Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-25-junio-2008-ministerio-de-administraciones-publicas-1248322
Timestamp: 2016-10-24 02:05:39+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la ampliación de la subestación a 400/220 kV de «Torrente», en el término municipal de Torrente, en la provincia de Valencia, y se declara su utilidad pública
RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la ampliación de la subestación a 400/220 kV de «Torrente», en el término municipal de Torrente, en la provincia de Valencia, y se declara su utilidad pública Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la ampliación de la subestación a 400/220 kV de «Torrente», en el término municipal de Torrente, en la provincia de Valencia, y se declara su utilidad pública Estado	:
Ministerio de Administraciones Públicas	Sección de conductor: 2.500 milímetros cuadrados Cu parcialmente esmaltado.
Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la instalación que se cita.
Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 124, 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 15 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, no habiéndose presentado alegaciones en el plazo reglamentario.
Resultando que remitidas por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana separatas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 del referido Real Decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, a «Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal» y al Ayuntamiento de Torrente, por el Ayuntamiento no se emite informe alguno y por Iberdrola se presentan alegaciones referentes al trazado del cable de 220 kV que son contestadas por «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» quien manifiesta que el trazado ha sido consensuado con personal responsable de IBERINCO y de Iberdrola Distribución Eléctrica, no siendo aceptable por motivos de seguridad el recorrido alternativo que proponían. Dado traslado a Iberdrola de la contestación de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», no se recibe escrito alguno de Iberdrola en el plazo reglamentario por lo que ha de entenderse su conformidad.
Resultando que remitida separata del proyecto al Ayuntamiento de Torrente, además de a los citados efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, por el mismo se emite contestación alguna por lo que ha de entenderse su conformidad.
Resultando que el proyecto de la instalación y su Estudio de Impacto Ambiental han sido sometidos al procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, según las normas establecidas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, habiendo sido formulada la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental mediante Resolución de fecha 28 de mayo de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, donde se considera que el proyecto es ambientalmente viable, y se establecen las medidas preventivas, correctoras y el programa de vigilancia ambiental.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarias que se establecen en Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto: Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», la ampliación de la subestación a 400/220 kV de «Torrente», en el término municipal de Torrente, en la provincia de Valencia, cuyas características principales son:
Nuevo parque de 400 kV, con entrada y salida de la línea de 400 kV La Eliana-Catadau, equipando un total de seis posiciones de interruptor. Instalación de un banco de transformación AT6 400/220/24 kV, 600 (3x200) MVA, constituido por tres autotransformadores monofásicos.
Conexión con cables aislados en 220 kV entre el secundario del transformador AT6 y su posición en el parque de 220 kV, con una longitud de 260 metros y capacidad de transporte de 660 MVA.
La modificación de la traza de la línea de 220 kV Torrente-Eliana 2, en su paso por los terrenos que van a ser ocupados por el parque de 400 kV, de capacidad de transporte 800 MVA según Real Decreto 2819/1998, y longitud de 0,36 kilómetros.
Nuevo parque de 400 kV: Se adoptará una configuración en interruptor y medio, con capacidad total, actual y futura para cinco calles, basada en dos tipos de embarrado: semiflexible con conexiones tendidas destinado a la interconexión principal y conexión entre aparellaje rígido a base de tubos de aluminio para las barras principales.
Posición 11, transformador AT5 400/132 kV.
Posición 21, línea La Eliana.
Posición 12, transformador AT6 400/220 kV.
Posición 22, línea Catadau.
Posición 1, transformador TR5.
Posición 2, transformador TR2.
Posición 3, transformador TR3.
Posición 4, acoplamiento.
Posición 5, línea Patraix.
Posición 6, línea Fuente San Luis.
Posición 7, línea Catadau 2.
Posición 8, línea Catadau 1.
Posición 9, línea La Eliana 1.
Posición 10, línea La Eliana 2.
Posición 11, transformador AT6.
Sección de conductor: 2.500 milímetros cuadrados Cu parcialmente esmaltado.
Término municipal afectado: Torrente (Valencia).
Esta modificación se efectuará entre los apoyos existentes identificados como: T0 origen de la línea, y T"o La modificación consiste en la instalación de dos nuevos apoyos: T1 y T1bis, a intercalar entre los anteriores T0 y T2, el desmontaje de los tramos actuales de línea T0-T1A-T2, además de desmontar el apoyo existente T1A.
Longitud aproximada: 0,36 kilómetros.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto