Source: http://docplayer.es/11093839-Gestion-inteligente-de-infraestructuras.html
Timestamp: 2018-02-22 00:08:01+00:00

Document:
GESTIÓN INTELIGENTE DE INFRAESTRUCTURAS - PDF
Download "GESTIÓN INTELIGENTE DE INFRAESTRUCTURAS"
Ana María Herrera Nieto
1 GESTIÓN INTELIGENTE DE INFRAESTRUCTURAS
3 ÍNDICE Gestión Ingeligente de Infraestructuras 5 Software de monitorización y control City explorer 11 City explorer mobile 11 Serie IP de controladores y accesorios IP-ex16/M 12 IP-ex16/S 12 IP-ex16/update 12 IP-ex04 12 IP-exCH/S 12 IP-exCH/D 13 IP-exCTS 13 IP-exRFID 13 IP-ex3G 13 IP-exRF 13 Serie S de sensores y detectores S-exT 14 S-exTH 14 S-exLux 14 S-exF 14 S-exT-mod 14 S-exTH-mod 15 S-exLux-mod 15 S-exF-mod 15 S-exT-RF 15 S-exTH-RF 15 S-exLux-RF 16 S-exF-RF 16 Serie R de routers y puntos de acceso R-ex-RF 16 Serie C de control y actuación remota Serie M de motas radio M-ex-ST 17
5 Gestión inteligente de infraestructuras 5 Una única herramienta, múltiples tecnologías, y una infinidad de posibilidades Variedad de aplicaciones Odin Solutions ofrece un amplio abanico de posibilidades para la monitorización y gestión de instalaciones con fines de eficiencia energética, tele-mantenimiento de infraestructuras, control de accesos y de presencia, gestión centralizada de incidencias (centrales de incendios, robo, etc.), y todas las posibilidades que ofrece un sistema abierto, configurable por el cliente no especializado y compatible con los estándares de comunicaciones existentes en el mercado. Soluciones comerciales y también a medida En Odin ofrecemos soluciones y proporcionamos las herramientas para realizar sus proyectos. Cualquier instalación y mantenimiento se hace sin necesidad de personal especializado. Aún así, si lo desea, nosotros nos encargamos de todo. No será necesario programar autómatas o sistemas específicos, Odin ofrece soluciones democráticas donde puede llevar a cabo sus proyectos de control y monitorización usando un simple e intuitivo editor gráfico. Nuestras soluciones son escalables y flexibles, podrá ampliar y modificar su proyecto en cualquier momento de forma sencilla.
6 explorer 6 Una plataforma de monitorización: City explorer La principal característica del software City explorer es la flexibilidad y fácil configuración y uso. Además, el sistema es fácilmente ampliable y reconfigurable. City explorer es capaz de manejar desde un solo controlador para una pequeña instalación hasta una red distribuida de edificios (Smart City). Se trata de un SCADA con acceso y tecnología web multiusuario, que proporciona una base de datos, gestión eficiente y segura de las comunicaciones con las unidades de control y dispositivos monitorizados, y un interfaz amigable y accesible desde cualquier punto autorizado de Internet a través de un software cliente. El SCADA web también integra un editor de muy fácil manejo que permite configurar una instalación de forma muy intuitiva. Acceso multiusuario por navegador web City explorer permite una fácil exploración de la información mediante la navegación por zonas o estancias de cada una de las instalaciones. Varios usuarios pueden estar conectados simultáneamente al SCADA. Los usuarios pueden acceder a City explorer a través de un navegador de Internet de forma totalmente independiente del sistema operativo (Windows, MacOSX y Linux). Facilidad de uso. Monitorización y control a tu alcance... Tres versiones para una diversidad de soluciones Existen tres versiones de City explorer para diferentes tipos de instalaciones. Con los controladores IPex16 se proporciona una versión GRATUITA de City explorer, que permite la automatización de una pequeña instalación (por ejemplo un vivienda unifamiliar). La versión PRO está pensada para grandes instalaciones como es el caso de un edificio inteligente. Por último, la versión PREMIUM permite monitorizar complejas instalaciones, como puede ser una red de edificios.
7 7 explorer Una sola herramienta para la configuración de todo el sistema Desde el explorador de Odin se dan de alta y configuran los distintos controladores IPex16. La configuración de entradas y salidas de los controladores se hace directamente desde City explorer, mediante sencillos cuadros de diálogo, sin necesidad de programar el controlador. Además, con el Editor del City explorer y los distintos módulos inteligentes software podemos llevar a cabo tanto acciones de control básicas (basadas en estados de entradas y salidas, temporizaciones, etc.), como el control de una compleja instalación. Todo sin tener que escribir ni una sola línea de programación. Una vez configurado, el entorno gráfico del explorador gestiona todos los dispositivos instalados, permite la consulta de incidencias y averías que puedan suceder en las instalaciones, y da la posibilidad de visualización de todo tipo de históricos. Editor gráfico El editor gráfico de City explorer permite diseñar rápida e intuitivamente distintas configuraciones, añadiendo imágenes y planos sobre los que situaremos los distintos elementos del sistema (sensores, módulos inteligentes, etc.) unidos por flechas. De esta manera, y de forma similar a como se hace un diagrama de flujo, podremos realizar complejas acciones de control y monitorización en una jerarquía de pantallas. Módulos de comunicación City explorer dispone de numerosos módulos software basados en protocolos de comunicación con otros dispositivos inteligentes (centrales de robo e incendio, AA, grupos electrógenos, medidores de consumo, etc.), que le permiten interaccionar con ellos. Si el módulo que necesita no está disponible, consulte con nosotros para el desarrollo de un nuevo módulo ajustado a sus necesidades.
8 ex16 8 Facilidad de uso Los autómatas de control IPex16 están diseñados para flexibilizar y facilitar al máximo su instalación. Basado en microprocesadores de 32 bits de última generación, dispone de un gran número de interfaces de comunicación, siendo Ethernet su canal primario. Su pequeño tamaño permite una sencilla instalación en un cuadro eléctrico. Flexibilidad en todos los sentidos, olvida las restricciones, y olvida programar autómatas... Conectividad El autómata IPex16 cuenta con puertos de comunicación basados en las tecnologías más extendidas. Permite la comunicación a través de múltiples protocolos, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil, capaz de comunicarse con un amplio abanico de centralitas, sensores y sistemas electrónicos en general.
9 9 ex16 Seguridad y Robustez Todas las comunicaciones son cifradas (criptografía simétrica AES 128/192/256 y asimétrica RSA 1024/2048/4096). De forma complementaria y para aumentar el nivel de seguridad, se puede optar por agrupar todos los puntos IP conectados al SCADA City Explorer en una única VLAN, reduciendo a uno el número de puntos expuestos a Internet. Cada autómata, aunque está pensado para estar conectado permanentemente con el SCADA, es capaz de funcionar autónomamente sin conexión. También pueden funcionar con alimentación alternativa como batería y placa solar, y disponen de sistema Watchdog interno y externo(hardware) para asegurar la operatividad en todo momento. Flexibilidad máxima La flexibilidad en las entradas y salidas es máxima. Cuenta con 16 puertos que pueden configurarse cada uno de forma independiente como entradas digitales, entradas analógicas por tensión (0-10V) o por corriente (4-20mA), y también como salidas analógicas (0-10V) o digitales (para relés). Pero si se necesitan más, se pueden conectar de forma esclava hasta 16 tarjetas IPex16/S, y así se podrá disponer de hasta 256 entradas/salidas adicionales. Instalación rápida y sencilla La instalación y configuración inicial se hace de forma muy sencilla a través de un servidor web (página web) embebido en el IPex16. Conectándose con un portátil directamente mediante un cable Ethernet, se introduce en la página web la dirección IP del servidor donde está instalado City explorer, y ya tenemos conectado el IPex16 al sistema. El resto se hace gráficamente desde el explorador de Odin. Una vez configurado con City explorer las tareas a realizar, el controlador llevará a cabo sus acciones de forma autónoma, aunque se pierda la conexión a Internet.
