendo de un navegador Internet Explorer. y al bus KNX. . hay que acreditarse mediante Login y password. y accediendo de forma segura mediante un Login y password. versión 5.1.1.2 Central IP La central IP puede realizar también la función de servidor de fecha y hora para el bus KNX. La central IP conectada a Internet mediante un Router (ADSL). El acceso remoto se puede llevar a cabo desde cualquier ordenador en Internet que tenga Internet Explorer 5. o remotamente mediante Internet. es capaz de realizar funciones complejas en el sistema KNX.
como pueden ser los comandos de accionamiento o regulación.38 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Fig. etc. La central IP utiliza el puerto 80. 3. distinguiendo la necesidad de un . 3.2. las magnitudes físicas. Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su valor analógico para después enviarlo mediante un telegrama a través del bus KNX.1 Sensor de luminosidad A partir del fotodiodo que lleva incorporado este elemento. Opcionalmente se puede conectar un PC en la red local del router para poder manejar la instalación también en local.3 Acceso a la Central IP Para que esta conexión sea posible. este sensor mide la luminosidad ambiental de donde se encuentra convirtiéndola en una tensión analógica proporcional de 0 a 10V. Se utilizarán varios de estos dispositivos por la vivienda para favorecer la iluminación automática (ahorro energético).3.1. Estos elementos se encargan de captar información de su entorno.2. el router debe direccionar a la central IP las peticiones HTTP que le vengan desde el exterior. con la correspondiente dirección de destinatario.. para después enviarla a los actuadores mediante telegramas a partir del bus KNX. Para eso se puede utilizar la NAT (Network Address Translation) del router.2 Sensores y detectores necesarios En este apartado se comentan los sensores que serán necesarios en la instalación domótica de nuestro ejemplo.2. ya sea directamente o mediante un módulo de entradas analógicas.1.
y mojado de 10V.2. 3. Este dispositivo estará situado en el exterior de la vivienda y conectado a un transformador para calentarlo y evitar informar de una falsa precipitación si se le acumula agua sobre él. . En caso de estar seco marca un valor analógico de 0V. y la convierte en una tensión analógica proporcional de 0 a 10V.5 Detector de movimiento Este detector de movimiento tiene un alcance de hasta aproximadamente 12m (visión directa). se podrían subir y bajar las persianas de determinadas zonas automáticamente.2. se produce un contacto eléctrico que sirve para detectar y evaluar la caída de la lluvia.2. Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su valor analógico para después enviarlo mediante un telegrama a través del bus KNX. 3.1. colocándolo a una altura aproximada de 2.2.2.Proyecto Domótico 39 mayor o menor nivel de luz artificial.2m.2.3 Sensor Crepuscular Se trata de un sensor idéntico al de luminosidad. Con esta información.1.1.1.2.4 Sensor de temperatura Este sensor mide la temperatura ambiental. con la diferencia de que estará situado en el exterior para detectar el amanecer y el anochecer. por ejemplo. 3. Deberá ser conectado a un módulo de entradas analógicas del sistema KNX el cual será el encargado de interpretar su valor analógico para después enviarlo mediante un telegrama a través del bus KNX.2.2 Sensor de Lluvia Cuando se moja el circuito impreso de la superficie del sensor. La función principal del dispositivo será la de bajar las persianas en caso de lluvia. 3. o la de subir las persianas de las diferentes estancias. con sus mismas características.
