Source: https://revizie-technickych-zariadeni.dashofer.sk/onb/33/stn-38-6460-tlakove-stanice-a-rozvod-skvapalnenych-uhlovodikovych-plynov-lpg-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAKTY7gNHvWKAuiBBumjNpdjJL7xlhEp6Ng/?uri_view_type=5
Timestamp: 2020-03-29 02:35:50+00:00

Document:
STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) | Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení
Technické požiadavky a bezpečnosť
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na plnenie LPG so spätným ventilom
čl. 3.1 bod a) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber kvapalnej fázy LPG
čl. 3.1 bod b) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber plynnej fázy LPG
čl. 3.1 bod c) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na kontrolu maximálnej hladiny kvapalnej fázy LPG v zásobníku
čl. 3.1 bod d) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený tlakomerom
čl. 3.1 bod e) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený poistným ventilom
čl. 3.1 bod f) STN 38 6460
Zásobník LPG nie je vybavený hladinomerom
čl. 3.1 bod g) STN 38 6460
Armatúra na plnenie LPG nie je opatrená plynotesným uzáverom (napr. viečkom s tesnením alebo zaslepovacou prírubou
čl. 3.1 STN 38 6460
Na začiatok odberového potrubia kvapalnej fázy zo zásobníka s objemom nad nie je umiestnený diaľkovo ovládaný uzáver alebo obmedzovač prietoku
čl. 3.1.1 STN 38 6460
Na začiatok odberu plynnej fázy zo zásobníka s objemom nad nie je umiestnený diaľkovo ovládaný uzáver
Na stupnici tlakomera zásobníka LPG nie je vyznačený najvyšší pracovný pretlak červenou čiarkou
čl. 3.1.2 STN 38 6460
Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy nie je umiestnený poistný ventil
čl. 3.1.3 STN 38 6460
Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy je umiestnený poistný ventil o rozmere menšom ako DN 25
Nadzemný zásobník LPG s objemom nad nemá zdvojené poistné ventily
Podzemný zásobník LPG s objemom nad nemá zdvojené poistné ventily
Odfuk poistných ventilov nadzemného zásobníka LPG nie je vyvedený aspoň na úrovňou terénu
Na hladinomeri zásobníka LPG nie je vyznačená najvyššia dovolená hladina naplnenia červenou značkou
čl. 3.1.4 STN 38 6460
Zásobníka LPG nie je vybavený zariadením na kontrolu maximálneho naplnenia
Zásobníka LPG o objeme nad nie je vybavený zariadením na ochranu proti preplneniu po dosiahnutí stanovenej hladiny plnenia
Pri skladovaní LPG v niekoľkých zásobníkoch nie sú zásobníky vybavené tak, aby sa dali samostatne ovládať a odpojiť
čl. 3.1.5 STN 38 6460
Na plošine a schodoch zásobníka LPG nie je voľný priechod aspoň
čl. 3.2 STN 38 6460
Schody a lávky zásobníka LPG nie sú vybavené pevným dvojtyčovým zábradlím proti pádu osôb a ochrannou lištou pri podlahe proti zosunutiu a pádu predmetov
Nadzemný zásobník LPG s objemom nad nemá inštalované vodné chladiace zariadenie
čl. 3.3 STN 38 6460
Pri umiestnení zásobníkov nebolo dodržané ochranné pásmo
čl. 3.4.2 STN 38 6460
Terén v okolí zásobníkov bráni rozptylu plynu pri jeho prípadnom úniku
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú stavebné konštrukčné prvky druhu D3
V ochrannom pásme zásobníkov sú skladované horľavé, výbušné, žieravé, rádioaktívne, jedovaté látky
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú tlakové fľaše
V ochrannom pásme sa nachádzajú stavby a zariadenia, ktoré neslúžia na prevádzku zásobníkov
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú okná, dvere, pivničné otvory, vetracie šachty, otvorené šachty a kanály, kanalizačné vpusty, priehlbiny, kde by sa mohol hromadiť plyn
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú stromy a kry
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú elektrické zariadenia, ktoré nie sú zhotovené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu
V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú izolačné spoje a zariadenia, ktoré majú rozdielny elektrický potenciál
