Source: https://es.scribd.com/doc/132497682/Trabajo-de-detectores-de-humo-doc
Timestamp: 2016-05-01 00:47:49+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreINTEGRANTES: GONZALES MOSCOSO JUAN GUTIERREZ ROJAS WALTER HERNANDEZ DIAZ ZOILA HERRERA PAREDES BRYAM Instalaciones en EdificacionesII: Detectores de humo CARRERA: INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA CICLO VIII- NOCHE AREQUIPA -2013
Un detector de humo es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. según detecten el humo por oscurecimiento o por dispersión del aire en un espacio:
De rayo infrarrojo.1.Detectores iónicos: Utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. ..Detectores de humos: Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz. Detector Óptico
Pueden ser de dos tipos.
. activándose la alarma. Cuando entra humo en la cámara el haz de luz emitido se refracta en las partículas de humo y puede alcanzar al receptor.-compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. Tipos de Detectores
2. Cuando se oscurece el espacio entre ellos debido al humo sólo una fracción de la luz emitida alcanza al receptor provocando que la señal eléctrica producida por éste sea más débil y se active la alarma.en los que emisor y receptor se encuentran alojados en la misma cámara pero no se ven al formar sus ejes un ángulo mayor de 90º y estar separados por una pantalla.1.Detectan oscurecimiento de una cámara de aglutinación con tecnología láser.. Es la tecnología más utilizada en la actualidad.
2. de manera que el rayo emitido no alcanza el receptor. Atendiendo al método de detección que usan pueden ser de varios tipos: . De tipo puntual.
Detector láser.
La cámara de ionización de estas alarmas. En el caso de viviendas con más de una planta es necesario colocar uno en la parte alta de la escalera. Aun así los detectores de humo deben de ser instalados en los lugares más propensos a provocar un incendio. La radiación pasa a través de una cámara abierta al aire en la que se encuentran dos electrodos. Debido a la gran capacidad de ionizar el aire de las partículas alfa.
Ubicación de los Detectores de Humo
Los detectores de humo tienen que estar a una distancia de 7 metros de las llamas. es decir.
. Cuando el humo entra en la cámara de ionización. con el objetivo de que cubra toda la parte superior y otro en la entrada. las partículas alfa quedan prácticamente inmovilizadas por los productos de la combustión. permitiendo una pequeña y constante corriente eléctrica. solo una hoja de papel o unos 7 cm de aire son suficientes para absorberlas.•
Detector iónico Este tipo de detector es más barato que el óptico y puede detectar partículas que son demasiado pequeñas para influir en la luz. con lo que se activa la alarma. para una buena detección. Si entra humo en esa cámara se reduce la ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe. para los hogares que están formados por una sola planta se recomienda instalar un detector de humo en la entrada de la casa y otro en el pasillo donde se distribuyen las habitaciones. disminuyendo notablemente la corriente eléctrica. contiene una ínfima cantidad (menos de 1 microgramo) de americio-241 (241Am)americio-241 que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo emite partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante siglos. 3. De acuerdo a las cantidades de plantas que posee un hogar se determinan los espacios que deben de ser destinados para este dispositivo. por lo que es muy necesario colocarla en un rincón del hogar donde pueda ser escuchado.
130 requisitos de seguridad de acuerdo con el riesgo (alto.Industria Artículo 1. Sistemas móviles de extintores y extintores localizados. ya que de por si
. de las puertas de escape. ArtÍculo 33. Hidrantes y mangueras.. El ventilador deberá ser activado automáticamente ante la activación de cualquier dispositivo del sistema de detección y alarma.la succión y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe estar dotada de detectores de humo interconectados con el sistema de detección y alarmas del edificio de tal manera que se detenga automáticamente en caso de que ingrese humo por el rodete.Los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma A. siempre y cuando no se encuentren ocultos. las instrucciones del fabricante de equipos y los reglamentos de las autoridades competentes en el lugar de instalación..060 . Artículo 12. Artículo 32. Norma a 130. Como mínimo deberá activarse por medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las escaleras de escape a no menos de 3 m. Capitulo II – Señalización de Seguridad Artículo 38. Instalación de detectores de humo
Todos los cables de una instalación de sistema de alarma deben instalarse bajo los requisitos del Artículo 760 de la norma NFPA 70. preferentemente en el exterior o la azotea de la edificación. La interconexión con el sistema de alarmas y detección(cables) debe tener una conexión corta fuego para mínimo 2 horas.-El ventilador y el punto de toma de aire deben ubicarse en una rea libre de riesgo de contaminación por humos.
Normatividad en los Detectores de Humos
Norma A. medio o bajo) de la instalación industrial esta deberá contar con los siguientes sistemas de detección y extinción del fuego: • • • • • • Detectores de humo y temperatura Sistema de rociadores de agua o splinkers Instalaciones para extinción mediante CO2.Requisitos de Seguridad Artículo 29. Instalación para extinción mediante polvo químico.4.Se denomina Edificación Industrial aquella en la que se realiza actividades de transformación de materia prima en productos terminados.Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten con señales ni letreros.
Artículo 13.Los ambientes donde se desarrollen actividades o funciones con elevado peligro de fuego deberán estar revestidos con materiales ignífugos y aisladas mediante puertas corta fuego.. 5... las normas del National Electrical Code (NEC).
y su ubicación no requiere de señalización adicional como son: • • • • • • • Extintores portátiles.. Adonde no instalar detectores
Una de las principales causas de falsas alarmas es la instalación de detectores en lugares inadecuados. Los siguientes son ejemplos de dichos casos: • • • • • • • • Áreas excesivamente polvorientas o sucias A la intemperie Áreas mojadas o excesivamente húmedas Área de espera de ascensores Ambientes muy fríos o muy cálidos Áreas con partículas de combustión Áreas de fabricación Artefactos de luz fluorescente
7.La instalación de dispositivos de detección y alarma de incendios tiene como finalidad principal. o bien instalar detectores especialmente diseña-dos para ese tipo de lugar o aplicación. Motivos de falsas alarmas
Las causas de falsas alarmas son numerosas y variadas.. Articulo 53. y mencionar: entre ellas se pueden
• Ubicación inadecuada adonde no funcionará correc-tamente por factores ambientales tales como tem-peraturas extremas. indicar y advertir las condiciones anormales. Detectores de incendio.
.constituyen equipos de forma reconocida mundialmente.
6. La mejor forma de evitar falsas alarmas es no instalar detectores en lugares que puedan causar anormalidades de funciona-miento. La detección y alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o humo a través de una señal perceptible en todo el edificio protegida por esta señal. Gabinetes de agua contra incendio. que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes. Dispositivos de alarma de incendio.todas las edificaciones que deban ser protegidas con un Citera de detección y alarma de incendios. presencia excesiva de polvo. convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la proyección de la vida humana. deberá cumplir con lo indicado en esta norma y en el estandar NFPA 72 en lo referente a diseño instalación pruebas y mantenimiento. Puertas corta fuego de escaleras de evacuación. Válvulas de uso de bomberos ubicadas en montantes.
Capitulo IV – SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS Artículo 52. Estaciones manuales de alarma de incendios.
aunque no hayan señales de incendio cerca del primer detector activado. Antes de decidir si es una falsa alarma. Factores esporádicos tal como la reactivación del sistema de calefacción del edificio después de un período largo de inactividad. velocidad o caudal de aire muy elevado. Si no hay un incendio. tal como el disparo accidental de un interruptor magnético de prueba del detector o polvo de demolición que entra en la cámara de detección. hay que inspeccionar todos los detectores de la zona o el detector localizado. revisar todos para estar seguro de no haber pasado por alto un incendio real. Trabajos y obras en el edificio.• • • • • • •
suciedad o humedad.
. también pueden ser motivos de falsas alarmas. de transmisiones radiofrecuenciales y de otros tipos de efectos electromagnéticos. Vandalismo o actos malintencionados. pueden causar falsas alarmas. La corriente inducida por descargas atmosféricas durante tormentas puede causar falsa alarma. localizar la unidad que la originó y restituir todos los controles del sistema de detección a su estado normal. por ejemplo. Por eso. hay que silenciar la alarma. Mantenimiento inadecuado que puede causar la acumulación de polvo y suciedad en las cámaras de detección. los detectores se inactivan como una broma en alojamientos universitarios. o la presencia normal de partículas de combustión alrededor de los detectores.
Si se genera una alarma pero no hay un incendio. más de un detector podría estar en estado de alarma. La invasión de insectos que sean suficientemente pequeños para entrar a la cámara de detección. Instalación inadecuada en la que detectores y cables no se han protegido contra la interferencia de corrientes inducidas de circuitos adyacentes.
Más de este usuarioTF_1E_SIG_EQ 2.docxTF_1E_SIG_EQ 2.docxAnexo 3.xlsxAnexo 3.xlsx12 IPER12 IPERSEGURIDAD EN EXPLORACIONES Y MINA SUBTERRANEA.pptxSEGURIDAD EN EXPLORACIONES Y MINA SUBTERRANEA.pptxLuchoLuchoEL DISEÑO METODOLOGICO 9EL DISEÑO METODOLOGICO 9Trasfondo Psicocultural de Los Animes y Su Impacto en La Cultura PeruanaTrasfondo Psicocultural de Los Animes y Su Impacto en La Cultura PeruanaEvaluación del riesgo por la exposición a PlomoEvaluación del riesgo por la exposición a Plomo
Trabajo de detectores de humo.doc by Bryam Herrera Paredes19 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: Artículo 1
 ArtÍculo 33
 Artículo 12
 Artículo 32
 Artículo 38
 Artículo 760
 Artículo 29

Artículo 13
 Artículo 52