Source: https://es.scribd.com/document/95091164/Decreto-Supremo-No-24721
Timestamp: 2017-05-28 22:50:37+00:00

Document:
Decreto Supremo No. 24721
ScribdExplorarEXPLORAR POR INTERESESCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyNAVEGAR POR TIPO DE CONTENIDOLibroslibros de audioNoticias y revistasPartiturasSubirIniciar sesiónRegistrarseOpcionesUnirseIniciar sesiónCargarDecreto Supremo No. 24721Cargado por Jorge CassabPipe (Fluid Conveyance)PressureWeldingRoadRegulation0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDECRETO SUPREMO NO. 24721 23 DE JULIO DE 1997 REGLAMENTOS DE LA LEY DE HIDROCARBUROS."CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de hidrocarburos N° 1689. Que la citada ley dispone su reglamentación por el Poder Ejecutivo. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTICULO UNICO.- Apruébanse los siguientes Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos N° 1689 de 30 de abril de 1996, cuyos textos en anexos forman parte del presente Decreto Supremo. I) Reglamento para Construcción y Opeción de Estaciones de Servicio de Gas Natural Comprimido (GNC), que consta de 15 capítulos, 70 artículos y 10 anexos. II) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que consta de 15 capítulos, 73 artículos y 14 anexos. III) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Almacenaje de Combustibles Líquidos, que consta de 15 capítulos y 71 artículos. IV) Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Garrafas, que consta de 16 capítulos, 81 artículos y 8 anexos. V) Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos, que consta de 17 capítulos, 76 artículos y 13 anexos. VI) Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos, que consta de 10 títulos y 70 artículos. Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y sin Cartera Responsable de Desarrollo Económico, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete años. FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Victor Hugo Canelas Zannier, Alfonso Erwin Kreidler Guillaux, José Guillermo Justiniano Sandoval-MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés." REGLAMENTO No. 24721/1997 La Paz, 23 de julio de 1997 REGLAMENTO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y ABANDONO DE DUCTOS EN BOLIVIA Capítulo I Principios Generales
Artículo 1. -El presente Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos, se aplicará a todas las actividad de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Capitulo II. Definiciones Y Denominaciones
operación y abandono de ductos para el transporte de hidrocarburos. "MOP" Es la presión máxima de operación del ducto o de una parte del mismo..8" Es la norma ASME B31.Este Reglamento se aplicará al diseño. Amoniaco y Alcoholes". "ASME B31.
Capitulo III. "Soldadura de Campo" Es la unión de la tubería y/o de sus accesorios después del proceso de fabricación. Anhydrous Ammonia. "Solicitud" Es la solicitud de aprobación en cumplimiento al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. & Alcohol's).
. "Tanque" Es la instalación construida para almacenar el petróleo u otros hidrocarburos líquidos. a partir de la fecha de su aprobación por Decreto Supremo. "Accesorios" Son los componentes diferentes a la tubería y que cumplen con las especificaciones de presión de acuerdo a las normas técnicas y de seguridad.4-92 de la American Society of Mechanical Engineers.Para la aplicación del presente reglamento. "Estación" Es la instalación utilizada por la Compañía en conexión con la operación del ducto y que esta referida a instalaciones para el bombeo. construcción. 4" Es la Norma B31. "Reglamento de Transporte" Es la Reglamentación del Transporte de Hidrocarburos por Ductos de fecha 31 de Octubre de 1996. titulada "Sistemas de Transmisión y Distribución de Gas" editada en fecha 7 de diciembre de 1995 (Gas Transmission and Distribution Systems). "Desactivar" se entiende por el retiro temporal del servicio de un ducto. "ASME" Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of Mechanical Engineers).8-1995. "AME B31 . De la Aplicación Artículo 3. "Ducto HVP" Es el ducto que transporta hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en estado liquido o casi liquido con una Presión Absoluta de Vapor mayor a los 15.954 PSIA (110 kPa) a 100 °F (37. compresión. "Suceso" Cosa que sucede especialmente cuando es de alguna importancia. "Ingeniero de la Compañía" Es la persona designada por la Compañía para efectos de la aplicación del presente Reglamento. Gas Licuado de Petróleo. durante el cual la temperatura mínima ha sido de 41 °F (5 °C ) o mayor. se establecen las siguientes definiciones y denominaciones: "Abandono" Es el abandono temporal o permanente del servicio de acuerdo a lo especificado en este Reglamento. "Compañía" Es aquella Compañía a la cual la Superintendencia de Hidrocarburos le ha otorgado una concesión para el transporte de hidrocarburos por ductos o se encuentra realizando el tramite para obtenerla. regulación de presión. "Licencia de Operación" Es la licencia otorgada por la Superintendencia de Hidrocarburos a la Compañía para que inicie sus operaciones.Articulo 2. en cumplimiento al Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. "Superintendencia" Es la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial. incluyendo el terreno y otros instalaciones que están en conexión con la misma.8 °C). Hecho delictivo o accidente desgraciado. editada en fecha 1 de febrero de 1993 (Liquid Hydrocarbons. "HVP" Vapor de alta presión (High Vapor Pressure). titulada "Sistema de Transporte para Hidrocarburos Líquidos. "SMYS" Es la resistencia mínima especificada.. "Periodo Estacional" Es el período de un año calendario o un tiempo menor. Liquid Petroleum Gas. medición y almacenaje.
caminos secundarios. construya. operación o abandono de un ducto. ferrovías u otros servicios. excepto en el caso del inciso c) del Articulo 8 y en cumplimiento del inciso b) del Articulo 15 del Reglamento de Transporte..
. sin la previa aprobación de la Superintendencia.Los Títulos II al VII no se aplican a los ductos existentes que han obtenido una concesión administrativa con anterioridad a la fecha de aprobación del presente Reglamento por Decreto Supremo. construido. manual de operaciones y planes para desactivar ó reactivar un ducto. no es necesaria la aprobación previa de la superintendencia. c) Las disposiciones contenidas en la norma ASME B31. Para la ejecución de proyectos cuyo costo es menor a Setenta y Cinco Mil Dólares Americanos (75. deberán presentarse a la superintendencia: i) Planos típicos de la estabilización de los declives propuestos a utilizarse en la ruta. sendas. La Compañía no deberá poner en ejecución ningún diseño. d) La Superintendencia deberá aprobar los planos de detalle referidos en el inciso precedente. tales proyectos y reparaciones tendrán que efectuarse conforme a las estipulaciones del presente Reglamento. para el cual las normas no están establecidas en el presente Reglamento.Cuando una Compañía realice un contrato para la provisión de servicios relacionados con el diseño. prevalecerán las del Reglamento en la extensión de la inconsistencia. manual de operaciones o planes para desactivar o reactivar un ducto. o abandonado de acuerdo a: a) Las disposiciones de este Reglamento. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME. Articulo 6.000 US$) o para reparaciones de emergencia.Cuando una Compañía diseñe. Diseño Articulo 8. construcción.4 que se aplican a los ductos que transportan hidrocarburos líquidos. no obstante. ii) Planos típicos de los ensambles que se proponen utilizar en la ruta propuesta del ducto. sin embargo. la Compañía deberá presentar para su aprobación por parte de la Superintendencia cualquier diseño. No son aplicables los requerimientos de aprobación de la Superintendencia para los reportes indicados en los Títulos II al VII del presente Reglamento.