ya sean los motores de las persianas. accionando un relé inversor conectado a una entrada binaria de la central en caso de activación. y avisar a la central de alarmas además de avisar mediante indicadores acústico y luminoso. de manera que si esta se supone vacía y la central de alarmas activada.7 Detector de humos Con este dispositivo se detectarán las primeras partículas que se generan al iniciarse una combustión.2. 3. activando o regulando. 3.2. o simplemente activar las luces a nuestro paso por las zonas que nos interesen. además de avisar mediante indicadores acústico y luminoso. para por ejemplo. Este elemento no se conecta al bus KNX.1. sino a la central de alarmas directamente. Otra opción interesante es la de ser usado para detectar alguna intrusión en la vivienda.1. Tendrá que estar situado a 30cm del suelo o del techo según el gas que nos llegue al domicilio. etc. y “actuar” en función de esta información recibida.1.40 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Este detector se conecta al bus KNX.). accionando un relé inversor conectado a una entrada binaria de la central en caso de activación. etc. Será instalado en el techo en determinadas zonas estratégicas.6 Detector de gas Este detector es capaz de detectar gases tóxicos y explosivos (gas natural. Estos elementos conectados al bus KNX.2. sino a la central de alarmas directamente. las luces.2. Este elemento no se conecta al bus KNX. se encargarán de interpretar los telegramas que vayan dirigidos a ellos. y enviará telegramas de un byte. . butano. y avisará a la central de alarmas. llamar a una escena de ambiente.3 Actuadores necesarios A continuación se comentan los actuadores necesarios en la instalación domótica de nuestro ejemplo. al detectar algún movimiento servirá para activar una alarma.2. 3.
controlará los cabezales mediante sus salidas electrónicas a Triac (Triodo para corriente alterna). funciones ampliadas de reenvío de estado.1 Actuador de regulación de la iluminación Este dispositivo es capaz de regular iluminación de tipo incandescente. actuará sobre estos elementos de una forma u otra.2.3.3 Actuador para climatización Este actuador esta especializado para controlar los denominados cabezales electrotérmicos de instalaciones de aire acondicionado y calefacción.Proyecto Domótico 41 3.2. Su función de protección solar ampliada permite la interacción de este aparato con el sistema de climatización y la detección de presencia. A . 3.1.1. todos. hasta 5 funciones de seguridad diferentes.3. permite un control de escenas para cada canal. a fin de poder proporcionar un ahorro energético adicional. 3. En función de la información que reciba de los telegramas del bus KNX. que funcionen a 230V AC. que estén conectadas a sus salidas o canales. etc.2.2 Actuador para persianas Este dispositivo acciona sus salidas para persianas.1. Dispone de objetos de comunicación que proporcionan un reenvío del estado al bus. tales como luces y persianas. una función de protección solar ampliada.3. rejillas de ventilación.1. consistente en un objeto de 1 byte que permite grabar y reproducir hasta 8 escenas. Este en concreto dispone de un número de 6 salidas.4 Pulsadores Lógicamente en la instalación domótica KNX debemos disponer de pulsadores para poder controlar dispositivos finales.2. posiciones forzadas y escenas incorporadas en el propio actuador. Según la información que lleven los telegramas de los cuales es destino. El programa de aplicación dispone de reconocimiento del final de carrera mecánico de la persiana. Además de los objetos de valor luminoso. 3. y halógenas.. así como indicación en caso de cortocircuito en alguno de sus canales.3.
2. como su armado y desarmado. regulación de la iluminación. De manera que estos al ser pulsados enviarán un telegrama al bus. diagnósticos. listado de eventos. con la información a realizar definida para esa tecla. . 3. El acoplador interpreta la orden que le llega del módulo de aplicación al cual esta conectado (en este caso un pulsador). A través del teclado podemos controlar todas las posibilidades de la central. la instalación KNX contará también con una central de alarmas que se encargará del control de intrusión (mediante los detectores de movimiento) y de las alarmas técnicas que puedan haber en la vivienda (detector de gas y de humos). o llamada de una escena de ambiente. llegará la correspondiente señal al acoplador.3. gestión de números pin. En el caso concreto de nuestra instalación. y en función de esta transmitirá por el bus un determinado telegrama. La comunicación con la empresa receptora de alarmas la realizará por TCP/IP por lo que estará conectada a Internet a través del router de la vivienda. Según su ubicación y el número de acciones que se desea que tenga el pulsador en esa zona.1. ejecución de comandos. pudiéndose comunicar con estos gracias a un interface KNX.42 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas diferencia de los clásicos interruptores y reguladores.5 Central de alarmas Como ya se ha comentado al principio del proyecto domótico. estos no estarán conectados a la corriente general de la casa. La central se conecta al interface KNX mediante un puerto RS-232. que es el utilizado por la gran mayoría de empresas receptoras de alarmas. un actuador. este dispondrá de un determinado número de teclas. los pulsadores consistirán en dos partes diferenciadas: Acoplador de bus empotrable: Esta es la parte que va directamente conectada al bus KNX. Teclado del pulsador: El teclado debe ir siempre conectado al acoplador de bus. sino al bus KNX. que tendrá que ser interpretada por el destinatario final. Al pulsarse una tecla. Utiliza el protocolo CONTACT-ID. y visualización de acontecimientos en el display. encargado de interpretarla y enviar el telegrama por el bus. por ejemplo. control de persianas. Este puede ser de accionamiento.