10 Serie 10 Múltiples formas de conectarte Los controladores IPex16 pueden conectarse con sensores analógicos con salida en tensión (en 8 rangos distintos y hasta 10V) y en corriente (4-20mA). Además, aprovecha también las ventajas de usar la serie S de Odin, con tecnologías Modbus y radio, que permite hacer más flexible el despliegue de sensores y ahorrar complejidad y costes de las instalaciones. En una única salida de un IPex16 se puede conectar un gran número de sensores de la instalación. Además, con la serie C de disposicivos de control remoto, podemos incorporar cualquier sensor o actuador remoto de otros fabricantes en las propias redes del sistema, bien a través de los buses cableados (Modbus) o inalámbricos. Conéctate como quieras al sistema
11 Software de Monitorización y control Ref: City-ex SCADAweb City-explorer Software suministrado con las unidades IPex16, para su configuración y funcionamiento. Habilita la conexión con una unidad IPex16 master y otra esclava. A través de los distintos módulos software proporcionados, permite la programación de tareas inteligentes. Proporciona una conexión desde cualquier navegador de Internet al servidor del SCADA web. Ref: City-ex PRO SCADAweb City-explorer PRO City explorer PRO permite la conexión con 10 unidades IPex16 (5 master y 5 expansiones), y la creación de hasta 10 zonas distintas. Habilita la conexión al SCADA de 10 usuarios distintos. Permite el acceso también mediante Smartphone usando City explorer mobile. Ref: City-ex Premium SCADAweb City-explorer Premium La versión Premium del software permite la conexión con un número ilimitado de IPex16, y el diseño y desarrollo de las zonas necesarias para llevar a cabo un proyecto de gran envergadura. Ref: City-ex Mobile SCADAweb City-explorer Android La versión móvil de City explorer está disponible para las versiones PRO y Premium del software y permite la visualización de las mismas pantallas y realizar un conjunto de acciones desde el propio dispositivo móvil.
12 Serie IP de controladores y accesorios Ref: IP-ex16/M Ref: IP-ex16/S Unidad master de control CPU 32bits, 4MB ampliable por microsd. Interfaz Eth,USB, CAN, 3xRS232, 1xRS485 (soporta Modbus). 16 I/O configurables: Entradas digitales Entradas analógicas 0-10V o 4-20mA Salidas digitales (para relés) Salidas analógicas (0-10V) Hasta 16 expansiones esclavas adicionales. Puertos de comunicaciones extra: 3G, RF 433/868Mz, 6LowPAN/Zigbee, DALI, KNX. Unidad esclava 16 I/O configurables: Entradas digitales Entradas analógicas 0-10V o 4-20mA Salidas digitales (para relés) Salidas analógicas (0-10V) Puertos RS485 (soporta Modbus) y CAN. Ref: IP-ex16/update Actualización de esclava a maestra En caso de modificación de la instalación inicial, cualquier unidad esclava puede actualizarse a maestra. Ref: IP-ex04 Ref: IP-exCH/S Unidad transceiver master Diseñada para hacer de transceiver entre otros equipos y City-explorer. CPU 32bits, 4MB. Interfaz Eth, CAN, 3xRS232, 1xRS485 (soporta Modbus). 4 I/O configurables (iguales que en IPex16) Puertos de comunicaciones extra: 3G y RF Cargador Solar/Watchdog timer Cargador de batería con placa solar (opcionalmente también con red eléctrica). Optimización de carga con panel solar. Dos salidas de alimentación, una de ellas protegida con Watchdog timer para reinicio del sistema. Aviso de batería baja (y aviso de pérdida de red). Detección automática de batería de 6V/12V.
13 Ref: IP-exCH/D Ref: IP-exCTS Cargador/Watchdog timer Cargador de batería de 12V. Carga de batería en dos fases (absorción y flotación). Dos salidas de alimentación a 12V, 5A máximo. Salidas protegidas contra cortocircuitos o exceso de consumo configurables. Sistema de Watchdog timer externo en una de sus salidas. Monitorización de consumo instantáneo por salida, corriente de carga, tensión de batería y de entrada. Aviso de fallo de alimentación. Comunicación por puerto RS232. Pantalla TFT táctil Interfaz gráfico color táctil TFT de 7". Resolución 800x480 píxeles. Profundidad de color 24 bits. Conexión por Ethernet o RS485. Alimentación directa por POE (Power Over Ethernet) o 12Vdc. Ref: IP-exRFID Lector RFID Lector tarjetas Mifare/ISO/IEC 14443A. Conexión por Ethernet y RS485 (Modbus). Alimentación directa por POE o 12Vdc. Activación de pestillos de bajo consumo en 12Vdc (750mA máx). Ref: IP-ex3G Modem GPRS/3G Módulo de conexión GPRS/3G para IPex16. Comunicación por puerto RS232. Entrada digital para encendido/apagado del módulo. Alimentación a 12Vdc. Ref: IP-exRF Modem RF Módulo que proporciona a la unidad IPex16 acceso a sensores y actuadores vía radio en las frecuencias 433/868 Mhz. Comunicaciones IP transparentes con protocolo g. Comunicación con unidad máster por puerto RS232. Entrada digital para encendido/apagado del módulo. Alimentación a 12Vdc.
14 Serie S de Sensores y detectores Ref: S-exT Ref: S-exTH Ref: S-exLux Ref: S-exF Ref: S-exT-mod Sensor temperatura salida 4-20mA Sensor de temperatura ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Salida en 4-20mA a dos hilos. Alimentación 9-36 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor temperatura y humedad 4-20mA Sensor de temperatura y humedad ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Rango humedad 0-100% sin condensación. Resolución humedad 0.1%. Precisión ±3 %. Salida 4-20mA a dos hilos x 2. Alimentación 9-36 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor luminosidad salida 4-20mA Sensor de Luminosidad. Rango lux. Resolución 6 lux. Precisión ±10 lux. Salida 4-20 a dos hilos. Alimentación 9-36 Vdc Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor inundación salida digital Sonda de inundación. Salida libre de potencial, máximo 60V/200mA. Posibilidad de instalación electrónica separada del sensor. Alimentación a 12Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor temperatura salida Modbus Sensor de temperatura ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Salida en Modbus. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 12 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm.
15 Ref: S-exTH-mod Ref: S-exLux-mod Ref: S-exF-mod Ref: S-exT-RF Ref: S-exTH-RF Sensor temperatura y humedad Modbus Sensor de temperatura y humedad ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Rango humedad 0-100% sin condensación. Resolución humedad 0.1%. Precisión ±3 %. Salida en Modbus. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 12 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor luminosidad salida Modbus Sensor de Luminosidad. Rango lux. Resolución 6 lux. Precisión ±10 lux. Salida en Modbus. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 12 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor inundación salida Modbus Sonda de inundación. Salida en Modbus. Posibilidad de instalación electrónica separada del sensor. Alimentación a 12 Vdc. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor temperatura salida RF Sensor de temperatura ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Salida en RF g. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 4.5Vdc (3xAAA). Aviso de nivel bajo de pilas. Dimensiones 71x71x27 mm. Sensor temperatura y humedad salida RF Sensor de temperatura y humedad ambiente. Rango -20 a 60 ºC. Resolución 0.1 ºC. Precisión ±0.5 ºC. Rango humedad 0-100% sin condensación. Resolución humedad 0.1%. Precisión ±3 %. Salida en RF g. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 4.5Vdc (3xAAA). Aviso de nivel bajo de pilas.
16 Ref: S-exLux-RF Ref: S-exF-RF Sensor luminosidad salida RF Sensor de Luminosidad. Rango lux. Resolución 6 lux. Precisión ±10 lux. Salida en RF g. Valor digital convertido y RAW en microvoltios. Alimentación a 4.5Vdc (3xAAA). Aviso de nivel bajo de pilas. Sensor inundación salida RF Sonda de inundación. Salida digital en RF g. Posibilidad de instalación electrónica separada del sensor. Alimentación a 4.5Vdc (3xAAA). Aviso de nivel bajo de pilas. Serie R de routers y puntos de acceso Ref: R-exRF Router RF g Puede funcionar como repetidor radio y también como colector IP de datos si se dispone de punto de datos (Ethernet). Alimentación 12Vdc. Serie C de control y actuación remota Ref: C-exAD-mod Actuador remoto por Modbus Salida relé estado sólido. Entrada digital remota. Entrada analógica remota. Conexión por Modbus. Alimentación 12Vdc (salida para sensores). Ref: C-exAD-RF Actuador remoto por Radio Salida relé estado sólido. Entrada digital remota. Entrada analógica remota. Salida en RF g. Alimentación a 4.5Vdc (3xAAA). Aviso de nivel bajo de pilas.
17 Serie M de motas radio Ref: M-ex-ST Smart Driver para farola LED Permite regulación de farolas LED. Conexión para sensores de distinta naturaleza. Alimentación a 220V y por batería (incluida). Comunicación RF g con la red de farolas y puntos de acceso.
18 2015 Odin Solutions S.L. Perú 5, 3er piso, oficina Polígono Industrial Oeste Alcantarilla (Murcia) España Tel: Fax: Distribuidor

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución