Source: https://es.scribd.com/document/337775529/res18-1294de2008
Timestamp: 2019-06-19 11:34:35+00:00

Document:
res18_1294de2008 | Cobre | Cableado eléctrico
RETIE 1294 de 2008
guardarGuardar res18_1294de2008 para más tarde
Resolución 18 1294 del 06 de agosto de 2008
El Viceministro de Minas y Energía, encargado de las funciones del Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto 070 de 2001 y la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, y
Que el Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004; Que mediante Resoluciones 18 1760 de 2004 y 18 0372 de 2005 se prorrogó la fecha de entrada en vigencia del RETIE, la primera hasta el 31 de marzo de 2005 y la segunda hasta el 30 de abril de 2005, lo cual obedeció entre otros aspectos a la necesidad de realizar algunos ajustes al Reglamento Técnico antes de su entrada en vigencia, con el propósito de garantizar su efectiva aplicabilidad; Que posteriormente se expidió la Resolución 18 0498 del 25 de abril de 2005, mediante la cual se modificó parcialmente la Resolución 18 0398 de 2004; Que el 1° de noviembre de 2005 se expidió la Resolución 18 1419 por la cual se aclaran algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE; Que el 2 de abril de 2007 se expidió la Resolución 18 0466, por medio de la cual se hicieron unas modificaciones al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas; Que el 4 de diciembre de 2007 se expidió la Resolución 18 2011, por la cual se amplia el plazo de exigencia de certificado de conformidad del producto “Puertas cortafuego”.
RETIE se verificó
que continuaban siendo válidas
vigentes las razones que motivaron su expedición; razón por la cual mediante Resolución 18 0632 del 29
de abril de 2008 se amplió la vigencia del mismo por un término de cinco (5) años;
Que producto del análisis y dinámica del Reglamento Técnico, se requiere precisar algunos aspectos técnicos con el fin de que su aplicación sea efectiva, así mismo se hace necesario realizar ajustes de
del anexo,
identificación; Que adicional a lo anterior, resulta indispensable expedir en un solo documento el Anexo General con el objeto de facilitar su consulta; Por lo anterior,
Artículo 1°. Modificar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas contenido en el anexo general
18 0398
sido modificado y aclarado
Resoluciones 180498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1° de noviembre de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007 y 18 2011 del 4 de diciembre de 2007.
Artículo 2°. A partir de la vigencia de la presente Resolución el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, será el contenido en el Anexo General de la presente Resolución el cual forma parte integral de este acto administrativo; así como el anexo Número Dos (2) correspondiente a los siete (7)
Calle 98 No. 11B – 48 -
PBX: 6 10 93 12
2 36 13 67
primeros capítulos de la norma NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”, primera actualización del 25 de noviembre de 1998, el cual fue publicado en el Diario Oficial números 45.592 del 27 de junio de 2004.
Artículo 3°. El Anexo General expedido mediante la presente Resolución sustituye el adoptado mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, así como las modificaciones y aclaraciones al mismo adoptadas mediante las Resoluciones 180498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1 de noviembre de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007 y 18 2011 del 4 de diciembre de 2007. Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2008. El Viceministro de Minas y Energía encargado de las funciones del Ministro de Minas y Energía,
ANEXO GENERAL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE) CONTENIDO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2º. CAMPO DE APLICACION
Artículo 4º. ABREVIATURAS, ACRONIMOS Y SIGLAS Artículo 5º. ANALISIS DE RIESGOS ELECTRICOS
5.3 Medidas que se deben tomar en situaciones de alto riesgo o peligro inminente
5.4 Notificación de accidentes.
Artículo 6º. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA:
CAPITULO II REQUISITOS TECNICOS ESENCIALES
Artículo 8º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 Diseño de las instalaciones eléctricas
8.3 Construcción de la instalación eléctrica
8.4 Otras personas responsables de las instalaciones eléctricas
8.6 Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
8.7 Pérdidas técnicas de energía aceptadas en las instalaciones eléctricas
Artículo 9º. CLASIFICACION DE LOS NIVELES DE TENSION EN CORRIENTE ALTERNA
Artículo 10. SISTEMA DE UNIDADES Artículo 11. SIMBOLOS ELECTRICOS Y SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
11.1 Símbolos eléctricos
11.3 Características específicas del símbolo de riesgo eléctrico
11.4 Código de colores para conductores
Artículo 12. COMUNICACIONES PARA MANIOBRAS Y COORDINACIONES DE TRABAJOS ELECTRICOS
Artículo 13. DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Artículo 14º. CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
Artículo 15. PUESTAS A TIERRA
15.1 Diseño del sistema de puesta a tierra
15.4 Valores de resistencia de puesta a tierra
Artículo 16. ILUMINACION
Artículo 17. REQUISITOS DE PRODUCTOS
17.1 ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELECTRICO
17.2 BOMBILLAS O LAMPARAS Y PORTALAMPARAS
17.3 CERCAS ELECTRICAS
17.4 CINTAS AISLANTES ELECTRICAS
17.6 DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS)
17.7 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO
17.7.1 Interruptores manuales de baja tensión
17.8 MOTORES Y GENERADORES
17.9 TABLEROS ELECTRICOS
17.9.2 Celdas de media tensión
17.10 TRANSFORMADORES ELECTRICOS
17.11 BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES (CANALETAS, DUCTOS, TUBOS, TUBERIAS Y BUS
17.12 CAJAS Y CONDULETAS
17.13 EXTENSIONES Y MULTITOMAS PARA BAJA TENSION
17.14 AISLADORES ELECTRICOS
17.15 ESTRUCTURAS O POSTES PARA REDES DE DISTRIBUCION
17.16 PUERTAS CORTAFUEGO
17.17 HERRAJES DE LINEAS DE TRANSMISIIN Y REDES DE DISTRIBUCION
17.18 FUSIBLES
17.19 CONTACTORES
17.20 CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSION
17.21 UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)
17.22 UNIDADES DE TENSION REGULADA (REGULADORES DE TENSION)
17.23 Productosutilizadoseninstalacionesespeciales
Artículo 18. REQUISITOS DE PROTECCION CONTRA RAYOS
18.1 Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos
18.2 Diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos
18.3 Componentes del sistema de protección contra rayos
Artículo 19. REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN INSTALACIONES ELECTRICAS
19.1 Maniobras
19.2 Verificación en el lugar de trabajo
19.3 Señalización del área de trabajo
19.4 Escalamiento de postes y estructuras y protección contra caídas
19.5 Reglas de oro de la seguridad
19.6 Trabajos cerca de circuitos aéreos energizados
19.7 Lista de verificación para trabajos en condiciones de alto riesgo
19.8 Apertura de transformadores de corriente
Artículo 20. METODOS DE TRABAJO EN TENSION
20.1 Organización del trabajo
20.2 Procedimientos de ejecución CAPITULO III REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL PROCESO DE GENERACION
Artículo 21. EDIFICACIONES Artículo 22. REQUISITOS GENERALES DE CENTRALES DE GENERACION
22.1 Distancias de seguridad
22.2 Puestas a tierra
22.3 Valores de campo electromagnético
22.4 Subestaciones asociadas a centrales de generación
CAPITULO IV REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIPN Artículo 23. ASPECTOS GENERALES DE LINEAS DE TRANSMISIPN Artículo 24. ZONAS DE SERVIDUMBRE Artículo 25. ESTRUCTURAS DE APOYO DE LINEAS DE TRANSMISION Artículo 26. HERRAJES Artículo 27. AISLAMIENTO Artículo 28. CONDUCTORES Y SEÑALES DE AERONAVEGACION
28.1 Conductores
28.2 Señales de aeronavegación
REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACION (SUBESTACIONES) Artículo 29. DISPOSICIONES GENERALES
29.1 Clasificación de las subestaciones
29.2 Requisitos generales para subestaciones
29.3 Salas de operaciones, mando y control
29.4 Distancias de seguridad en subestaciones exteriores
29.5 Distancias de seguridad en subestaciones en interiores
Artículo 30. REQUISITOS ADICIONALES PARA ALGUNOS TIPOS DE SUBESTACIONES
30.1 Subestaciones de alta y extra alta tensión
30.2 Subestaciones de media tensión tipo interior o en edificaciones
30.3 Subestaciones tipo poste
30.4 Subestaciones tipo pedestal o tipo jardín
30.5 Certificación de subestaciones para instalaciones de uso final CAPITULO VI REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCION
Artículo 31º ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE DISTRIBUCION
31.1 Alcance del sistema de distribución
31.2 Requisitos básicos para sistemas de distribución
31.3 Puestas a tierra de sistemas de distribución
Artículo 32. ESTRUCTURAS DE APOYO Y HERRAJES EN REDES DE DISTRIBUCION
32.1 Estructuras de soporte
32.2 Herrajes
Artículo 33. AISLAMIENTO Artículo 34. CONDUCTORES Artículo 35. INFORMACION DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO
CAPITULO VII REQUISITOS ESPECIFICOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL
Artículo 36. ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA USO FINAL DE LA ELECTRICIDAD Artículo 37. LINEAMIENTOS APLICABLES A TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO FINAL
37.1 Generalidades
37.2 Protección contra contacto directo o indirecto
37.3 Protecciones contra sobrecorrientes
37.4 Mantenimiento y conservación de las instalaciones para uso final
Artículo 38. REQUISITOS PARTICULARES PARA INSTALACIONES ESPECIALES
38.1 Certificación de productos para instalaciones especiales
38.2 Instalaciones en lugares de alta concentración de personas
38.3 Instalaciones para sistemas contra incendio
38.4 Instalaciones para Piscinas
Artículo 39. REQUISITOS ADICIONALES PARA LUGARES DE ATENCION MEDICA
Artículo 40. REQUISITOS PARA INSTALACIONES EN MINAS
40.1 Requisitos generales
40.2 Requisitos de conexión a tierra
40.3 Requisitos para equipos
40.4 Requisitos específicos para minas subterráneas
Artículo 41. PROHIBICIONES
41.1 Compuestos persistentes
41.2 Pararrayos radiactivos
CAPITULO VIII PROHIBICIONES
41.3 Uso de la tierra como único conductor de retorno
41.4 Materiales reutilizados en instalaciones de uso final CAPITULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 42. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
42.1 Certificado de conformidad para algunos productos
42.2 Certificado de conformidad de algunas instalaciones eléctricas CAPITULO X VIGILANCIA Y CONTROL
Artículo 43. ENTIDADES DE VIGILANCIA Artículo 44. EVALUACION DE CONFORMIDAD
44.1 Certificación de conformidad de productos
44.2 Certificación de productos de uso directo y exclusivo del importador
44.3 Acreditación
44.4 Organismos de certificación
44.5 Organismo de inspección de instalaciones eléctricas
44.6.1 Declaración de Cumplimiento
44.6.2 Inspección con fines de certificación
44.6.3 Excepciones del dictamen de inspección
44.6.4 Componentes del dictamen del organismo de inspección:
44.6.5 Formatos para el dictamen de inspección
44.6.6 Revisión de las Instalaciones
44.6.7 Validez de certificados y dictámenes emitidos bajo otras resoluciones CAPITULO XI REVISION Y ACTUALIZACION
Artículo 45. INTERPRETACION, REVISION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO CAPITULO XII REGIMEN SANCIONATORIO
FIGURAS Figura 1. Zonas de tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz Figura 2. Matriz de análisis de riesgo Figura 3. Estructura de la CEM Figura 4. Símbolo de riesgo eléctrico Figura 5. Distancias de seguridad en zonas con construcciones Figura 6. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías Figura 7. Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar Figura 8. Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos Figura 9. Límites de aproximación
Figura 10. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas Figura 11. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades Figura 12. Puestas a tierra separadas o independientes Figura 13. Esquema de medición de resistividad aparente Figura 14. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra Figura 15. Montajes típicos de puestas a tierra temporales Figura 16. Posición de la camisa roscada del portalámpara [mm] Figura 17. Dimensiones del casquillo de una bombilla en milímetros Figura 18. Montaje de los DPS Figura 19. Ancho de la zona de servidumbre Figura 20. Zona de seguridad para circulación de personal Figura 21. Zonas de seguridad Figura 22. Distancias de seguridad para prevenir contactos directos en subestaciones exteriores TABLAS
Tabla 1. Productos objeto del RETIE Tabla 2. Partidas arancelarias Tabla 3. Organismos de normalización Tabla 4. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización Tabla 5. Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo Tabla 6. Relación entre energía específica y efectos fisiológicos Tabla 7. Factores de riesgos eléctricos más comunes Tabla 8. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia Tabla 9. Principales símbolos gráficos Tabla 10. Clasificación y colores para las señales de seguridad Tabla 11. Principales señales de seguridad Tabla 12. Dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico en mm Tabla 13. Código de colores para conductores Tabla 14. Código Q Tabla 15. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones Tabla 16. Distancias mínimas de seguridad para diferentes situaciones Tabla 17. Distancias verticales mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones Tabla 18. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo Tabla 19. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura Tabla 20. Límites de aproximación a partes energizadas de equipos Tabla 21. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos Tabla 22. Máxima tensión de contacto para un ser humano Tabla 23. Requisitos para electrodos de puesta a tierra Tabla 24. Constantes de materiales Tabla 25. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra Tabla 26. Niveles de iluminancia aceptados para diferentes áreas y actividades Tabla 27. Requisitos para alambre de cobre suave Tabla 28. Requisitos para cables de cobre suave Tabla 29. Requisitos para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre – AAC Tabla 30. Requisitos para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR Tabla 31. Requisitos para cables de aleaciones de aluminio clase A y AA – AAAC
Tabla 32. Requisitos para alambres y cables aislados Tabla 33. Requisitos para clase 1: alambres Tabla 34. Requisitos para clase 2: cables Tabla 35. Parámetros de lámparas fluorescentes compactas con balasto incorporado Tabla 36. Distancias mínimas de seguridad de cercas eléctricas a circuitos de distribución Tabla 37. Espesores mínimos de tuberías no metálicas Tabla 38. Características de los terminales de captación y bajantes Tabla 39. Distancias mínimas de seguridad para trabajos con líneas energizadas Tabla 40. Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista o que no conozca los riesgos asociados a la electricidad Tabla 41. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo Tabla 42. Ancho de la zona de servidumbre Tabla 43. Diámetro mínimo de las balizas según nivel de tensión Tabla 44. Distancias de seguridad en el aire, para las Figuras 20 y 21 Tabla 45. Distancias de seguridad para la Figura 22 Tabla 46. Límites de temperatura – equipo eléctrico Tabla 47. Nombres comerciales de PCB
Formato 1. Declaración del constructor Formato 2. Dictamen de inspección y verificación para líneas de transmisión Formato 3. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de transformación Formato 4. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de distribución Formato 5. Dictamen de inspección y verificación para instalaciones de uso final REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE) INTRODUCCION Se tiene un nuevo orden en el comercio mundial y como consecuencia directa un nuevo marco en temas de reglamentación; términos como homologación y Normas Técnicas Colombianas Oficiales Obligatorias (NTCOO) ya perdieron su vigencia, ahora el esquema se basa en Reglamentos Técnicos de carácter obligatorio, Normas Técnicas de carácter voluntario y en que cada país es autónomo para defender los objetivos legítimos. La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida actual, obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad de los equipos y su adecuada utilización y mantenimiento. En cumplimiento del artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En tal sentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, debe adoptar las normas y reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo. El Ministerio de Minas y Energía, con el fin de facilitar la adaptación de las normas técnicas, al progreso tecnológico, incluye en el presente Reglamento Técnico las prescripciones de carácter general, donde se establecen los requisitos mínimos que garanticen los objetivos legítimos. Para ello se han reunido en este Reglamento Técnico los preceptos esenciales, que por ser una garantía de seguridad frente a riesgos eléctricos, definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, con especial enfoque en los problemas de la seguridad de estos últimos y los aspectos que se refieren a la intervención del Gobierno en caso de infracciones y al procedimiento para
cada caso. Se espera que dichos preceptos sean aplicados con ética por todos los profesionales de la electrotecnia en Colombia, como parámetros básicos o mínimos. Quienes ejercen con profesionalismo, saben que pueden seguir aplicando las normas técnicas, porque con ello lograrán óptimos niveles de seguridad y calidad. Para efectos del presente Reglamento, las palabras deber y tener, como verbos y sus conjugaciones, deben entenderse como “estar obligado”. El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. Igualmente, este Reglamento propicia el uso racional y eficiente de energía como una forma de protección al medio ambiente y garantía del abastecimiento energético que requiere el país. Las normas técnicas referenciadas deben servir para concretar y ampliar el alcance del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
Artículo 1º. Objeto. El objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:
• La protección de la vida y la salud humana. • La protección de la vida animal y vegetal. • La preservación del medio ambiente. • La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente Reglamento Técnico se basó en los siguientes objetivos específicos:
e) Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones.
f) Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la
h) Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores,
interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.
i) Unificar las características esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización,
con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento.
j) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de
k) Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos.
l) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con esto a la protección
del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico.
Artículo 2º. Campo de aplicación. El presente Reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen, en los siguientes términos:
2.1 Instalaciones Para efectos de este Reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes tales como conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilicen para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica, dentro de los límites de tensión y frecuencia establecidos en el presente Reglamento. Los requisitos y prescripciones técnicas de este Reglamento serán de obligatorio cumplimiento en Colombia, en todas las instalaciones nuevas, remodelaciones o ampliaciones, públicas o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 kV de corriente alterna (c.a.), con frecuencia de servicio nominal inferior a 1.000 Hz y mayor o igual a 48 V en corriente continua (c.c.). Las prescripciones técnicas del presente Reglamento serán exigibles en condiciones normales o nominales de las instalaciones. No serán exigibles en los casos de fuerza mayor o de orden público que las alteren; en estos casos, el propietario de la instalación procurará reestablecer las condiciones de seguridad en el menor tiempo posible. Todas las instalaciones objeto del presente Reglamento deben demostrar su cumplimiento mediante certificado de conformidad. En los casos en que se exija la certificación plena, esta se entenderá como la declaración de cumplimiento suscrita por el constructor de la instalación eléctrica, acompañada del dictamen del organismo de inspección que valide dicha declaración. El presente Reglamento Técnico se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación de una instalación eléctrica, que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica, incluyendo las instalaciones de potencia eléctrica que alimenten los equipos para señales de telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, equipos, máquinas y herramientas, de conformidad con lo siguiente:
2.1.1 Instalaciones eléctricas nuevas.
Se considera instalación eléctrica nueva aquella que entró en operación con posterioridad a mayo 1º de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se adoptó el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
2.1.2 Ampliación de instalaciones eléctricas.
Se entenderá como ampliación de una instalación eléctrica la que implique solicitud de aumento de capacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos, equipos, conductores y demás componentes.
La parte ampliada siempre deberá demostrar la conformidad con el presente Reglamento. Cuando se den las siguientes condiciones, esta será mediante certificación plena:
a) En instalaciones residenciales cuando la ampliación supere 10 kVA.
b) En instalaciones comerciales cuando la ampliación supere 20 kVA.
c) En instalaciones industriales cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada.
d) En un circuito de una red de distribución de uso general cuando la ampliación supere el 30% de la
capacidad instalada o la longitud del circuito. En el evento que la red de distribución sea de uso exclusivo
de un usuario deberá dársele el tratamiento de instalación de uso final.
e) En una planta de generación cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada y se deba
al montaje de nuevos equipos eléctricos en la misma casa de máquinas.
f) En una subestación cuando la ampliación supere el 30% del costo reconocido por la CREG para cada
unidad constructiva o el 30% de la capacidad instalada.
g) En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de operación o su
2.1.3 Remodelación de instalaciones eléctricas.
Se entenderá como remodelación de una instalación eléctrica la sustitución de dispositivos, equipos, conductores y demás componentes de la instalación eléctrica. La parte remodelada deberá demostrar la conformidad con el presente Reglamento y en el caso que la remodelación supere el 80%, deberá acondicionarse toda la instalación al presente Reglamento y se le dará el tratamiento como a una instalación nueva. El porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de conexión en cada nivel
b) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el porcentaje estará
referido al inventario de todas las unidades constructivas del mismo tipo, existentes en el circuito o a los componentes de la unidad constructiva donde se realice la remodelación. En redes de baja tensión el porcentaje será referido a la longitud total de la red asociada al transformador.