Capitulo IV. programa de mantenimiento. especificación. para proyectos cuyo costo es menor a Setenta y Cinco Mil Dólares Americanos (75. el contrato deberá estipular que la provisión de estos servicios este de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. Disposiciones Generales Articulo 5..Deberán tomarse en cuenta para el diseño y selección de la ruta. especificación. operado. los siguientes aspectos: a) Cuando la ruta propuesta para un ducto cruce carreteras nacionales. programa de mantenimiento. Articulo 7.. c) A requerimiento de la Superintendencia..8 que se aplican a los ductos que transportan hidrocarburos gaseosos. TITULO II SELECCIÓN DE LA RUTA Y DISEÑO Capítulo I. b) Como parte del diseño de un ducto. deberán presentarse a la superintendencia los planos típicos que se proponen utilizar para tal efecto. la Compañía mantendrá los archivos pertinentes de tal modo que la Superintendencia podrá requerir los reportes caso por caso. deberá asegurarse de que el ducto sea diseñado. opere o abandone un ducto.000 US$) .Articulo 4. b) Las disposiciones contenidas en la norma ASME B31. deberán presentar para su aprobación los planos de detalle de cualquier sección del ducto.De acuerdo al presente Reglamento.. Cuando exista cualquier inconsistencia entre el Reglamento y las normas referidas en los incisos b) y c).
. construidos y operados de acuerdo con los requisitos establecidos en función a la Clase de Ubicación según la norma ASME B 31. iii) Mantener cualquier otro servicio que sea esencial para la seguridad del personal. Articulo 12.Para el diseño de control de roturas.Capítulo II Tuberías HVP Articulo 9.8.. 1333. para detectar condiciones peligrosas de operación y activar alarmas. en los siguientes casos: i) Si el ducto esta destinado a llevar hidrocarburos en estado líquido ó gaseoso.Todos los sistemas de ductos que transportan hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en estado liquido o casi liquido con una presión absoluta de vapor mayor a los 15. b) La Superintendencia deberá aprobar el diseño al que se hace referencia en el inciso a) anterior. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel requerido por las normas ASME. ii) Operar un sistema de iluminación de emergencia para la evacuación segura del personal de la estación y para la aplicación de los procedimientos de emergencia.. Ley de Medio Ambiente No. c) Sistemas operativos de protección.
b) Estar equipados con sistemas tanto manuales como automáticos para detectar condiciones peligrosas de operación y activar alarmas u otra manera de responder a tales condiciones... .8.Las estaciones deberán estar diseñadas para que el nivel de ruido durante las operaciones esté de acuerdo con los límites del nivel de sonido establecido en el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica.8 °C) (ductos HVP). Estaciones de Compresión. deberán tomarse en cuenta: a) El diseño de control de roturas deberá ser puesto a consideración de la Superintendencia para su aprobación antes de la construcción de un ducto. b) Instalaciones para la eliminación de desechos inherentes a la operación de la estación. de acuerdo a las no del medio ambiente. usando las prácticas aceptables de la industria. Bombeo y Medición Articulo 11. Articulo 13.Las estaciones deberán estar diseñadas para garantizar el acceso adecuado de personal durante todo el año. ii) Si el ducto será probado con un fluido líquido ó gaseoso. tanto manual como automático...Las estaciones deberán estar diseñadas para minimizar el ingreso de personal no autorizado y ajeno a las a las instalaciones.Las estaciones de compresión o de bombeo deberán: a) Estar equipadas con una fuente de energía alterna capaz de: i) Operar el sistema de paro de emergencia de la estación cuando haya cortes de energía. Anexo 6. Articulo 14.Las estaciones deberán estar equipadas con: a) Instalaciones Y servicios adecuados para el personal de operación. d) Accesorios limitantes de presión establecidos de acuerdo a la norma ASME B 31.
Capitulo IV.954 PSI (110 kPa) a 100 °F (37. Articulo 15. deberán ser diseñados. Diseño de Control de Roturas Articulo 10.
Los tanques deberán estar equipados con alarmas que alerten cuando exista la posibilidad de rebalse por exceder su capacidad de almacenaje. Instalaciones de Almacenaje de Petróleo Articulo 16.. la Compañía identifica una desviación de las especificaciones detalladas en el Articulo 18 y propone aceptar esta desviación.
Capítulo III. b) El programa referido en el inciso a) puede incluir los requisitos establecidos en una norma reconocida por la industria.Para la aprobación de la Superintendencia y tomando en cuenta el Articulo 20 del presente Reglamento. las temperaturas de diseño de operación otras condiciones de operación. b) Disponer de caminos de acceso en todo tiempo y que estén habilitados permanente para el uso del equipo contra incendios instalado y ubicado en el sitio o en las cercanías de dichas instalaciones.Cuando se construya un ducto deberá: a) Existir un programa de control de calidad que garantice que la tubería y los accesorios a ser utilizados cumplan las especificaciones establecidas en el Artículo 18. Desviaciones de las Especificaciones Articulo 20. deslizamientos. deberá ser puesta en conocimiento de la Superintendencia. para el diseño de un ducto se deberán establecer: a) Las especificaciones detalladas de la tubería y de los accesorios propuestos a ser utilizados en el ducto. si el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME. Articulo 17. iv) El MOP.. La descripción general del programa referido en el inciso a).Si durante la fabricación de la tubería y/o de los accesorios a ser utilizados en un ducto.
TITULO III MATERIALES
Capitulo I.. ii) Restricciones y requisitos inherentes a la fabricación de la tubería y sus accesorios. Programa de Control de Calidad Articulo 19. c) Incorporar las instalaciones y requisitos especificados en los Artículos 54 y 58 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. iii) Referencias a códigos que sean aplicables y normas con relación al material.Capitulo V.
Capitulo II.. caída de piedras o fallas geológicas. Los tanques de almacenaje deberán: a) Estar ubicados en áreas libres de inundaciones.
. b) Las especificaciones detalladas referidas en el inciso a) deberán contener: i) Alcance de las especificaciones. la Compañía deberá remitir a la Superintendencia para su aprobación un informe describiendo la desviación y las razones por las cuales propone que sea aceptada. Especificaciones Artículo 18. c) La Superintendencia aprobará las especificaciones referidas en el inciso a).
Capitulo II. según corresponda. iv) Procedimientos para el examen de las pruebas no destructivas.. e) Cuando una Compañía decida llevar a cabo la soldadura por gas o soldadura de arco. Estas especificaciones.En caso de incumplimiento de los estándares de aceptabilidad se procederá como sigue:
a) Cuando una imperfección contenida en la soldadura no cumpla con los estándares de aceptabilidad de imperfecciones referidas a los estándares de la norma ASME.4 o ASME B31. procedimientos. los exámenes de las pruebas no destructivas de las juntas de soldadura deberán efectuarse de acuerdo con los estándares de la norma ASME. requisitos y normas establecidos en el programa de soldadura de campo para la construcción del ducto. la junta de soldadura de campo deberá rehacerse o remplazarse de acuerdo a dichos estándares. vi) Requisitos para la calificación de inspectores de la soldadura de campo. cuando se realice la soldadura de campo de la tubería.8. Programa de Soldadura de Campo Articulo 21.. aprobado por la Superintendencia en cumplimiento al inciso (c). requerimientos o normas señaladas en la ASME B31. debiendo la Superintendencia estar informada al respecto. d) El programa de soldadura de campo referido en el inciso (b) deberá establecer: i) Especificaciones de soldadura de campo. iii) Requisitos para la calificación de los procedimientos de la soldadura de campo.Cuando la Compañía realice soldadura de campo. procedimientos o estándares referidos en cualquiera de los párrafos (d) (i) al (v) y del (vii) al (ix). procedimientos. Articulo 23. deberán estar sujetos a la aprobación de la Superintendencia c) La Superintendencia deberá aprobar las especificaciones.
. deberá: i) Adoptar las especificaciones. v) Requisitos para la calificación de los soldadores de campo. procedimientos. requisitos y normas fijadas en el programa de soldadura de campo referido en el inciso (b) si éstas garantizan un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por las normas ASME.El programa de soldadura de campo: a) Deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones. ii) Procedimientos de soldadura de campo. requisitos o estándares del programa de soldadura de campo. deberán ser presentados para su aprobación para los propósitos señalados en el inciso (c) Artículo 22. Incumplimiento de los Estándares de Aceptabilidad. b) Sujeto al inciso (e). así como también las especificaciones.TITULO IV SOLDADURA DE CAMPO Capítulo 1. cada una de las especificaciones. procedimientos. requisitos o normas establecidos en el programa de soldadura en la construcción del ducto. tomando en cuenta el Articulo 23. procedimientos. vii) Requisitos para la calificación del personal encargado de realizar los análisis de las pruebas no destructivas. viii) Los estándares de aceptación de las imperfecciones ix) Los procedimientos para reparar o remover los defectos de la soldadura de campo.
si el mismo garantiza por lo menos un nivel de seguridad equivalente al provisto por las normas ASME
. cuando a juicio de tal persona. iv) Autorizará a una persona para que pueda detener la construcción. Articulo 26.Cuando la Compañía contrate la prestación de servicios de terceros para la construcción de un ducto y aquellos son provistos: a) La Compañía informará a cada contratista sobre: i) La presencia de cualquier condición especial relacionada con la construcción del ducto.Cuando la seguridad pública pueda ser afectada en forma adversa por la construcción del ducto1 deberán tomarse todos los pasos razonables para asegurar que: a) Las actividades de la construcción no estén creando situaciones de riesgo para la población. iii) Tomará todos los pasos razonables para que las actividades se lleven a cabo de acuerdo al manual de seguridad de construcción referido en el Articulo 26. deberá contener: i) Las prácticas y procedimientos generales de seguridad que deben seguirse en la construcción del ducto. ii) Informará al contratista sobre prácticas y procedimientos especiales de seguridad necesarios por las condiciones o características especificas de la construcción. o estuviera creando una situación de riesgo para cualquier persona en el sitio de la construcción. iv) El nombre o posición de la persona autorizada en cumplimiento al Articulo 24. Articulo 25.. debido a las condiciones o características especificas de la construcción. la misma: i) Informará al contratista sobre la presencia de cualquier condición especial relacionada con la construcción del ducto. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION Articulo 24. ii) Las prácticas y procedimientos especiales de seguridad necesarios para las condiciones o características específicas para la construcción del ducto. ii) Las prácticas especiales de seguridad y los procedimientos requeridas. inciso (b) (iv) b) La Superintendencia aprobará el manual de seguridad de la construcción del ducto referido en el inciso anterior.La construcción del ducto se hará de acuerdo al Manual de Seguridad de Construcción aprobado por la Superintendencia.b) La Superintendencia aprobará el informe de ingeniería referido en el inciso a) dentro de los 10 días siguientes. b) Cuando el contratista esta trabajando con empleados de la Compañía.
b) Las personas localizadas en el sitio de la construcción sean informadas de las prácticas y procedimientos que se tienen que seguir para su seguridad. v) La Compañía será responsable ante el contratista de identificar y localizar las instalaciones de servicio disponibles. la actividad de construcción no estuviese siendo realizada de acuerdo con el manual de seguridad de la construcción. iii) Una descripción del método o programa autorizado para cumplir con las responsabilidades de la Compañía señaladas en los Artículos 24 y 25. TITULO V CONSTRUCCIÓN Capitulo I.. si el informe muestra que a pesar de tal imperfección el diseño garantiza un nivel de seguridad por lo menos equivalente al generalmente aceptado por los estándares de la norma ASME.. observando lo siguiente: a) El manual propuesto de seguridad de construcción del ducto remitido a la Superintendencia. referido en el Artículo 26.
a fin de permitir localizarla en cualquier lugar. La inspección señalada deberá ser ejecutada por un inspector calificado. para verificar si la misma está siendo realizada de acuerdo a las normas y procedimientos que se establecen en el presente Reglamento. las áreas de derecho de vía y de trabajos temporales. Las líneas de distribución deberán contar con un cable. i).Cuando una Compañía decida construir un ducto.