esta diera la tensión suficiente mediante dos acumuladores de 12V y así al menos garantizar temporalmente los servicios de seguridad (también se le informará al cliente de que será necesario un Sistema de Alimentación Ininterrumpida que al menos de servicio al router.2. transformando esta información en telegramas de 2 bytes. es conveniente que esta fuente de alimentación sea ininterrumpida. Su función es la de interpretar los valores que le lleguen a través de las entradas analógicas.). temperatura.2 Módulo de entradas analógicas Este dispositivo es necesario para todos aquellos dispositivos que nos proporcionan información de forma analógica y no pueden ser conectados directamente al bus (sensores.Proyecto Domótico 43 3.4. necesaria para dar alimentación a los numerosos dispositivos que se encuentran conectados a este. de luminosidad.3 Controlador P.1. para climatización Con este dispositivo podremos regular la temperatura de una zona de la vivienda. 3.I. pudiendo alimentar aproximadamente unos 64 componentes conectados al bus KNX. etc. ya que este es ajeno a esta fuente de alimentación en caso de apagón). 3. en la instalación será necesaria la presencia de los siguientes dispositivos. Este dispositivo necesitará una alimentación auxiliar de 24V AC para alimentar las entradas analógicas a las que estén conectados los sensores. Esta fuente suministra una corriente de 640mA. de manera que en caso de que la vivienda se quedara sin suministro eléctrico.1.4.4.4 Otros dispositivos necesarios en la instalación KNX Además de los ya comentados. Debido a que en la instalación domótica contamos con una central de alarmas.1 Fuente de alimentación KNX ininterrumpida El bus KNX ha de disponer de una alimentación eléctrica de 24V DC.1. para ser transmitidos por el bus KNX.2. con un consumo medio de 10mA cada uno. Esto lo conseguimos mediante la conexión de una fuente de alimentación KNX conectada al bus de la instalación. 3. el cual enviará al bus KNX los correspondientes telegramas al .2.2.1.
167) .3 Instalación40 En la siguiente imagen podemos observar de forma muy simplificada la instalación KNX y los elementos que la componen para obtener los servicios requeridos.1.2.3. 145) 40 Ver Anexo punto B.44 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas actuador o actuadores que controlen los cabezales de calefacción y/o de refrigeración.4 Módulo de comunicación USB A través de este módulo de comunicación podremos conectar un PC directamente a la instalación KNX mediante una conexión USB. el siguiente paso será configurar el comportamiento de los diferentes dispositivos. herramienta para el diseño y configuración de un sistema basado en KNX. Algunos de los dispositivos se utilizarán más de una vez en la instalación real. Actualmente este programa esta disponible en la tercera versión.2. Su principal cometido es posibilitar la configuración de cualquier dispositivo conectado al bus y realizar su puesta en marcha mediante el conveniente software instalado en el PC. Se conecta directamente al bus KNX ya que incorpora un acoplador de bus empotrable. 3. _________________ 39 Ver Anexo punto B. Características técnicas de los elementos del sistema KNX (pág.2 Puesta en marcha Una vez decidida y realizada la instalación domótica. el ETS3. 3. o para realizar algún cambio puntual del comportamiento de alguno o algunos de los dispositivos. 3.2. asignarles una dirección física a cada uno para su identificación dentro del bus. de manera que una vez realizada la configuración se habrá distribuido la inteligencia del sistema entre los diferentes componentes. Todo esto lo conseguimos mediante el programa ETS (Engineering Tool Software). que es independiente del fabricante de los dispositivos empleados.4. Planos KNX (pág. para después ponerlos en marcha y que toda la instalación comience a funcionar. La descripción y características técnicas de todos los elementos empleados en la instalación pueden ser observadas en el Anexo39. El uso de este programa tan solo es necesario para su puesta en marcha.2.