c) Para líneas de transmisión con tensión nominal de 57,5 kV o mayor, la medida para determinar el
porcentaje será la totalidad de la línea, es decir, desde el pórtico de salida en la subestación hasta el
pórtico de entrada en la otra subestación que permita el seccionamiento de la línea.
d) En subestaciones de transformación no asociadas a la instalación de uso final, el porcentaje estará
referido al número de elementos de la unidad constructiva o conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La certificación plena se aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas.
e) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente donde se realicen los
trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa de máquinas a uso final y subestaciones a
En toda instalación nueva, ampliación o remodelación, la persona calificada responsable de la construcción, deberá declarar el cumplimiento del Reglamento en los formatos definidos en el presente Anexo General.
Este Reglamento deberá ser observado y cumplido por todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, contratistas u operadores y en general por quienes generen, transformen, transporten, distribuyan, usen la energía eléctrica y ejecuten actividades relacionadas con las instalaciones eléctricas. Así como por los productores, importadores y comercializadores de los productos objeto del RETIE.
Los productos contemplados en la
de mayor utilización
eléctricas y estar directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas – RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en este y demostrarlo mediante un certificado de producto conforme con el presente Reglamento.
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V. Alambre de cobre aislado o sin aislar, para uso eléctrico. Alambres de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico. Balizas plásticas utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión. Balizas de aluminio utilizadas como señales de aeronavegación, en líneas de transmisión. Bandejas portacables. Bombillas o lámparas incandescentes de potencia mayor a 25 W y menor de 200 W y lámparas fluorescentes- compactas de uso doméstico o similar. Cables de aluminio aislado o sin aislar, para uso eléctrico. Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico. Cables de cobre aislados o sin aislar, para uso eléctrico. Cajas de conexión para tensión menor a 1000 V. Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas. Celdas para uso en subestaciones de media tensión. Cinta aislante eléctrica. Clavijas eléctricas para baja tensión. Controladores o impulsores para cercas eléctricas. Contactores eléctricos. Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR. Conector para electrodos de puesta a tierra. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1.000 V. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1.000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión). Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1.000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda). Ductos de barras (blindobarras). Electrodos de puesta a tierra en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra. Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso. Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V. Fusibles. Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de generación. Herrajes, para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.
Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1.000 V. Interruptores manuales o switches de baja tensión, para uso doméstico o similares.
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V. Portalámparas para bombilla incandescente, de uso doméstico o similar. Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas. Puestas a tierra temporales. Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas. Pulsadores. Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000
Tableros o celdas de media tensión. Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales. Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA. Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas. Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas. Productos para instalaciones clasificadas como peligrosas. Productos para instalaciones con alta concentración de personas. Seccionadores de media y baja tensión. Unidades ininterrumpidas de potencia – UPS. Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión). Productos utilizados en instalaciones especiales y ambientes especiales (Areas clasificadas).
Tabla 1. Productos objeto del RETIE
Nota: El presente Reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales definidos en la Tabla 1 y no a las partidas del arancel de aduanas, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE o a pesar de que se trate de productos incluidos en este reglamento, la partida arancelaria es susceptible de modificación por la autoridad competente.
Para efectos del control y vigilancia de los productos objeto del RETIE, la Tabla 2 muestra algunas partidas arancelarias y las notas marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, que siendo objeto del RETIE se puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a aplicaciones distintas al alcance de este Reglamento y por tal razón, no requieren demostrar conformidad con el RETIE. Cuando se haga uso de exclusiones, estas se probarán ante la entidad de control, con los mecanismos previstos en la normatividad vigente.
3917210000 Tubos
instalaciones eléctricas, (tubos
Aplica únicamente a tuberías para
instalaciones eléctricas, (tubos conduit).
3917220000 Tubos
3917230000 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo.
3917291000 Tubos rígidos, de los demás plásticos, de fibra vulcanizada.
conduit). Aplica únicamente a tuberías para instalaciones eléctricas, (tubos conduit).
conduit). Aplica únicamente a tuberías para
3917299000 demás
3925900000 Canalizaciones no metálicas
conduit). Aplica únicamente a canalizaciones
3919100000 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas,
para instalaciones eléctricas. Aplica única y exclusivamente a cinta aislante de uso eléctrico.
de plástico, incluso en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm.
3926909090 Las demás manufacturas de plástico
y manufacturas de las demás
balizas utilizadas
materias de las partidas 39.01 a
transmisión como señales de
7222119000 Barras y perfiles de acero inoxidable
aeronavegación. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra.
7304310000 Los demás tubos y perfiles huecos,
sin soldadura (sin costura), de hierro
o acero sin alear, de sección circular, estirados o laminados en frío.
7304510000 Los demás tubos y perfiles huecos,
7304390000 Los demás tubos y perfiles huecos,
sin soldadura (sin costura), de hierro o acero sin alear, de sección circular.
sin soldadura (sin costura), de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o laminados en frío.
instalaciones eléctricas conduit).
7304590000 Los demás tubos y perfiles huecos,
sin soldadura (sin costura), de sección circular, de los demás aceros aleados.
7306610000 Los demás tubos y perfiles huecos de
sección cuadrada o triangular.
7308200000 Torres y castilletes, de fundición, de
Aplica únicamente a torres, postes y
demás estructuras para transporte o
partida 94.06.
7314390000 Las demás redes y rejas soldadas en los puntos de cruce
7326190000 Las demás manufacturas de hierro o de acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo.
7326900010 Barras de sección variable, de hierro o de acero.
Aplica únicamente a bandejas porta- cables.
galvanizados utilizados en líneas y
galvanizados para torres de líneas de transmisión o redes de distribución. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento de cobre o cinc, acero inoxidable u otro material, para protección contra la corrosión.
7407100000 Barras y perfiles de cobre refinado. Aplica únicamente puesta a tierra.
a electrodos de
7407210000 Barras y perfiles a base de cobre-zinc (latón).
Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra, con recubrimiento
de cobre o aleaciones cobre-zinc.
7408110000 Alambre
aislar de uso eléctrico, sin incluir el
transversal superior a 6 mm.
alambrón sin trefilar.
7408190000 Los demás alambres
7413000000 Cables, trenzas y artículos similares de cobre, sin aislar para electricidad.
eléctricos, pero no aplica a alambre de cobre sin trefilar o cuando se fab- riquen o importen para incorporarlos como parte constitutiva de
sistemas de radio y demás máquinas y herramientas. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en conductores de
cuando se importen o fabri-
quen para incorporarlos como parte
elementos para señales de
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.
7614100000 Cables,
aluminio, con alma de acero, sin
Aplica únicamente a cables y trenzas usadas como conductores en
aislar para electricidad.
cuando estos se importen o
como parte integral de automotores,
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas.
7614900000 demás
Aplica únicamente a cables y trenzas
similares, de aluminio, sin aislar para
usadas como conductores en
7616999000 demás
única y exclusivamente a
“Balizas utilizadas como señales de
aeronavegación” en líneas transmisión.
Se excluyen los motores y
excepto los grupos electrógenos.
menor a 375 vatios y los motores y generadores eléctricos que se importen o se fabriquen para incorpo- rarlos como parte integral de
señales de telecomunicaciones, siste-
mas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que
estén consideradas como
instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
Se excluyen los grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos de potencia inferior a 1 kVA y los que se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
Transformadores de dielétrico líquido, de potencia inferior o
Sólo aplica a transformadores de distribución y de potencia superior
igual a 10 kVA.
elementos para señales de teleco- municaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y
maquinas o herramientas no estén
8504219000 Los demás transformadores de
fabriquen o
dieléctrico líquido, de potencia
importen para incorporarlos como
superior A 10 kVA pero inferior
o igual a 650 kVA.
herramientas no estén consideradas
especiales en la NTC 2050.
8504221000 Transformadores de dieléctrico
líquido, de potencia superior a
650 kVA pero inferior o igual a
domésticos, equipos de
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas
8504229000 Los demás transformadores de
superior a 1000 kVA pero
inferior o igual a 10000 kVA.
8504321000 Los demás transformadores
eléctricos, de potencia superior
potencia menor de 5 kVA.
a 1 kVA pero inferior o igual a
sistemas de radio y demás
aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas o estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
8504329000 Los demás transformadores
a 10 kVA pero inferior o igual a
8504330000 Los demás transformadores
a 16 kVA pero inferior o igual a
8504341000 Los demás transformadores
a 500 kVA pero inferior o igual
8504342000 Los demás transformadores
a 1.600 kVA.
8535401000 Pararrayos y limitadores
tensión, para una tensión
terminales de captación, bayonetas
superior a 1000 voltios.
demostrarán el cumplimiento de los
dimensiónales,
establecidos en el Artículo 42º del presente Reglamento, en la inspección de la instalación.
8535402000 Supresores de sobretensión
transitoria (“amortiguadores de
onda”), para una tensión
superior a 1000 V.
Disyuntores para una tensión
Aplica únicamente a: Interruptores
de uso manual, de tensión inferior o
intensidad inferior 100 A.
igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100 A” para uso doméstico o
de tensión inferior o igual a 1000 V
tensión igual o inferior
fabriquen o importen para
incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves,
8536301900 supresores
(“amortiguadores
onda”),
igual a 1000 V.
sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales maquinas o herramientas no estén consideradas
8536309000 Los demás
tierra temporales, dispositivos de
interruptores automáticos, swiches
cuando estos se fabriquen o
herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
Aplica únicamente a Interruptores
seccionadores y conmutadores,
igual a 260 V e intensidad inferior o
igual a 260 V e intensidad
igual a 63 A” para uso doméstico o
inferior o igual a 30 A.
fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral
de automotores, navíos, aeronaves,
siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas
8536509000 Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores, para una tensión inferior o igual a 1000 V.
Aplica únicamente a interruptores de uso manual, de tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 63 A, para uso doméstico o similar; interruptores automáticos de tensión inferior o igual a 1000 V; swiches o disyuntores para tensión menor o igual
8536610000 Portalámparas,
a 1000 V. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. Aplica únicamente a portalámparas
para conectar bombillas incandescentes, de potencias entre 25 W a 250 W. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electro- medicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herra- mientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
8536690000 Clavijas
No aplica cuando se fabrique o
(enchufes), para una tensión inferior o igual a 1000 V.
importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos,
8536901000 Aparatos de empalme o conexión, para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior e igual a 30 A.
aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 Aplica únicamente a extensiones y multitomas eléctricas.
8536909000 Los demás aparatos para el corte,
seccionamiento, derivación, empalme o
conexión de circuitos eléctricos, para una tensión inferior o igual 1000 V.
8537101000 Controladores lógicos programables (PLC), para una tensión inferior o igual a 1000 V.
8537109000 Los demás cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos de conmutación de la partida 85.17, para una tensión inferior o igual a 1000
8538100000 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes, sin incluir aparatos.
Aplica únicamente a los tableros o armarios que incorporen PLC. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050, No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no
estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. Aplica únicamente a tableros y armarios principales y de distribución de circuitos, para tensión menor a 100 V, sin incluir los aparatos No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.
8538900000 Los demás partes destinadas a soportes
Aplica únicamente a cajas de conexión,
de aparatos, sin incluir aparatos.
incorporarlos como parte integral de automotores, elementos para señales
radio y demás aparatos, máquinas y
herramientas siempre que tales
eléctricas especiales en la NTC 2050.
8539229000 Las demás lámparas y tubos eléctricos
únicamente a bombillas
de incandescencia, de potencia inferior o igual a 200 W, para una tensión superior a 100 V.
lámparas de incandescencia de 25 W a 200 W, de 100 V a 250 V.
8539313010 Lámpara fluorescente integrada
fluorescentes compactas. Apica únicamente a los generadores de pulsos o controladores de cercas
8544511000 Los demás conductores eléctricos para
una tensión superior
inferior o igual a 1000 V, provistos de
piezas de conexión, de cobre.
eléctricas y multitomas para tensión menor a 600 V. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de
electrodomésticos, equipos de
señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que
tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050,
8544519000 Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V, pero inferior o igual a 1000 V, provistos de piezas de conexión.
8544491000 Los demás conductores eléctricos para una tensión superior
inferior o igual a 1000 V, de cobre.
8544599000 Los demás conductores eléctricos para una tensión superior inferior o igual a 1000 V.
Aplica únicamente a extensiones eléctricas y multitomas para tensión menor a 600 V. Pero no aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050. No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC2050 Aplica a conductores eléctricos incluy- endo las canalizaciones o bus de barras (blindobarras).
8545909000 Los demás electrodos de uso eléctrico Aplica únicamente a electrodos de puestas a tierra.
8546100000 Aisladores eléctricos, de vidrio. Aplica únicamente a aisladores eléctricos usados en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones o redes de distribución eléctrica.
8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica. Aplica únicamente a aisladores eléctricos usados en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones o redes de distribución.
8546901000 Aisladores eléctricos, de silicona.
8546909000 Aisladores eléctricos, de las demás ma- terias.
Aplica únicamente
a aisladores
eléctricos usados en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones o redes de distribución. Aplica únicamente a aisladores eléctricos usados en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones o redes de distribución.
Tabla 2. Partidas arancelarias.
Para permitir el uso de productos en las instalaciones que les aplique el presente reglamento, se debe demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos, mediante un certificado de producto, expedido por un organismo de certificación acreditado por la SIC (o quien haga sus veces) o mediante los mecanismos para demostrar la conformidad, establecidos por autoridad competente. El cumplimiento de los requisitos se deberá demostrar mediante los ensayos pertinentes en laboratorios acreditados o reconocidos según la normatividad vigente. Los requisitos de producto que se deben probar son:
a) Los establecidos en este Anexo General y particularmente los del artículo 17.
b) Los requisitos contemplados en normas técnicas internacionales, de reconocimiento internacional o
NTC, referidos en el presente anexo, para las instalaciones de aplicaciones especiales, tales como áreas
clasificadas, áreas donde se presente alta concentración de personas, instalaciones de sistemas contra incendios, instalaciones de atención médica, instalaciones de minas; los de productos para aquellos productos que el presente Anexo General les exige el cumplimiento de una norma técnica.
2.4.1 En instalaciones: Se exceptúan del cumplimiento siguientes:
del presente Reglamento Técnico las
a) Instalaciones propias de vehículos (automotores, trenes, barcos, navíos, aeronaves).
b) Instalaciones propias de los siguientes equipos: electromedicina, señales de radio, señales de TV,
señales de telecomunicaciones, señales de sonido y señales de sistemas de control.
c) Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja tensión”.
d) Instalaciones propias de electrodomésticos, máquinas y herramientas, siempre que el equipo,
máquina o sistema no se clasifique como instalacion especial en la NTC 2050 Primera Actualización.
2.4.2 En productos: Se exceptúan del alcance del presente Reglamento Técnico los productos que aún estando clasificados en la Tabla 1 estén destinados exclusivamente a:
a) Instalaciones contempladas en los literales a) y b), c) y d) del numeral 2.4.1.
b) Materias primas o componentes para la fabricación de máquinas, aparatos, equipos u otros productos
distintos a la instalación eléctrica objeto de este reglamento, a menos que otro reglamento les exija el cumplimiento de RETIE o la máquina o equipo sea una instalación clasificada como especial, que requiera certificación de producto según la NTC 2050.
En consecuencia estos productos que se importen o fabriquen en el país con destino exclusivo a estas instalaciones, máquinas o equipos, no requieren demostrar la conformidad con el RETIE. Artículo 3º. Definiciones Para todos los efectos del presente Reglamento Técnico se tendrán en cuenta las definiciones generales que aparecen a continuación. Cuando un término no aparezca, se recomienda consultar las normas IEC serie 50 o IEEE 100.
Accesible: Que está al alcance de una persona, sin valerse de medio alguno y sin barreras físicas de por medio. Accidente: Evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, que da por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro ambiental. Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. Acreditación: Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la idoneidad de organismos de certificación e inspección, así como laboratorios de ensayo y de metrología. Acto inseguro: Violación de una norma de seguridad ya definida. Aislamiento funcional: Es el necesario para el funcionamiento normal de un aparato y la protección contra contactos directos. Aislador: Elemento de mínima conductividad eléctrica, diseñado de tal forma que permita dar soporte rígido o flexible a conductores o a equipos eléctricos y aislarlos eléctricamente de otros conductores o de tierra. Aislante eléctrico: Material de baja conductividad eléctrica que puede ser tomado como no conductor o aislador. Aislamiento eléctrico básico: Aislamiento aplicado a las partes vivas para prevenir choque eléctrico. Aislamiento reforzado: Sistema de aislamiento único que se aplica a las partes vivas peligrosas y provee un grado de protección contra el choque eléctrico y es equivalente al doble aislamiento.
Aislamiento suplementario: Aislamiento independiente aplicado de manera adicional al aislamiento básico, con el objeto de brindar protección contra choque eléctrico en caso de falla del aislamiento básico. Alambre: Hilo o filamento de metal, trefilado o laminado, para conducir corriente eléctrica. Alambre duro: Aquel que ha sido trefilado en frío hasta su tamaño final, de manera que se acerque a la máxima resistencia a la tracción obtenible. Alambre suave o blando: Aquel que ha sido trefilado o laminado hasta su tamaño final y que luego es recocido para aumentar la elongación. Alta concentración de personas: Cuando se pueden concentrar 100 o mas personas en cada piso o nivel o más de 500 personas en todo el edificio. Ambiente electromagnético: La totalidad de los fenómenos electromagnéticos existentes en un sitio dado. Análisis de riesgos: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, vinculadas a exposiciones reales o potenciales. Administración de riesgos: La aplicación sistemática de políticas administrativas, procedimientos y prácticas de trabajo, para minimizar o controlar el riesgo. Apoyo: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura.
Arco eléctrico: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica
aislante, que produce radiación y gases calientes. Aviso de seguridad: Advertencia de prevención o actuación, fácilmente visible, utilizada con el propósito de informar, exigir, restringir o prohibir. Baliza: Señal fija de aeronavegación, que permite la visión diurna o nocturna de un conductor de fase o del cable de guarda. Batería de acumuladores: Equipo que contiene una o más celdas electroquímicas recargables. Bil: Nivel básico de aislamiento ante impulsos tipo rayo.
Bombilla: Dispositivo eléctrico que suministra el flujo luminoso, por transformación de energía eléctrica. Puede ser incandescente si emite luz por calentamiento o luminiscente si hay paso de corriente a través de un gas.
Boveda: Encerramiento dentro de un edificio con acceso sólo para personas calificadas, reforzado para resistir el fuego, sobre o bajo el nivel del terreno, que aloja transformadores de potencia para uso interior aislados en aceite mineral, secos de más de 112,5 kVA o de tensión nominal mayor a 35 kV. Posee aberturas controladas (para acceso y ventilación) y selladas (para entrada y salida de canalizaciones y conductores). Cable: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de capas concéntricas. Cable apantallado: Cable con una envoltura conductora alrededor del aislamiento que le sirve como protección electromecánica. Es lo mismo que cable blindado. Cable portatil de potencia: Cable extraflexible, usado para conectar equipos móviles o estacionarios en minas, a una fuente de energía eléctrica.
Calidad: La totalidad
la aptitud para satisfacer
necesidades explícitas e implícitas. Es un conjunto de cualidades o atributos, como disponibilidad, precio, confiabilidad, durabilidad, seguridad, continuidad, consistencia, respaldo y percepción. Calibración: Diagnóstico sobre las condiciones de operación de un equipo de medición y los ajustes, si son necesarios, para garantizar la precisión y exactitud de las medidas que con el mismo se generan. Carga: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito. Carga normalizada: En referencia a cercas eléctricas. Es la carga que comprende una resistencia no inductiva de 500 ohmios 2,5 ohmios y una resistencia variable, la cual es ajustada para maximizar la energía de impulso en la resistencia. Cargabilidad: Límite térmico dado en capacidad de corriente, para líneas de transporte de energía, transformadores, etc. Capacidad de corriente: Corriente máxima que puede transportar continuamente un conductor en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio. Capacidad o potencia instalada : Es la sumatoria de las cargas en kVA continuas y no continuas, diversificadas, previstas para una instalación de uso final. Igualmente, es la potencia nominal de una central de generación, subestación, línea de transmisión o circuito de la red de distribución. Capacidad o potencia instalable: Se considera como capacidad instalable, la capacidad en kVA que puede soportar la acometida a tensión nominal de la red, sin que se eleve la temperatura por encima de 60 ºC en cualquier punto o la carga máxima que soporta la protección de sobrecorriente de la acometida, cuando exista. Capacidad nominal: El conjunto de características eléctricas y mecánicas asignadas a un equipo o sistema eléctrico por el diseñador, para definir su funcionamiento bajo unas condiciones específicas. Central o planta de generación : Conjunto de equipos electromecánicos debidamente instalados y recursos energéticos destinados a producir energía eléctrica, cualquiera que sea el procedimiento empleado o la fuente de energía primaria utilizada. Cerca eléctrica: Barrera para impedir el paso de personas o animales, que forma un circuito de uno o varios conductores sostenidos con aisladores, a una altura tal, que no reciban descargas peligrosas los animales ni las personas. Certificación: Procedimiento mediante el cual un organismo expide por escrito o por un sello de conformidad, que un producto, un proceso o servicio cumple un reglamento técnico o una(s) norma(s) de fabricación. Certificado de conformidad: Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio es conforme con una norma, especificación técnica u otro documento normativo específico.
Certificación plena: Proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE a una instalación eléctrica, el cual consiste en la declaración de cumplimiento suscrita por la persona calificada responsable de la construcción de la instalación, acompañada del aval de cumplimiento mediante un dictamen de inspección, previa realización de la inspección de comprobación efectuada por inspector(es) de un organismo de inspección debidamente acreditado. Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. Clavija: Dispositivo que por inserción en un tomacorriente establece una conexión eléctrica entre los conductores de un cordón flexible y los conductores conectados permanentemente al tomacorriente. Cómite técnico de normalizacion: Grupo de personas con diferentes intereses sobre un tema, que se reúnen regular y voluntariamente con el fin de identificar necesidades, analizar documentos y elaborar normas técnicas. Compatibilidad electromágnetica: Es la capacidad de un equipo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su ambiente electromagnético, sin dejarse afectar ni afectar a otros equipos por energía electromagnética radiada o conducida. Condenación: Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta. Condición Insegura: Circunstancia potencialmente riesgosa que está presente en el ambiente de trabajo. Conductor activo: Aquella parte destinada, en su condición de operación normal, a la transmisión de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio normal. Conductor energizado: Todo aquel que no está conectado a tierra. Conductor neutro: Conductor activo conectado intencionalmente al punto neutro de un transformador o instalación y que contribuye a cerrar un circuito de corriente. Conexión equipotencial: Conexión eléctrica entre dos o más puntos, de manera que cualquier corriente que pase, no genere una diferencia de potencial sensible entre ambos puntos. Conductor a tierra: También llamado conductor del electrodo de puesta a tierra, es aquel que conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una puesta a tierra. Confiabilidad: Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir una función requerida, en unas condiciones y tiempo dados. Equivale a fiabilidad. Conformidad: Cumplimiento de un producto, proceso o servicio frente a uno o varios requisitos o prescripciones. Consenso: Acuerdo general caracterizado porque no hay oposición sostenida a asuntos esenciales, de cualquier parte involucrada en el proceso, y que considera las opiniones de todas las partes y reconcilia las posiciones divergentes, dentro del ámbito del bien común e interés general. Consignación: Conjunto de operaciones destinadas a abrir, bloquear y formalizar la intervención sobre un circuito. Contacto directo: Es el contacto de personas o animales con conductores activos de una instalación eléctrica. Contacto eléctrico: Acción de unión de dos elementos con el fin de cerrar un circuito. Puede ser de frotamiento, de rodillo, líquido o de presión. Contacto indirecto: Es el contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en condiciones de falla de los aislamientos se puedan energizar. Contaminación: Liberación artificial de sustancias o energía hacia el entorno y que puede causar efectos adversos en el ser humano, otros organismos vivos, equipos o el medio ambiente.
Contratista: Persona natural o jurídica
responde ante el dueño
actividades de asesoría, interventora, diseño, supervisión, construcción, operación, mantenimiento u otras relacionadas con las líneas eléctricas y equipos asociados, cubiertas por el presente Reglamento Técnico. Control de calidad: Proceso de regulación, a través del cual se mide y controla la calidad real de un producto o servicio. Controlador de cerca eléctrica: Aparato diseñado para suministrar periódicamente impulsos de alta tensión a una cerca conectada a él. Corriente eléctrica: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro. Corriente de contacto: Corriente que circula a través del cuerpo humano, cuando está sometido a una tensión de contacto. Corrosión: Ataque a una materia y destrucción progresiva de la misma, mediante una acción química o electroquímica o bacteriana. Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito. Daño: Consecuencia material de un accidente. Desastre: Situación catastrófica súbita que afecta a gran número de personas. Descarga disruptiva: Falla de un aislamiento bajo un esfuerzo eléctrico, por superarse un nivel de tensión determinado que hace circular una corriente. Se aplica al rompimiento del dieléctrico en sólidos, líquidos o gases y a la combinación de estos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones transistorias: Dispositivo diseñado para limitar las sobretensiones transitorias y conducir las corrientes de impulso. Contiene al menos un elemento no lineal. Descuido: Olvido o desatención de alguna regla de trabajo. Dieléctrico: Ver aislante. Disponibilidad: Certeza de que un equipo o sistema sea operable en un tiempo dado. Cualidad para operar normalmente. Dispositivo de control de hombre muerto: Dispositivo diseñado para parar un equipo cuando un operario libera el mismo con la mano o pie. Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias del tipo conmutación de tensión:
Un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un transitorio, pero que cambia súbitamente su impedancia a un valor bajo en respuesta a un transitorio de tensión. Ejemplos de estos dispositivos son: Los vía de chispas, tubos de gas, tiristores y triacs. Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias del tipo limitacion de tensión: Un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un transitorio, pero se reduce gradualmente con el incremento de la corriente y la tensión transitoria. Ejemplos de estos dispositivos son los varistores y los diodos de supresión. Distancia a masa: Distancia mínima, bajo condiciones especificadas, entre una parte bajo tensión y toda estructura que tiene el mismo potencial de tierra. Distancia al suelo: Distancia mínima, bajo condiciones ya especificadas, entre el conductor bajo tensión y el terreno. Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamiento de personas, animales, estructuras, edificaciones o de otros equipos. Distribución de energía eléctrica: Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica. Doble aislamiento: Aislamiento compuesto de un aislamiento básico y uno suplementario.