Skupiny zásobníkov (maximálne 4 zásobníky do objemu ) sú umiestnené od seba vo vzdialenosti menšej ako
čl. 3.4.4.2 STN 38 6460
Ochranný múr je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od zásobníka LPG
čl. 3.4.4.3 STN 38 6460
Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od podzemných silových káblov
čl. 3.4.4.7 STN 38 6460
Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od potrubia nesúvisiaceho s prevádzkou zásobníka
Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od základov budovy
V blízkosti zásobníka alebo jeho oplotenia nie sú umiestnené bezpečnostné značky (výstražné tabuľky)
čl. 3.4.4.8 STN 38 6460
Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými nadzemnými valcovitými zásobníkmi
čl. 3.4.5 bod a) STN 38 6460
Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými podzemnými valcovitými zásobníkmi
čl. 3.4.5 bod b) STN 38 6460
Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými guľovitými zásobníkmi
čl. 3.4.5 bod c) STN 38 6460
Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými valcovitými a guľovitými zásobníkmi
čl. 3.4.5 bod d) STN 38 6460
Terén pod nadzemným zásobníkom LPG nie je upravený tak, aby bolo zabránené nebezpečnému nahromadeniu unikajúceho LPG v kvapalnom stave pod zásobníkom
čl. 3.4.6 STN 38 6460
Nadzemné zásobníky LPG s jednotkovým objemom alebo súčtom objemov nad na jednom stanovišti nie sú vybavené zbernou nádržou
čl. 3.4.7 STN 38 6460
Zberná nádrž nie je dimenzovaná aspoň na objem zodpovedajúci objemu maximálneho naplnenia najväčšieho zásobníka
čl. 3.4.7.1 STN 38 6460
Zberná nádrž nie je odvodnená do kanalizácie pre chemicky znečistené vody s vpustmi opatrenými kvapalinovými uzávermi
čl. 3.4.7.4 STN 38 6460
Pri nadzemných zásobníkoch s objemom nad nie je terén do vzdialenosti od zásobníkov a ich zberných nádrží bez vegetácie
čl. 3.4.7.5 STN 38 6460
Na likvidáciu vegetácie v okolí zásobníkov a ich zberných nádrží sa používajú herbicídy s obsahom silných oxidačných činidiel
Zásobníky LPG s objemom do vrátane umiestnené na verejne prístupnom pozemku nie sú oplotené vo vzdialenosti nie menšej ako príslušné ochranné pásmo
čl. 3.4.8.1 STN 38 6460
Nie je dodržaná minimálna výška oplotenia pri zásobníkoch na súkromnom pozemku (aspoň )
Nie je dodržaná minimálna výška oplotenia pri zásobníkoch na verene prístupnom pozemku (aspoň )
V budove na bývanie a ubytovanie je umiestnených viac ako jeden zásobník LPG s objemom do vrátane
čl. 3.4.9.1 bod a) STN 38 6460
V budove na bývanie a ubytovanie je umiestnený zásobník LPG s objemom nad
Súčet objemov zásobníkov LPG v inej ako obytnej budove je väčší ako
čl. 3.4.9.1 bod b) STN 38 6460
Zásobník LPG vnútri budovy je umiestnený v priestore, ktorý slúži aj na iné účely
čl. 3.4.9.2 STN 38 6460
Dvere priestoru umiestnenia zásobníka LPG vnútri budovy nie je otvárateľný smerom von z miestnosti
Zásobník LPG vnútri budovy je umiestnený v priestore, ktorého podlaha je na všetkých stranách pod úrovňou terénu
čl. 3.4.9.3 STN 38 6460
V priestore inštalácie zásobníka LPG vnútri budovy sú umiestnené kanálové vstupy (otvory do nižšie položených priestorov, otvorené šachty, otvorená kanalizácia, čistiace, kontrolné a iné otvory a podobne)
čl. 3.4.9.4 STN 38 6460
V priestore inštalácie zásobníka LPG vnútri budovy sú skladované horľavé látky (tlakové nádoby na plyn)
Zásobník LPG vnútri budovy nie je umiestnený vo vetranom priestore s trvalým vetraním
čl. 3.4.10 STN 38 6460
Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú neuzatvárateľné
čl. 3.4.10.1 STN 38 6460
Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú opatrené sitom alebo mriežkou s rozmermi otvorov až
Voľná plocha vetracích otvorov priestoru zásobníka LPG vnútri budovy je menšia ako 100 cm2
Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú vyústené do voľného vonkajšieho priestoru
čl. 3.4.10.2 STN 38 6460
