Source: https://www.scribd.com/document/71734125/Impianti-elettrici
Timestamp: 2019-09-19 03:00:53+00:00

Document:
Impianti_elettrici | Cable | Voltage
saveSave Impianti_elettrici For Later
Prof. E. Cardelli
Definizioni: con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato oppure un insieme di pi conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso lesterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo. Il cavo risulta costituito quindi da pi parti e precisamente: La parte metallica (il rame o altro conduttore) destinata a condurre corrente, costituita da un filo unico o da pi fili intrecciati tra di loro e il conduttore vero e proprio. Il conduttore circondato da uno strato di materiale isolante che formato dalla mescola di materiali opportunamente, scelti, dosati e sottoposti a trattamenti termici e tecnologici vari. Linsieme del conduttore del relativo isolamento costituisce lanima del cavo. Un cavo pu essere formato da pi anime. Linvolucro isolante applicato sullinsieme delle anime denominato cintura. La guaina, che pu essere rinforzata con elementi metallici, e il rivestimento tubolare continuo avente funzione protettiva delle anime del cavo. La guaina in generale sempre di materiale isolante. Talvolta i cavi sono dotati anche di un rivestimento protettivo avente una funzione di protezione meccanica o chimica come ad esempio una fasciatura o una armatura flessibile di tipo metallico o non metallico.
Sistema di designazione internazionale
Il presente sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai soli cavi armonizzati in sede CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha concesso espressamente luso, potranno utilizzare questo sistema di designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si deve applicare la tabella CEI-UNEL 35011 : Sigle di designazione. Le seguenti indicazioni sono state estratte dalla Norma CEI 20-27. La designazione di un cavo composta di 3 parti: parte 1 (1) Norme di riferimento (2) Tensione nominale
(3) Materiale isolante (4) Rivestimenti metallici (il relativo simbolo pu cambiare posizione) (5) Armatura (il relativo simbolo pu cambiare di posizione) (6) Guaina non metallica (il relativo simbolo pu cambiare di posizione) (7) Componenti costruttivi e costruzioni speciali (8) Materiale del conduttore (9) Forma del conduttore
(10) Numero delle anime / simbolo di moltiplicazione: X G per cavo senza anima giallo - verde per cavo con anima giallo - verde
(10) Sezione del conduttore (in mm)
I seguenti simboli devono essere indicati secondo la sequenza numerica descritta.
Norme di riferimento H A xx - N conformit a norme armonizzate CENELEC cavo di tipo nazionale riconosciuto elencato nei supplementi alle Norme armonizzate CENELEC altro tipo di cavo nazionale
Tensione nominale 03 05 07 1 tensione nominale di isolamento U o /U = 300/300V tensione nominale di isolamento U o /U = 300/500V tensione nominale di isolamento U o /U = 450/750V tensione nominale di isolamento U o /U = 0.6/1KV
U o il valore efficace della tensione tra uno qualsiasi dei conduttori e la terra (rivestimento metallico del cavo o terra dellambiente circostante). U rappresenta il valore efficace della tensione tra due conduttori del cavo qualsiasi.
Materiale isolante B B3 J M N R S V X gomma etilenpropilenica gomma butilica treccia di fibra di vetro minerale policloroprene (o materiale equivalente) gomma naturale o gomma stirene-butadiene gomma siliconica polivinilcloruro (PVC) di uso comune polietilene reticolato
Rivestimenti metallici A A5 A7 C C2 C4 C7 F K
(guaine, conduttori concentrici e schermi)
conduttore concentrico di alluminio guaina in alluminio a nastro schermo di alluminio conduttore concentrico di rame guaina di rame schermo a traccia di rame sullinsieme delle anime schermo di rame a fili, piattine o nastri guaina di acciaio guaina di zinco
Armatura Z2 Z3 Z4 Y2 Y3 armatura a fili rotondi dacciaio armatura a piattine di acciaio armatura a nastri di acciaio armatura a fili rotondi di alluminio armatura a piattine di alluminio
Guaina non metallica B B3 J M N R S V X gomma etilenpropilenica gomma butilica treccia di fibra di vetro minerale policloroprene (o materiale equivalente) gomma naturale o gomma stirene-butadiene gomma siliconica polivinilcloruro (PVC) di uso comune polietilene reticolato 5
Componenti costruttivi e costituzioni speciali nessuno D3 D4 H2 H3 cavo rotondo organo portante posto al centro del cavo cavo portante in cui il conduttore/i hanno anche la funzione di organo portante cavi piatti non divisibili cavi piatti con anime distanziate da un listello
Materiale del conduttore nessuno -A -Z rame alluminio conduttore di materiale e/o forma speciale
Forma del conduttore -F -H -K -R -S -U conduttore flessibile di un cavo flessibile per servizio mobile conduttore flessibilissimo di un cavo flessibile per servizio mobile conduttore flessibile di un cavo per installazione fissa conduttore rigido, rotondo, a corda conduttore rigido, settoriale, a corda conduttore rigido, rotondo, a filo unico
Numero delle anime e sezione del conduttore (in mm)
esempi generali: 3 X 16 3 X 25 +1 X 16 5G10 4 X 70 + 1G35 cavo a 3 anime di sezione 16 mm cavo a 4 anime, 3 di sezione 25 mm e 1 di sezione 16 mm cavo a 5 anime di sezione 10 mm, una anima con isolante gialloverde cavo a 5 anime, 4 di sezione 70 mm e 1 di sezione 35 mm con isolante giallo-verde 6
Esempio: (1) (2) (3) (6) (9) (10) H 07 R N -F 4G6
cavo sigla di designazione
H07 RN-F 4G6
= cavo conforme alle Norme armonizzate CENELEC (HD 22.4 S2) = tensione nominale di isolamento U o /U 450/750V = isolante in gomma naturale (EI 1) = guaina (non metallica) in policloroprene (EM 2) = conduttore flessibile di cavo flessibile = a 4 anime di sezione 6 mm di cui 1 con isolante giallo-verde
Nellesempio, i punti (4) e (5) sono stati omessi, in quanto non interessanti il cavo in esame.
Sistema di designazione nazionale
Il presente sistema di designazione, estratto dalla tabella CEI-UNEL 35011 (1987): Cavi per energia e segnalamento Sigle di designazione, si applica a tutti i cavi non armonizzati. La sigla di designazione di un cavo formato da simboli che rappresentano le varie parti componenti il cavo stesso, nella successione seguente (cio procedendo dallinterno verso lesterno del cavo): Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla denominazione Cavo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Numero, sezione nominale ed eventuali particolarit dei conduttori Natura e grado di flessibilit dei conduttori Natura e qualit dellisolante Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari Rivestimenti protettivi (guaine e armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari Composizione e forma dei cavi Conduttori concentrici e schermi sullinsieme delle anime dei cavi multipolari Rivestimenti protettivi (guaine armature) sullinsieme delle anime dei cavi multipolari Eventuali organi particolari Tensione nominale 7
Ai fini della designazione completa di un cavo, alla sigla deve seguire la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati per esempio: Norma CEI a cui il cavo risponde (se non esiste la tabella CEI-UNEL) Materiale isolante e/o per guaine (nel caso che il corrispondente simbolo valga per pi di una qualit e che la qualit non risulti precisata dalla tabella o Norma) Particolari forme costruttive, funzioni, qualit dei componenti del cavo Colori dellisolante e/o del rivestimento protettivo esterno (se non risultano gi determinati dalla tabella o Norma) Tipo di impregnamento delle tracce tessili
Numero, sezione nominale ed eventuali particolarit dei conduttori
Si indicano le cifre del numero dei conduttori principali seguite dal segno X se nessuno dei conduttori ha lisolante di colore giallo-verde, oppure seguite dalla lettera G se uno dei conduttori, di pari sezione, ha lisolante giallo-verde e quindi se ne indica la sezione nominale in mm. Il conduttore di neutro di sezione ridotta (con isolante blu chiaro) si identifica aggiungendo + seguito dal valore della sezione ridotta del conduttore stesso e dalla lettera N. Il conduttore di protezione di sezione ridotta (con isolante giallo-verde) si identifica aggiungendo +1G seguito dal valore della sezione ridotta del conduttore stesso.
Natura e grado di flessibilit dei conduttori nessuno A F FF R S SU U conduttori in rame conduttore in alluminio conduttore a corda flessibile rotonda conduttore a corda flessibilissima rotonda conduttore a corda rigida rotonda, normale o compatta conduttore a corda settoriale conduttore a filo unico settoriale conduttore a filo unico rotondo
Natura e qualit dellisolante (vedere: Isolante Elastomerici e Termoplastici) E4 G G1 G2 G3 G4 G5 G7 G9 G10 M R R2 polietilene reticolato qualit E4 gomma qualit EI1 gomma qualit G1 gomma qualit G2 gomma qualit G3 gomma qualit EI2 gomma qualit G5 gomma qualit G7 gomma reticolato qualit G9 elastomero reticolato qualit G10 isolante minerale polivinilcloruro qualit TI1 eTI2 polivinilcloruro qualit R2
Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari AC C H1 H2 conduttore concentrico di alluminio conduttore concentrico in rame (se non una guaina) schermo a nastri o piattine o fili di rame schermo a traccia o calza di rame
Rivestimenti protettivi (guaine e armature) sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari (vedere: Guaine Elastomeriche eTermoplastiche) E4 E F G N P Q K R M1 M2 polietilene reticolato qualit E4 guaina in polietilene qualit Ex e Ey armatura a fili cilindrici, normalmente di acciaio guaina in gomma qualit EM1 e Gy armatura a nastri, normalmente di acciaio guaina in piombo guaina in rame guaine a policloroprene qualit EM2, Ky e Kn guaina in polivinilcloruro qualit TM1, TM2 e Rz guaina in materiale termoplastico qualit M1 guaina in elastomero qualit M2 9
Composizione e forma dei cavi nessuno O D W cavo unipolare cavo multipolare in forma rotonda cavo multipolare di forma piatta cavo multipolare piatto divisibile
Conduttori concentrici e schermi sullinsieme delle anime dei cavi multipolari AC C H1 H2 conduttore concentrico di alluminio conduttore concentrico di rame (se non una guaina) schermo a nastri o piattine o fili di rame schermo a traccia o calza di rame
Rivestimenti protettivi (guaine e rame) sullinsieme delle anime dei cavi multipolari E4 E F G N P Q K R M1 M2 polietilene reticolato qualit E4 guaina in polietilene qualit Ex e Ey armatura a fili cilindrici, normalmente di acciaio guaina in gomma qualit EM1 e Gy armatura a nastri, normalmente di acciaio guaina in piombo guaina in rame guaina in policloroprene qualit EM2, Ky e Kn guaina in polivinilcloruro qualit TM1, TM2 e Rz guaina in materiale termoplastico qualit M1 guaina in elastomero qualit M2
Eventuali organi particolari S organo portante, generalmente metallico, incorporato nella guaina non metallica organo portante, tessile o metallico, incluso tra le anime legato estremamente al cavo
concludono la sigla ed costituito dai seguenti numeri corrispondenti alle due tensioni nominali di isolamento, verso terra (U o ) e concatena (U), separate da una barra/ e precedute da un trattino -: - tensione nominale di isolamento U o /U= - 300/300 V - tensione nominale di isolamento U o /U= - 300/500 V - tensione nominale di isolamento U o /U= - 450/750 V - tensione nominale di isolamento U o /U= - 0.6/1 KV (ex grado 1,5) (ex grado 2) (ex grado 3) (ex grado 4)
Esempio: cavo 3X50+25N RG5OR - 0.6/1 KV UNEL 35356
FG7OR-0,6/1KV NPI
IEC 60502.1 IEC 332.3 UNEL 35375 CEI 20-13 CEI 20-22 II
1 Conduttore: Rame flessibile rosso 2 Isolante: Gomma HEPR qualit G7 ad alto modulo 3 Guaina interna (ove richiesta): Riempitivo antifiamma 4 Guaina esterna: PVC qualit Rz antifiamma Colore Grigio RAL 7035
Tensione di Esercizio 0,6 / 1 KV Tensione di Prova 4 KV Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio:+90 C Temp. minima di Posa: 0C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 4XD (DC)
Descrizione e impiego
Questi cavi devono essere impiegati ogni qualvolta la norma CEI 64-2 impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e la norma CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori prevedano cavi non propaganti lincendio. Oltre alla non propagazione dellincendio questi cavi durante la combustione emettono una quantit contenuta di gas acidi e corrosivi ed avendo lisolante in gomma offrono una maggior garanzia di funzionamento per quanto riguarda sovraccarichi e cortocircuiti e, sia pur limitata nel tempo, una continuit di esercizio anche durante lesposizione alla fiamma.
Posa allinterno, in ambienti anche bagnati, ed allesterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Posa anche interrata.
FG7OR-0,6/1KVmulti NPI SCHERMATA E NON
1 Conduttore: Rame flessibile rosso 2 Isolante: Gomma HEPR qualit G7 ad alto modulo 3 Guaina esterna: PVC qualit Rz antifiamma Colore Grigio RAL 7035
Tensione di Esercizio 0,6 / 1 KV Tensione di Prova 4 KV Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio: +90 C Temp. minima di Posa: 0C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 4XD (DC)
I cavi multipolari per segnalamento e comandi di questo tipo devono essere impiegati ogni qualvolta la norma CEI 64-2 impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e la norma CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori prevedano cavi non propaganti lincendio. Il tipo di isolante impiegato (EPR qualit G7) conferisce migliori prestazioni sotto laspetto elettrico e meccanico nelle condizioni di impiego pi varie e, nel caso di incendio, consentono una sia pur limitata continuit di esercizio anche durante lesposizione alla fiamma.
Posa allinterno, in ambienti anche bagnati, ed allesterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Posa anche interrata. Per una veloce identificazione le anime sono numerate progressivamente facilitando le operazioni di cablaggio e abbreviandone i tempi.
(U)-RG70R-0,6/1KV NPI
IEC 60502.1 IEC 332.3 UNEL 35376 CEI 20-13 CEI 20-22 II
1 Conduttore: Rame rigido rosso 2 Isolante: Gomma HEPR qualit G7 ad alto modulo 3 Guaina esterna: PVC qualit Rz antifiamma Colore Grigio RAL 7035
Tensione di Esercizio 0,6 / 1 KV Tensione di Prova 4 KV Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio: +90 C Temp. minima di Posa: 0C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 10XD (DC)
FG7OM1-0,6/1KV
CEI 20-13 CEI 20-22 III CEI 20-37 CEI 20-38
1 Conduttore: Rame rosso flessibile 2 Isolante: Gomma HEPR qualit G7 ad alto modulo 3 Guaina: Speciale mescola termoplastica qualit M1, colore verde
Tensione di Esercizio 0,6 / 1 KV Tensione di Prova 4 KV Temp. minima Ambiente: -40 C (DC) Temp massima di esercizio:+90 C Temp. minima di Posa: 0C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 4XD (DC)
Questi cavi sono realizzati con speciali materiali che in caso di combustione conferiscono sia la caratteristica della non propagazione dellincendio, superando la prova secondo la norma CEI 20-22 III da ritenersi la pi restrittiva a livello europeo, sia la non emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi in accordo con la norma CEI 20-38 e determinati secondo la norma CEI 20-37. Per questo se ne raccomanda limpiego in luoghi a maggior rischio in caso di incendio soddisfando la normativa CEI 64-2 e CEI 64-8. Leventuale combustione non sviluppa fumi opachi ed asfissianti permettendo una corretta evacuazione dai locali senza panico.
Posa fissa allesterno ed allinterno in ambienti anche bagnati; ammessa anche la posa interrata.
CEI 20-22 II CEI 20-38 IEC 332.3
1 Conduttore: Rame flessibile stagnato 2 Isolante: Elastometro reticolato qualit G9. Colore Isolante: Blu, Marrone, Nero, Giallo/Verde, Rosso, Grigio. Tensione di Esercizio 450/750 V Tensione di Prova 2500 V Temp. minima Ambiente: -40 C (DC) Temp massima di esercizio:+90 C Temp. minima di Posa: -15 C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 3XD
Particolarmente indicati per installazioni in luoghi con rischio di incendio e con elevata presenza di persone. I cavi della serie N07G9-K sono isolati in elastomero speciale che in caso di combustione conferisce loro sia la caratteristica della non propagazione dellincendio, superando la prova secondo la norma CEI 20-22 II che da ritenersi la pi restrittiva a livello europeo, che la non emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi in accordo con la norma CEI 20-38 e determinati secondo norma CEI 20-37.
Installazione in armadi, tubazioni in vista od incassate o sistemi chiusi similari. Installazioni fisse e protette su o entro apparecchi di illuminazione o di interruzione e di comando.
FG10 OM1 0,6/1KV
1 Conduttore: Rame flessibile stagnato con nastratura ignifuga 2 Nastro: Vetro Mica 3 Isolante: Gomma atossica tipo G10 4 Guaina: Termoplastica atossica tipo M1 Tensione di Esercizio 0,6/1KV Tensione di Prova 4000 V Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio:+90 C Temp. minima di Posa: 0 C Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 6XD
Sono specificamente studiati per funzionare durante lincendio e garantire lesercizio degli impianti allestiti con essi: non propagano lincendio e, durante lincendio, non emettono fumi opachi e gas tossici e corrosivi. L'impiego di questi cavi obbligatorio negli impianti elettrici di emergenza, cio negli impianti in cui la continuit di funzionamento deve essere garantita, per un determinato periodo di tempo, anche durante l'incendio. Essi quindi devono essere utilizzati per gli impianti di illuminazione, ventilazione, segnalamento, aspirazione fumi, etc., in locali di pubblico spettacolo e in edifici pubblici come ospedali, scuole, uffici, e in gallerie autostradali e ferroviarie, etc. Il loro uso invece consigliabile, anche in assenza di prescrizione normativa, nei seguenti casi: ospedali (sale operatorie e di rianimazione, etc.), centri EDP, impianti industriali a rischio; in generale, per tutti i casi in cui laumento di costo dellimpianto legato allimpiego di cavi resistenti al fuoco in sostituzione di cavi normali, giustificato dai benefici economici, derivanti dalla possibilit di portare a termine le attivit intraprese, in condizioni di sicurezza per le persone e senza danni per gli impianti e le attrezzature.
FG10 OM1 (M2)-0,6/1KV
UNEL 35369 CEI 20-22 III CEI 20-38 IEC 754.1 IEC 332.3
1 Conduttore: Rame flessibile stagnato rosso 2 Isolante: gomma EPR qualit G10 3 Guaina: Speciale mescola termoplastica qualit M1 o reticolato qualit M2 Colore: Nero
Tensione di Esercizio 0,6 / 1 KV Tensione di Prova 4 KV Temp. Min. Ambiente: -30 C M1 (DC) ; -40 C M2 (DC) Temp massima di esercizio:+90 C Temp. minima di Posa: 0 C (-25 C con M2) Temp. di Corto Circuito 250 C Min. raggio di curvatura: 4XD (DC)
Sono realizzati con speciali materiali che in caso di combustione conferiscono sia la caratteristica della non propagazione dellincendio, superando la prova secondo la norma CEI 20-22 III da ritenersi la pi restrittiva a livello europeo, sia la non emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi in accordo con la norma CEI 20-38 e determinati secondo la norma CEI 20-37. Per questo se ne raccomanda limpiego in luoghi a maggior rischio in caso di incendio soddisfacendo la normativa CEI 64-2 e CEI 64-8. Leventuale combustione non sviluppa fumi opachi ed asfissianti permettendo una corretta evacuazione dai locali senza panico.
N1VV-K / N1VC7V-K
UNEL 35757 unip. UNEL 35756 multip. CEI 20-22 II CEI 20-14 IEC 502.1 IEC 332.3
1 Conduttore: Rame flessibile rosso 2 Isolante: PVC qualit R2 antifiamma 3 Guaina interna: Riempitivo antifiamma 4 Schermo (se richiesto): Nastri di rame 5 Guaina esterna: PVC qualit RZ antifiamma. Colore Blu Chiaro RAL 5012
Tensione di Esercizio: 600 / 1000 V Tensione di Prova: 4 KV Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio:+70 C Temp. minima di Posa: +5C Temp. di Corto Circuito: 160 C Min. raggio di curvatura: 8XD (DC)
I cavi sopradescritti devono essere usati ogni qualvolta la norma CEI 64-2 impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e la norma CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori prevedano impianti con cavi non propaganti lincendio. Sono definiti non propaganti lincendio secondo la normativa italiana (CEI 20-22 II) che da ritenersi la pi restrittiva a livello europeo. Lisolante, il riempitivo e la guaina, in caso di combustione emettono una limitata quantit di acidi alogenidrici gassosi (22%) determinati secondo norma CEI 20-37.1.
Posa allinterno, in ambienti anche bagnati, ed allesterno; posa fissa su murature e strutture metalliche; ammessa anche la posa interrata.
NO7V-K
UNEL 35752 CEI 20-22 II CEI 20-20 (dove applicabile) IEC 332.3
1 Conduttore: Rame flessibile rosso 2 Isolante: PVC qualit R2 antifiamma
Tensione di Esercizio: 450 / 750 V Tensione di Prova: 2,5 KV Temp. minima Ambiente: -30 C (DC) Temp massima di esercizio:+70 C Temp. minima di Posa: +5C Temp. di Corto Circuito: 160 C Min. raggio di curvatura: 3XD (DC)
I cavi sopradescritti devono essere usati ogni qualvolta la norma CEI 64-2 impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e la norma CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori prevedano impianti con cavi non propaganti lincendio. Sono definiti non propaganti lincendio secondo la normativa italiana (CEI 20-22 II) che da ritenersi la pi restrittiva a livello europeo. Lisolante in speciale PVC di qualit R2, in caso di combustione emette una limitata quantit di acidi alogenidrici gassosi (22%) determinata secondo norme CEI 20-37.1.
Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. La sezione da 1 mm prevista soltanto per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi o per cablaggi interni di quadri elettrici per segnalamento e comando.
FROR-450/750 V
1 Conduttore flessibile: rame rosso 2 Isolante: PVC qualit TI 2 3 Guaina: PVC qualit TM 2 Tensione di Esercizio 450 / 750 V Tensione di Prova 3 KV Temp. Min. Ambiente: -15 C (DC); +5 C (AC) Temp massima di esercizio: +60 C Temp. minima di Posa: +5C Temp. di Corto Circuito 150 C Min. raggio di curvatura: 6XD (DC); 9XD (AC)
Cavi flessibili isolati in PVC di qualit comune con guaina pesante in PVC. Per impieghi temporanei allesterno e per linterno in ambienti umidi o bagnati di tipo artigianale, industriale o agricolo.
Posa con sforzo a trazione non superiore a 5 Kg x mm della somma delle sezioni dei conduttori. Posa fissa o parzialmente mobile come collegamento di apparecchiature e macchinari non soggetti a vibrazioni.
FROR-450/750V NPI
CEI 20-45 CEI 20-36 CEI 20-38 CEI 20-22 III IEC 331
IEC 332.3
1 Conduttore: Rame flessibile rosso 2 Isolante: PVC qualit TI2 NPI 3 Guaina: PVC qualit TM2 NPI Colore: Grigio Chiaro RAL 7035 Tensione di Esercizio 450 / 750 V Tensione di Prova 2,5 KV Temp. Min. Ambiente: -30 C (DC) ; -5 C (AC) Temp massima di esercizio:+70 C Temp. minima di Posa: 0C Temp. di Corto Circuito 160 C Min. raggio di curvatura: 4XD (DC)
Per il problema della sicurezza in caso di incendio, particolarmente significativo negli ambienti pubblici (vedi CEI 64-8) consentendo luso in apparecchiature mobili o utilizzi ripetitivi (prolunghe, cordoni di alimentazione). Sono disponibili con formazione particolarmente flessibile e con isolamento in PVC del tipo non propagante lincendio secondo la norma italiana CEI 20-22 II. Grazie alla loro flessibilit e maneggevolezza sono indicati per utilizzi mobili ripetitivi con la sicurezza in pi della non propagazione dellincendio.
Per installazioni allinterno in ambienti anche umidi; per collegamenti mobili di macchine ed apparecchi, esclusi quelli termici, quando le sollecitazioni meccaniche del cavo siano moderate. Non ammessa la posa interrata.
Portata a 30 C di un singolo cavo installato (I 0 )
La portata I 0 (la tab. 1. riporta un esempio di portata I 0 di cavi unipolari in rame, senza guaina con isolamento in PVC o EPR per uno degli otto tipi di posa fondamentali ai fini della determinazione della portata che sono indicati nella Tabella C della parte 5 della Norma CEI 64-8 Allegato A) di un singolo cavo varia a seconda del tipo di cavo installato (unipolare con guaina, unipolare senza guaina, multipolare con guaina), dal numero di conduttori percorsi da corrente (caricati) nel funzionamento normale, e dalle modalit di posa. Il conduttore di protezione non da considerare conduttore caricato, mentre il neutro, che normalmente non si considera caricato, lo diventa in presenza di armoniche. Ad influenzare la portata I 0 di un cavo concorrono anche la sezione, il numero di conduttori (circuito bipolare, tripolare) e il metodo di posa (tubo protettivo, canale, passerella, ecc..).
Sezione 2 (mm ) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
Numero di conduttori 3 EPR 23 31 42 54 75 100 133 164 198 253 306 354 402 PVC 15,5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 275 EPR 20 28 37 48 66 88 117 144 175 222 269 312 355 PVC 17,5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 309
Tab. 1 - Portata I 0 , in ampere, di singoli cavi unipolari senza guaina, isolati in PVC o EPR, posati in tubo o o incassati nella muratura alla temperatura ambiente di 30 C
Coefficiente di correzione della temperatura ambiente (k 1 ) - Le portate vengono definite alla temperatura ambiente convenzionale di 30 C (si considera che temperatura possa occasionalmente raggiungere la temperatura di 35 C). Se temperatura ambiente pi bassa rispetto a quella convenzionale la portata aumenta, contrario se la temperatura aumenta la portata diminuisce (tab. 2).
I0 la la al
Temperatura Ambiente (C) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
PVC 1,22 1,17 1,12 1,06 1 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,50 ---------
EPR 1,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,58 0,50 0,41
Tab. 2 - Coefficiente correttivo K 1 per temperature ambiente diverse da 30 C
Coefficiente di riduzione per gruppi di cavi in fascio o strato (k 2 ) - I cavi possono essere posati in fascio o in strato (ovviamente si tratta di cavi multipolari o unipolari appartenenti a circuiti diversi). Un fascio un raggruppamento di cavi non distanziati, uno strato un insieme di cavi affiancati o distanziati disposti orizzontalmente o verticalmente (possono essere posati in passerella, a muro, a soffitto ecc.). Se la distanza tra i cavi posati in strato supera due volte il diametro esterno del cavo di sezione maggiore i cavi si dicono distanziati (pi cavi disposti in strati sovrapposti dentro un unico contenitore ma non distanziati costituiscono un fascio di cavi). In definitiva il coefficiente di riduzione k 2 tiene conto del tipo di posa ed applicabile a cavi aventi la stessa temperatura massima di funzionamento. In caso contrario necessario considerare per tutto linsieme dei cavi una portata relativa alla temperatura J s pi bassa. Ad esempio posare assieme cavi in PVC con cavi in EPR significa declassare i cavi isolati in EPR a cavi in PVC in quanto non sarebbe ammissibile installare cavi in EPR, che possono raggiungere temperature di J s =90 C, vicino a cavi in PVC che invece sopportano una 24
temperatura di J s =70 C. Il coefficiente k 2 (alcuni coefficienti k 2 sono riportati nelle tabelle 3 e 4) si applica a gruppi di cavi con sezioni contigue e uniformemente caricati; le sezioni devono cio essere contenute entro tre valori adiacenti unificati come ad esempio 16, 25, 35 mm2 oppure 6, 10, 16 mm2 ecc... Questo porta a sotto utilizzare i cavi di grossa sezione per cui, per un migliore utilizzo dei cavi, conveniente non mescolare nello stesso fascio cavi di sezione molto diversa.
Numero di circuiti o di cavi multipolari 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
Fattore k 2 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38
Tab. 3 - Coefficiente K 2 per cavi posati in fascio
Numero di cavi Multipolari in Passerella 2 3 4 6 9
Numero di passerelle 1 0,88 0,82 0,77 0,73 0,72 2 0,87 0,80 0,77 0,73 0,68 3 0,86 0,79 0,76 0,71 0,66
Tab. 4 - Coefficiente k 2 per cavi multipolari non distanziati posati in strato su passerella perforate, orizzontali sovrapposte.
Se cos non fosse il progettista pu calcolare la situazione ottimale (i calcoli sono piuttosto laboriosi) oppure, a favore della sicurezza, pu applicare il fattore di riduzione:
dove n il numero dei circuiti raggruppati. La Norma permette di non considerare i cavi caricati fino al 30% della portata I Z mentre per i cavi non caricati alla massima portata possibile aumentare il coefficiente K 2 a discrezione del progettista (la Norma non da indicazioni in proposito).
Tab. 5 - Cavi in strato: a) non distanziati; b) distanziati; c) in doppio strato
Tab 6 - Cavi in fascio: d) in canale; e) in tubo; f) su passerella perforata
Cavi in parallelo
Quando le correnti da trasportare sono elevate, per evitare di utilizzare cavi di sezione eccessiva o non disponibile oppure per aumentare la potenza da trasferire con condutture gi esistenti, si installano cavi di sezione pi piccola collegati in parallelo. La portata I Z di n conduttori per fase in parallelo, di un circuito trifase, si determina considerando n circuiti tripolari. Si calcola innanzi tutto la portata I 0 di un circuito tripolare, secondo il tipo di cavo e la modalit di posa, e si applica quindi il coefficiente di riduzione k 2 relativo a n circuiti installati in fascio o in strato a seconda del caso. I cavi in parallelo sono in genere protetti da un unico interruttore di corrente nominale uguale o inferiore alla somma delle portate dei cavi di ogni fase. Per questo motivo i cavi in parallelo devono presentare la stessa impedenza ed in particolare devono avere la stessa sezione in modo che la corrente si distribuisca in parti uguali su ciascun cavo ad evitare che alcuni cavi si carichino pi di altri. Per sezioni fino a circa 70 mm2 la resistenza prevale sulla reattanza mentre per cavi di sezione maggiore la reattanza non pi trascurabile rispetto la resistenza. Per rendere uniforme la reattanza sui vari cavi necessario disporre i cavi in modo il pi possibile simmetrico rispetto al centro ideale del fascio di cavi (tab. 7).
Tab 7 - Disposizione di cavi in parallelo. I cavi di una stessa fase devono essere disposti in modo il pi possibile simmetrico rispetto al centro ideale del fascio di cavi.
1 Cavi schermati e/o armati
Nei cavi di questo tipo, funzionanti in corrente alternata, le tabelle si applicano se larmatura o lo schermo contengono tutti conduttori attivi appartenenti al circuito. Per i cavi unipolari armati o schermati occorre calcolare la portata col metodo indicato dalla Norma CEI 20-21.
2 Portata nei sistemi trifasi
I sistemi trifasi si suppongono equilibrati. Nel caso di squilibri di piccola entit per il calcolo della portata si considera la fase pi caricata mentre, per forti squilibri, si deve calcolare la portata per il singolo caso particolare, verificando anche ladeguatezza del conduttore di neutro (senza dimenticare leventuale presenza di armoniche, terza e multipli). Si osserva inoltre che, essendo la reattanza di un cavo funzione della distanza dei conduttori, nei sistemi trifasi, con sezioni superiori a 10 mm2 (per sezioni inferiori la reattanza trascurabile rispetto alla resistenza) le pose consigliate sono del tipo a trifoglio. La Norma CEI 64-8 infatti, prevede che in caso di mancata disposizione a trifoglio siano almeno effettuate delle trasposizioni per lunghezze superiori a 100 m.
3 Cavi in aria libera
Un cavo si considera installato in aria libera se: la distanza del cavo dalla parete sufficiente per permettere lapplicazione delle portate appropriate per la posa in aria libera se in passerella forata per pi del 30% della sua superficie di base
Se il cavo posato in tubo o canale aperti alle estremit, non si ha riduzione di portata se la lunghezza dellattraversamento non supera i seguenti limiti: 0,5 m per cavi di sezione dei conduttori fino a 10 mm2 1,0 m per sezioni oltre 10 mm2 e fino a 95 mm2 1,5 m per sezioni oltre 95 mm2
4 Conduttori debolmente caricati
Se, alle condizioni normali di funzionamento, il carico per tutti i conduttori attivi inferiore alla loro portata, il fattore di correzione k 2 pu essere aumentato. Se infine per un circuito la condizione di esercizio tale per cui la corrente che lo attraversa inferiore al 30% di quella ottenuta applicando tutti i coefficienti di correzione relativi a tutto il fascio o strato di cavi, allora il circuito pu non essere considerato ai fini del calcolo del coefficiente di correzione.
5 Carico intermittente e variabile
Se il carico dei conduttori attivi variabile o intermittente, il fattore k 2 pu essere pi elevato.
6 Portata termica delle condutture
La portata termica il massimo valore della corrente che un conduttore pu sopportare, in condizioni di posa specificate, senza che la sua temperatura superi un valore specificato (massima temperatura di funzionamento). La portata dipende dal bilancio termico tra la potenza sviluppata a causa delleffetto Joule e la potenza ceduta allambiente circostante.
Una eccessiva caduta di tensione pregiudica il buon funzionamento delle apparecchiature perci necessario, nei vari punti dellimpianto, verificarne il valore. Le Norme CEI raccomandano di non superare, tra lorigine dellimpianto elettrico e ogni punto di utilizzo, il 4% della tensione nominale. In particolare negli impianti di forza motrice una caduta di tensione superiore al 4% pu provocare malfunzionamenti per i seguenti motivi:
i motori funzionano correttamente se la tensione nominale non supera 5 % della tensione nominale; essendo la corrente di avviamento dei motori piuttosto elevata (5/7 I n e oltre) al momento dellavviamento la caduta di tensione potrebbe essere anche molto elevata con una riduzione, che potrebbe essere inaccettabile, della coppia di spunto (si consiglia, allavviamento, di non superare la caduta di tensione del 10%); problemi di funzionamento per altre apparecchiature sensibili se alimentate dalla stessa linea che alimenta il motore.
Il valore della caduta di tensione pu essere determinato con limpiego di tabelle oppure mediante la seguente formula:
In percentuale, infine si ha:
Dove: I B = corrente del cavo (A) k = coefficiente che vale 2 per i circuiti monofasi/bifasi e L = lunghezza della linea (km) R = resistenza di un chilometro di cavo (ohm/km) X = reattanza di un chilometro di cavo (ohm/km) U n = tensione nominale dellimpianto cos = fattore di potenza del carico 3 per i circuiti trifase
Quando si hanno delle reti elettriche, per un valore pi preciso della caduta di tensione, si ricorre alle leggi dellanalisi fasoriale di rete. Data ad esempio la seguente rete:
I1 V1 Z1
I4 Z4 V2
V1 V AB = ( R1 + jL1 ) I 1 V AB VCD = ( R2 + jL2 ) I 2 VCD VEF = ( R3 + jL3 ) I 3 VEF V2 = ( R4 + jL4 ) I 4
utilizzando il metodo delle correnti di maglia:
V1 = ( R1 + jL1 ) I m1 + Z 1 ( I m1 I m 2 ) ( R2 + jL2 ) I m 2 + Z 2 ( I m 2 I m 3 ) + Z 1 ( I m 2 I m1 ) = 0 ( R3 + jL3 ) I m 3 + Z 3 ( I m 3 I m 4 ) + Z 1 ( I m 3 I m 2 ) = 0 ( R 4 + j L 4 ) I m 4 + Z 4 I m 4 + Z 3 ( I m 4 I m 3 ) = 0
Pmax=20 kW cos=0.65 Vn=400 V
Pmax=12 kW cos=0.8 Vn=400 V
Pmax=5 kW cos=0.7 Vn=400 V
Pmax=3 kW cos=0.85 Vn=400 V
Ptot 3 Vn cos med
= 77 A
Supposto che il cavo corrisponda alle caratteristiche della tab. 1, la minima sezione di un cavo che posso usare sar 25 mm2. Per esercizio, determinare, sia con il metodo semplificato delle norme che con il calcolo fasoriale, per quale sezione del cavo la caduta di tensione rientra nei valori accettabili: Per determinare i valori di R cavo e L cavo usare la seguente tabella:
sezione (mm2) 25 35 50
R (/Km) 0.92 0.665 0.4915
L(/Km) 0.018 0.016 0.017
Riferimento normativo: CEI 64-8
Tubi protettivi I tubi protettivi, flessibili o rigidi, in materiale isolante, posati sotto pavimento o interrati, devono essere di tipo pesante. I tubi di tipo leggero possono essere posati sottotraccia a parete, o a soffitto, oppure nel controsoffitto. Le dimensioni dei cavi devono essere tali da permettere lagevole introduzione dei cavi dopo la messa in opera dei tubi stessi. Allo scopo raccomandato un diametro interno dei tubi almeno uguale a 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi da contenere.
fig. 1 a) cavo multipolare N1VV-K (U o /U = 0.6/1 kV) b) cavo unipolare H07V-K posato entro tubo protettivo isolante
Nei sistemi di distribuzione a pavimento con prese in torretta, spesso vengono impiegate tubazioni in PVC pesante di forma rettangolare incassate nella struttura del pavimento. Dette tubazioni devono far capo ad idonee cassette a pavimento che permettano lintroduzione dei cavi senza danneggiamenti.
tubi protettivi di sezione circolare incassati nel pavimento
Canali Per canale si intende un involucro chiuso con coperchio, che assicura la protezione meccanica dei cavi e ne permette la posa senza tiro. I canali possono essere in materiale isolante o metallico; richiedono lassenza di asperit e di spigoli vivi, ed un grado di protezione almeno IPX2. Nei canali la sezione occupata dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle connessioni, non deve superare il 50% della sezione del canale stesso. Tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando e ai i cavi per telecomunicazione. Se uno stesso canale utilizzato per cavi di energia e cavi di segnale deve essere munito di setti separatori o utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale dei cavi di energia Se si utilizzano canali metallici o tubi metallici, tutti i cavi del medesimo circuito devono essere installati nello stesso tubo o canale, per evitare riscaldamenti dovuti a correnti indotte.
canali protettivi di sezione rettangolare incassati nel pavimento
esempio di posa sotto il pavimento galleggiante dei cavi di energia, del telefono e di segnale
Passerelle Nell' impiantistica elettrica "pesante" vengono impiegate notevoli quantit di componenti metallici solitamente in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. In questi componenti all'acciaio viene demandata la funzione di resistenza meccanica ed alla zincatura quella di protezione dalla corrosione. Durante la posa in opera, un insufficiente proporzionamento della resistenza meccanica, spesso, si evidenzia gi all'atto dell'installazione, mentre una zincatura scadente si evidenzia solo dopo un certo tempo compromettendo dopo pochi anni impianti che dovrebbero durare almeno 10 anni.
La caratteristica principale delle soluzioni meccaniche, proposte ed illustrate in seguito, quella che tutti i componenti sono prodotti standard, largamente utilizzati per la costruzione di vie cavo negli impianti elettrici industriali, con caratteristiche tecniche e qualitative note da tempo, di facile approvvigionamento e semplici da installare.