Ecología: Ciencia que trata las relaciones de los organismos entre sí y con el medio ambiente que los rodea. Edificación: Edificio o conjunto de edificios para habitación humana o para otros usos.
Edificio alto: Es
medidos desde el nivel donde puede
acceder un vehículo de bomberos, según el Código de Seguridad de Vida o NFPA 101. Electricidad estática: Una forma de energía eléctrica o el estudio de cargas eléctricas en reposo. Electricidad: El conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos eléctricos o una forma de energía obtenida del producto de la potencia eléctrica consumida por el tiempo de servicio. El suministro de electricidad al usuario debe entenderse como un servicio de transporte de energía, con una componente técnica y otra comercial. Eléctrico: Aquello que tiene o funciona con electricidad. Electrizar: Producir la electricidad en cuerpo o comunicársela. Electrocución: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya consecuencia es la muerte. Electrodo de puesta a tierra: Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer una conexión con el suelo. Electrónica: Parte de la electricidad que maneja las técnicas fundamentadas en la utilización de haces de electrones en vacío, en gases o en semiconductores.
Electrotécnia: Estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. Emergencia: Situación que se presenta por un hecho accidental y que requiere suspender todo trabajo para atenderla. Empalme: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica. Empresa: Unidad económica que se representa como un sistema integral con recursos humanos, de información, financieros y técnicos que produce bienes o servicios y genera utilidad. Ensayo: Conjunto de pruebas y controles a los cuales se somete un bien para asegurarse que cumple normas y pueda desempeñar la función requerida. Equipo: Conjunto de personas o elementos especializados para lograr un fin o realizar un trabajo. Equipo eléctrico móvil: Equipo que está diseñado para ser energizado mientras se mueve. Equipo eléctrico movible: Equipo alimentado por un cable de arrastre y que está diseñado para ser movido sólo cuando está desenergizado.
Equipo e eléctrico de soporte
Equipo eléctrico cuyo funcionamiento contínuo es
imprescindible para mantener la vida de un paciente. Equipotencializar: Es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima entre los puntos interconectados. Error: Acción o estado desacertado o equivocado, susceptible de provocar avería o accidente. Especificación técnica: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o servicio. Evaluacion de la conformidad: Procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen los requisitos o prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas. Evento: Es una manifestación o situación, producto de fenómenos naturales, técnicos o sociales que puede dar lugar a una emergencia. Explosión: Expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que genera una onda de presión que puede afectar sus proximidades. Exposicion ocupacional: Toda exposición de los trabajadores ocurrida durante la jornada de trabajo, a un riesgo o contaminante.
Extintor: Aparato autónomo, que contiene un agente para apagar el fuego, eliminando el oxígeno. Extensión: Conjunto compuesto de tomacorriente, cables y clavija; sin conductores expuestos y sin empalmes, utilizado con carácter provisional. Factor de riesgo: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional. Falla: Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la capacidad de un sistema, componente o persona, para cumplir una función requerida. Fase: Designación de un conductor, un grupo de conductores, un terminal, un devanado o cualquier otro elemento de un sistema polifásico que va a estar energizado durante el servicio normal. Fibrilación ventricular: Contracción espontánea e incontrolada de las fibras del músculo cardíaco. Flecha: Distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor y la línea recta horizontal que une los dos puntos de sujeción. Frecuencia: Número de períodos por segundo de una onda. Se mide en hertz o ciclos por segundo. Frente muerto: Parte de un equipo accesible a las personas y sin partes activas expuestas. Fuego: Combinación de combustible, oxígeno y calor. Combustión que se desarrolla en condiciones controladas. Fuego clase C: El originado en equipos eléctricos energizados. Fuente de energía: Todo equipo o sistema que suministre energía eléctrica. Fuente de respaldo: Uno o más sistemas de suministro de energía (grupos electrógenos, bancos de baterías, UPS, circuito de suplencia) cuyo objetivo es proveer energía durante la interrupción del servicio eléctrico normal. Fusible: Componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus componentes, el circuito en el cual está insertado. Generación de energía eléctrica: Proceso mediante el cual se obtiene energía eléctrica a partir de alguna otra forma de energía. Generador: Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene por lo menos una central o unidad generadora. También significa equipo de generación de energía eléctrica incluyendo los grupos electrógenos. Ignición: Acción de originar una combustión.
Iluminancia: Es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie.
Su unidad, el lux,
equivale al flujo luminoso de un lumen que incide homogéneamente sobre una superficie de un metro cuadrado. Impacto ambiental: Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo. Impericia: Falta de habilidad para desarrollar una tarea. Incendio: Es todo fuego incontrolado. Inducción: Fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio de su campo eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar separados por un dieléctrico. Inflamable: Material que se puede encender y quemar rápidamente. Inmunidad: Es la capacidad de un equipo o sistema para funcionar correctamente sin degradarse ante la presencia de una perturbación electromagnética. Inspección: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto o instalación eléctrica, para determinar su conformidad.
Instalación eléctrica: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.
Interferencia electromagnética: Conjunto de fenómenos asociados a perturbaciones electromagnéticas que pueden producir la degradación en las condiciones y características de operación de un equipo o sistema. Interruptor automático: Dispositivo diseñado para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada.
Interruptor de uso general: Dispositivo para abrir y cerrar o para conmutar la conexión
circuito, diseñado para ser operado manualmente, cumple funciones de control y no de protección. Laboratorio de metrología: Laboratorio que reúne la competencia e idoneidad necesarias para determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de medición. Laboratorio de prueba y ensayos: Laboratorio nacional, extranjero o internacional, que posee la competencia e idoneidad necesarias para llevar a cabo en forma general la determinación de las características, aptitud o funcionamiento de materiales o productos. Lesión: Perjuicio fisiológico sufrido por una persona.
Límite de aproximación segura: Es la distancia mínima, desde el punto energizado más accesible del equipo, hasta la cual el personal no calificado puede situarse sin riesgo de exposición al arco eléctrico. Límite de aproximación restringida: Es la distancia mínima hasta la cual el personal calificado puede situarse sin llevar los elementos de protección personal certificados contra riesgo por arco eléctrico. Límite de aproximación técnica: Es la distancia mínima en la cual solo el personal calificado que lleva elementos de protección personal certificados contra arco eléctrico realiza trabajos en la zona de infl

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1

Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 4
 resolución 

Artículo 2

Artículo 4
 Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35

Artículo 36
 Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 Artículo 44

Artículo 45
 artículo 2

Artículo 1

Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 42
 artículo 17
 Artículo 3