Capitulo II.Cuando un ducto cruce un servicio o carretera. Requisitos de Medio Ambiente Articulo 28. deberán ser restituidas conforme a las estipulaciones del Articulo 76 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. la Compañía deberá incorporar o referirse a las disposiciones relativas a la salud ocupacional y la seguridad de las personas para los proyectos de construcción.Antes de que una Compañía inicie la construcción del ducto. la Compañía deberá tomar las previsiones necesarias para que durante su construcción y mantenimiento no ocasione ninguna interferencia con el uso del servicio o carretera. inspeccionará la construcción para asegurarse que esté de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y con los compromisos hechos por la Compañía en su solicitud de concesión.. que estará unido a la tubería de plástico.La Compañía deberá implementar los procedimientos del medio ambiente establecidos por la Secretaria Nacional de Energía y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.Cuando sea construido un ducto. Articulo 29. una copia de la Declaratoria de Impacto Ambiental del ducto emitida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en cumplimiento del Reglamento correspondiente. Este documento deberá presentarse juntamente con el Programa de Prevención y Mitigación y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental. así como a otras disposiciones conexas. la misma o un agente independiente de cualquier empresa constructora contratada por la Compañía.c) Una copia del manual aprobado de seguridad de la construcción del ducto de la Compañía o de partes relevantes del mismo.
. Derechos de Vía y Áreas de Trabajo Temporal Articulo 27. Inspección Articulo 31. como se establece en el Reglamento de Transporte. Capitulo V. Cruce de Servicios y Carreteras Articulo 30...La Compañía deberá realizar las pruebas de presión del ducto principal y de las tuberías de sus estaciones de compresión o bombeo.
Capitulo III. La superintendencia inspeccionará o decidirá auditajes técnicos de la construcción.
TITULO VI PRUEBAS DE CAMPO
Capitulo I. antes de la puesta en operación del ducto. Programa de Pruebas de Presión Articulo 32...
Capitulo IV.. deberá mantenerse en cada lugar de la construcción y al alcance de todas las personas involucradas en la misma d) En relación a lo estipulado en el inciso a). de acuerdo al programa de pruebas de presión referido en este Articulo y los Artículos 36 al 42. deberá presentar.
ii) Los procedimientos de seguridad que se implementarán durante la prueba. Articulo 38.8 Articulo 37. iv) Los procedimientos que se utilizarán durante el llenado del ducto. deberá especificar la fecha y firmar los registros.Antes de que la tubería y sus acceso utilizados en la construcción de un ducto.Los ductos que sean probados con un fluido liquido: a) Serán sometidos a una prueba combinada de resistencia y fuga con una duración de 24 horas.4 o la ASME B31. de acuerdo a prueba. deberá: a) Presentar a la Superintendencia para su aprobación el manual de pruebas de presión.
. de presión especificada en ASME B31.. las medidas de protección del medio ambiente y si alguna tuviera que ser implementada. c) El manual de pruebas de presión referido en el inciso a).Los instrumentos de registro de presión y temperatura usados en una prueba de presión.En caso de que la Compañía cambie la fecha de la prueba de presión. la presurización y despresurización del mismo... deberá establecer los procedimientos de prueba y una descripción detallada de: i) Los instrumentos que se utilizarán y el grado de precisión y la calibración de los mismos. debiendo presentar a la superintendencia la siguiente información: a) Diagrama de la sección de la prueba de presión que indique la porción de la tubería que será probada y donde sea apropiado. d) Ejecutarlo de acuerdo al manual de pruebas de presión aprobado por la Superintendencia
Capitulo II. la configuración y parámetros físicos de la tubería y accesorios que serán probados. si el manual por lo menos proporciona un nivel de seguridad equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME. diagramas de prueba y cualquier otro resultado referido en la norma ASME B31. la misma deberá: a) Ejecutarse bajo la directa supervisión de la Compañía o un agente autorizado por la misma. la temperatura del suelo y la temperatura del aire. b) El agente referido en el inciso a) deberá ser independiente de cualquier contratista que lleve a cabo el programa de pruebas de presión y de cualquier contratista que haya construido ductos. c) Confirmación de que puede conseguirse el permiso requerido de otra autoridad que no sea la superintendencia con relación al uso y disposición del agua que será utilizada para la prueba hidrostática. Articulo 33. b) La fecha propuesta para hacer la prueba de presión.El programa de pruebas de presión se basará en la información presentada de conformidad al Articulo 33 y de acuerdo al manual de pruebas de presión señalado en el inciso b) del Articulo 34.Cuando la Compañía realice una prueba de presión.Cuando una Compañía realice pruebas de presión en un ducto. deberán situarse de tal manera que se obtengan medidas precisas de temperatura y presión para el valor medio de la prueba y donde sea aplicable. b) La Superintendencia aprobará el manual de pruebas de presión al que se hace referencia en el inciso a).. Requisitos Generales de la Prueba Hidrostática Articulo 35..
Articulo 34.. por lo menos 48 horas antes de que la nueva prueba esté programada para llevarse a cabo. c) La Compañía o el agente referido en el inciso a).4. iii) El fluido de prueba y aditivos empleados. la misma deberá notificar a la Superintendencia. v) El criterio con el cual se evaluarán los resultados de las pruebas. deberán ser sometidos a pruebas de presión.
Articulo 41.5% de la prueba mínima de resistencia especificada en la ASME B31.Cuando los cálculos muestren que la presión resulta en un esfuerzo mayor al 90% del SMYS en cualquier lugar a. Articulo 40. si se demuestra que la misma no seria un indicador confiable del rendimiento de la sección en prueba. a no ser que la Compañía demuestre a satisfacción de la Superintendencia..Cuando una tubería que será probada pasa por una inspección visual completa referida en el inciso 38 (c)..4.. Articulo 44. e) No obstante el inciso (c). Solicitudes para la Licencia para el Inicio de Operación
.. Articulo 45.5 MOP.4 o de la ASME B31. ii) Tubería completamente expuesta. d) La prueba de resistencia a la que hace referencia el inciso c) deberá consistir en: i) Por lo menos cuatro horas de duración a una presión mínima de 1.volumen. la prueba de presión no deberá exceder la presión que resulte de un esfuerzo mayor al 100% de SMYS en cualquier lugar a lo largo de la sección probada. Articulo 39. no se requiere tal prueba de fuga para: i) Ensamblajes fabricados. ó ii) Por lo menos una hora y media de duración a una presión mínima de 1.4.La Superintendencia puede ordenar a la Compañía volver a probar un ducto o parte de una sección del mismo de acuerdo al presente Capitulo. adiciones y retiro de fluidos de prueba. Articulo 43. lo largo del sector a probarse: a) Deberá trazarse una curva de presión .Cuando pre-ensambles de tubería probados con anterioridad o segmentos de los mismos hayan sido instalados en un ducto..volumen durante la prueba para detectar cualquier desviación en esta sección.Todas las pérdidas de presión. deberán ser probadas de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente Articulo y en la ASME B31. C) No obstante lo indicado en el inciso a). Articulo 42. las pruebas se harán de acuerdo con la norma aplicable especificada en la ASME B31.. que se requieran para mantener la presión de prueba. b) No se requiere un curva de presión .Cuando los tanques de almacenaje sean probados a presión. las secciones de la tubería HVP en áreas de ubicación diferentes a las áreas de Clase 1. que las consideraciones de ingeniería para la prueba no son razonables. el que sea aplicable.8. donde se requiere una inspección visual completa para detectar fugas durante la prueba de resistencia. iv) Cuando los ensambles o la tubería formen parte de un ducto de baja presión de vapor o estén situados en un ducto HVP Clase 1.. deberán ser registradas y conciliadas con los datos de prueba dentro del grado de precisión de los instrumentos. iii) Tubería probada con anterioridad.b) La prueba de resistencia y fuga (goteo) referida en el inciso (a) deberá iniciarse con una prueba de resistencia de por lo menos cuatro horas de duración. el número de soldaduras en la instalación no sujetos a una prueba de presión deberán ser minimizados hasta un punto práctico.La prueba de resistencia no debe estar bajo el 97.25 MOP.