Do vzdialenosti od vetracích otvorov priestoru zásobníka LPG vnútri budovy sa nachádzajú kanalizačné vpusty bez vodného uzáveru (priehlbiny do stavieb a priestorov, v ktorých by sa mohol hromadiť plyn a pod.)
Priestor určený na umiestnenie zásobníka LPG (zásobníkov) netvorí samostatný požiarny úsek s východom iba do voľného priestoru
čl. 3.4.11.1 STN 38 6460
Zásobník LPG vnútri budovy je inštalovaný vedľa požiarneho úseku zhromažďovacieho priestoru
čl. 3.4.11.2 STN 38 6460
Zásobník LPG vnútri budovy je inštalovaný pod požiarnym úsekom zhromažďovacieho priestoru
Priestor určený na umiestnenie zásobníka LPG vnútri budovy nie je vybavený zariadením na zisťovanie úniku LPG
čl. 3.4.11.3 STN 38 6460
Nášľapná vrstva podlahy s hrúbkou do pod zásobníkovou tlakovou stanicou LPG vnútri budovy je iskrivá
čl. 3.4.11.4 STN 38 6460
Vzdialenosť medzi múrom a zásobníkom LPG vnútri budovy je menšia ako
čl. 3.4.11.5 STN 38 6460
Inštalačné prestupy v múre priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú plynotesné
Elektrické vedenie v priestore so zásobníkom LPG vnútri budovy nie je zhotovené pre zónu 2
čl. 3.4.11.7 STN 38 6460
Na dverách do miestnosti zásobníka LPG vnútri budovy nie sú umiestnené bezpečnostné značky
čl. 3.4.11.8 STN 38 6460
Na vonkajšej stene miestnosti zásobníka LPG vnútri budovy, na ktorej sú vetracie otvory, nie sú umiestnené bezpečnostné značky
Na streche stavby je umiestnený zásobník LPG s odberom kvapalnej fázy
čl. 3.4.12.1 STN 38 6460
Na streche stavby je umiestnený zásobník LPG s odberom plynnej fázy s objemom nad
Zásobník LPG nie je umiestnený na voľnom priestore strechy stavby (bez prístreškov, výklenkov a pod.)
Zásobník LPG je umiestnený na streche stavby nad zhromažďovacím priestorom
V ochrannom pásme okolo zásobníka LPG na streche stavby sú otvorené šachty (otvory, okná a pod.), ktorými by mohlo unikajúce LPG vnikať do budovy
čl. 3.4.12.4 STN 38 6460
Zásobník LPG na streche stavby nie je vybavený diaľkovo ovládaným uzáverom plynu s možnosťou jeho ovládania z terénu
čl. 3.4.12.6 STN 38 6460
Pred uložením a zásypom potrubia a zásobníka LPG do zeme nebola vykonaná elektroiskrová skúška pórovitosti izolačného povlaku vysokým napätím
čl. 3.5.1.2 STN 38 6460
Na kovovom potrubí vedenom od podzemného (alebo polozapusteného) zásobníka LPG nebol inštalovaný izolačný spoj mimo ochranného pásma
čl. 3.5.2.4 STN 38 6460
Stanica katódovej ochrany s vonkajším zdrojom je umiestnená v ochrannom pásme zásobníka LPG
čl. 3.5.2.5 STN 38 6460
Technická dokumentácia tlakovej stanice a rozvodov LPG nebola odovzdaná prevádzkovateľovi v predpísanom rozsahu
čl. 3.6.2 STN 38 6460
Počet prevádzkovaných fliaš v tlakovej stanici je väčší ako 10 kusov
čl. 4.1 STN 38 6460
Celková hmotnosť náplne LPG v sudoch tlakovej stanice je väčší ako
Priestor s fľašami (sudmi) nie je priamo vetrateľný
čl. 4.2.1 STN 38 6460
Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach pod úrovňou okolitého terénu
čl. 4.2.3 STN 38 6460
Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú kanalizačné vpusty (revízne a čistiace šachty, vstupy do podzemných priestorov a pod.)
Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú čistiace, kontrolné a iné otvory do komína
Fľaše (sudy) sú umiestnené v priestoroch schodiska a v spoločných chodbách
Fľaše (sudy) sú umiestnené v inštalačných šachtách bytových jadier
Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach určených výhradne na spanie
Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu
Fľaše (sudy) sú umiestnené v kotolni
Fľaše (sudy) sú umiestnené v garáži
Fľaše (sudy) sú umiestnené v kúpeľni (práčovni)
Fľaše (sudy) sú umiestnené v povalových priestoroch
Fľaše (sudy) sú umiestnené v čiastočne chránených a chránených únikových cestách
Fľaše (sudy) sú umiestnené v špajze
Vstupné dvere stavby tlakovej stanice nie sú označené bezpečnostnými značkami
čl. 4.2.5 STN 38 6460

References: čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 3

čl. 4

čl. 4

čl. 4

čl. 4