Proyecto Domótico 45 Fig. ahora tendremos que decidir la situación de estos y por donde discurrirá el cableado KNX/TP1. .3.4 Simplificación del sistema KNX a instalar Vistos los dispositivos necesarios para realizar la instalación KNX.
8. Su situación a la entrada de la vivienda facilita su armado al salir de esta. Dispone de una fuente de alimentación integrada. El interface KNX se conectará al bus mediante una regata en la pared. Se conectará al bus KNX a través de una regata en la pared. tanto al entrar como al salir de ella. y los dos hilos restantes (amarillo y blanco). a una altura accesible para el usuario (150cm aprox. En la vivienda objeto del proyecto. por debajo del suelo o a través de falso techo. Es imprescindible seguir todas las limitaciones que hay en una instalación KNX independientemente de su topología. además de tener una conexión cableada hasta el router de la vivienda mediante cable Ethernet. el cual se trata del YCYM 2x2x0.46 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas La distribución del cableado puede realizarse mediante regatas en las paredes. que dispone de cuatro hilos de color: rojo (+) y negro (-) para la línea de bus. montada en superficie. y la longitud mínima entre dos fuentes en paralelo (que no sucede en nuestro ejemplo) es de 200m. pueden utilizarse para aplicaciones adicionales. la distancia máxima entre la fuente de alimentación y un dispositivo del bus es de 350m. a una altura accesible para el usuario (150cm aprox. Existen distintos tipos de cables para realizar el tendido del bus KNX. incluso como línea de bus adicional. La instalación del cable bus y de la red eléctrica de fuerza se llevará a cabo en cajas de derivación independientes o con una partición que asegure el aislamiento entre ambas redes. la situación de los dispositivos que conforman el sistema KNX es la siguiente: Pantalla táctil KNX: Este elemento de visualización y control de la instalación se ubicará en una caja empotrada en la pared del recibidor de la vivienda.). Central de alarmas: Esta central se situará junto a la pantalla táctil en la pared del recibidor. pero el que se usará en nuestro ejemplo es el tipo más común. igual que a la red eléctrica. . Su situación es estratégica en el concepto de esta vivienda debido a que se encuentra a una distancia similar de las diferentes estancias y además permitirá controlar la instalación y activar diferentes escenas. en canalizaciones diferentes de la línia eléctrica de fuerza de 220V según especifica el REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión).). La distribución de las líneas de bus será de forma lineal realizando bifurcaciones en hacia las diferentes estancias o dispositivos cuando sea necesario. Se conectará a través del puerto RS-232 a la interface KNX que permitirá su integración al sistema KNX de la vivienda. la distancia máxima entre componentes es de 700m. Cabe decir que en nuestro caso solo se utilizarán los dos primeros. como que la longitud máxima de la línea son 1000m.