Connessioni Le connessioni (giunzioni e derivazioni) vanno eseguite con appositi morsetti, con o senza vite. Non consentito ridurre la sezione dei conduttori, n lasciare parti scoperte. Le connessioni devono essere accessibili per manutenzione, ispezioni e prove, e per questo motivo sono in genere ubicate entro cassette. Le connessioni non sono ammesse nei tubi, mentre lo sono nei canali, anche se nel minor numero possibile e con isolamento e resistenza meccanica equivalente a quella dei cavi.
connessione entra-esci
connessione a cappellotto
Distribuzioni Pavimenti galleggianti I pavimenti galleggianti vengono impiegati in locali con addensamento di servizi elettrici, telefonici, e telematici per agevolare la posa delle condutture e delle torrette a pavimento, e per permettere un facile spostamento dei vari servizi a seguito di modifiche nella dislocazione dei posti di lavoro. Sotto il pavimento galleggiante preferibile eseguire le connessioni dei cavi di energia entro cassette saldamente fissate alle strutture e aventi grado di protezione almeno IP52
sotto il pavimento galleggiante ammessa la posa diretta solo dei cavi con guaina. I cavi senza guaina devono essere posati in tubi protettivi o canali (non sono ammessi nelle passerelle)
posa dei cavi sotto il pavimento galleggiante
Distribuzione sotto moquette Recentemente sono stati introdotti sul mercato cavi elettrici di forma piatta, tipo URW-1, isolati in materiale sintetico accoppiato a mescole di materiale termoplastico, con caratteristiche di non propagazione della fiamma e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi. Tali cavi sono destinati a posa fissa sotto tappeti o moquette e devono essere installati con appositi accessori e in nastri di supporto di larghezza pari ad almeno 1.1 volte quella del cavo.
posa dei cavi sotto moquette
Distribuzione nel controsoffitto Nel controsoffitto, oltre alle condutture elettriche, possono essere installati anche apparecchi di illuminazione e impianti di condizionamento I cavi possono essere intallati nel controsoffitto entro tubi, canali o passerelle, fissati alla parete o al soffitto. E ammessa la posa dei cavi con guaina direttamente al controsoffito a condizione che il controsoffitto ne regga il peso. I controsoffitti metallici non sono in genere delle masse e non quindi necessario collegarli a terra ai fini della protezione contro i contatti indiretti:
posa dei cavi nel controsoffitto
Gli apparecchi di illuminazione e relative condutture di alimentazione posati nel controsoffitto devono essere protetti contro i contatti diretti, anche se in condizioni ordinarie non sono accessibili:
Negli uffici a spazio aperto o in locali di lavoro, la distribuzione in controsoffitto comporta limpiego di colonne porta-apparecchi fissate tra pavimento e soffitto. Le prese e gli eventuali apparecchi di comando possono essere ubicate in tali colonne, cos come le prese telefoniche e di trasmissione dati, purch installate in condotti e scatole separarti tra loro
fig. 10 posa dei cavi nel controsoffitto in uffici a spazio aperto
Prese a spina Norma CEI 23-16
I tipi di presa pi diffusi sono: 2 P+T 10 A a poli allineati con alveoli schermati
2 P+T 16 A a poli allineati con alveoli schermati
2 P+T 10/16 A
a poli allineati con alveoli schermati tipo bipasso
2 P+T 16 A con terra laterale (schuko)
CEE 3P+T 16 A
SPINA CEE 3P+T 16 A
PRESA DA PARETE 24 V
PRESA QUADRO DRITTA
PRESA TRIFASE DA QUADRO IP55
3X16A DA QUADRO
2X16A+T CON FUSIBILI
CASSETTA PER PRESA INTERBLOCCATA SINGOLA
Laccoppiamento presa con cassetta d una IP55 SUPPORTO PER PRESE INTERBLOCCATE
QUADRO PRESE ASC (da cantiere)
Quote minime di installazione delle prese (Norma 64-8/5)
Le torrette a pavimento e le scatole affioranti dal pavimento (prese a scomparsa) devono assicurare almeno un grado di protezione IP52 nellaccoppiamento meccanico sul piano del pavimento, in previsione di liquidi per la pulitura. In caso in cui lo spargimento dei liquidi di lavaggio sia escluso, il grado di protezione richiesto IP4X. Il grado di protezione non si riferisce alla presa con relativa placca, che pu avere grado di protezione inferiore. Nei pavimenti in cui si prevedono spargimenti di liquido, le prese a comparsa installate con direzione di inserzione orizzontale o prossima allorizzontale devono avere grado di protezione, sul contorno del coperchio, IP4X ad eccezione del passaggio per lentrata dei cavi, nel quale ammesso grado di protezione IP2X.
scatole a scomparsa
a) Asse dintersezione delle prese orizzontale, o prossimo allorizzontale Grado di protezione minimo: IP4X sul contorno del coperchio IP2X sullentrata dei cavi
b) Asse dintersezione delle prese verticale, o prossimo alla verticale Grado di protezione minimo: IP5X sul contorno del coperchio IP5X sullentrata dei cavi
I componenti elettrici non devono costituire pericolo di innesco o di propagazione di un incendio per materiali adiacenti. Le torrette a pavimento e le scatole affioranti devono essere costituite da materiali isolanti che superino la prova della stufa a 60 C per un tempo di 60 min. e la prova del filo incandescente a 650 C.
Prese di tipo industriale
Le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A devono avere a monte un dispositivo di comando funzionale (interruttore), non necessariamente interbloccato. Linterblocco tra presa e spina evita pericoli per loperatore che inserisce la spina in presenza di corto-circuito a valle della spina stessa. Il pericolo per reale quando le correnti di corto-circuito superano i 5-6 kA ed il circuito non protetto da fusibili o interruttori limitatori di corrente. Lart. 311 del DPR 27/05/55 richiede un interruttore a monte della presa a spina per lalimentazione di macchine e apparecchi di potenza superiore a 1000 W. Non richiesto linterbloccaggio con la presa, n un interruttore per ogni presa, quindi, per soddisfare larticolo, basta un interruttore automatico di protezione del circuito installato sul quadro.
Calcolo delle correnti di corto circuito
Esempio: Rcavo Lcavo
Dati di targa del trasformatore:
P n = 500 kVA V 1n = 20 kV V 20 = 400 V
Potenza di corto-circuito nel punto di consegna della rete: 30 MVA Utenza: Motore Pn = 2 HP cos = 0.75 V n = 400 V
Cavo : sez. = 2.5 mm2 Lunghezza = 80 m (R cavo = 7.03 /Km; Lcavo = 0.0186 /Km)
Rcavo
Dalla potenza di corto-circuito si ricava: Dai dati del motore si ricava: I n =
L L + LS = Pn
Vn2 PCC
3 Vn cos
Vn cos Pn
Rc = Z c cos X c = Z c sin Dai dati di targa del trasformatore si ottengono i seguenti risultati per prove convenzionali a vuoto: la potenza assorbita a vuoto P 0 = 1170 W; il valore efficace percentuale rispetto alla corrente nominale della corrente primaria assorbita a vuoto I 10 = 1.9 % I n ; e delle prove in cortocircuito: la potenza assorbita in cortocircuito P cc = 6200 W; il valore percentuale rispetto alla tensione nominale della tensione assorbita in cortocircuito V 1cc = 4.2% V n . Dalla potenza nominale assorbita e dalla tensione nominale ottengo la corrente primaria nominale assorbita: In = Pn = 25 A V1n
ricavo allora : I 10 = 1.9% I n = 0.475 A Determino ora il fattore di impedenza a vuoto:
P0 = 0.123 V1n I 10
Posso calcolare quindi il valore dellimpedenza in parallelo equivalente Z 0 :
V1n = 16.842 2 I 10
e tramite il fattore di carico il valore della resistenza in parallelo R 0: R0 = Z 0 cos 0 = 2.0744 e il valore della reattanza del bipolo X 0 : X 0 = Z 0 sen 0 = 16.714 52
Calcolo ora il fattore di impedenza in cortocircuito:
cos cc =
Pcc = 0.29 V1cc I 1n
e limpedenza longitudinale equivalente:
Z 2 cc =
V1cc = 0.0134 2 I 1n
da cui determino la resistenza R 2cc e la reattanza X 2cc : R2 cc = Z 2 cc cos cc = 3.968m X 2 cc = Z 2 cc sen cc = 12.84m
Corto circuito in 1
LL LS Lcc Rcavo Lcavo
R0 L0 1
nel dominio del tempo avr: v(t ) = ( LL + LS ) v(t ) = ( LL + LS ) di1 di + Rcc i2 + Lcc 2 dt dt di1 di di + R0 (i1 i2 ) + L0 1 2 dt dt dt
condizioni iniziali: i1 (0) = 0 ; i1 (0) = I 1 max ; i2 (0) = 0 ; i2 (0) = I 2 max Per trovare le condizioni iniziali risolviamo il sistema con le correnti di maglia. A regime: V = j ( LL + LS ) I 1 + ( R0 + jX 0 )( I 1 I 2 ) ( R0 + jX 0 )( I 2 I 1 ) + [( Rcc + Rcavo + Rc ) + j ( X cc + X cavo + X c )]I 2 = 0
Corto circuito in 2
Rc 2 Lc
v(t ) = ( LL + LS ) v(t ) = ( LL + LS )
di1 di + ( Rcc + Rcavo )i2 + ( Lcc + Lcavo ) 2 dt dt di1 di di + R0 (i1 i2 ) + L0 1 2 dt dt dt
Calcolo della corrente di corto circuito (Norma CEI 64-8)
I cc massima in una conduttura
Per un utente U, alimentato in bassa tensione dalla rete del Distributore, la corrente di corto-circuito che potrebbe svilupparsi immediatamente a valle del punto di consegna dipende dalle caratteristiche delle linee di distribuzione dellEnte Erogatore. Solo questultimo in grado di rendere noto allutente detto valore, che in linea teorica dovrebbe essere valutato di volta in volta. Per, la tipologia e le taglie dei trasformatori utilizzati dallEnte medesimo e la conformazione delle reti di distribuzione contribuiscono a far s che nei punti di consegna dellenergia non si abbiano, di solito, correnti di superiori ai seguenti valori: 4500 A 6000 A per le utenze monofase per le utenze trifase
tali valori sono da ritenersi validi per le forniture in bassa tensione con potenza impegnata fino a 30 kW Calcolo della I cc minima in una conduttura monofase Semplifichiamo il problema considerando il circuito formato da cavo (di resistenza R cavo e induttanza L cavo ) e utenza U, con un corto-circuito a fondo linea, come nella seguente figura:
trascurando labbassamento della tensione di linea e linnalzamento della temperatura si avrebbe:
V R + L2
La Norma 64-8 propone una formula che tiene conto dei parametri prima trascurati, precisando che i valori ottenuti con tale formula servono per la verifica della tempestivit di intervento dei dispositivi di protezione, ma non per la determinazione del potere di interruzione: I cc = 0.8 V S 1.5 2l
dove: I cc = corrente di corto-circuito in A 0.8 = fattore che tiene conto dellabbassamento di tensione V = tensione in V S = sezione del conduttore in mm2 1.5 = fattore che tiene conto dellaumento di temperatura = resistivit del conduttore a 20C in mm2/m 2 = fattore per monofase l = lunghezza della linea in m Per cavi in rame ( = 0.0178 mm2/m) la formula diventa:
I cc = 15 V S l
Calcolo della I cc minima in una conduttura trifase Per le condutture trifasi, ai fini della determinazione della corrente minima, si considera il guasto monofase assumendo per V: la tensione concatenata in assenza di neutro la tensione di fase in presenza del conduttore di neutro
Assenza di neutro Schematizzando e semplificando il circuito si ha:
R S T M
Applicando la formula sopra descritta, si ottiene una corrente di corto-circuito per guasto fase-fase pari a:
I cc = 15 380 S l
Presenza di neutro Se il conduttore di neutro ha sezione S/2, in un corto-circuito fase-neutro il valore I cc si ottiene:
15 V S 0.67 l
Classificazione in base alle funzioni svolte Fondamentalmente un apparecchio elettrico deve assolvere a due funzioni: una funzione che potemmo definire "statica" in cui lapparecchio deve essere in grado di condurre qualsiasi corrente che possa interessare il circuito, garantire lisolamento "parallelo" tra i conduttori attivi e verso le masse e assicurare lisolamento "verticale" del circuito a monte rispetto quello a valle: condurre qualsiasi corrente fino alla corrente nominale del carico e ad una corrente di sovraccarico ben definita condurre correnti di corto circuito fino ad un determinato valore assicurare lisolamento parallelo, alla tensione desercizio, e per determinate sovratensioni di origine interna o esterna garantire nella posizione di aperto lisolamento verticale tra le parti dellimpianto a monte e le parti dellimpianto a valle ai fini del funzionamento garantire la separazione (sezionamento), ai fini della sicurezza, con precise condizioni di distanza dei contatti, disolamento e di mantenimento della posizione dei contatti
una funzione che chiameremo "dinamica" in cui lapparecchio deve essere in grado di stabilire o interrompere, in presenza di corrente, la continuit elettrica tra le varie parti del circuito. stabilire qualsiasi corrente fino alla corrente nominale del carico e ad una determinata corrente di sovraccarico stabilire correnti di corto circuito fino ad un determinato valore interrompere qualsiasi corrente fino alla corrente nominale del carico ed ad una determinata corrente di sovraccarico interrompere le correnti di corto circuito
Classificazione in base alle modalit di manovra Le modalit di azionamento degli apparecchi per ottenere il movimento dei contatti (distacco o contatto) classificate secondo la Norma CEI 17-5 sono le seguenti: Manovra manuale dipendente - manovra ad accumulo di energia che trae origine dal lavoro manuale, accumulato e liberato in una sola operazione, in modo che la velocit e la forza della manovra risultino indipendenti dallazione delloperatore Manovra dipendente mediante sorgente esterna - lenergia per la manovra ottenuta con dispositivi come solenoidi, motori elettrici, pneumatici ecc. Manovra ad accumulo denergia - lenergia necessaria alla manovra viene accumulata nel meccanismo stesso prima della manovra
Classificazione in base al sistema elettrico Per la scelta di ogni dispositivo devono essere forniti almeno i seguenti dati: le condizioni ambientali e la funzione a cui limpianto destinato il tipo di sistema (monofase trifase senza o con neutro) e la classificazione in base alla connessione a terra (TT, TN, IT) la tensione e la frequenza la corrente dimpiego del circuito la corrente di sovraccarico che non deve far intervenire in modo intempestivo il dispositivo contro le sovracorrenti la portata delle condutture nelle condizioni dimpiego lenergia specifica passante ammissibile dalla conduttura e dagli altri componenti limpianto la corrente di corto circuito massima presunta nel punto dinstallazione degli apparecchi e, se necessario, la corrente di corto circuito minima allestremit della conduttura da proteggere il tipo di provvedimento adottato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti le esigenze di continuit del servizio
Classificazione in base allambiente dinstallazione I dispositivi devono essere scelti in base allambiente di posa e in relazione al loro grado di compatibilit con le condizioni ambientali esistenti nel luogo dinstallazione che possono riguardare: la natura dellatmosfera e dellambiente (temperatura, umidit, presenza di polveri, di sostanze corrosive, insetti, ecc.) le sollecitazioni meccaniche le sollecitazioni termiche lirraggiamento
Questa classificazione riguarda direttamente gli apparecchi che per normalmente vengono installati allinterno di contenitori sui quali vengono in gran parte trasferite le sollecitazioni alle quali gli apparecchi sono soggetti. Ogni custodia, in relazione alla tenuta alle sollecitazioni a cui sottoposta, individuata secondo il noto metodo di classificazione del grado di protezione IPXX dove la prima cifra indica la protezione alla penetrazione dai corpi solidi e la seconda cifra alla penetrazione dellacqua. A tal fine utile ricordare che non sempre conveniente intervenire sul componente per adattarlo alle specifiche condizioni ambientali di installazione, ma spesso risulta pi semplice migliorare le caratteristiche dellambiente stesso, come ad esempio migliorando la ventilazione o il raffreddamento o trasferendo il componente, ad esempio un quadro elettrico, fuori dallambiente non adatto alla sua installazione.
Definizioni e dati di targa
Sezionatore La Norma CEI 17-11, art. 2.1.4 d del sezionatore la seguente definizione: Apparecchio meccanico di manovra che, per ragioni di sicurezza, assicura, nella posizione di aperto, una distanza di sezionamento che soddisfa a condizioni specificate. Un sezionatore capace di aprire e chiudere un circuito quando la corrente interrotta o stabilita di intensit trascurabile, o quando la manovra non produce alcun cambiamento apprezzabile della tensione ai suoi terminali. Esso inoltre capace di portare, nella posizione di chiuso, la corrente corrispondente alle condizioni normali di circuito e di portare, per una durata specificata, correnti corrispondenti a condizioni anormali di circuito, come ad esempio quelle di corto circuito. Interruttore A seconda del tipo di utilizzo gli interruttori sono oggetto di diversi fascicoli normativi. Di seguito verranno specificate le definizioni indicate dalle relative Norme di riferimento. 60
Interruttore (meccanico) di manovra (Norma CEI 17-11, art. 2.1.3) - "Apparecchio meccanico di manovra destinato a stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali di circuito, comprese eventuali condizioni specificate di sovraccarico in servizio ordinario, cos come a portare per una durata specificata correnti in condizioni anormali di circuito, come ad esempio quelle di corto circuito. Interruttore sezionatore (Norma CEI 17-11, art. 2.1.5 ) Interruttore di manovra che, nella posizione di aperto, soddisfa alle prescrizioni della distanza di sezionamento specificate per un sezionatore Interruttore automatico (meccanico) (Norma CEI 17-15, art. 2.1.4) Apparecchio meccanico di manovra capace di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioni normali del circuito ed inoltre di stabilire, portare per una durata specificata e interrompere automaticamente correnti in condizioni anormali specificate del circuito, ad esempio quelle di corto circuito. Interruttore automatico di sovracorrente per usi domestici e similari (Norme CEI 23-3, art. 2.2.1 dellallegato) - Apparecchio meccanico dinterruzione destinato a connettere allalimentazione un circuito ed a disconnetterlo, mediante operazione manuale, o ad aprire il circuito automaticamente, quando la corrente superi un valore predeterminato. Interruttore differenziale per uso domestico e similare (Norme CEI 23-18, art. 2.1.01) Dispositivo meccanico destinato a connettere e a disconnettere un circuito allalimentazione, mediante operazione manuale, e ad aprire il circuito automaticamente quando la corrente differenziale supera un valore predeterminato. Interruttore differenziale con sganciatori di sovracorrente per uso domestico e similare (Norme CEI 23-8, art. 2.3.01) Interruttore differenziale .... con sganciatori di sovracorrente incorporati capaci di provocare automaticamente lapertura del circuito principale quando la corrente superi un valore predeterminato. Combinazione di interruttore differenziale e dispositivo di protezione contro i corto circuiti (Norma CEI 23-18, art. 2.2.01) Insieme formato da un interruttore differenziale senza sganciatori di sovracorrente e da un dispositivo di protezione contro i corto circuiti (dispositivo associato). Nel seguito si usa per brevit il termine combinazione...... Contattore ed avviatore Contattore (Norma CEI 17-3, art. 1.2.03) Dispositivo meccanico di manovra, generalmente previsto per un numero elevato di operazioni, avente una sola posizione di riposo ...., ad azionamento non manuale, capace di stabilire, sopportare ed interrompere correnti in condizioni ordinarie del circuito e in condizioni di sovraccarico. La posizione di riposo corrisponde ordinariamente alla posizione di apertura dei contatti principali. Quando la posizione di riposo corrisponde alla posizione di chiusura dei contatti principali, il contattore si definisce come chiuso in riposo; Avviatore (Norma CEI 17-7, art. 1.2.03) E linsieme di tutti i dispositivi di manovra necessari ad avviare ed arrestare il motore, in combinazione con appropriati dispositivi di protezione contro i sovraccarichi;
Avviatore diretto (Norma CEI 17-7, art. 1.2.04) Avviatore che inserisce direttamente il motore sulla linea e applica la tensione della linea di alimentazione ai morsetti del motore in una sola operazione; Avviatore invertitore (Norma CEI 17-7, art. 1.2.05) Avviatore previsto per invertire il senso di rotazione del motore mediante linversione delle connessioni di alimentazione, mentre il motore in marcia. Dati di targa I dati di targa sono linsieme delle informazioni minime necessarie per lidentificazione di unapparecchiatura. Per questo motivo la targa deve essere visibile anche quando lapparecchio montato. Non tutte le informazioni relative al prodotto possono essere inserite nei dati di targa, per queste si rimanda normalmente alla documentazione che accompagna ogni dispositivo elettrico.
Selettivit delle protezioni
Larticolo 536.1 della Norma CEI 64-8 dedicato alla selettivit tra dispositivi di protezione contro le sovracorrenti: Quando pi dispositivi di protezione sono posti in serie e quando le necessit di esercizio lo giustificano, le loro caratteristiche di funzionamento devono essere scelte in modo da staccare dallalimentazione solo la parte dellimpianto in cui si trova il guasto. In definitiva si dovr fare in modo che in presenza di un guasto intervenga unicamente il dispositivo di protezione installato immediatamente a monte del punto guasto. Gli altri dispositivi attraversati dalla corrente di guasto dovranno rimanere chiusi e consentire al resto dellimpianto sano di rimanere alimentato. La Norma CEI 17-5 classifica gli interruttori in due categorie di utilizzazione. Categoria A - Con questi apparecchi si pu ottenere solo la selettivit di tipo amperometrico perch non dispongono di dispositivi per il ritardo intenzionale dellintervento per correnti di corto circuito. Gli interruttori con corrente nominale inferiore a 500-630 A appartengono a questa categoria. Categoria B - Sono interruttori automatici con dispositivo di ritardo intenzionale. In corto circuito si pu ottenere la selettivit cronometrica introducendo tempi di ritardo variabili da 0 a 300 ms. I dispositivi di ritardo possono essere di tipo elettromeccanico, nei quali si pu regolare solo il tempo di prearco, o a microprocessore, in cui si possono ottenere regolazioni pi complesse. Per questi apparecchi deve essere specificata la corrente nominale di breve durata I cw .
Selettivit degli interruttori posti in cascata
Generalit Linterruttore automatico un apparecchio meccanico di manovra capace di stabilire, portare ed interrompere correnti in condizioni normali del circuito ed inoltre di stabilire, portare per una durata specifica ed interrompere, correnti in condizioni anormali specificate del circuito, ad esempio quelle di corto circuito. Linterruttore tra laltro caratterizzato dallavere due posizioni che mantiene in condizione di riposo (dopo la manovra che le ha determinate) senza che sia necessario un ulteriore apporto di energia. E un apparecchio in grado di connettere e disconnettere un circuito dallalimentazione mediante unoperazione, manuale o automatica, in genere di tipo indipendente perch permette di raggiungere le posizioni di aperto e chiuso senza arresto in posizioni intermedie con velocit di apertura/chiusura svincolata dalla velocit di manovra delloperatore. La parola automatico sta ad indicare un apparecchio che interviene automaticamente quando attraversato da una corrente superiore alla sua corrente nominale. Le modalit dellintervento dipendono essenzialmente dallentit della sovracorrente e dalla caratteristica di intervento dellinterruttore. Ogni interruttore fornito di due sganciatori di sovracorrente di cui uno (rel termico), a tempo inverso, provoca lapertura con un ritardo inversamente proporzionale al valore della sovracorrente, mentre laltro (rel elettromagnetico), ad intervento istantaneo provoca lintervento a partire da un determinato valore di sovracorrente (relativamente elevato) con un tempo pressoch costante.
Segni grafici di interruttori automatici magnetotermici e differenziali
Classificazione In base ai tempi di interruzione della corrente di corto circuito si identificano i seguenti tipi di interruttori Limitatore - linterruzione viene fortemente anticipata rispetto allo zero naturale della corrente Rapidi - linterruzione avviene al primo o al secondo passaggio della corrente per lo zero naturale Selettivi - linterruzione viene volutamente ritardata ed avviene dopo alcuni periodi per permettere la selettivit tra interruttori posti in serie Interruttori aperti o in aria- sono interruttori caratterizzati da notevoli dimensioni e vengono impiegati per usi prevalentemente di tipo industriale. Possiedono correnti nominali, correnti di breve durata e poteri di corto circuito piuttosto elevati. Vengono impiegati come interruttori di macchina a valle dei trasformatori di MT/BT di generatori e per partenze con elevate correnti di impiego (1000-2000 A) Interruttore scatolato - sono interruttori in cui la scatola che li contiene, normalmente di materiale plastico, funge da supporto per le parti meccaniche e da isolante tra le fasi e verso massa e da protezione contro i contatti indiretti Interruttore modulare - sono interruttori impiegati prevalentemente nel civile e nel terziario e sono caratterizzati da dimensioni modulari unificate. Queste caratteristiche permettono una facile installazione a scatto su supporti di tipo normalizzato
Protezione contro il sovraccarico La corrente nominale dellinterruttore automatico deve essere scelta in relazione alla portata del cavo; la protezione contro il sovraccarico in tal modo assicurata. I circuiti luce non necessitano della protezione contro il sovraccarico, ma per una maggiore sicurezza, si scelto di proteggerli ugualmente e si pu prescindere dalla lunghezza massima della linea protetta contro il corto-circuito. Nei circuiti non protetti contro il sovraccarico, il dispositivo di protezione contro il corto-circuito potrebbe infatti non proteggere la linea molto lunga per un corto-circuito in fondo alla linea stessa. Protezione contro il corto-circuito Gli interruttori automatici scelti per la protezione contro il sovraccarico garantiscono anche la protezione contro il corto-circuito, purch abbiano idoneo potere di corto-circuito (corrisponde al valore efficace della corrente presunta che linterruttore in grado di stabilire, portare e interrompere a condizioni specificate). Il potere di corto-circuito degli interruttori automatici installati in prossimit del contatore deve essere almeno pari a quello del limitatore del distributore di energia. LENEL ha normalizzato per i propri limitatori un potere di corto-circuito di 4.5 kA per gli interruttori bipolari e 6 kA per gli interruttori quadripolari. Interruttori con potere di corto circuito sovrabbondante permettono di fare fronte ad eventuali aumenti delle correnti di corto-circuito nella rete di distribuzione pubblica. Gli interruttori automatici di bassa tensione sono suddivisi in due categorie fondamentali: interruttori in scatola isolante e interruttori di tipo aperto. Entrambe queste tipologie di dispositivi vengono a loro volta classificate in funzione del tipo di intervento che pu essere istantaneo o selettivo. A questo scopo le Norme fanno corrispondere questa classificazione a due categorie di utilizzo, rispettivamente A (istantanei) e B (selettivi).
Tipi di sganciatori magnetotermici
Le norme CEI che regolano la progettazione, le prestazioni e le prove degli interruttori automatici contro sovracorrenti sono due: La norma CEI EN 600947-2 (17-5 V edizione) costituisce il testo di riferimento per i prodotti per applicazioni industriali, con elevati valori di potere di interruzione e caratteristiche, rispondenti alle esigenze di sicurezza e di corretto esercizio di moderni impianti elettrici nel settore produttivo. La norma CEI 23-3 (EN60898) si applica agli interruttori automatici per usi domestici e similari di tipo ordinario,intendendo incluse le applicazioni per uffici, alberghi, scuole ecc.., cio il settore comunemente chiamato terziario.
Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche di intervento magnetico dei diversi tipi di sganciatori, con riferimento alle norme e inoltre sono riportate le applicazioni standard dei diversi tipi di protezione.
Generalit Dellinterruttore differenziale le Norme riportano la seguente definizione : dispositivo meccanico destinato a connettere e a disconnettere un circuito allalimentazione, mediante operazione manuale, e ad aprire il circuito automaticamente quando la corrente differenziale supera un valore predeterminato. Viene altres precisato che ove fossero presenti anche sganciatori di sovracorrente, questi devono essere in grado di provocare automaticamente lapertura del circuito principale quando la corrente superi un valore predeterminato. Con il verificarsi di un guasto verso terra la somma vettoriale delle correnti, che in un circuito in condizioni normali nulla, da un risultato diverso da zero. Linterruttore differenziale un dispositivo sensibile a questa corrente (corrente differenziale) e interviene, aprendo automaticamente il circuito, quando viene superato un valore prestabilito. Con questo dispositivo possibile attuare: la protezione contro i contatti indiretti una protezione addizionale contro i contatti diretti la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra
Non in tutti gli interruttori differenziali lenergia necessaria per il funzionamento proviene dalla corrente di guasto ma da una sorgente esterna costituita in genere dalla stessa rete di alimentazione. E il caso ad esempio dei dispositivi differenziali ad uso industriale con il toroide separato che viene installato direttamente sul cavo. In questo tipo di dispositivi quasi sempre se viene a mancare lenergia ausiliaria linterruttore non interviene. In alcuni casi molto particolari questo potrebbe risultare pericoloso; ad esempio si interrompe uno solo dei conduttori che alimentano il circuito ausiliario e contemporaneamente si ha un guasto verso terra. Poich la situazione prospettata possibile ma poco probabile la Norma permette lutilizzo di questi interruttori differenziali per la protezione dai contatti indiretti ma solo negli impianti elettrici condotti da persone addestrate come ad esempio negli stabilimenti industriali. Parametri caratteristici degli interruttori differenziali In base al tipo costruttivo i dispositivi differenziali si distinguono in: dispositivi il cui funzionamento non dipende da una sorgente ausiliaria dispositivi che dipendono da una sorgente ausiliaria
Una ulteriore suddivisione viene effettuata in base alla funzione a cui il dispositivo differenziale destinato: Differenziali magnetotermici: sono costituiti dalla combinazione di uno sganciatore magnetico, termico e differenziale e sono destinati alla protezione dalle sovracorrenti e dalle correnti di guasto verso terra 67
Differenziali puri: sono dotati del solo sganciatore differenziale e quindi garantiscono solo la protezione verso terra. Devono essere accoppiati a interruttori magnetotermici o a fusibili per la protezione dalle sollecitazioni termiche e dinamiche Differenziali con toroide separato: sono impiegati negli impianti industriali caratterizzati da forti intensit di corrente. Vengono realizzati con rel, costituiti da un toroide sul quale disposto lavvolgimento di rilevazione della corrente differenziale, che viene utilizzato per comandare il meccanismo di sgancio di un interruttore o di un contattore di linea Le prestazioni di questi dispositivi sono definite da alcune grandezze caratteristiche: Numero dei poli - 2P, 3P, 4P Corrente nominale (I n ) valore di corrente che lapparecchio in grado di portare ininterrottamente Corrente differenziale nominale dintervento I Dn (Norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 610091) minimo valore della corrente differenziale che determina lapertura dei contatti entro tempi specificati. I valori normalizzati sono 0,01-0,03-0,1-0,3-0,5-1A Corrente differenziale nominale di non intervento I Dn0 (Norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1) valore massimo della corrente differenziale che non provoca lapertura dei contatti. Il valore normalizzato, anche se sono ammessi tempi diversi, I Dn0 =0,5I Dn
Limiti di intervento e di non intervento dei dispositivi differenziali
Tempo dintervento: intervallo di tempo tra listante in cui si raggiunge il valore di corrente differenziale I dn e listante in cui avviene lapertura dei contatti
Tipo di dispositivo I dn (A) 0,005 0,010 0,030 0,1 0,3 Bassa sensibilit 0,5 1 2 2 0,2 0,2 0,04 0,04 ----Tempi massimi di intervento in secondi per : 2I dn 5I dn 0,25 A 1 --0,04 0,5 0,2 0,2 0,2 ----0,04 0,04 0,04 0,04 -----
1I dn 5 5 0.5 2 2
Alta sensibilit
Correnti nominali differenziali normalizzate e tempi massimi dintervento degli interruttori differenziali
Caratteristiche dintervento: definiscono i valori corrente differenziale/tempo dintervento che caratterizzano il funzionamento del dispositivo
Caratteristiche di intervento di un interruttore differenziale
Potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale I Dm (Norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1) il valore efficace della componente alternata della corrente presunta differenziale che un interruttore differenziale pu stabilire, portare ed interrompere in condizioni specificate. Il valore minimo di I Dm 10 I n oppure 500A scegliendo il valore pi elevato Potere di chiusura e di interruzione nominale I m (Norme CEI EN 61008-1) il valore efficace della componente alternata della corrente presunta, assegnato dal costruttore, che un interruttore differenziale pu stabilire, portare e interrompere in condizioni specificate. Il valore minimo di I m 10 I n oppure 500A scegliendo il valore pi elevato Potere di corto circuito nominale condizionale I nc (Norme CEI EN 61008-1) massimo valore efficace di corrente presunta che il dispositivo, protetto da un dispositivo di protezione contro i cortocircuiti (interruttore automatico o fusibili), in grado di sopportare in condizioni specificate senza subire danni che ne compromettano la funzionalit. Fino a 10 kA i valori normalizzati sono: 3-4-5-10 kA mentre oltre i 10 kA e fino a 25 kA il valore preferenziale 20 kA Corrente di cortocircuito nominale condizionale differenziale I Dc (Norme CEI EN 61008-1) il valore di corrente presunta differenziale che un interruttore differenziale, protetto da un dispositivo di protezione contro il cortocircuito, pu sopportare in condizioni specificate senza subire modificazioni che ne compromettano la funzionalit. I valori normali sono gli stessi di I nc Comportamento in presenza di correnti pulsanti unidirezionali - interruttore differenziale denominato di tipo AC o A
Comportamenti in presenza di correnti continue di guasto a massa - interruttore differenziale denominato di tipo B Tempo di ritardo per gli interruttori differenziali selettivi denominati di tipo S Scelta della corrente differenziale nominale di intervento I Dn Nelle strutture per attivit terziarie si utilizzano in genere interruttori differenziali con I Dn =30 mA, in quanto garantiscono anche una protezione addizionale contro i contatti diretti. In casi particolari si possono utilizzare interruttori con I Dn =300 mA o I Dn =500 mA per evitare interventi intempestivi o per ragioni di selettivit. Selettivit La corrente differenziale di non intervento , come abbiamo detto, il massimo valore di corrente differenziale per il quale sicuramente il dispositivo non interviene (I Dn0 =0,5I Dn ). Nellintervallo I Dn -0,5I Dn linterruttore non ha un comportamento certo: pu intervenire come pu non intervenire. Nella scelta della corrente differenziale nominale dintervento si deve tenere conto, oltre che del coordinamento con limpianto di terra, anche dellinsieme delle correnti di dispersione dellimpianto, la cui somma vettoriale sulle singole fasi, se si vuole garantire la continuit del servizio, non deve superare 0,5I Dn. Anche senza un guasto verso terra le correnti di dispersione possono assumere valori elevati per uno dei seguenti motivi: 1. limpianto in condizioni di conservazione precario 2. nelle macchine risulta insufficiente lisolamento verso terra Gli apparecchi disperdono verso terra correnti superiori ai normali valori, limpianto elettrico molto vasto e ogni dispositivo differenziale alimenta un numero troppo elevato di utilizzatori. I rimedi da adottare per risolvere questi problemi possono essere: o nel primo caso, revisione dellimpianto o nel secondo caso, adozione di un trasformatore disolamento; bene installare, anzich un solo dispositivo differenziale generale, pi dispositivi differenziali sui vari circuiti (almeno i principali) migliorando in tal modo anche la selettivit orizzontale evitando in tal modo che un guasto a terra in un punto qualsiasi di un circuito possa mettere fuori servizio tutto limpianto. Un punto debole nel sistema di protezione per individuabile tra linterruttore generale senza sganciatore differenziale e i rel differenziali (ad esempio quando sono installati allinterno dello stesso quadro metallico) dove, in caso di guasto a massa, la protezione non assicurata. Per ovviare a questo problema necessario evitare le masse a monte dei dispositivi differenziali oppure, ove non fosse possibile, bisogna proteggere i tratti di circuito compresi tra linterruttore generale e gli interruttori differenziali con isolamento doppio o rinforzato. Interruttori differenziali di tipo S (selettivo): Due interruttori differenziali in serie, per evitare interventi intempestivi e creare disservizi nella conduzione dellimpianto, devono garantire la selettivit verticale. Due dispositivi differenziali sono selettivi se le loro zone di intervento 70
non si sovrappongono. Il tempo minimo di non intervento dellinterruttore a monte deve essere, per ogni valore di corrente, superiore al tempo massimo di interruzione dellinterruttore a valle. Gli interruttori di tipo S hanno corrente differenziale nominale di intervento I Dn maggiore di 30 mA, una corrente nominale I n maggiore di 25 A e sono ritardati. Due interruttori differenziali in serie, per essere completamente selettivi devono essere di tipo generale quello a valle e di tipo S quello a monte. Inoltre linterruttore di tipo S deve avere una corrente differenziale nominale almeno tre volte quella dellinterruttore differenziale di tipo generale posto a valle. Interruttori differenziali di tipo AC, A, B: In funzione delle diverse tipologie delle correnti di guasto che devono essere correttamente interrotte dai dispositivi differenziali, le norme definiscono tre tipi di dispositivi che identificano con le sigle AC, A, B. o Il tipo AC in grado di intervenire correttamente per tutte le correnti di guasto alternate sinusoidali o il tipo A interviene indifferentemente sia per correnti di guasto alternate sia pulsanti unidirezionali o il tipo B oltre ad avere le caratteristiche di sensibilit alle correnti come il tipo A in grado di intervenire anche per le correnti differenziali di tipo continuo Di seguito vengono presi in esame i vari tipi di dispositivi differenziali e vengono date indicazioni per una scelta corretta in funzione della tipologia di corrente di guasto verso terra su cui sono chiamati ad intervenire.
Sezionatore, interruttore di manovra e interruttore di manovrasezionatore
Generalit La norma prescrive che ogni circuito sia sezionabile per garantire la sicurezza del personale che esegue lavori su, o in vicinanza di, parti attive, cio di parti in tensione in condizioni ordinarie di esercizio.
Fig. 10.9 - Definizioni e simbologia grafica dei sezionatori, interruttori di manovra - sezionatori e combinazioni con fusibili
Caratteristiche funzionali e costruttive del sezionatore Il sezionatore un apparecchio meccanico che assicura, nella posizione di aperto, una distanza di sezionamento (distanza tra i contatti) tale da garantire la sicurezza. E unapparecchiatura che pu aprire e chiudere un circuito quando la corrente interrotta o stabilita dintensit trascurabile o quando la manovra non produce un cambiamento significativo della tensione ai terminali (praticamente a vuoto). Nella posizione di chiuso in grado di portare la normale corrente del circuito e, per una durata specificata, anche una corrente anormale del circuito come ad esempio una corrente di corto circuito. Alla chiusura deve essere in grado di sopportare correnti di corto circuito per una durata convenzionale di 1s (I cw ). Ogni sezionatore deve essere munito di un dispositivo atto ad indicare la posizione assunta dai contatti mobili anche in condizioni anormali come ad esempio in caso di saldatura dei contatti. Una indicazione di questo tipo superflua se la separazione dei contatti chiaramente visibile dallesterno. La Norma 64-8 richiede tra laltro che la segnalazione sia attivata solo quando sia stata raggiunta la effettiva posizione di sezionamento dei contatti in apertura su ogni polo del dispositivo. Per quanto riguarda la distanza di sezionamento da adottare, le Norme, in relazione al grado di esposizione dellimpianto elettrico alle sollecitazioni di tipo impulsivo sugli isolanti (queste sollecitazioni dielettriche possono essere di origine esterna dovute a fulminazioni o interna dovute a manovre sui circuiti), suddivide limpianto in zone. Per ogni zona e in funzione della tensione verso terra del sistema, vengono individuati particolari valori di tensione di riferimento per i quali deve essere garantita la tenuta dellisolamento. Dal punto di vista costruttivo il sezionatore un apparecchio molto semplice. Non dotato di dispositivi per linterruzione della corrente e nemmeno di meccanismi per lo scatto rapido o automatico. Le velocit di movimento dei contatti mobili dipendono dalloperatore. Il sezionamento pu essere ottenuto con dispositivi unipolari affiancati anche se le Norme consigliano di utilizzare apparecchi multipolari per il sezionamento contemporaneo di tutti i poli del circuito. Gli interruttori automatici onnipolari (comprendono cio tutti i poli del circuito, incluso il neutro) conformi alla norma CEI 23-3 e gli interruttori differenziali conformi alle norme CEI 23-18, 23-42, 23-44, assicurano non solo al protezione del circuito, ma anche il sezionamento del circuito stesso. Negli impianti utilizzatori alimentati direttamente in bassa tensione dal Distributore di energia, il conduttore di neutro da ritenere parte attiva. Nei circuiti monofase, linterruttore automatico, per attuare il sezionamento, deve interrompere sia la fase che il neutro; entrambi le fasi nel circuito fase-fase. Nei circuiti fase-neutro, linterruttore automatico, pu avere un solo polo protetto contro le sovracorrenti, in tal caso il polo protetto deve essere inserito sul conduttore di fase. Anche nei circuiti fase-fase protetti da un interruttore differenziale, linterruttore automatico pu avere un solo polo protetto. Nei circuiti trifase con neutro linterruttore automatico deve interrompere le tre e il neutro (interruttore quadripolare). Se il conduttore di neutro di sezione uguale a quella delle fasi (dove non si supera la sezione di 16 mm2), il polo pu non essere protetto.
Tutti dispositivi utilizzati per il sezionamento devono essere chiaramente identificati:
Norma di riferimento Attitudine al sezionamento (se lapparecchio non idoneo al sezionamento invece del simbolo riportata la scritta non aprire sotto carico. Marchio di fabbrica Sigla che designa il tipo o la serie Correnti nominali dimpiego riferite alle rispettive tensioni nominali e alle categorie di utilizzo Frequenza nominale ( per corrente continua indicata la sigla c.c.) Tipo di fusibile (solo per le unit combinate) Grado di protezione Indicazione della posizione di aperto e di chiuso Dati di targa di un sezionatore
I dispositivi di sezionamento installati in locali ordinari devono essere inaccessibili durante i lavori elettrici, in modo da evitare la loro manovra intempestiva, a meno che il dispositivo sia sotto il diretto controllo di chi esegue i lavori. E preferibile quindi che gli interruttori siano installati in un quadro o in un locale chiudibile a chiave.
Caratteristiche funzionali dellinterruttore di manovra e dellinterruttore di manovra sezionatore Linterruttore di manovra (interruttore non automatico) differisce dal sezionatore perch in grado di stabilire e di interrompere la corrente di carico, tenendo anche conto di sovraccarichi momentanei. Linterruttore di manovra sezionatore, cos come definito dalle Norme CEI 17-11 art. 2.1.3, ... un apparecchio meccanico di manovra in grado di stabilire, portare ed interrompere correnti in condizioni normali del circuito, comprese eventuali correnti specificate di sovraccarico in servizio ordinario, cos come a portare, per una durata specificata, correnti in condizioni anormali del circuito, come ad esempio quelle di corto circuito. Sono apparecchi che, non essendo dotati di dispositivi di sgancio automatico, non possono essere utilizzati per la protezione automatica contro le sovracorrenti (il potere dinterruzione generalmente insufficiente sui corto circuiti). Viene denominato interruttore di manovra-sezionatore quando (norme CEI 17-11 art. 2.1.5) ...nella posizione di aperto soddisfa alle prescrizioni della distanza di sezionamento specificate per un sezionatore. Essendo apparecchi destinati a chiudere un circuito molto importante conoscere il valore del potere di chiusura (I cm ). Devono infatti essere in grado di sopportare, onde evitare che possano danneggiarsi e diventare causa di pericolo per le persone, le sollecitazioni dinamiche e termiche pi gravose che possano derivare da tale manovra, compresa la chiusura su corto circuito. Come per il sezionatore devono inoltre essere in grado di sopportare una corrente di corto circuito per un tempo prefissato convenzionale di 1s (I cw ). Sono impiegati principalmente come interruttori generali di sottoquadri, come organi di manovra e sezionamento di linee, di sbarre o di gruppi di apparecchiature, come un congiuntore di sbarre che un complesso di manovra e protezione di un motore.
Categoria di utilizzazione Manovra Manovra non frequente frequente AC-20A AC-20B AC-21B AC-22B AC-23B DC-20B DC-21B DC-22B DC-23B
Categorie di utilizzazione Applicazioni tipiche
Stabilimento e interruzione a vuoto Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entit Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di
AC-21A AC-22A AC-23A DC-20A
modesta entit Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi Stabilimento e interruzione a vuoto Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entit Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di
DC-21A DC-22A DC-23A
modesta entit (per es. motori in derivazione) Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi
Categorie di utilizzazione degli interruttori di manovra
Norma 17-13
I quadri elettrici, sono da considerare componenti dellimpianto. Essi devono rispondere alla Norma CEI 17-13, che riporta le prescrizioni generali e distingue: AS Apparecchiatura costruita in serie Ovvero apparecchiatura conforme a un tipo prestabilito o comunque senza scostamenti tali che ne modifichino in modo determinante le prestazioni rispetto allapparecchiatura tipo provata, secondo quanto prescritto nelle norma ANS Apparecchiatura non costruita in serie
Un quadro AS quindi un quadro conforme ad un prototipo provato, cio sottoposto a prove specifiche previste dalla norma, oppure un quadro derivato da un quadro provato, ossia con modifiche introdotte tali da non ridurre le prestazioni (dati nominali) del quadro rispetto a quello che ha superato le prove Per accertare che la produzione di quadri sia conforme al prototipo provato, le norme prevedono delle prove, secondo procedure indicate, su alcuni esemplari. Tali prove possono essere condotte dal costruttore stesso o da un laboratorio indipendente. In genere, il costruttore progetta, costruisce, prova e assembla il quadro. Il costruttore limpresa che targa il quadro. Il costruttore deve dichiarare la rispondenza del quadro alle norme, con particolare riferimento alle sovratemperature, alla tenuta al corto-circuito, al livello disolamento, alla efficienza del circuito di protezione, al grado di protezione IP, ecc. Se per qualche ragione (trasporto, produzione) alcune fasi del montaggio sono eseguite fuori dallofficina del costruttore, il quadro considerato ancora AS purch il montaggio venga realizzato secondo le istruzioni del costruttore stesso. LImpresa installatrice responsabile dellapplicazione delle norme dinstallazione, cio della corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici indicati dal costruttore.
Dati di targa del quadro: o Natura della corrente e frequenza o Tensioni di funzionamento nominali o Tensioni di isolamento nominali o Tensioni nominali dei circuiti ausiliari o Limiti di funzionamento o Corrente nominale di ciascun circuito o Tenuta al corto-circuito o Grado di protezione o Misure di protezione delle persone o Condizioni di servizio se diverse da quelle specificate nella norma o Sistema di messa a terra per il quale il quadro destinato o Dimensioni geometriche del quadro (non prescritto per quadri ANS) o Massa (non prescritto per quadri ANS)
La norma 23-51 si interessa dei quadri elettrici ad installazione fissa con corrente nominale non superiore a 125 A ed stata redatta con lo scopo di semplificare le operazioni di verifica e certificazione richieste dalle norme 17-13.
I quadri per uso domestico e per usi similari secondo la norma CEI 23-51
Dove si applica la norma
La norma 23-51 si applica ai quadri realizzati ponendo entro involucri conformi alla norma CEI 23-48 e CEI 23-49 almeno due dispositivi (un unico interruttore non costituisce un quadro) che nelluso ordinario dissipano una potenza non trascurabile (interruttori automatici o differenziali, trasformatori, lampade, ecc..). o Sono ad installazione fissa o Devono essere utilizzati a temperature ambiente non superiore a 25 C ma che occasionalmente possono raggiungere i 35 C. o Sono previsti per un impiego in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V e con una corrente di corto circuito presunta non superiore a 10 kA (valore efficace della componente simmetrica) elevabile a 15 kA se protetti da dispositivi limitatori di corrente (fusibili o interruttori) che limitano il valore di picco della corrente di cortocircuito a 15 kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale. Se anche una sola delle condizioni indicate non dovesse essere verificata il quadro deve essere riferito alla Norma CEI 17-13/1 o 17-13/3 se il quadro di tipo ASD (quadri per applicazioni in ambienti industriali destinati ad essere manovrati da persone non addestrate).
Come si determina la corrente nominale del quadro I nq
La corrente nominale del quadro I nq il valore pi basso tra la corrente nominale in entrata I ne e la corrente nominale in uscita I nu . Per corrente nominale in entrata del quadro I ne si intende l85% della corrente nominale o della somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione e/o manovra (magnetotermico, magnetotermico-differenziale, differenziale puro, interruttore di manovra ecc..) di ingresso del quadro destinati ad essere usati contemporaneamente. La corrente nominale in uscita del quadro I nu si ottiene sommando le correnti nominali I n dei dispositivi di protezione e/o manovra in uscita utilizzati contemporaneamente. Se non si conoscono i circuiti che possono funzionare contemporaneamente si considera la somma delle correnti nominali di tutti i dispositivi in uscita.
In assenza di dispositivi di protezione e/o manovra in entrata, la corrente nominale del quadro I nq si pu identificare con la corrente nominale in uscita
In un quadro con pi interruttori in ingresso (ad esempio, anche se sarebbe bene evitare la promiscuit fra circuiti di utenze diverse, il quadro centralizzato per la protezione dei montanti in un edificio di civile abitazione) la I nq del quadro (fig. 3.3) pu essere calcolata sommando l85% della I n dei vari interruttori (se gli interruttori in ingresso hanno tutti la stessa corrente nominale: 0,85xnxI n dove I n la corrente nominale degli interruttori e n il numero degli interruttori).
La targa Tutti i quadri devono avere una targa. Pu essere posta anche dietro la porta e deve indicare con scritte indelebili: o o o o o o nome o marchio del costruttore, tipo del quadro e numero di identificazione, corrente nominale del quadro, natura della corrente e frequenza, tensione nominale di funzionamento, grado di protezione se superiore a IP2XC ( protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro laccesso a parti pericolose con un dito e contro laccesso con un attrezzo impugnato)
Le verifiche da eseguire 1. Verifica della costruzione e dellidentificazione - Il quadro deve avere la targa e deve essere conforme agli schemi circuitali e ai dati tecnici allegati; 2. Verifica dei limiti di sovratemperatura - Verifica che la potenza totale dissipata dal quadro (P tot ) sia inferiore alla potenza massima dissipabile dall'involucro (P inv ) 3. Verifica del cablaggio, del funzionamento meccanico ed eventualmente del funzionamento elettrico. Controllo del corretto collegamento dei cavi e degli apparecchi; 4. Verifica dellefficienza del circuito di protezione - Nei quadri metallici controllare a vista o se necessario con prove strumentali il buon collegamento delle masse al conduttore di protezione; 5. Prova della resistenza di isolamento - La norma 64-8 stabilisce per ogni circuito (quadri pi impianto) che la resistenza di isolamento minima sia 500 k. La 17-13 richiede una resistenza di isolamento di almeno 1000 /V ed in contraddizione con la 64-8 perch se ad una tensione nominale di 230 V una resistenza di isolamento di 300 k va bene per la 17-13 e per la 23-51, terminata linstallazione del quadro non va pi bene per la norma 64-8. In ogni caso la resistenza di isolamento normalmente dellordine dei megaohm e quindi il problema non si pone. La verifica deve essere effettuata mediante uno strumento in grado di fornire una tensione di almeno 500 V tra ogni conduttore attivo e le masse e tra i conduttori attivi.
Verifica dei limiti di sovratemperatura Le apparecchiature installate nel quadro devono dissipare una potenza totale non superiore a quella che linvolucro pu disperdere nellambiente circostante. Occorre pertanto che sia verificata la relazione:
Dove: P dp = Potenza dissipata dai dispositivi di manovra e/o protezione dichiarata dal costruttore P au = Potenza dissipata da altri componenti (trasformatori, lampade, ecc..) che dissipano una potenza significativa nei confronti di P dp P inv = Potenza dissipabile dallinvolucro dichiarata dal costruttore dellinvolucro stesso 0,2 = valore che tiene conto della potenza dissipata dai collegamenti, rel, timer, ecc.. Per calcolare la potenza dissipata bisogna tenere conto della corrente che effettivamente percorre ogni polo attivo perci sono stati introdotti due coefficienti: K e = fattore di utilizzo in entrata, K= fattore di contemporaneit in uscita. K e pu assumere valore convenzionale pari a 0,85. oppure, se minore, K e =I nu /I n , dove I n la corrente nominale del dispositivo in ingresso e I nu la corrente nominale in uscita dal quadro. Per il dispositivo in ingresso si pu quindi dire che K e rappresenta la parte di corrente I n alla quale linterruttore in ingresso viene utilizzato (la potenza dissipata dipende dalla I2 ed essendo K e la parte di corrente I n alla quale linterruttore viene utilizzato, la potenza dissipata alla corrente nominale dellinterruttore andr moltiplicata per K e 2 per avere la potenza veramente dissipata). I circuiti in uscita in genere non sono tutti utilizzati contemporaneamente. Sono stati stabiliti dei valori convenzionali del fattore di contemporaneit K tanto pi bassi quanto maggiore il numero di circuiti in uscita
Fino a 3 circuiti Da 4 a 5 circuiti Da 6 a 9 circuiti Oltre 9 circuiti K=0, 8 K=0,7 K=0,6 K=0,5
Se sono noti i carichi in uscita il fattore di contemporaneit K di ciascun circuito pu essere ricavato dal rapporto tra la corrente assorbita dal carico e la corrente nominale del dispositivo posto a protezione e/o manovra di quel circuito. Per dispositivi quadripolari la norma considera tre poli trascurando la potenza dissipata dal polo di neutro per squilibrio dei cavi. Per semplicit (va comunque a favore della sicurezza) possibile calcolare la P tot ponendo K e =K=1 e ripetere il calcolo con i veri valori di K e e K solo se P tot risulta maggiore di P inv . Per meglio chiarire le modalit di verifica si pu far riferimento alle figure seguenti in cui sono rappresentati alcuni esempi di calcolo per la verifica dei limiti di sovratemperatura.
Dispositivo 1 2 3 4 5
Potenza dissipata dai dispositivi del quadro P d/polo (W) n poli P dn (W) 10 3 30 2,5 1 2,5 2,5 3 7,5 3 2 6 2,5 3 7,5
K 0,85 0,7 0,7 0,7 0,7
P dp (W) 21,67 1,22 3,67 2,94 3,67
P dp-tot =21,67+1,22+3,67+2,94+3,67=33,17 W P au =0 P tot = P dp-tot +0,2xP dp-tot +P au = 33.17+0,2x33,17+0=39,80 W P inv = 45 W Il quadro verificato perch: P tot < P inv
K 0,55 0,6 0,8 0,7 0,4
P dp (W) 9,07 0,90 4,80 2,94 1,20
P dp-tot =9,07+0,90+4,80+2,94+1,20=18,91 W P au =0 P tot = P dp-tot +0,2xP dp-tot +P au = 18,91+0,2x18,91+0=22,69 W P inv = 45 W Il quadro verificato perch: P tot < P inv
La dichiarazione di conformit alla norma
Terminate le verifiche e le prove richieste deve essere compilata la dichiarazione di conformit che costituir lallegato A della documentazione prevista.
Allegato A secondo CEI 23-51 (da riportare su carta intestata del costruttore) Dichiarazione di conformit alla regola dell'arte Il quadro di distribuzione tipo : ........... Tensione nominale : ........... Corrente nominale I nq : ........... Grado di protezione IP : ............ E conforme alla norma sperimentale CEI 23-51 Luogo, ......... Data,........ Denominazione sociale (Firma del legale rappresentante)
Oltre a questo dovranno essere predisposti lo schema unifilare del quadro con dati tecnici relativi ai componenti (allegato C) e, se richiesto, la relazione di verifica dei limiti di sovratemperatura (allegato B). La conformit alla norma 23-51, se il quadro stato costruito in proprio, sar sottoscritta dalla stessa ditta installatrice nel momento in cui rilascia la dichiarazione di conformit dellimpianto alla regola dellarte, oppure dalla ditta che ha costruito il quadro se la ditta installatrice installa quadri prodotti da altri.
Utenze Identificazione circuito Tipo In(A) Interruttore Pcc (kA) Idn Tipo Fuisibile In (A) Rapporto trasf. Trasformatore P (VA) Numero Morsetti Sezione (mmq) Tipo Ausiliari Descrizione
Norma 11-1
La Norma CEI 11-1 va applicata a tutti agli impianti elettrici che cos vengono descritti: Stazione elettrica (o cabina elettrica ) E unarea elettrica chiusa con apparecchiature e/o trasformatori in reti di trasmissione o di distribuzione comprese le cabine elettriche di MT/BT Impianto o impianti di generazione ubicati in un unico sito Limpianto comprende generatori e unit di trasformazione, con tutte le apparecchiature associate e tutti i sistemi elettrici ausiliari. Sono esclusi i collegamenti tra impianti di generazione ubicati in siti diversi Limpianto elettrico di una fabbrica, di uno stabilimento industriale o di altri fabbricati industriali, agricoli, commerciali o di pubblici servizi. I collegamenti tra aree elettriche chiuse (comprendenti anche le stazioni e le cabine elettriche), collocate nel medesimo sito, sono considerati parte degli impianti, ad eccezione di quando tali collegamenti costituiscono parte di una rete elettrica di trasmissione o di distribuzione
La Norma introduce nuovi termini, nuovi simboli e nuove definizioni che per maggior chiarezza sono, anche se solo in parte, di seguito riportati: Tensioni Tensione nominale di un sistema Valore arrotondato appropriato della tensione per denominare o identificare un sistema. Tensione massima (minima) di un sistema Tensione pi elevata (pi bassa) che pu verificarsi in qualunque momento ed in qualunque punti in condizioni regolari di esercizio non tenendo conto delle variazioni temporanee dovute a guasti, a brusche variazioni di carico, ecc. Tensione nominale verso terra di un sistema Si definisce tale nei: o sistemi trifasi con neutro isolato o con neutro messo a terra con impedenza, la tensione nominale o sistemi trifasi con neutro direttamente o efficacemente messo a terra, la tensione stellata corrispondente alla tensione nominale o sistemi monofasi, o a corrente continua, senza punto di mezzo a terra, la tensione nominale o sistemi monofasi, o a corrente continua, con punto di mezzo a terra, la met della tensione nominale 86
Classificazione dei sistemi in categorie secondo la loro tensione nominale In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in: o sistemi di Categoria 0 (zero), quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se a corrente continua (non ondulata) o sistemi di Categoria I (prima), quelli a tensione nominale minore da oltre 50 V fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre a 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua (bassa tensione) o sistemi di categoria II (seconda), quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre1500 V se in corrente continua fino a 30000 compreso (alta tensione) o sistemi di categoria III (terza), quelli a tensione nominale maggiore di 30000 V (alta tensione) Impianto di terra o Terra Termine per designare il terreno sia come luogo che come materiale conduttore, per esempio humus, terricci, sabbia, chiaretto e pietra o Terra di riferimento (terra lontana) Zona della superficie del terreno al di fuori dellarea di influenza di un dispersore o di un impianto di terra, dove cio tra due punti qualsiasi non si hanno percettibili differenze di potenziale dovute alla corrente di terra o Dispersore Conduttore in contatto elettrico con il terreno, o conduttore annegato nel calcestruzzo a contatto con il terreno con unampia superficie (per esempio una fondazione) o Conduttore di terra Conduttore che collega una parte dellimpianto che deve essere messo a terra ad un dispersore o che collega tra loro pi dispersori, ubicato al di fuori del terreno od interrato nel terreno e ad esso isolato (quando il collegamento tra una parte dellimpianto ed il dispersore realizzato per mezzo di giunzioni scollegabili, sezionatori, scaricatori, scaricatori spinterometrici, contascariche di scaricatore, ecc., si considera conduttore di terra solo la parte del collegamento permanentemente connessa al dispersore) o Conduttore equipotenziale Conduttore che assicura il collegamento equipotenziale o Impianto di terra Sistema limitato localmente costituito da dispersori o da parti metalliche in contatto con il terreno di efficacia pari a quella dei dispersori (per esempio fondazioni di sostegni, armature, schermi metallici di cavi ), di conduttori di terra e di conduttori equipotenziali o Mettere a terra collegare una parte conduttrice al terreno tramite impianto di terra
o Messa a terra Linsieme di tutti i mezzi e di tutte le operazioni necessarie per realizzare la messa a terra o Dispersore orizzontale Dispersore generalmente interrato fino ad una profondit di circa i m. Questo pu essere costituito di nastri, di tondini, o di conduttori cordati che possono essere disposti in modo radiale, ad anello, a maglia, o da una loro combinazione o Picchetto di terra Dispersore generalmente interrato od infisso per una profondit superiore ad 1 m. Questo pu essere costituitola tubo, da una barra cilindrica o da altri profilati metallici o Cavo con funzione di dispersore Cavo le cui guaine, i cui schermi o le cui armature hanno funzione di un dispersore a nastro o Dispersore di fondazione Struttura conduttrice annegata nel calcestruzzo a contatto elettrico con il terreno attraverso unampia superficie o Dispersore per il controllo del potenziale di terra Conduttore che per la sua forma e la sua disposizione principalmente utilizzato per ridurre il gradiente del potenziale sulla superficie del terreno piuttosto che per ottenere un definito valore della resistenza di terra o Dispersore di fatto Parte metallica in contatto elettrico con il terreno o con lacqua, direttamente o tramite calcestruzzo, il cui scopo originale non di mettere a terra, ma soddisfa tutti i requisiti di un dispersore senza compromettere la sua funzione originale (esempi di dispersori di fatto sono le tubature, le palificazioni metalliche, le armature del calcestruzzo, le strutture in acciaio delle costruzioni, ecc.) Tipologie di messa a terra o Messa a terra di protezione Messa a terra di una parte conduttrice, non destinata ad essere attiva, con lo scopo di proteggere le persone dallo shock elettrico. o Messa a terra di funzionamento Messa a terra di un punto del circuito attivo richiesta per il corretto funzionamento degli impianti e dei suoi componenti elettrici. o Messa a terra per la protezione contro le fulminazioni (scariche atmosferiche) Messa a terra per la dissipazione di una corrente di fulmine (scarica atmosferica) verso terra. Tensioni riferite agli impianti di terra o Tensione totale di terra (U E ) Tensione tra un impianto di terra e la terra di riferimento (fig.1) o Potenziale della superficie del terreno () Tensione tra un punto sulla superficie del terreno e la terra di riferimento (fig.1) 88
o Tensione di contatto (U T ) Parte della tensione totale di terra dovuta ad un guasto a terra a cui pu essere sottoposta una persona. Si assume convenzionalmente che la corrente fluisca attraverso il corpo umano da una mano ai piedi (distanza orizzontale di 1 m dalla massa) o Tensione di contatto a vuoto (U ST ) Tensione che si manifesta durante un guasto a terra tra le masse ed il terreno quando queste masse non vengono toccate o Tensione di passo (U S ) Parte della tensione totale di terra dovuta ad un guasto a terra a cui pu essere sottoposta una persona con un passo di ampiezza pari ad 1 m. Si assume che la corrente fluisca attraverso il corpo umano da piede a piede. Tensione di passo a vuoto USS la tensione che si manifesta tra due punti del terreno a distanza di 1 m in assenza di persone o Tensione di contatto ammissibile (U TP ) Valore di tensione di contatto ammissibile in relazione al tempo di intervento delle protezioni o Contatto diretto Contatto di persone con parti attive o Contatto indiretto Contatto di persone con masse durante un cedimento dellisolamento
Fig. 1 Definizioni relative alle tensioni negli impianti
Differenze di potenziale o Collegamento equipotenziale Collegamento elettrico tra masse per ridurre al minimo le differenze di potenziale tra queste o Controllo del potenziale Controllo del gradiente di potenziale di terra, principalmente sulla superficie del terreno, per mezzo di dispersori (fig.1) o Potenziale trasferito Aumento del potenziale di un impianto di terra, causato da una corrente di terra, trasferito per mezzo di un conduttore collegato (per esempio lo schermo metallico di un cavo, un conduttore PEN, una tubatura, una rotaia) ad aree a basso livello di potenziale o a potenziale nullo rispetto alla terra. Ci da luogo ad una differenza di potenziale tra il conduttore e ci che lo circonda. La definizione si applica anche quando un conduttore collegato alla terra di riferimento e transita nellarea soggetta ad un livello di potenziale maggiore o Isolamento del posto di manovra Provvedimento per aumentare la resistenza tra il pavimento di un posto di manovra ed il terreno in modo da non sottoporre loperatore a tensioni non ammissibili o Impianto di terra globale Impianto di terra realizzato con linterconnessione di pi impianti di terra che assicura, data la vicinanza degli impianti stessi, lassenza di tensioni di contatto pericolose. Tale impianto permette la ripartizione della corrente di terra in modo da ridurre laumento di potenziale di terra negli impianti di terra singoli. Si pu dire che tale impianto forma una superficie quasi equipotenziale. Questa definizione limitata alle reti di trasmissione e di distribuzione del Distributore pubblico, ad esempio nel caso di aree urbane concentrate,ed agli impianti utilizzatori alimentati in AT o in MT collegati allimpianto di terra globale ad esso inclusi o Massa Parte conduttrice di un componente elettrico che pu essere toccata e che in condizioni ordinarie non in tensione, ma che pu diventarlo in condizioni di guasto o Massa estranea Parte conduttrice che non fa parte dellimpianto elettrico ed in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra o Conduttore PEN Conduttore che in un sistema di bassa tensione svolge sia la funzione di conduttore di protezione che di conduttore di neutro o Conduttore di protezione (PE) Conduttore prescritto per alcune misure di protezione contro i contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: - masse - masse estranee - collettore (o nodo) principale di terra negli impianti di bassa tensione - dispersore - punto di terra della sorgente o neutro artificiale 90
Guasti a terra e tipi di resistenza o Guasto a terra Collegamento conduttivo causato da un guasto tra conduttore di fase del circuito principale e la terra od una parte collegata a terra. Il collegamento conduttivo pu anche avvenire tramite arco elettrico. I guasti a terra di due o pi conduttori di fase dello stesso impianto in due punti diversi, sono designati come guasti a terra doppi o multipli o Corrente di guasto a terra (I F ) Corrente che fluisce dal circuito principale verso terra, o verso parti collegate a terra, nel punto di guasto (punto di guasto a terra) o Corrente di terra (I E ) Corrente che fluisce verso terra tramite limpedenza collegata a terra. La corrente di terra la parte della corrente di guasto a terra che determina la tensione totale di terra o Fattore di riduzione (r) Il fattore di riduzione (r) di una linea trifase il rapporto tra la corrente di terra e la somma delle correnti di sequenza zero nei conduttori di fase del circuito principale (r=IE/3I0), in un punto lontano dal punto di cortocircuito e dallimpianto di terra di un impianto elettrico o Resistivit del terreno ( E ) Resistenza elettrica specifica del terreno o Resistenza di terra (I E ) Resistenza tra il dispersore e la terra di riferimento o Impedenza di terra (Z E ) Limpedenza tra limpianto di terra e la terra di riferimento La tabella seguente riepiloga i termini vecchi e nuovi con la corrispondente simbologia
VECCHIA NUOVA DESCRIZIONE DESIGNAZIONE DESIGNAZIONE UT Tensione totale di terra UE UC Tensione di contatto UT U CO Tensione di contatto a vuoto U ST --Tensione di contatto ammissibile U TP UP Tensione di passo US U PO Tensione di passo a vuoto U SS RC Resistenza del corpo umano RB RT Resistenza di terra RE R TC Resistenza della persona verso terra R EB IG Corrente di guasto a terra IF IT Corrente di terra IE
Tab. 1 - Confronto tra nuova e vecchia simbologia secondo la Norma CEI 11-1
Fig. 2 Nuovi simboli relativi alle condizioni di un guasto a terra in alta tensione
Limpianto di terra Limpianto di terra costituisce un mezzo che permette alla corrente di guasto di disperdersi o di richiudersi, tramite una resistenza di basso valore, attraverso il terreno. Pu svolgere funzioni diverse se installato dallutente o dal distributore e se il sistema di distribuzione un TT o un TN. In una cabina primaria o secondaria dellente distributore possono entrare solo persone autorizzate. La sicurezza dalle tensioni di contatto quasi sempre garantita perch limpianto di terra, costituito in genere da una rete magliata o da un anello di piccole dimensioni che circonda la cabina, crea una buona equipotenzialit ( purtroppo non cosi facile da ottenere nelle pi diffuse tipologie d' impianto dellutente, soprattutto nelle zone in cui sono installate le masse alimentate in bassa tensione). Secondo la Norma questi impianti risultano idonei se la tensione totale di terra UE inferiore a 1,5 UTP oppure, adottando i provvedimenti M di cui all'allegato D della Norma CEI 11-1, anche se raggiunge 4 UTP (tab. 4). I provvedimenti M specificati dalla norma consistono in alcune misure di protezione su pareti e pavimenti e su recinzioni, di controllo dei potenziali ai margini degli impianti e di equipotenzialit delle aree interessate. Non potendo rispettare queste condizioni necessario effettuare la misura delle tensioni di passo e di contatto. Le tensioni di passo, essendo allinterno di queste aree la superficie praticamente equipotenziale, sono quasi sempre inferiori a quelle ammissibili. Qualora non fosse possibile trascurale si applicano i limiti U TP moltiplicati per 3, essendo 3 il fattore di percorso nel corpo umano da piede a piede (inteso come rapporto tra il valore della corrente che comporta una certa probabilit di fibrillazione nel tragitto piede-piede e il valore di corrente che nel percorso mani-piedi determina la stessa probabilit di fibrillazione). 92
Landamento dei valori delle tensioni di contatto ammessi U TP (V) in funzione della durata del guasto t F (s) sono riportati nella curva di fig. 3 e riassunti nella tabella 2.
Fig. 3 Tensioni di contatto ammissibili U TP per correnti di durata limitata. Note: 1) - La curva rappresenta il valore della tensione che pu essere applicata al corpo umano da mano nuda a piedi nudi, con un valore dell'impedenza del corpo umano avente una probabilit pari al 50 % di non essere superata dalla popolazione, con una curva corrente tempo che presenta la probabilit del 5% di provocare fibrillazione ventricolare e con nessuna resistenza addizionale. 2) - La curva relativa a guasti a terra in impianti di alta tensione 3) - Se la durata della corrente molto pi lunga di quanto mostrato nel grafico, si pu usare per U TP un valore di75 V
Il confronto con la vecchia norma 11-8, che ammetteva un margine del 20% per la tensione totale di terra, (U E 1.2 U TP che poteva essere aumentato fino 1,8 con una rete di terra orizzontale avente perimetro non superiore a 100m), sembrerebbe rivelare una norma pi restrittiva, ma i nuovi valori introdotti compensano largamente tale margine. Nella CEI 11-1 si tiene infatti conto della minor probabilit che un guasto si manifesti in alta tensione piuttosto che in bassa tensione. Unaltra opportunit per il distributore fornita dal cosiddetto impianto di terra globale. Lesperienza ha dimostrato che nelle aree ad elevata urbanizzazione, dove le cabine sono tra loro interconnesse attraverso i cavi MT e i relativi impianti di terra sono a loro volta interconnessi mediante le guaine metalliche dei cavi stessi, si viene a creare una rete di terra che copre unarea corrispondente alla zona urbanizzata. Allinterno di tale area la superficie pu essere considerata quasi equipotenziale e le tensioni di passo e di contatto sono di norma sempre inferiori ai massimi valori ammessi. I distributori possono 93
quindi evitare di preoccuparsi di queste tensioni che si stabiliscono sullimpianto di terra globale e sulle cabine di cui sono proprietari. Purtroppo non chiaro se di questa agevolazione possano avvalersi gli utenti proprietari di cabine MT/BT perch la Norma, anche se le cabine hanno limpianto di terra collegato allimpianto di terra globale e presentano quindi caratteristiche riconducibili a quelle dellente distributore, non fornisce indicazioni in tal senso. Se le condizioni supposte non possono essere rispettate e quindi le tensioni di contatto non rientrano nei limiti ammessi, gli impianti di terra devono essere separati. La zona di media tensione (le parti pericolose devono essere rese inaccessibili) deve essere separata da quella di bassa tensione, trasformando il sistema in un TT.
Tensione di contatto ammissibile U TP (V) Durata del guasto T F (s) Nuova norma CEI 11-1 Vecchia norma CEI 11-8 10 80 50 2 85 50 1 103 70 0,8 120 80 0,7 130 85 0,6 155 125 0,5 220 160 0,2 500 160 0,14 600 160 0,08 700 160 0,04 800 160
Tab. 2 - Tensioni di contatto ammissibili U TP per correnti di durata limitata
La separazione dei due impianti deve garantire che nell'impianto di bassa tensione non si possano verificare pericoli per le persone o per le apparecchiature elettriche. Questo lo si ottiene se nell'impianto di terra di bassa tensione la tensione totale di terra dovuta ad un guasto sull'alta tensione risulta inferiore a quelli stabiliti dalla norma e riassunti nella tabella 3. Nei sistemi TT, particolari attenzioni occorrono per collegare il neutro della rete di distribuzione di bassa tensione allimpianto di terra della cabina di trasformazione: la tensione totale di terra U E non deve oltrepassare i: 250 V, quando il tempo di intervento delle protezioni sullalta tensione per guasto a terra superiore ai 5 s 500 V quando il tempo inferiore a 5 s. Si vuole evitare in tal modo che gli apparecchi siano sollecitatati da una tensione verso terra troppo elevata che ne potrebbe far cedere lisolamento. Infatti nei sistemi TT, dove le masse sono collegate ad un impianto di terra diverso da quello del neutro, lisolamento
degli apparecchi utilizzatori sollecitato verso terra dalla tensione totale di terra pi la tensione di fase U 0 +U E (fig. 4).
Fig. 4 In un sistema TT lisolamento degli apparecchi sollecitato verso terra da una tensione U 0 +U E
La seguente tabella (Tab 3) fornisce i limiti di tensione di contatto U TP che non devono essere superati per poter collegare il neutro alla terra di cabina: U E deve essere inferiore o uguale a X U TP dove X un coefficiente che varia da 2 a 5 in funzione del numero di volte che il conduttore di neutro collegato a terra lungo la rete di distribuzione.
Tipo di sistema BT Durata del guasto
Prescrizioni per un impianto comune di messa a terra dovute a (2)(3) Tensione di contatto Sollecitazione di tensione Non applicabile (8)
TT(4) TN(5)
Tempi di figura 4
(1) Per definizioni riguardanti il tipo dei sistemi di BT vedere la CEI 64/8 (HD 384.3. sistemi IT, con conduttore di protezione di BT collegato allimpianto di terra di sistemi di alta tensione, sono considerati al punto b) in quanto essi sono di solito utilizzati per impianti industriali. Non sono presi in considerazione altri impianti IT (2) U E il potenziale del dispersore dellimpianto comune di terra (3) E necessario prendere in considerazione che il potenziale della stazione elettrica potrebbe essere influenzato dai potenziali trasferiti, per esempio da guaine dei cavi collegate ad impianti vicini (4) Si deve considerare la tensione di tenuta dei componenti elettrici di bassa tensione (basata sulla CEI 64/8) (5) Si devono prendere in considerazione le tensioni di contatto (sicurezza delle persone) (6) Condizione sufficiente ma non necessaria, in alternativa alla condizione U T U TP (7) Il conduttore PEN dellimpianto di bassa tensione collegato a terra in diversi punti in modo da controllare la tensione impressa al neutro. Il valore comune per X 2. Lesperienza dimostra che in casi particolari possono essere ammissibili valori fino a 5. Questa condizione non si applica agli impianti utilizzatori (8) Si considera trascurabile leventualit di guasto sullalta tensione e contemporaneo guasto sulla bassa tensione per rottura dellisolamento sul/i componente/i
Tab. 3 - Prescrizioni per sistemi comuni di messa a terra per l'alimentazione degli impianti a bassa tensione al di fuori di un sistema di messa a terra di sistemi di alta tensione.
Allinterno degli impianti Tensione Su pareti esterne e su Durata del guasto t F totale di terra recinzioni intorno Impianto Impianto allinterno UE agli impianti allesterno M1 o M2 Prova M1 o M2 Prova
Tab.4. Condizioni per ladozione dei provvedimenti M per assicurare tensioni di contatto U TP ammissibili
M4.1 o M4.2 M4.2 M4.2
Quando laccesso allimpianto consentito soltanto a persone autorizzate e non esiste il rischio di trasferire potenziali pericolosi al di fuori dellarea del sistema, possibile utilizzare valori delle tensioni di contatto ammissibili considerando resistenze addizionali. La Norma fornisce per questi casi le curve dei valori della tensione di contatto ammissibile a vuoto U STP in funzione dei diversi valori di resistenza addizionale. Le resistenze addizionali tra corpo e terreno sono dovute alle calzature e al contatto verso terra che dipende dalla resistivit del terreno. Impianto di terra dellutente comune per lalta e la bassa tensione (sistema TN) Finora si descritto limpianto di terra dal punto di vista del distributore. Un sistema di alta tensione, collegato agli impianti dellutente, alimenta in genere anche sistemi o parti di sistemi di bassa tensione. Limpianto di terra dei due sistemi consigliabile che sia messo in comune realizzando un impianto di terra unico per il neutro e per le masse, sia in alta tensione sia in bassa tensione. Contrariamente a quanto avviene per il sistema TN del distributore, le persone si trovano allinterno di un impianto di terra comune, che deve garantire la sicurezza sia per un guasto sullalta tensione (CEI 11-1) sia per un guasto sulla bassa tensione (CEI 64-8). Dal momento che un guasto sullalta tensione influenza la sicurezza anche sulla bassa tensione occorre evitare che si stabiliscano tensioni di contatto superiori a U TP (fig. 4). Per questo sufficiente che siano verificate le condizioni riportate in tabella 3: se si vogliono evitare le misure delle tensioni di passo e di contatto si pu considerare che, a favore della sicurezza, siano al massimo uguali alla tensione totale di terra: U E U TP Non sempre possibile usufruire dellulteriore possibilit di cui dispongono gli enti distributori di considerare sicuro limpianto se la tensione totale UE inferiore a 1,5 U TP oppure, adottando i provvedimenti M, anche se raggiunge 4 UTP (tab. 4). Solo in casi particolari le Norme acconsentono di estendere tale possibilit agli impianti utilizzatori dell'utente. Se limpianto di terra costituisce una rete a maglia su tutta la superficie dellimpianto utilizzatore oppure se limpianto di terra in alta tensione dellutente separato dallimpianto di terra in bassa tensione (casi poco frequenti) si stabiliscono condizioni simili a quelle del distributore. La tensione totale di terra U E pu essere calcolata moltiplicando la corrente di terra I E (o, a favore della sicurezza, la corrente di guasto I F ) per la resistenza di terra R E
La corrente di terra o di guasto e i tempi di intervento delle protezioni in alta tensione sono fornite, a richiesta, dall'ente distributore mentre la resistenza di terra pu essere ricavata mediante calcoli o misure. In pratica si presentano alcuni casi tipici che descrivono in modo abbastanza completo gli impianti in alta tensione che alimentano un impianto utilizzatore in bassa tensione. o Impianto di terra unico che ricopre, con una struttura a maglia, tutta larea in cui sono installate le masse e la cabina Limpianto di terra comune sia per il neutro sia per la parte in alta e in bassa tensione (fig. 5). Limpianto, per un guasto sullalta tensione, conforme alle Norme se rispettata una delle seguenti condizioni: 97
U E 1.2 U TP ; U E 4 U TP e sono adottati i provvedimenti M ; le tensioni di contatto misurate sono inferiori alla tensione di contatto ammissibile U TP e le tensioni di passo non superano 3 U TP.
Fig. 5 - Impianto di terra unico che ricopre, con una struttura a maglia, tutta larea in cui sono installate le masse e la cabina
Impianto di terra unico al quale sono collegate la terra di cabina e quella delle masse E il caso che si presenta pi frequentemente con limpianto di terra unico sia per il neutro sia per le masse in alta e in bassa tensione. Non si sviluppa pi secondo una struttura a maglia o ad anello, ma viene realizzato connettendo la terra di cabina con quella dellimpianto utilizzatore cos come rappresentato in fig. 6. Limpianto, per un guasto sullalta tensione, conforme alle Norme se rispettata una delle seguenti condizioni: - la tensione totale di terra non supera la tensione di contatto ammessa (U E U TP );- le tensioni di contatto misurate sono inferiori alla tensione di contatto ammissibile U TP e le tensioni di passo non superano 3 U TP.
Fig. 6 - Impianto di terra unico al quale sono collegate la terra di cabina e quella delle masse
Impianto di terra unico formato da un anello che racchiude al suo interno tutte le masse e la cabina Anche questo caso si presenta abbastanza frequentemente. Limpianto di terra unico sia per il neutro sia per le masse in alta e in bassa tensione e si sviluppa secondo una configurazione ad anello che comprende sia la cabina sia le masse dellimpianto utilizzatore (fig. 7). Come per il caso precedente limpianto, per un guasto sullalta tensione, conforme alle Norme se rispettata una delle seguenti condizioni: la tensione totale di terra non supera la tensione di contatto ammessa U E U TP ; le tensioni di contatto misurate sono inferiori alla tensione di contatto ammissibile U TP e le tensioni di passo non superano 3 U TP .
Fig. 7 - Impianto di terra unico formato da un anello che racchiude al suo interno tutte le masse e la cabina
Impianto di terra della cabina separato da quello dellimpianto utilizzatore E una soluzione generalmente non consigliabile che viene adottata quando la cabina posizionata a grande distanza rispetto limpianto utilizzatore (fig. 8). Limpianto, per un guasto sullalta tensione, conforme alle Norme se rispettata una delle seguenti condizioni: La tensione totale di terra inferiore o uguale a una volta e mezzo la tensione di contatto ammissibile U E 1.5 U TP ;
- La tensione totale di terra uguale o inferiore a quattro volte la tensione di contatto ammissibile U E 4 U TP ; e sono adottati i provvedimenti M; - le tensioni di contatto misurate sono inferiori alla tensione di contatto ammissibile U TP e le tensioni di passo non superano 3 U TP .
Oltre a questo la tensione totale di terra U E non deve superare: - 250 V, se le protezioni interrompono un guasto a terra in alta tensione in tempi superiori ai 5s; - 500 V se le protezioni interrompono il guasto in tempi inferiori ai 5 s. Inoltre, la tensione disolamento verso terra del secondario del trasformatore AT/BT deve resistere alla somma della tensione totale di terra e della tensione di fase.
8 - Impianto di terra della cabina separato da quello dellimpianto utilizzatore
Accorgimenti particolari per le recinzioni Le recinzioni metalliche senza rivestimento isolante devono essere messe a terra in diversi punti del loro perimetro avendo cura di: -
effettuare il collegamento allimpianto di terra del sistema di alta tensione se la recinzione contenuta allinterno dellimpianto di terra effettuare il collegamento a dispersori separati dallimpianto di terra del sistema di alta tensione se la recinzione allesterno dellimpianto di terra
Le parti metalliche di recinzioni rivestite con materiale isolante non necessitano di collegamento a terra. I cancelli e qualunque altra apertura ricavata sulla recinzione che circonda una stazione elettrica devono essere collegati in modo da evitare che si stabiliscano potenziali pericolosi tra le parti delle recinzioni stesse. Verifiche periodiche Il DPR 547 art. 328 prescrive per gli impianti di terra una verifica prima della messa in funzione e periodicamente ad intervalli non superiori ai 2 anni. Le cabine elettriche devono invece essere verificate a scadenze non superiori i 5 anni. La norma stabilisce di verificare l'efficienza dell'impianto di terra mediante esame a vista e prove prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori a: 6 anni per le stazioni elettriche del distributore; 3 anni per gli impianti utilizzatori posti a valle del punto di consegna dell'energia da parte del distributore comprese le stazioni elettriche del cliente. In condizioni di ordinario funzionamento deve essere verificata la continuit dei conduttori di terra, deve essere effettuata la misura della resistenza di terra e, ove necessario, la misura della tensione di contatto ed eventualmente di passo. Il dimensionamento dellimpianto di terra Il dimensionamento dellimpianto di terra viene condotto sulla base di 3 criteri fondamentali: 1. Resistenza meccanica e alla corrosione 2. Tenuta termica 3. Sicurezza delle persone Resistenza meccanica e alla corrosione - Tenuta termica Il dispersore deve avere una buona resistenza meccanica e alla corrosione che pu essere ottenuta adottando i materiali e le dimensioni minime previste dalla Norma come indicato in tab. 5. I valori che la Norma CEI 11-1 riporta si discostano in parte da quelli previsti dalle Norme CEI 64-8 e CEI 81-1, relative agli impianti utilizzatori di bassa tensione e alla protezione contro i fulmini. Per proteggere dai guasti sia in AT che in BT e dai fulmini, gli impianti di terra, in genere, sono unici per cui auspicabile per il futuro una revisione dei valori minimi. 101
Per quanto riguarda la resistenza meccanica la Norma prevede per i conduttori di terra, compresi quelli di protezione ed equipotenziali, una sezione minima di 16 mm2 mentre, per tener conto della tenuta termica, oltre che rispettare le sezioni minime previste, necessario considerare il valore e la durata della corrente di guasto (nel calcolo si pu considerare il vero valore della corrente che interessa il conduttore che si deve dimensionare in quanto la corrente di solito si divide tra i diversi componenti dellimpianto di terra). Quando il guasto viene interrotto in tempi inferiori ai 5 s (condizioni adiabatiche di riscaldamento), ponendo lenergia specifica sopportata dal conduttore superiore a quella lasciata passare dal dispositivo di protezione, la sezione del conduttore percorso dalla corrente di guasto pu essere calcolata mediante la nota relazione:
dove: k e sono dei coefficienti forniti dalla Norma che dipendono dai materiali f e i sono le temperature finale e iniziale in gradi centigradi (tab. 5). Per guasti interrotti in tempi superiori ai 5 s la sezione minima pu essere desunta, in funzione della corrente, dai grafici forniti dalla Norma. In verit bene evidenziare che, rispettando le sezioni minime indicate dalla Norma, in genere si soddisfa ampiamente anche il dimensionamento termico dei conduttori che risultano normalmente adatti anche per correnti di diversi kA.
Materiale Rame Alluminio Acciaio
(C) 234,5 228 202
k (Amm-2s1/2) 226 148 78
Tab. 5 Costanti dei materiali
Dimensione minima Materiale Corpo Tipo di dispersore Diametro Sezione Spessore trasversale (mm) (mm) (mm2) Piattina (2) Profilato (inclusi i piatti) Tubo Zincato a caldo Barra tonda per picchetto Tondo per dispersore orizzontale Con Tondo per guaina di dispersore piombo (1) orizzontale Con guaina di rame estruso Barra tonda per picchetto 25 16(20) 90 90(250) 3 3(5) 2 Rivestimento/guaina Valori singoli (m) 63 63 47 63 Valori medi (m) 70 70 55 70
2000(500)
Con Barra guaina di tonda rame per elettrolitico picchetto Piattina Tondo per dispersore orizzontale Corda Rame Tubo Stagnato Zincato Con guaina Di piombo(1) Corda Piattina Corda Filo tondo
14.2(15) 50 25(3) 1.8* 20 1.8* 25 50 1.8* 25 25 2 25 2 2
1 20 1000 1000
* per cavetti singoli (1) non idoneo per posa diretta in calcestruzzo (2) piattina, arrotondata o tagliata con angoli arrotondati (3) in condizioni eccezionali , dove l'esperienza mostra che il rischio di corrosione e di danno meccanico estremamente basso, si pu usare 16 mm2 Nota: i valori riportati tra parentesi sono quelli comunemente utilizzati in Italia.
Tab. 6 Dimensioni minime dei componenti del dispersore secondo CEI 11-1
Sicurezza delle persone La sicurezza delle persone viene ottenuta sostanzialmente con interventi atti a contenere le tensioni di passo e di contatto. Nei sistemi di media tensione con neutro isolato le tensioni di passo e di contatto ammissibili si possono determinare con i criteri di seguito indicati (fig. 9).
Fig. 9 Dimensionamento dellimpianto di terra in funzione della tensione di passo U S e di contatto U T
Fig. 10 Corrente di terra I E e fattori di riduzione r
Si calcola la corrente di terra I E o a favore della sicurezza quella di guasto I F (fornita agli utenti dalla societ distributrice) tenendo conto delleventuale fattore riduttivo r come indicato nella fig. 10. Si rileva la resistivit del terreno E e si calcola R E o si misura R E con uno dei metodi indicati nellallegato N. Si calcola la tensione totale di terra con lusuale metodo U E =I E R E . Se si tratta di un sistema TN (fornitura in AT) con neutro collegato allimpianto di terra in AT si confronta la tensione totale di terra U E con la tensione di contatto ammissibile (fig. 4). La tensione totale di terra U E inferiore a quella di contatto ammissibile U TP il dimensionamento corretto e non necessario adottare alcun provvedimento aggiuntivo. La tensione totale di terra U E superiore a quella di contatto ammissibile U TP . E necessaria una verifica sul posto per stabilire tramite misure se la tensione di contatto misurata U T inferiore alla tensione di contatto ammissibile U TP e se le tensioni di passo U S sono inferiori a tre volte U TP . Se la verifica ha esito positivo il progetto corretto. Se si tratta di un sistema TT si confronta la tensione totale di terra U E con il valore della tensione di contatto ammissibile U TP . Se la tensione totale di terra U E non superiore a una volta e mezzo quella di contatto ammissibile U TP il dimensionamento corretto e non necessario adottare alcun provvedimento aggiuntivo.
Se la tensione totale di terra U E compresa tra una volta e mezzo quella di contatto ammissibile U TP e quattro volte quella di contatto ammissibile U TP possibile adottare i provvedimenti M prescritti nellallegato D della Norma CEI 11-1 e il progetto pu ritenersi corretto. Se la tensione totale di terra U E superiore a quattro volte quella di contatto ammissibile U TP si rende necessaria le misura delle tensioni di passo U S e di contatto U T . Se le tensioni di contatto misurate risultano inferiori alla tensione di contatto ammissibile e se le tensioni di passo misurate risultano inferiori a tre volte la tensione di contatto ammissibile il progetto pu ritenersi corretto.
1. Generalit Limpianto di terra costituito dallinsieme di elementi metallici che collegano, per motivi di sicurezza o funzionali, varie parti dellimpianto elettrico. Secondo la funzione che chiamato ad assolvere un impianto di terra pu distinguersi in: messa a terra di protezione - collega tutte le parti metalliche degli impianti e degli apparecchi utilizzatori con lo scopo di limitare o, agevolando linterruzione del circuito guasto, di eliminare le tensioni pericolose che potrebbero applicarsi alla persona che venisse malauguratamente a contatto con un involucro metallico in difetto di isolamento. La messa a terra di protezione riguarda anche gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, i sistemi di scarico a terra di cariche elettrostatiche, la messa a terra di apparecchiature elettroniche che presentano correnti di dispersione elevate anche in condizioni di normale funzionamento. messa a terra per lavori - ha lo scopo di mettere in sicurezza una parte di impianto momentaneamente fuori servizio per esigenze di manutenzione messa a terra di funzionamento - serve a garantire il regolare funzionamento degli impianti come nel caso della messa a terra del centro stella dei sistemi elettrici di alta tensione. I componenti fondamentali dellimpianto di terra sono (fig. 1): 1. dispersore intenzionale o artificiale (DA), ottenuto mediante picchetti (puntazze) infissi verticalmente nel terreno, nastri, piastre oppure corde nude interrate orizzontalmente 2. dispersore di fatto o naturale (DN), costituito da strutture metalliche interrate come ferri darmatura, tubazioni metalliche dellacqua (non sono solitamente utilizzabili le tubazioni dellacquedotto pubblico), schermi metallici dei cavi, ecc.. 3. conduttore di terra (CT), collega i dispersori fra loro e al collettore principale di terra, gli eventuali tratti di corda nuda a contatto col terreno devono essere considerati parte del dispersore. consigliabile proteggere la parti interrate e quelle emergenti mediante tubi per migliorare le difese contro la corrosione e contro gli urti 4. collettore principale di terra, il nodo principale, realizzato mediante sbarra o morsettiera, al quale fanno capo le diverse parti dellimpianto 5. collegamenti equipotenziali principali (EQP), collegano al collettore principale di terra le masse estranee (tubazioni dellacqua,del gas, ecc..) entranti alla base delledificio 6. pozzetto di ispezione, non obbligatorio 7. conduttore di protezione principale montante (PE), connette il collettore principale di terra con i PE di collegamento alle masse e con i conduttori equipotenziali di collegamento alle masse estranee 8. derivazione principale sul PE con collegamento passante senza interruzione del PE montante 9. conduttore di protezione secondario (PE), collega le masse al collettore principale di terra tramite il PE montante 107
10. collegamenti equipotenziali supplementari (EQS), collegano le masse estranee fra loro e al conduttore di protezione
Fig. 1 Struttura fondamentale di un impianto di terra
2. Dispersore Il dispersore un elemento o un insieme di elementi metallici a contatto col terreno atto a disperdere le correnti di guasto. Deve essere dimensionato e scelto in funzione dei seguenti criteri: Resistenza meccanica adeguata per evitare eventuali danneggiamenti dovuti alle sollecitazioni in fase di installazione o agli assestamenti del terreno Collegamenti che garantiscano nel tempo una buona continuit elettrica tra le varie parti del dispersore Resistenza alla corrosione chimica del terreno e non aggressivit nei confronti di altre strutture metalliche interrate alle quali il dispersore collegato elettricamente Sezione adeguata a sopportare senza danni le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto verso terra La norma CEI 64-8/5 stabilisce le dimensioni minime per i dispersori intenzionali (la norma CEI 11-1 per gli impianti di alta tensione stabilisce dimensioni minime in parte diverse che riguardano per solo le utenze con cabina propria dei sistemi TN) al fine di assicurare una sufficiente resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alla corrosione (fig. 2).
La Norma raccomanda limpiego di metalli resistenti alla corrosione come ferro zincato, rame, acciaio ramato senza escludere la possibilit di impiegare anche altri metalli se adatti al tipo di terreno. Possono essere utilizzati anche metalli ferrosi senza rivestimenti protettivi purch lo spessore sia aumentato del 50% e le sezioni non siano inferiori a 100 mm2. Nelle figure seguenti sono
rappresentati alcuni tra i componenti pi comuni impiegati per la costruzione di un impianto di terra.
Fig. 2 Dimensioni minime degli elementi di un dispersore intenzionale
Fig. 3 Elemento per dispersore di profondit manicotto per prolunga morsetto di collegamento 109
Fig. 4 Esempi di dispersori Dispersore a croce in profilato - dispersore a piastra modulare dispersore a piastra
2.1. Dimensionamento del dispersore Il terreno conduce le correnti di guasto che provengono dal dispersore dellimpianto verso quello della cabina. Si tratta di un conduttore atipico che disponendo di una sezione molto grande rende ininfluente la distanza rispetto alla cabina; ad una certa distanza dal dispersore la resistenza del terreno si annulla. La resistenza di terra non dipende quindi dalla lunghezza di tale conduttore ma solamente dalla geometria che assume il dispersore. La resistenza che si oppone allingresso della corrente nel terreno linsieme di una resistenza di contatto, dovuta alladerenza pi o meno intima delle superfici degli elettrodi col terreno circostante, e di una resistenza che dipende dalla forma dei dispersori e dalla resistivit del terreno. In generale la resistivit del terreno molto elevata se paragonata ai normali materiali conduttori. La sua variabilit da luogo a luogo, dipendendo dalla conformazione geologica ed essendo influenzata dalla temperatura, dallumidit e dalla presenza nel terreno di composti in soluzione, ne rende molto difficoltosa la valutazione. Il suo valore pu essere determinato solo attraverso misure o stabilito approssimativamente in funzione del tipo di terreno. In tab. 1 sono riportati i valori indicativi di resistivit dei pi comuni tipi di terreno. Terreno Argilloso Agricolo (terreno vegetale) Umido 5 25 Normale 10 50 Secco 20 100 110
Sabbia marina (con soluzioni saline) Sabbioso-Ghiaioso Roccioso
1 2000 1000
Valori orientativi della resistivit in funzione del tipo di terreno (ohm-metro)
Per abbassare il valore della resistenza di terra pu essere necessario collegare in parallelo n dispersori elementari. La resistenza complessiva se si realizza un parallelo perfetto si riduce di un fattore 1/n. Realizzare il parallelo quasi perfetto non facile e nemmeno del tutto conveniente. Ad una distanza pari a circa 10 volte la loro lunghezza linfluenza fra i dispersori praticamente inesistente ma gi con qualche metro di distanza si ottengono risultati pi che accettabili (fig. 5). La resistenza di terra pu essere determinata preliminarmente mediante calcoli sufficientemente approssimati che non possono per prescindere da misure effettuate sul campo durante i lavori di posa per recuperare eventuali errori (valutazione della resistivit del terreno, influenza reciproca fra dispersori o con strutture metalliche interrate) ed operare gli appropriati correttivi. Studi e rilievi sperimentali hanno consentito di scrivere delle formule semplificate per il calcolo della resistenza di terra in funzione delle caratteristiche dei diversi tipi di dispersori e della resistivit del terreno (fig. 6).
Fig. 5 Influenza reciproca fra picchetti 111
Fig. 6 Formule semplificate per il calcolo della resistenza di terra di alcuni fra i pi comuni tipi di dispersore 2.2. Scelta e criteri realizzativi La scelta del tipo di dispersore legata prevalentemente al tipo di terreno. Un dispersore a corda, solitamente interrato a profondit variabili di 50 -100 cm, potr essere impiegato in terreni a 112
resistivit superficiale mentre un dispersore a picchetto, raggiungendo anche gli strati posare un
profondi, sar adatto per terreni con strati profondi bagnati. Non sar conveniente
dispersore ad anello in terreni di riporto mentre un dispersore a picchetto non potr essere utilizzato in terreni con un sottile strato di terreno che ricopre conformazioni rocciose. Il
dispersore a maglia trova applicazione soprattutto nei sistemi TN dove si devono limitare le tensioni di passo e di contatto che si possono stabilire a causa di guasti sullalta tensione. Un impianto classico che sfrutta i vantaggi presentati da ciascun tipo di dispersore descritto in fig. 7 Il
dispersore costituito da un anello ininterrotto di corda interrata attorno al perimetro delledificio ad una profondit non inferiore a 50 cm integrato da un certo numero di picchetti e collegato in pi punti ai ferri darmatura.
Fig. 7 Dispersore integrato anello-picchetti 3. Conduttori di terra (CT) I conduttori di terra normalmente si presentano sottoforma di corde o di piattine. Se il conduttore nudo e interrato svolge anche le funzioni di dispersore e deve quindi avere le sezioni minime stabilite per i dispersori (come indicato nella figura 2, 35 mm2 se in rame 50 mm2 se in acciaio zincato) se invece si tratta ci corda nuda installata a vista le sezioni minime previste sono di 25 113
PROTETTI MECCANICAMENTE Sezione conduttore di fase PROTETTO CONTRO LA CORROSIONE (In ambienti non particolarmente aggressivi dal punto di vista chimico il rame e il ferro zincato si considerano protetti contro la corrosione) Non protette contro la corrosione Non protetto contro la corrosione Sezione minima conduttore di terra
NON PROTETTI MECCANICAMENTE Sezione minima conduttore di terra
mm2 se in rame
SF < 16
SE = S
2 16 mm se in rame 2
o con rivestimento equivalente)
16 mm se in ferro zincato (secondo la Norma CEI 7-6
mm2 se in accia
SF >16>35
SE = 16
io zinca to (tab.
2 25 mm2 se in rame 50 mm se in ferro zincato (secondo la norma CEI 7-6 o con rivestimento equivalente)
1). Il conduttore di terr pu essere anche isolato, normalmente in PVC, e quindi, essendo garantita una buona protezione contro la corrosione, la sezione minima pu essere di 16 mm2sia se di rame sia se di acciaio zincato. La sezione pu essere ulteriormente ridotta se si adottano
contemporaneamente difese contro le aggressioni chimiche e contro le sollecitazioni meccaniche, ad esempio conduttore isolato posato entro tubazione di tipo pesante. In questo caso la sezione minima non deve per essere inferiore alla maggiore sezione del conduttore di protezione collegato al collettore principale di terra. consigliabile proteggere mediante tubi, solitamente in PVC, la parte interrata ed emergente dal terreno per migliorare le difese contro la corrosione e contro gli urti
Un esempio di applicazione delle norme, in relazione alle sezioni minime da adottare,nel caso di conduttori di terra in rame riportato nella figura 8.Il dimensionamento dei conduttori di terra deve essere condotto in modo differente a seconda che si tratti di impianto alimentato in bassa tensione o in alta tensione. Le ragioni che stanno alla base del dimensionamento dei conduttori di terra sono principalmente legate alla resistenza meccanica e alla corrosione del conduttore. La corrente di guasto, infatti, che in condizioni di normale funzionamento zero, quasi sempre sopportabile da conduttori di terra che rispettino le sezioni minime di tab. 1 stabilite dalle Norme. Una verifica pi approfondita comunque sempre auspicabile e richiede unanalisi dei singoli sistemi di distribuzione.
Fig. 8 Esempio di applicazione delle norme in relazione alle sezioni minime ammissibili dei conduttori di terra (CT) in rame
3.1. Dimensionamento dei conduttori di terra in un sistema TT La corrente di guasto attraversa il conduttore di terra la cui sezione minima deve essere, sempre rispettando le sezioni minime prescritte, almeno uguale al maggiore conduttore di protezione dellimpianto oppure verificata con la nota relazione:
I 2t 2 Kc
dove: S la sezione minima del conduttore di terra in mm , I la corrente di guasto in ampere che percorre il conduttore di terra per un guasto franco a massa, t il tempo di intervento in secondi del dispositivo di protezione, K un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche del materiale e della temperatura iniziale e finale che assume il conduttore
Se cautelativamente supponiamo di avere una resistenza dellimpianto di terra particolarmente bassa, ad esempio R E =0,1 ohm, si avr:
U 0 230 = 2300 A RE 0,1
Se il tempo di intervento delle protezioni fosse di un secondo (i rel differenziali intervengono generalmente in un tempo pi breve) e il conduttore di protezione fosse un conduttore unipolare in EPR (tab. 3), si avr:
23002 x1 = 13mm 2 2 176
Normalmente limpianto di terra presenta valori di resistenza superiori a quelli ipotizzati e i tempi di intervento delle protezioni sono generalmente pi bassi per cui un conduttore avente sezione di 16 mm2 quasi sempre sufficiente per un sistema TT.
3.2. Dimensionamento dei conduttori di terra in un sistema TN
Il dimensionamento del conduttore di terra in un sistema TN deve essere condotto con modalit diverse 116
a seconda che si tratti di guasto sulla MT o sulla BT. Media tensione Per il calcolo di un guasto verso terra sulla MT prendiamo in considerazione una situazione estrema considerando, per comodit, una corrente di guasto pari a 1000 A ( un valore estremamente improbabile) e un tempo di intervento di 5 s. Se si utilizza sempre un conduttore di protezione unipolare in EPR dalla nota relazione si ottiene:
10002 x5 SE = = 12mm 2 2 176
Anche in questo caso una sezione di 16 mm2 potrebbe essere adatta per la maggior parte delle situazioni con valori di correnti e di tempi di intervento (come normalmente si verifica) delle protezioni inferiori a quelli ipotizzati nellesempio. Bassa tensione La corrente di guasto in bassa tensione pu raggiungere anche valori di alcune decine di kA ma normalmente interessa solo il conduttore di protezione. Quando esistono pi nodi equipotenziali il conduttore di terra pu essere interessato da correnti di guasto che hanno comunque, nella quasi totalit dei casi, valori piuttosto modesti perch la corrente che lo attraversa funzione del rapporto tra limpedenza del conduttore di protezione e di quella del conduttore di terra ed tanto pi bassa quanto minore la sezione del conduttore di terra. Non risulta quindi necessario nemmeno in questo caso, se si rispettano le dimensioni minime, operare particolari verifiche.
4. Conduttori di protezione (PE) Col conduttore di protezione ( identificato dal colore giallo/verde e viene chiamato PE oppure, se svolge contemporaneamente anche la funzione di neutro, PEN) si realizza il collegamento delle masse con limpianto di terra. Unitamente allinterruttore automatico garantisce la protezione dai contatti indiretti e deve essere dimensionato sia per sopportare le sollecitazioni termiche dovute alla corrente di guasto verso terra (che in condizioni di regime nulla) sia per sopportare eventuali sollecitazioni meccaniche o azioni corrosive (le norme a tal proposito stabiliscono delle sezioni minime). Il dimensionamento pu essere effettuato, con un metodo semplificato (fig. 7), in funzione della sezione 117
del conduttore di fase (tab. 2) o con la formula sotto indicata, metodo che conduce a sezioni notevolmente inferiori rispetto a quelle ottenute col metodo semplificato.
S PE =
I2t lenergia specifica lasciata passare dellinterruttore automatico durante linterruzione del guasto K C un coefficiente (tab.3) che dipende dal materiale isolante e dal tipo di conduttore impiegato
Tab. 3 Sezioni minime dei conduttori di protezione
Tab. 4 Valori di KC per il calcolo del conduttore di terra e di protezione
Se la sezione che si ricava dalla relazione S F /2 non compresa fra le sezioni unificate ammesso adottare quella che pi si avvicina a quella calcolata. Tale procedimento valido solo se il conduttore di protezione costituito dallo stesso materiale del conduttore di fase. In caso contrario la sezione del conduttore deve essere calcolata in modo che le conduttanze dei diversi materiali abbiano lo stesso valore. Uguagliando e risolvendo si ottiene: S1 PE = S PE x Dove: S PE la sezione ricavata dalle tabelle relative al materiale, di resistivit uguale a quello del conduttore di fase ed S1 PE e 1 sono rispettivamente la sezione e la resistivit del materiale del conduttore di protezione prescelto. Se il conduttore di protezione comune a pi circuiti utilizzatori il valore della sezione deve essere scelto riferendosi alla maggior sezione fra i conduttori di fase. 119
Per concludere occorre ricordare che quando il conduttore di protezione non fa parte della conduttura di alimentazione non deve, in ogni caso, essere inferiore a 2,5 mm2 se prevista una protezione meccanica del conduttore stesso (tubo di protezione), e a 4 mm2 se non meccanica. prevista una protezione
Fig. 9 Esempio di applicazione delle norme in relazione alla scelta della sezione SPE Minima ammissibile dei conduttori di protezione (PE) in rame in funzione della sezione SF del conduttore di fase e del tipo di posa
Una particolare nota va dedicata alle apparecchiature elettroniche con correnti di dispersione superiore a 10 mA che devono essere collegate a terra secondo una delle seguenti configurazioni: un cavo unipolare non inferiore a 10 mm2 ; due cavi in parallelo ciascuno di sezione non inferiore a 4 mm2; anima di cavo multipolare di sezione non inferiore a 2,5 mm2 purch il cavo abbia una sezione
complessiva non inferiore a 10 mm2 per rendere minimi i danni dovuti ad eventuali sollecitazioni meccaniche; due cavi in parallelo di sezione non inferiore a 2,5 mm2 protetti mediante componenti metallici.
4.1. Parti dellimpianto da collegare al PE
Attraverso il PE si devono collegare allimpianto di terra:
gli alveoli delle prese a spina gli involucri metallici ad installazione fissa gli apparecchi non di calsse II i controsoffitti metallici che portano cavi non di classe II o apparecchi elettrici di classe I 120
gli apparecchi illuminanti di classe I i canali e i tubi protettivi metallici che portano cavi non di classe II. Canali e tubi metallici devono essere in buon contatto elettrico fra loro
Fig. 10 Esempio di parti dellimpianto che devono essere collegate allimpianto di terra
5. Collegamenti equipotenziali Sono conduttori che collegano fra di loro parti che normalmente si trovano al potenziale di terra
garantendo quindi lequipotenzialit fra limpianto di terra e le masse estranee e consentendo di ridurre la resistenza complessiva dellimpianto. Non essendo conduttori attivi e non dovendo sopportare gravose correnti di guasto il loro dimensionamento non segue regole legate alla portata ma alla resistenza meccanica del collegamento. Per gli ambienti ordinari le norme prescrivono le sezioni
minime che devono essere rispettata per questi conduttori distinguendo tra conduttori equipotenziali principali (EQP) e conduttori equipotenziali supplementari(EQS). Sono detti principali se collegano le masse estranee entranti alla base supplementari negli altri casi (fig. 11). delledificio al nodo principale di terra, sono detti
Fig. 11 Esempio di scelta delle sezioni minime dei conduttori equipotenziali
I collegamenti equipotenziali supplementari sono obbligatori solo in particolari situazioni ambientali come ad esempio nei bagni. Sono necessari anche nei casi in cui la protezione viene attuata senza limpianto di terra come ad esempio quando si utilizza la protezione per separazione elettrica. Devono essere effettuati utilizzando appositi morsetti a collare (fig. 12) di materiale adatto ad Le sezioni minime
evitare il formarsi di coppie galvaniche che potrebbero favorire la corrosione. prescritte per tali collegamenti sono raccolte nella tabella 4.
Fig. 12 Tipici collari adatti per collegamenti equipotenziali
Tab. 5 Sezioni minime dei conduttori equipotenziali
6. Connessioni e collettore principale di terra
Ogni impianto di terra deve disporre di un collettore principale di terra (fig. 13) che pu essere una piastra metallica in acciaio zincato o in rame stagnato o cadmiato o una apposita morsettiera.
Fig. 13 Esempio di collettore principale di terra
Le giunzioni e le connessioni fra i vari elementi dellimpianto di terra devono essere eseguite a regola darte in modo che sia garantita la continuit elettrica nel tempo. Il contatto deve essere ben saldo per evitare possibili allentamenti (fig. 14 e 15) e, ove necessario, le connessioni devono essere facilmente accessibili e sezionabili per facilitare le operazioni di manutenzione e verifica.
Fig. 14 Esempi di connessioni a regola darte collegamento ai ferri darmatura connessione di tondini di ferro mediante legatura connessione di tondini di ferro tramite saldatura forte
Fig. 15 Esempi di connessioni a regola darte collegamento fra tubo e corda isolata collegamenti fra corde nude
GRUPPI DI CONTINUIT (UPS)
Il gruppo di continuit fornisce una alimentazione di riserva che supplisce alla mancanza dellalimentazione normale, senza alcuna interruzione (no break). Si dicono gruppi rotanti quelli nei quali il generatore un alternatore mantenuto costantemente in funzione da un motore elettrico in condizioni ordinarie e da un motore termico in emergenza. Sono molto diffusi i gruppi statici, nei quali lenergia fornita da una batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone dalla rete: essi prendono il nome di UPS (Uninterruptible Power System). Si dividono in due tipi:
1. off line il carico normalmente alimentato dalla rete e viene automaticamente commutato sullUPS allinsorgere di una interruzione, buco di tensione o distorsione donda, in un tempo molto breve (510 ms) o hanno un elevato rendimento o il carico, essendo alimentato alla rete, soggetto alle perturbazioni della rete stessa 2. on line il carico viene alimentato in condizioni ordinarie attraverso linverter. Gli UPS on line, quindi, alimentano sempre il carico e dunque forniscono unalimentazione priva di perturbazioni
Composizione di un UPS di tipo on line
Convertitore AC/DC (raddrizzatore) Il convertitore AC/DC Trasforma la tensione da alternata a continua, carica in tampone la batteria di accumulatori e, negli UPS on-line, alimenta direttamente a pieno carico linverter. Il controllo di potenza avviene per regolazione di fase (parzializzazione dellonda) che provoca, a monte dellUPS, un elevato contenuto di armoniche di corrente; linserzione di idonei filtri permette di limitare il contenuto armonico delle correnti assorbite. Batteria di accumulatori La batteria di accumulatori alimenta linverter quando la rete subisce interruzioni o perturbazioni Convertitore DC/AC (inverter) Linverter converte la tensione continua in alternata, la controlla e al stabilizza in frequenza, ampiezza e forma donda. Un trasformatore e filtri in uscita dallinverter permettono di completare la ricostruzione dellonda sinusoidale di tensione e di elevarne il valore. Commutatore statico Il commutatore statico permettere di commutare il carico direttamente in rete in caso di avaria dellinverter o di sovraccarico. La commutazione avviene a tempo zero, cio senza interruzione di tensione. Linea di by-pass Sugli UPS di media potenza in genere presente anche il by-pass manuale che permette, in caso di avaria o interventi di manutenzione, di alimentare il carico indipendentemente dallUPS LUPS pu essere alimentato dalla rete per mezzo di una linea unica (UPS di piccola potenza) o da due linee: una principale e una di by-pass.
UPS alimentato dalla rete per mezzo di una linea unica
UPS alimentato da due linee
Criteri di scelta Agli UPS viene in genere chiesto di sopperire alle perturbazioni o interruzioni di rete della durata massima di 1530 minuti, per dar modo alloperatore di chiudere o memorizzare il lavoro. Nei casi in cui sia necessario continuare lesercizio occorre associare allUPS un gruppo elettrogeno. Gli UPS on-line vengono costruiti in funzione della potenza di erogazione: o Piccola potenza (15 kVA): sono in genere monofase (sia in entrata che in uscita) e privi di commutatore statico. o Media potenza (520 kVA): sono dotati di commutatore statico e by-pass manuale. Possono essere tri-monofase (in entrata trifase e in uscita monofase) o trifasetrifase) La potenza nominale dellUPS deve essere almeno uguale alla massima potenza che il carico alimentato pu richiedere in regime permanente, ma consigliabile prevedere una potenza di riserva (1015%) per eventuali futuri ampliamenti. La linea di alimentazione di un UPS (mono-monofase, tri-trifase) pu essere dimensionata per una corrente di impiego I B = 1.5 I n dove I n la corrente nominale in uscita dallUPS stesso. Questo per tener conto del rendimento, della corrente di ricarica della batteria e della sovraccaricabilit dellUPS Per lUPS di tipo tri-monofase, I B = 1.1 I n
Sovraccarico Linverter in genere in grado di alimentare il carico alla piena tensione con sovraccarico di 1.25 I n per un tempo di 10 minuti, di 1.5 I n per 1030 secondi.
Corto-circuito o In presenza di corto-circuito su un impianto a valle dellUPS senza commutatore statico, linverter abbassa la tensione e limita la corrente a 1.5 I n . Dopo un tempo di circa 10 secondi, se non sono intervenute le protezioni a valle, linverter si blocca. o In presenza di commutatore statico, il carico viene commutato istantaneamente sulla rete.
a) Corto-circuito in A: il commutatore statico commuta il carico in rete e provoca lintervento dellinterruttore Q1. Il carico viene alimentato dalla batteria per qualche secondo ancora, finch intervengono le protezioni interne dellUPS b) Corto-circuito in B: il commutatore statico commuta il carico in rete, a meno che linterruttore Q2 non intervenga prima. In mancanza di selettivit pu intervenire anche linterruttore Q1 e si ritorna al caso precedente La corrente di corto-circuito degli UPS relativamente bassa ed quindi opportuno usare interruttori automatici con modesti valori di I n in modo da ottenere una selettiva parziale o anche totale. Contatti indiretti Alimentazione dalla rete Un guasto a terra nellUPS a monte del trasformatore determina, ovviamente, lintervento dellinterruttore differenziale Se i circuiti privilegiati sono alimentati direttamente dalla rete, un guasto a terra provoca lintervento dellinterruttore differenziale posto a monte dellUPS Se i circuiti privilegiati ricevono energia tramite linverter, un guasto a terra a valle del trasformatore provoca ancora lintervento dellinterruttore differenziale a monte dellUPS, poich il conduttore di neutro della rete di alimentazione non interrotto dal commutatore statico ed collegato ad un polo del secondario del trasformatore.
Funzionamento in isola Il carico alimentato dalla batteria (funzionamento in isola) quando viene meno lalimentazione dalla rete. In questo caso non si pu applicare la protezione contro i contatti indiretti per separazione elettrica perch il trasformatore non in genere di isolamento e comunque le masse sono collegate a terra (per fronteggiare un eventuale guasto a terra nellalimentazione diretta dalla rete). Nel funzionamento a isola non si pu applicare la protezione contro i contatti indiretti per separazione elettrica, in quanto il trasformatore non , in genere, di isolamento e comunque le masse sono collegate a terra. Questo collegamento a terra necessario per fronteggiare un guasto a terra nellalimentazione diretta dalla rete. 130
Il sistema elettrico a valle del trasformatore isolato da terra e nel funzionamento in isola costituisce un piccolo sistema IT, il quale adatto per migliorare la continuit di servizio, non richiedendo linterruzione al primo guasto a terra. Norma 64-8 La corrente di primo guasto a terra I d di natura capacitiva e, data la limitata estensione del circuito, dellordine di alcuni milliamperere. Risulta pertanto sicuramente soddisfatta la condizione R T 50/I d . Un secondo guasto a terra dovrebbe essere eliminato nei tempi previsti dalla norma 64-8, ma la corrente di corto-circuito di poco superiore alla corrente nominale (non pi di 2I n ) e dunque le protezioni di sovracorrente non intervengono. Cercare di proteggere ogni circuito con un proprio interruttore differenziale non non neppure pensabile. Inoltre, il corto-circuito conseguente al doppio guasto a terra, provoca il distacco dellinverter in pochi decimi di secondo. In questo breve intervallo di tempo non si verificano condizioni di pericolo per la persona in contatto con entrambi gli apparecchi guasti, in quanto la persona soggetta ad una tensione, pari al prodotto della resistenza dei conduttori di protezione per la corrente di corto-circuito, sicuramente trascurabile, essendo la corrente di corto-circuito di basso valore. Rimane lobbligo normativo di segnalare nei sistemi IT il primo guasto a terra. Considerando la limitata estensione dei circuiti alimentati dallUPS, tenuto conto del breve tempo di funzionamento in isola dellUPS e quindi della piccola probabilit che si verifichi un primo guasto, non sembrerebbe necessario un dispositivo di segnalazione di primo guasto a terra. Inoltre il guasto a terra gi segnalato dallintervento dellinterruttore differenziale. Volendo si pu dotare linterruttore differenziale di un contatto di scattato rel con azionamento di un segnalatore ottico-acustico. Il trasformatore non di isolamento e quindi ipotizzabile un guasto tra gli avvolgimenti; in presenza di questo guasto tutto succede come se il circuito secondario facesse parte del primario: vale dunque la protezione del primario contro i contatti indiretti. Se lUPS protetto da un unico interruttore differenziale, il guasto a terra sul secondario ne provoca lintervento, con il conseguente funzionamento dellUPS in isola. Quando il circuito del commutatore statico protetto con un proprio interruttore differenziale, lUPS pu continuare a prelevare energia dalla rete anche in presenza di un primo guasto a terra a valle del trasformatore, senza creare condizioni di pericolo. Negli UPS pi semplici manca il commutatore statico e un guasto a valle del trasformatore non provoca lintervento dellinterruttore differenziale a monte. Non c cos la segnalazione del primo guasto, ma trattandosi di piccole potenze ( massimo 2 kVA), trascurabile la probabilit del doppio guasto. Sezionamento In presenza di un UPS va tenuto conto che la batteria costituisce una sorgente di energia che pu determinare condizioni di pericolo; lapertura dellinterruttore generale della linea di alimentazione dellUPS posto sul quadro di alimentazione non sufficiente a rendere innocuo lUPS. Si pu avere tensione a valle dellinterruttore generale (Q5 nel caso di UPS a una sola linea di alimentazione, Q5 e Q6 con due linee) aperto a causa di: Un guasto nel raddrizzatore Un guasto nel commutatore statico 131
UPS con una sola linea di alimentazione:
guasto nel raddrizzatore
guasto nel commutatore statico
UPS con due linee di alimentazione
a) guasto nel commutatore statico b) guasto nel raddrizzatore
Per sezionare completamente limpianto occorre agire sugli interruttori dellUPS posti sui circuiti di alimentazione principale (Q1), del commutatore statico (Q2), delle batterie degli accumulatori (Q3), e del by-pass manuale (Q4).
APPARECCHIATURE CON ELEVATA CORRENTE DI DISPERSIONE
Norma 74-2
Tipi di apparecchiature o Apparecchiature di tipo A: predisposte con spina di tipo domestico e similare. Hanno corrente di dispersione a terra non superiore a 3.5 mA o Apparecchiature di tipo B: predisposte con spina di tipo industriale o collegate direttamente alla rete. Possono avere corrente di dispersione a terra superiore a 3.5 mA. Nel caso in cui gli apparecchi superassero tale valore, in corrispondenza dellalimentazione devono avere un etichetta del tipo: CORRENTE DI DISPERSIONE ELEVATA essenziale effettuare il collegamento di terra di protezione prima di collegare lalimentazione
Norma 64-8/7
Prescrizioni per lalimentazione Unapparecchiatura ad elevata corrente di dispersione pericolosa perch, se si interrompe il conduttore di protezione, la corrente di dispersione fluisce attraverso loperatore.
In un apparecchio ordinario invece, linterruzione del conduttore di protezione pericolosa solo in caso di guasto a terra.
Quando la corrente di dispersione supera 10 mA occorre mettere in atto uno dei seguenti sistemi di protezione: o Elevata affidabilit del collegamento a terra o Sorveglianza della continuit del conduttore di protezione o Alimentazione delle apparecchiature mediante un trasformatore. Il trasformatore evita che la corrente di dispersione si chiuda verso terra e possa quindi costituire un pericolo per le persone
alimentazione tramite trasformatore
Documents Similar To Impianti_elettrici

References: art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 2
 art. 2
 art. 328