TITULO VII LICENCIA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN
Una vez cumplidos los requisitos establecidos. la que deberá: i) Identificar las normas bajo las cuales el ducto o una sección del mismo ha sido diseñado y construido.En cumplimiento del Reglamento de Transporte. iii) Cuando sea aplicable. excepto donde la imperfección fuese aprobada por la Superintendencia en cumplimiento del Articulo 23. como la medida entre las juntas soldadas. . está exento de los requisitos para la obtención de la licencia para iniciar sus operaciones. iv) Declarar que el ducto o una sección del mismo puede ser habilitado sin riesgo para transportar hidrocarburos d) Cuando una Compañía solicite la licencia para.Aprobaron los exámenes no destructivos de acuerdo a los procedimientos presentados en cumplimiento al Artículo 21. inciso (d) (iv).
Capitulo II.Articulo 46. además de la información señalada en los incisos a). inciso (a)
e) Cuando una Compañía solicite la licencia para habilitar e iniciar la operación de una parte del ducto reparada o reemplazada. inciso d) (i) y (ji). la Compañía deberá incluir en la solicitud. además de la información indicada en los incisos a). . Exenciones de la Licencia de Operación Artículo 47. la longitud final de la tubería pre-probada e instalada. ii) La ubicación de la sección reparada o reemplazada. b).Fueron hechas de acuerdo a las especificaciones de soldadura de campo y procedimientos establecidos en cumplimiento al Articulo 21. haciendo referencia al numero del poste de señalización del kilometraje del ducto. c) y d): i) Certificado u orden de la Superintendencia bajo el cual el trabajo fue llevado a cabo. La Compañía que opera el ducto o una sección del mismo. deberá informar a la superintendencia de:
. inciso (a) ii) La ubicación del poste de señalización del kilometraje y la elevación de la parte final aguas arriba del sector probado. b) Una copia de la conciliación del registro de las pérdidas de presión con los cambios de temperatura registrados y las adiciones y retiros de los fluidos de prueba referidos en el Artículo 42. un ducto o una sección del mismo que cuente con la licencia de operación ó que estuviera en operación con anterioridad a la fecha de aprobación del presente Reglamento y que requiere de una prueba de presión.. c) Una declaración jurada por un Ingeniero de la Compañía. iniciar la operación de una sección del ducto que es parte de un nuevo ducto principal. la Superintendencia otorgará la respectiva licencia de operación en conformidad al Articulo 21) del Reglamento de Transporte.Cuando una Compañía solicite a la Superintendencia licencia para iniciar la operación de un ducto o una sección del mismo. excepto donde un desvío ha sido aprobado en cumplimiento al artículo 20. dentro de los siete días desde que la Compañía ha instalado el ducto o una parte del mismo y lo ha puesto en servicio. b) y c): i) El MOP solicitado en la cabecera del ducto de la parte probada en cumplimiento a del Articulo 32. iii) Declarar que las soldaduras de campo del ducto o de la sección del mismo: . ii) Declarar que la tubería y los accesorios usados en el ducto satisfacen las especificaciones detalladas y presentadas en cumplimiento al Articulo 18. en cumplimiento de Articulo 32. inciso (d) (viii).. la Compañía deberá incluir en su solicitud: a) Una copia de los registros de la prueba referida en el Articulo 36 inciso (c).Cumplen las normas de aceptabilidad establecidas en el Articulo 21. la Compañía deberá incluir en la solicitud.
donde sea aplicable. iii) Informar a todas las personas que estén asociadas con las actividades de operación y mantenimiento del ducto. de: . b) Fecha y ubicación de la prueba de presión.
iii) Descripción de las características hidráulicas del ducto. vi) Descripción de las instalaciones de comunicación y su operación. ix) Procedimientos de mantenimiento del ducto y de los pasos de servidumbre (derecho de vía) del ducto. x) Programas de vigilancia para la protección ducto y del medio ambiente. la siguiente información y procedimientos con relación a la operación y mantenimiento del ducto: i) Información sobre materiales y equipos. c) Fecha y la hora de la puesta en servicio.Las prácticas y procedimientos a seguirse. .. deberá: i) Mantener copias actualizadas de los manuales de operación y mantenimiento que sean relevantes a la operación de cada estación.
TITULO VIII OPERACION Y MANTENIMIENTO
Capitulo I. ii) Procedimientos para la operación de las estaciones. xii) Procedimientos en casos de emergencia xiii) Descripción de las características físicas del fluido a transportarse por el ducto. deberá presentar. Manuales de Operación Y Mantenimiento Artículo 48. a requerimiento. control y sistemas de obtención de datos. ii) Llevar a cabo actividades de mantenimiento y operación del ducto de acuerdo a los manuales de mantenimiento y operación. b) En el lugar donde una Compañía opera un ducto.La Compañía que opera un ducto deberá contar con los respectivos manuales de operación y mantenimiento: a) En adición a la información y los procedimientos referidos en las normas ASME B31.8. para la aprobación por parte de la Superintendencia
. o partes de estos manuales.Las partes relevantes de los manuales de operación y mantenimiento. manuales de operación y mantenimiento. instrumentos y alarmas. viii) Descripción de los sistemas de monitoreo y prevención de corrosión interna y externa.
c) La Compañía que opera un ducto deberá presentar. iv) Presión máxima de operación (MOP) del ducto v) Descripción del sistema de control de presión instalados en el ducto. y precauciones de seguridad con relación a estas operaciones.a) El certificado u orden de la superintendencia bajo el cual el ducto o una parte del mismo ha sido construido o reparado. xi) Ubicación del ducto y una descripción de accesos al mismo. vii) El equipo y procedimientos para prevención y protección contra accidentes.4 y ASME B31.
Los procedimientos de emergencia serán: a) Los referidos en el inciso a) (xii) del Articulo 48 y deberán incluir: i) Presentación de los alcances sobre la aplicación de los procedimientos de emergencia. velocidad del flujo y otras condiciones normales de operación de la tubería. una descripción de los tipos y ubicaciones de los dispositivos de cierre (shut-off devices) para casos de emergencia.Los procedimientos para aislar y cerrar las estaciones del ducto. la información relativa a la identificación de situaciones de emergencia que involucren al ducto y procedimientos a seguirse en caso de producirse tales emergencias La información referida en el párrafo anterior deberá ser presentada a la superintendencia cuando así lo solicite. . iii) Descripción de la presión. otras instituciones locales apropiadas y al público que reside en las cercanías del ducto.Los métodos para monitorear el nivel de riesgo en el lugar.d) La Superintendencia aprobará los manuales de operación y mantenimiento referidos en el inciso c). ii) Descripción detallada de las instalaciones a las cuales los procedimientos de emergencia se aplican. Procedimientos de emergencia Articulo 49.
Capitulo II.El manejo del fluido transportado por el ducto.Numero y magnitud de los ductos involucrados.. conjuntamente las autoridades apropiadas. b) La Compañía que opera un ducto deberá actualizar el manual de operación y mantenimiento con relación a los planes y procedimientos referidos en el inciso a) viii). viii) Planes de cooperación con organismos públicos apropiados durante la emergencia. xi) Precauciones de seguridad que deberán seguirse en casos de emergencia. x) Procedimientos a seguirse en el lugar de la emergencia.
. . vii) Nombres y números telefónicos de servicios públicos y otros organismos que podrían ser contactados en caso de emergencia. bomberos.
Capitulo III. xii) Procedimientos de evacuación. incluyendo . vi) Nombres y números telefónicos del personal o departamentos de la Compañía donde se los pueda localizar en casos de emergencia y las respectivas.La Compañía que opera un ducto HVP deberá distribuir a la policía.. los procedimientos de seguridad que deben seguirse en emergencia. . iv) Instrucciones y advertencias que se deben dar a las personas que reporten una emergencia. Tubería HVP Articulo 50. incluyendo: . v) Acción inicial a ser tomada al descubrir una emergencia. ix) Descripción del tipo y ubicación del equipo disponible para emergencias y en el caso de la tubería HVP. si estos manuales proveen un nivel de seguridad por los menos equivalente a los niveles de seguridad especificados por las normas de la ASME. responsabilidades del personal o departamentos.Ubicación y forma de acceso a las instalaciones.
si la reconexión o reactivación proporciona un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME.. ii) El ducto haya sido probado nuevamente de acuerdo al Titulo V b) La Superintendencia aprobará la reconexión o reactivación referida en el inciso (a). para garantizar su adecuada y segura operación. deberá: a) Tener instalaciones de comunicación para una segura y eficiente operación normal del ducto y en situaciones de emergencia. Articulo 52. se procederá de la siguiente manera: a) Dentro de los tres meses del cambio. (e) Marcar claramente las válvulas de aislación. Articulo 55. la Compañía que opera el ducto deberá presentar a la Superintendencia para su aprobación... las válvulas de descarga (blowdown) y otras válvulas mayores dentro de la estación del ducto. que permitan una operación segura
c) Registrar en forma continua las presiones de succión y de descarga de las estaciones de bombeo o compresión del ducto. Abandono y Desactivación Artículo 53. f) Fijar a lo largo de los limites de la estación del ducto.
Capítulo V. a fin de identificar cuando están en posición abierta o cerrada. señalando posibles perdidas y corrosión de los ductos. Artículo 54. Requisitos Generales de Operaci6n Y Mantenimiento Articulo 51. se procederá de la siguiente manera: a) Solicitará a la Superintendencia la aprobación de dicha desactivación b) La Superintendencia aprobará la desactivación referida en el inciso a). b) i) Probar periódicamente los instrumentos y equipo en las estaciones del ducto. a no ser que:
i) La Compañía haya solicitado y recibido la aprobación de la Superintendencia para la reconexión o reactivación. si la desactivación proporciona un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME y además tal desactivación sea de interés público. ii) Contar con instrumentos y equipos adecuados de inspección del sistema. de una sección del ducto de gas o ducto HVP.Donde una Compañía opere un ducto... tal como ha sido determinada por la ASME B31. cambia a una designación mayor. d) Marcar claramente las válvulas que sectorializan el ducto principal.Donde la Ubicación de Clase (class location). el nombre de la Compañía y el número de teléfono para llamar en casos de emergencias relacionados al ducto. con guías que describan como ubicar a la autoridad competente en caso de enfrentar este tipo de situaciones.Cuando la Compañía que opera un ducto considere la desactivación del mismo por doce meses o más.Cuando un ducto ha sido desactivado por 12 meses o más: a) La Compañía no reconectará o reactivará el ducto.Cuando la Compañía deja un ducto abandonado en el lugar deberá:
. el plan propuesto para afrontar los cambios b) La Superintendencia aprobará el plan referido en el inciso (a) si el plan estipula un nivel de seguridad por lo menos equivalente al nivel de seguridad generalmente estipulado por las normas de la ASME. para identificar las posiciones de abierto o cerrado y sus funciones.8.Capitulo IV.
seccionar la línea conforme a las normas ASME B 31. f) Para los sistemas de distribución de gas natural. Informes de Cruces del Ducto Articulo 59.
Capitulo VI. d) Vaciar todos los tanques de almacenaje del ducto abandonado y purgarlo de cualquier tipo de vapor peligroso.. Informe sobre el Medio Ambiente Articulo 58.La Compañía deberá presentar informes sobre el medio ambiente tal cual se estipula en el Articulo 7 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. Programas de Capacitación en Seguridad Articulo 56.La Compañía que opera un ducto deberá tener programas de capacitación en seguridad para sus empleados que estén directamente involucrados en la operación y mantenimiento del ducto.La Compañía deberá informar a la Superintendencia de los siguientes sucesos: a) Todo suceso relacionado con la construcción.a) Desconectar el ducto abandonado de cualquier otro ducto que continúe en operación.8. presentar a la Superintendencia un informe del cruce señalando: i) Descripción y la ubicación de la carretera o instalaciones del servicio. si:
TITULO IX INFORMES
Capitulo 1. b) Procedimientos de emergencia indicados en el y la operación de todos los equipos de emergencia. Sucesos que deben ser Informados Articulo 60. exigirá a sus empleados que asistan a los programas de capacitación sobre seguridad. b) En caso de ser requerido.Cuando una Compañía construya un ducto que cruza una carretera o instalaciones de servicio público deberá: a) Informar inmediatamente a la Superintendencia sobre los detalles de cualquier cierre no planificado de la carretera o de la interrupción o cierre del servicio... operación. b) Llenar el ducto abandonado con un fluido aprobado por la Superintendencia. e) Mantener la protección catódica del ducto abandonado. Articulo 57.
Capitulo III. c) Sellar el ducto abandonado. mantenimiento o abandono del ducto. en cumplimiento a la solicitud de permiso para su abandono.. indicados en el Articulo 56 y que tengan un buen conocimiento sobre el contenido de aquellos programas. Estos programas instruirán a los empleados sobre: a) Regulaciones sobre seguridad y procedimientos aplicables a operaciones diarias del ducto y sobre la correcta operación de los equipos.
Capitulo II.. como resultado de la construcción del cruce. que razonablemente podrían usar los empleados. que razonablemente podrían usar los empleados.La Compañía que opere un ducto. ii) Nombre del propietario o de la autoridad que tenga control sobre la carretera o del servicio.
c) Causa. ó (iv) ó (vii). c) Descripción de la interrupción o una reducción del servicio resultante del suceso. d) Descripción de cualquier acción tomada por la Compañía para proteger al público y para reiniciar la operación normal del ducto. b) Una Compañía no necesitará informar sobre un suceso que cumpla solamente con el criterio de los incisos a) (iii).
Capitulo IV. donde sea aplicable: a) Confirmación de la exactitud del informe preliminar presentado en cumplimiento al Articulo 61. la naturaleza. f) Naturaleza y extensión del daño al medio ambiente. b) Nombre y la ocupación de cada persona hospitalizada y/o muerta como resultado del suceso y la condición y ubicación de las personas hospitalizadas. b) Historia de la falla.. Dicho informe establecerá: a) El área afectada. si tales sucesos ocurren solamente como resultado de mantenimiento planificado o de rutina. d) Fluido que estuvo siendo transportado por el ducto en el momento y lugar del suceso.
Capitulo V. Informe de Preliminar de Sucesos Articulo 61. si es que existe. ii) Resultare en una explosión. naturaleza y análisis del suceso.i) Resultare en la muerte de una persona o que alguna persona hospitalización. el material descartado. la Compañía deberá elaborar un informe preliminar inmediatamente después de que ocurra el suceso y en la medida que la información se encuentre disponible. vi) Resultare en la descarga de substancias tóxicas en el suelo o en corrientes de agua. situación. fecha y la hora del suceso. vii) Resultare en la interrupción de la operación del ducto. e) Disponibilidad de las partes para el reemplazo de aquellas dañadas en el ducto. a pesar de que no cumple ninguno de los criterios señalados en los incisos (i) a (viii).
iii) Resultare en la inflamación de gas o un hidrocarburo HVP.Tan pronto como la información detallada sobre el suceso esté disponible y en cumplimiento al Articulo 60..
. conforme lo establece el Articulo 75 del Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. iv) Resultare en el retiro del servicio de cualquier ducto mayor. del tipo de tubería o componente involucrado en el suceso y una descripción de las reparaciones que se hicieron a esta tubería y/o accesorios como resultado de fallas en el pasado. viii) Representa una situación de emergencia como señala la descripción de procedimientos de emergencia referidos en el Articulo 49 inciso (a) ix) Que a juicio de la Compañía es significativo.En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 60. Informe Detallado del Suceso Articulo 62. la Compañía presentará un informe escrito a la Superintendencia señalando. v) Resultare en el derrame Y/O fuga de hidrocarburos.
A requerimiento de la Superintendencia. la Compañía deberá presentar un informe escrito describiendo las reparaciones permanentes propuestas del ducto. s) Cualquier comentario relevante relacionado al suceso que sea necesario para completar su comprensión. como se establece en el Articulo 60. la información con relación a los procedimientos de fabricación de la tubería y otros accesorios del ducto. . cuando un suceso ocurre en un ducto. ii) Los procedimientos de fundición. o) Descripción de las condiciones climáticas en el momento y lugar del suceso.La Compañía que opera un ducto mantendrá en archivo la información detallada con relación al programa referido en el inciso a) del Articulo 19. k) Nombre y ocupación de las personas hospitalizadas o muertas como resultado del suceso y la condición de las hospitalizadas.. Articulo 63.
. ganado. j) Descripción detallada de cualquier reparación Y restitución hecha al ducto. f) Descripción detallada de los eventos que causaron y siguieron al suceso. requeridas como resultado del suceso y las medidas que la Compañía ha tomado o tomará para restaurar y monitorear el terreno donde ocurrió el suceso. como resultado del suceso. propiedad. un esquema del programa que la Compañía propone seguir para rehabilitar el área afectada. la Compañía deberá mantener asimismo en archivo la información hasta un año después de la fecha en la cual el ducto o una parte del mismo sea puesto en servicio. los detalles relevantes a cualquier falla o mal funcionamiento de algún equipo que pueda haber contribuido a. Articulo 65. m) Descripción. o de una substancia toxica. operaciones de limpieza y los métodos de eliminación utilizados. hasta un año después de la fecha en que le fue concedida la licencia de operación. g) Donde el suceso involucre una rotura del ducto. q) Descripción y evaluación del impacto ambiental. peces y el habitat de la vida piscícola y silvestre.La Compañía que opera un ducto mantendrá en archivo: a) Por un año después del permiso otorgado para abandonar la operación del ducto. p) Nombres de los organismos o autoridades a las que fue reportado el suceso. boceto o fotografía del área afectada por cualquier hidrocarburo que hubiera escapado del ducto como resultado del suceso. n) Descripción detallada de cualquier interrupción o reducción del servicio como resultado del suceso.. incluyendo la fecha y hora de los informes. l) Descripción detallada del impacto ambiental del suceso sobre el terreno. o fuese el causante de la rotura.e) Presión del ducto en el momento y en el lugar del suceso. r) Cuando el suceso involucre el derrame de petróleo o el fluido liquido de prueba. En caso de que un ducto o parte del mismo estén exentos del requerimiento de la licencia de operación. i) Fecha estimada en la que el ducto volverá a operar. incluyendo hasta donde estén disponibles:
i) Los procedimientos de fabricación del acero para la tubería.
TITULO X ARCHIVO DE INFORMACION
Capitulo Único Requisitos para el Archivo de Información Articulo 64. h) Estimación de la pérdida de hidrocarburos como resultado del suceso.
ix) Los procedimientos de control de calidad de la fabricación.iii) Los procedimientos de forja en frío y caliente. b) Las curvas de rendimiento de las bombas principales y compresoras del ducto. retendrá la documentación o cualquier reporte de los sucesos que hayan ocurrido. propiedades mecánicas y pruebas metalúrgicas desarrolladas de acuerdo a especificaciones a las que se hace referencia en el inciso a) del Artículo 18 incluyendo los resultados de prueba donde sea aplicable. cualquier proceso de control térmico especial y las temperaturas de enrollamiento en caliente.La Compañía que opere un ducto guardará los registros obtenidos en cumplimiento del Articulo 51(c). catalogará y depositará durante cinco años después de la fecha en la cual el permiso para operar el ducto ha sido otorgado.La Compañía que opera un ducto. mantendrá por un año después de haber recibido el permiso para abandonar la operación del mismo: a) Las especificaciones y números de placa. dentro de lo razonable. Artículo 69. . las causas del rechazo y la documentación que muestre los tipos de soldadura rechazada y los posibles defectos del metal que se hubieran encontrado durante la inspección y pruebas. de las bombas.con instalaciones del ducto o de una parte del mismo.
c) Registros exactos sobre la ubicación de las instalaciones enterradas del ducto hasta que estas sean retiradas. la información de producción y certificados de las acerías para la tubería y los accesorios utilizados en el ducto. iv) Número de tuberías de diferentes tamaños rechazadas y de los accesorios principales. compresoras. ó desde la puesta en servicio de un ducto que esté exento del permiso de operar. incluyendo el mantenimiento. por un año después de otorgado el permiso para abandonar la operación del ducto o una parte del mismo. donde sea aplicable. Artículo 67. el número y causas de falla encontrados durante las pruebas hidrostáticas realizadas en fábrica. cuando sea aplicable.. iii) Resultados de la composición química. v) Los niveles de presión de prueba. con relación al número total fabricado para atender el pedido de la Compañía. durante un mes con posterioridad a la fecha a la que hayan sido realizados. iv) Los procedimientos de tratamiento térmico. Articulo 68. el tipo y medida de los materiales utilizados para soldar. el programa y reducción de temperaturas. viii) El método de expansión en frío.
. las condiciones eléctricas y el cabezal de soldadura y la junta de alineamiento. la evidencia de la calidad de las pruebas. v) La cantidad de calor producido y/o utilizado en la fabricación de las planchas metálicas. si existieran.. b) Por un año después que el permiso ha sido otorgado para abandonar la operación del ducto. planos y cualquier otra información pertinente.La Compañía que opera un ducto o una parte del mismo. ii) Número total de los diferentes tamaños de tubería obtenidos de cada hornada. Articulo 66. motores.. resaltando el grado de laminación cruzada (cross-rolling). c) Los informes de programas de monitoreo e inspección del ducto. relacionados . el grado de fusión. los procedimientos para laminar. incluyendo: i) Número y medida de hornadas utilizadas. vi) El método de formación de las planchas y la soldadura en fábrica.La Compañía que opera un ducto. vii) Los procedimientos de soldadura en fábrica y. tanques de almacenaje y otros equipos mayores. las pruebas de los exámenes no destructivos requeridos en el Articulo 22 y preservará.
.Para los ductos que estuvieron operando con anterioridad a la fecha de promulgación del presente Reglamento. los registros a los que se hace mención en los Artículos 65. Cuando los registros no estén disponibles. 66. un informe de los registros que no están disponibles y cuando sea requerido.
. proporcionará una propuesta del procedimiento de soporte para el mantenimiento de las condiciones de operación. 67 y 68 deberán ser acumulados con la anterioridad máxima posible.Articulo 70. para su aprobación. la Compañía deberá poner a consideración de la Superintendencia.
Documentos similares a Decreto Supremo No. 24721Skip carouselEC2A-00E Pruebas Hidrost y Neum CaneriasTanques procedimientosTc2 ManualUnicon 1MANUAL PRESION BAJA.pdfPruebas Hidrostaticas AmancoPROCEDIMIENTO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICAPROCEDIMIENTO PARA PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA DEINTERCONEXIONES DESDE EL TANQUE YT802E HASTA LOSTANQUES YT802D Y GT5102.docxPrueba Hidrostatica a Tuberia Cpvc.pvcEQUIPOS EN POZOS PRODUCTORESProcedimientos de la prueba neumáticaAtascamiento de la Tubería de Perforación en el Hoyoamanco-manual-tecnico-junta-segura.pdf13 Instalaciones de Agua2DESCRIPCIONCuestionario de Perforación 4Hidrodinamica%2BII%2B2009MemoriaDescriptivaInstSanitarias ConventoA134 - 96 (2005).docxcodigoasmeseccionviiidivision1a-130402151842-phpapp02.ppt4. Programa de perforacion.pptEstudio comparativo de Instalación de Agua caliente en PVC, tubería de Cobre y TermofusiónNormas Para TuberiasControl de PozosHidráulica de tuberíasProcedimiento Para Pruebas Neumaticas141015051155_INSTALACION1.pdfTubería UNEFApdc obra 2 pdfPersonalMás de Jorge CassabSkip carouselejersisioDoc1 produccion certificadaPerro EncontradoZona Sur 070815a100815 Dptos AlquilerZona Sur 190715a240715 Dptos VentaSal Do Camiseta sPolimeros Trabajo iMONOGRAFÍA EOR - POLÍMEROS.docx131486845-2-Planta-Carrasco.docTEMA 6 FLUIDOS DE YACIMIENTO.pdfArreglo_de_pozos_y_eficiencia_de_barrido.pdfMONOGRAFÍA EOR - POLÍMEROS.docxTESIS_FINAL.pdfInter Gratis2-sistemas-petroleros.pdf2-sistemas-petroleros.pdfTerminacion de PozosDiagrama de SurubiObserva c i OnesObserva ciones2. MÚSICAUntitledPresentacion_ informes_parcialesyfinales1178119647_cvs_1glosario-hidrocarburos-bolivia

References: Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 22
 Artículo 26
 Artículo 21
 Artículo 47
 Artículo 42
 artículo 20
 Artículo 48
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 60
 Artículo 18
 Artículo 69
 Artículo 67