Habrá otro actuador de 2 canales en el salón para controlar las dos persianas que habrán en esta estancia. Será necesario conectarla a la red eléctrica general (220V AC). Este actuador estará situado en el carril DIN sobre el falso techo del pasillo. 4 canales). 4 persianas). Además también contará con una conexión cableada al router de la vivienda mediante cable Ethernet. salón y sala. Y finalmente otro actuador de 4 canales se ocupará de dar servicio a la iluminación de cocina. Fuente de alimentación ininterrumpida: Este dispositivo será instalado en el carril DIN que discurre por el falso techo del pasillo. nos bastará con un solo actuador de climatización de 6 salidas. De esta manera tenemos que con este actuador podremos controlar hasta 24 cabezales electrotérmicos. Cada habitación tendrá un canal de iluminación (4 habitaciones. Habrá un actuador de un solo canal que dará servicio al pasillo. 2 en el salón. Actuadores climatización: Para controlar los diferentes cabezales electrotérmicos de la calefacción y el aire acondicionado de la vivienda. Se colocará un actuador capaz de controlar dos persianas que dará servicio dos habitaciones (se supone dos adyacentes). Actuadores persianas: Se podrán llegar a controlar hasta 7 persianas diferentes en la vivienda. y la sala uno. el cual también estará sobre el falso techo del mismo. Además un último actuador de un canal se encargará de controlar la persiana de la sala. conectándose al bus sin necesidad de regatas. la cocina otro. Por lo que serán necesaria dos de estos actuadores para controlar las persianas de las 4 habitaciones. el pasillo tendrá también uno. (ver plano x). y una en la sala. Se colocará un actuador capaz de accionar y regular 4 canales diferentes. conectándose al bus KNX sin necesidad de regatas. Una en cada una de las habitaciones (4 habitaciones. Actuadores iluminación: Se tendrá que poder accionar y regular hasta nueve canales de iluminación diferentes en la vivienda. . donde cada una de ellas es capaz de controlar hasta 4 cabezales. pudiendo tener un control diferente de la temperatura de hasta 6 zonas.Proyecto Domótico 47 Central IP: La central IP se decide instalar en el carril DIN que se encuentra oculto sobre el falso techo del pasillo. en el carril DIN sobre el falso techo del pasillo que dará servicio a las 4 habitaciones adyacentes. el salón dos. Este dispositivo se alimenta mediante el propio bus KNX.
Todos los pulsadores se situarán a una altura accesible (100cm aprox. Se instalarán acoplados en superficie a la pared a una altura de 220cm aprox. En el salón se colocará un pulsador de 4 fases. en la cocina. otro en el pasillo. y para alimentarse (12V DC). y se conectarán al bus KNX mediante un acoplador de bus empotrado en la pared. concretamente habrá uno en el salón. y conectados al bus KNX. El detector de gases se colocará en la superficie de la pared a unos 30cm del techo para detectar fugas de gas natural. La sala dispondrá de un pulsador de dos fases que controle iluminación y persiana. El bus discurrirá hasta estos mediante regatas en la pared. . Se instalarán varios de estos detectores por la vivienda. de esta manera en estas estancias podremos controlar la iluminación y las persianas tanto a través del teclado del pulsador como de un mando a distancia. aproximadamente uno en cada extremo. que controlará los dos canales de iluminación y las dos persianas que habrán en este. y el detector de humos se colocará en el techo. Pulsadores: Se colocará un teclado de dos fases en cada una de las dos habitaciones pequeñas. y la seguridad para cuando la vivienda se suponga vacía con la correspondiente interacción con la central de alarmas. para controlar manualmente su iluminación.). y uno en cada una de las dos habitaciones más grandes. mediante la activación de la iluminación o de la climatización en los lugares donde haya presencia. Se conectarán cada uno a una entrada libre de potencial de la central de alarmas. el pasillo contará con dos pulsadores de una fase. para comunicarle la alarma en caso de detectarla. En la cocina se colocará un pulsador de una fase que controle la iluminación. Detector de gases y detector de humos: Se colocará un detector de cada en la cocina. Y finalmente. se opta por un teclado de cuatro fases con receptor vía radio para cada uno. En el caso de las dos habitaciones grandes. etc.48 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Detectores de movimiento: Se instalarán varios detectores de movimiento en la vivienda con la finalidad de mejorar el confort y el ahorro. que será capaz de controlar la iluminación y la persiana. Por lo tanto serán necesarios 5 detectores de movimiento..
Estas serán el salón.25mm2 de no más de 3m de longitud a un módulo de entradas analógicas. y a los que se encuentran en el mismo salón y en la sala. Controlador P. ya que este no debe superar los 3m. el pasillo. es decir. que les alimentará además de interpretar la información hacia el bus KNX.25mm2 de no más de 3m de longitud a un módulo de entradas analógicas. que les alimentará además de interpretar la información hacia el bus KNX. y uno en cada una de las habitaciones más grandes. Irá colocado a una altura de 220cm aprox.25mm2 de no más de 3m de longitud a un módulo de entradas analógicas. otro en cada una de las habitaciones más grandes. . Estos sensores se colocarán en la pared a una altura de 220cm aprox. Sensor de lluvia: En sensor de lluvia se ubicará en la terraza que da al salón en un punto que no tenga nada sobre él que le impida mojarse en caso de llover. Sensor de temperatura: Se colorarán cuatro sensores de temperatura en la vivienda.25mm2 de no más de 3m de longitud a un módulo de entradas analógicas. Uno de ellos en el salón.I. También uno de estos dos servirá al sensor de luminosidad ubicado en el pasillo. y uno en cada una de las dos habitaciones más grandes.Proyecto Domótico 49 Sensores de luminosidad: Dispondremos de sensores de luminosidad en algunas zonas de la vivienda. y se conectará mediante un cable recomendado de 0. la sala. cinco sensores. Sensor crepuscular: Habrá un sensor crepuscular en la pared de la terraza a la que da el salón con el fin de hacer saber al sistema KNX cuando amanece y cuando anochece. y se conectarán mediante un cable recomendado de 0. uno estará ubicado en el salón. Además se colocarán otros dos módulos en el salón. con el fin de tener una referencia de la temperatura exterior. y cada uno de ellos estará a un extremo del pasillo para facilitar el cableado que ha de llegar hasta los sensores ubicados en las dos habitaciones más grandes (donde cada una está en cada extremo del pasillo). de climatización: Se colocarán hasta tres de estos controladores en la vivienda. Estos sensores se colocarán en la pared a una altura de 220cm aprox. Se conectará mediante un cable recomendado de 0. Módulos de entradas analógicas: Se colocarán dos módulos de entradas analógicas de 4 canales en el carril DIN sobre el falso techo del pasillo. que servirán a los sensores ubicados en la terraza. y se conectarán mediante un cable recomendado de 0. y el último estará en la terraza a la que da el salón.
El bus discurrirá hasta ellos mediante regatas en la pared.) en una caja universal empotrada y conectados al bus KNX mediante terminales de conexión.50 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Se colocarán a una altura accesible (150cm aprox. se encontrará en la segunda habitación más grande. empotrado en la pared. este irá a parar al dispositivo mediante regatas en la pared . diagnosticado. etc. Módulo de comunicación USB: El módulo que permitirá conectar un PC al sistema KNX para que pueda ser programado. Se conectará al bus mediante terminales de conexión. a una altura de unos 10cm sobre el suelo.
habrá máquinas que tan solo formarán parte de esta red puntualmente (acceso wireless). En la reunión el comprador nos comunica que su intención es la de montar en el local una cafetería con acceso a Internet para sus clientes. Uno de los primeros pasos que debemos hacer es un dimensionado del número de usuarios que vayan a hacer uso de esta red.51 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas 4. por lo que el número de usuarios conectados al mismo tiempo puede ser bastante inferior. cuando la promotora venda alguno de los locales la empresa de instalación de redes se pondrá en contacto con el comprador para interesarse a que funciones lo quiere destinar. . tendríamos mas que suficiente para cubrir todos los posibles usuarios que se conecten a la red de área local. analizar si nuestra empresa puede ofrecer alguno de sus servicios. Debido a su tamaño (unos 100m2) se estima que el aforo estará alrededor de unas 50 personas. De esta manera. Le han comunicado su asociación con nuestra empresa y el tipo de servicios que ofrecemos y parece que esta bastante interesado y accede a reunirse con nosotros. La promotora nos da el comunicado de que está realizando los primeros pasos con un comprador interesado en el Local 2. y según estas. y si es así y el comprador esta de acuerdo. Redes exclusivas Nuestra empresa también se dedica a trabajar para el sector de pequeñas y medianas empresas (PYME’s) realizando las instalaciones de las redes que estas requieran. Además hay que tener en cuenta que no todo el mundo que vaya a la cafetería hará uso del servicio de Internet. 4. el cual depende directamente del tamaño que tenga el local y la distribución que se vaya a hacer de los accesos.1 Esbozo del proyecto Desde un primer momento podemos afirmar que lo que nos esta pidiendo nuestro posible cliente se trata de una Red de área local híbrida de cable y wireless dotada de un control de cara a los usuarios que a esta accedan para hacer uso de Internet. y deberán obtener una dirección IP dinámicamente para poder formar parte de ella. Tras mutuo acuerdo se toma la decisión de realizar un esbozo del proyecto y su coste aproximado. realizar un esbozo del proyecto y un primer presupuesto. La idea que nos plantea es que le interesaría que pudiera proporcionar acceso tanto a clientes que vinieran y utilizaran los PCs instalados en la propia cafetería. De esta manera en una primera aproximación podemos decir que con una red de clase C (254 IP’s) privada. como los clientes que vinieran con su propio portátil dotado de tarjeta de acceso inalámbrico. También hay que tener en cuenta que el tamaño de la red será variable y lo que es aún más importante.
1 Topología básica de la red de la cafetería El dibujo muestra de forma simplificada la topología que debe tener la red. 182) . además de una máquina que controle el acceso a Internet y realice su facturación41 correspondiente. También a uno de los puertos del switch tendremos conectada la máquina que hará de gateway en la LAN controlando también el acceso a esta de los equipos que hagan uso del acceso inalámbrico. Si utilizamos una red privada de clase C resultan 238 direcciones IP libres que pueden ser destinadas a clientes con acceso inalámbrico. Para que en la red tengamos cable y wireless unidos será necesaria la instalación en ella de un punto de acceso inalámbrico (AP) que haga de puente entre los dos medios de transmisión. Este gateway dispondrá de dos tarjetas de red. En este momento ya podemos realizar un dibujo de la posible red que se crearía para satisfacer las necesidades de nuestro posible cliente.4. la _____________________________ 41 Ver Anexo B. habrán realmente hasta 16 conectados al switch mediante cableado UTPcat5 al cual también tenemos conectado un AP que será el encargado de puente con el medio de transmisión inalámbrico de los PCs portátiles que pueden traer consigo los clientes de la cafetería.6. Según se ha acordado con el posible cliente el número a instalar de PCs fijos sería de 16. Lógicamente otro elemento imprescindible será un router DSL que nos de el acceso a Internet proporcionado por un ISP. donde una dará a la LAN de los clientes y la otra estará conectada al otro switch que facilita la interconexión entre el gateway. Fig. Tarificador de acceso a Internet (pág.52 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Por lo tanto debemos tener una puerta de enlace que controle los accesos a la red de área local. ya que en el caso del PC fijo local. Y la interconexión entre los diferentes elementos de la red la realizaremos mediante Switches.
_________________________ 42 Ver Anexo punto B. 185) . De manera resumida podemos decir que sería necesaria para crear la red42: 16 PCs Access Point (bridge entre los medios de transmisión inalámbrico y cable). El Access Point estará colgado a cierta altura en la pared. 2 switches. El cableado que va hasta los PC cliente. De esta manera tendremos dos redes a cada lado del gateway. por ejemplo. 4. 174) y Anexo punto B.7.Bibliografía 53 máquina que dispondrá del software de control de acceso a Internet y tarificación de los clientes. y el servidor WLAN.5. El PC tarificador en cambio.2. En el armario especial comentado anteriormente. ya que el cableado discurrirá por unas canaletas de PVC pegadas en la pared. 1 router de acceso DSL. e irá recorriendo el local por la pared mediante una canaleta hasta los puntos más cercanos a la ubicación de estos PC. Características de los elementos necesarios en la instalación de la Red exclusiva (pág. donde por una parte tendremos una red que será la zona destinada a PC clientes. 1 PC con sistema operativo Windows con el software de tarificación. también ubicaremos el switch 8 puertos. y el cable que lo une al switch irá por una canaleta individual. uno de 24 puertos y otro de 8. y otra que será la zona de control y tarificación. además de disponer del router que proporciona el acceso a Internet. Después los PC serán conectados a estas tomas mediante latiguillos. 1 PC con sistema operativo Linux implementado con las funciones gateway WLAN. en un punto estratégico del local. los datos de acceso a Internet para los clientes). y del router de acceso a Internet. Infraestructura de la instalación En cuanto a la infraestructura de la instalación. además del switch 24 puertos. Esquema de ejemplo de la Red exclusiva (pág. estará situado en el mostrador. partirá del switch 24 puertos que estará ubicado en un armario especial del mostrador. donde serán montadas tomas en superficie. esta será sencilla. 1 impresora de red (que nos imprimirá. de una impresora.
jungiberica.com/descarga/documentos/cat2007. Catálogo-Tarifa: http://www.es [15] Página web de Tecatel: www.es/download/catalogo-NX/2007/CATALOGO_KNX_2007. Carlos.C.zip [8] Jung Ibérica.com [12] Página web de Electrónicatel: www. 1ª edición) [2] Mataix Oltra.com [14] Página web de Fagor: www. Matías Maestro. Catálogo general de producto: http://www.com [13] Página web de Proyectos I. Ricard. ed: COIT(2006) [3] Molina González. ed: McGraw-Hill (2005. Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.54 Infraestructura Común de Telecomunicaciones e instalación domótica para un edificio de viviendas Bibliografía  Libros [1] Huidobro. Catálogo técnico KNX: http://www.T. ed: Edicions UPC (2004) [3] Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I. Metodología para la elaboración de proyectos y aplicaciones domóticas.pdf [7] Tecatel. José Manuel. Instalaciones automatizadas en vivienda y edificios.com . Moraleda Gareta. ed: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (2004) [5] Técnica de proyectos en instalaciones con EIB. ed: EIB  Catálogos [6] Televés. Ignacio R. Jordi. Infraestructuras Comunes de Telecomunicació.online-electronica.: www.proyectos-ict.C.T.com [11] Página web de Online Electrónica: www. Principios básicos.fagorelectronica.zip [9] Jung Ibérica.electronicatel.televes.).pdf  Otras fuentes: [10] Página web de Televés: www.televes.tecatel.. 1ª edición) [4] Fernández Valdivieso. El Proyecto Domótico. ed: Creaciones Copyright (2004. Catálogo 2007: www. Leopoldo.tecatel.jungiberica.es/download/catalogotarifa07/CATALOGO_TARIFA_17_07.com/espanol/producto/catalogos/catalogo.
gencat.jungiberica.es [31] Página web de Dell: www.3com.Bibliografía 55 [16] Página web del Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación: www.cype.coit.dvb.upm.es [21] Página web del Proyecto de Digital Video Broadcasting: www.dell.org [27] Página web de Proyectos Domótica: www.es [32] Página web de 3Com: www. S.net [24] Página web de Wikipedia: www.redhat.kernet.es [19] Página web de la Universidad Politécnica de Madrid: www.es [20] Página web de la Universidad de Oviedo: www.org [22] Página web de Casadomo: www.cimabox.net [18] Página web de CYPE Ingenieros.casadomo.com [23] Página web de Domótica: www.simonconnect.es [26] Página web de Konnex Association: www.es .domotica.wikipedia.A.es [17] Página web de la Generalitat de Catalunya: www.es [30] Página web de Kernet: www.knx.es [33] Página web de Red Hat: www.uniovi.proyectosdomotica.com [29] Página web de Simon Connect: www.: www.com [28] Página web de Cimabox: www.org [25] Página web de Jung Ibérica: www.
Yuneidys Hernández
Los Medios de Comunicacion123
4.Estado Del Arte
Más de sepiaaaa
Rubricas Tec Industrial Bach
20140130095106.Philips Sistemas de Control de Interior
practicas2006.pdf
Tarifa Variadores Abb
KNX Control de Edificios SIEMENS 2008
unidad8_actividad5.pdf
unidad8_actividad10.pdf
unidad8_actividad7
unidad8_actividad13
unidad8_actividad8
unidad8_actividad9
unidad8_actividad4
Perfil Profesional Del Tecnico de Nivel Medio en Electronica
terapia en red.docx
Satélites de Órbita Terrestre Baja
ENTEL Revista Noviembre 14
AmkMalala
Auditoria-Informatica_(1)[1]
Power Point IT
Trabajo Sobre Comunicación

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto