Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-16729
Timestamp: 2018-10-22 12:38:10+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1980-16729
Documento BOE-A-1980-16729
Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.
«BOE» núm. 188, de 6 de agosto de 1980, páginas 17701 a 17703 (3 págs.)
BOE-A-1980-16729
LA IMPORTANCIA QUE VA ADQUIRIENDO EL CONSUMO ENERGETICO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS NO INDUSTRIALES Y SU POTENCIAL INCREMENTO COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DEL NIVEL DE VIDA EN NUESTRO PAIS, JUNTO CON LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DE CONSUMO FINAL, SIN OBTENCION DEL VALOR AÑADIDO A NINGUN PRODUCTO ACONSEJAN UNA ACCION ADMINISTRATIVA GLOBAL SOBRE EL SECTOR, CON MIRA A RACIONALIZAR ESTE CONSUMO ENERGETICO, SIN QUE POR ELLO SE VEA MERMADO EL "CONFORT" DE LOS USUARIOS.
ENCONTRANDOSE ESTRECHAMENTE LIGADAS LAS CUESTIONES DE AHORRO ENERGETICO CON LAS DE CONTAMINACION, CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA Y EN AUSENCIA DE UNA NORMATIVA BASICA SOBRE LAS MISMAS SE HACE NECESARIO DISPONER DE UN REGLAMENTO QUE ESTABLEZCA LAS REGLAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR CONSUMOS ENERGETICOS RACIONALES, FIJANDO A SU VEZ NIVELES DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y MEDIDAS PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN DICHAS INSTALACIONES.
EN SU VIRTUD, A PROPUESTA DE LOS MINISTROS DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO Y PREVIA DELIBERACION DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU REUNION DEL DIA CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, DISPONGO:
OBJETO, COMPETENCIAS Y AMBITO DE APLICACION
ARTICULO PRIMERO.- UNO. CORRESPONDE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA LA REGLAMENTACION E INSPECCION DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN LOS EDIFICIOS POR LO QUE VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO, Y POR MEDIO DE SUS DELEGACIONES PROVINCIALES, INTERVENDRA E INSPECCIONARA SU APLICACION POR LOS FABRICANTES, INSTALADORES, MANTENEDORES Y USUARIOS DE LAS INSTALACIONES.
DOS. CORRESPONDE AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO LA REDACCION DE LA NORMATIVA BASICA QUE DETERMINE LAS CONDICIONES DE CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS.
ARTICULO SEGUNDO.- ES OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO EL DEFINIR LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES QUE CONSUMEN ENERGIA CON FINES TERMICOS NO INDUSTRIALES PARA CONSEGUIR UN USO RACIONAL DE LA MISMA, TENIENDO EN CUENTA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS MISMAS Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTE REGLAMENTO LAS INSTALACIONES REALIZADAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE AEREO, MARITIMO O TERRESTRE, QUE SE REGIRAN POR DISPOSICIONES ESPECIALES.
ARTICULO TERCERO.- EN CUANTO SE RELACIONA CON EL CAMPO DE APLICACION DEL PRESENTE REGLAMENTO, EL PERSONAL FACULTATIVO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, GOZARA DE LA CONSIDERACION DE "AGENTES DE LA AUTORIDAD" A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL CODIGO PENAL, EN TODO LO QUE SE RELACIONA CON EL DESEMPEÑO DE SU COMETIDO.
ARTICULO CUARTO.- TODOS LOS COMPONENTES DE LA INSTALACION CUMPLIRAN LOS REQUISITOS QUE SE DETERMINAN EN ESTE REGLAMENTO Y SE CONCRETARAN EN SUS INSTRUCCIONES TECNICAS.
TODOS LOS GENERADORES DE CALOR O FRIO DEBERAN DISPONER EN LUGAR VISIBLE DE UNA "ETIQUETA DE IDENTIFICACION ENERGETICA" EN LA QUE SE EXPRESARA EL RENDIMIENTO, EN EL CASO DE GENERADORES DE CALOR, O EL COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EQUIPO, EN EL CASO DE GENERADORES DE FRIO, DETERMINADOS EN LA FORMA QUE ESTABLEZCAN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.
ARTICULO QUINTO.- LOS ELEMENTOS GENERADORES DE CALOR, CALDERAS Y QUEMADORES SOLO PODRAN UTILIZAR EL COMBUSTIBLE PARA EL QUE FUERON DISEÑADOS Y DEBERAN CUMPLIR LOS RENDIMIENTOS MINIMOS QUE EXIJA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO SEXTO.- QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE GRUPOS TERMICOS DE GENERACION DE CALOR SIMULTANEA PARA CALEFACCION Y PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EL MISMO APARATO PARA LOS NIVELES DE POTENCIA QUE ESTABLECERA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO SEPTIMO.- EL COEFICIENTE DE EFICACIA ENERGETICA DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO Y EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE CALOR DEBERAN FIGURAR EN TODA INFORMACION TECNICA O COMERCIAL RELACIONADA CON LOS EQUIPOS CITADOS.
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PODRA DICTAR LAS DISPOSICIONES Y NORMAS NECESARIAS PARA LA HOMOLOGACION DE ESTOS EQUIPOS E INCLUSO ESTABLECER EL VALOR MINIMO ADMISIBLE DEL RENDIMIENTO Y DEL COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGETICA.
DISEÑO Y EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
ARTICULO OCTAVO.- LA CONCEPCION, DISEÑO, CALCULO Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO LAS CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR ESTAS Y LOS LOCALES QUE LAS ALBERGAN SE ADAPTARAN A LAS PRESCRIPCIONES DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS DE ESTE REGLAMENTO. ADEMAS SE DEBERAN TENER EN CUENTA LOS DOCUMENTOS QUE OBTENGAN LA CALIFICACION DE "RECOMENDACIONES TECNICAS APROBADAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA".
ARTICULO NOVENO.- CON EL FIN DE REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA LAS INSTALACIONES OBJETO DE ESTE REGLAMENTO DISPONDRAN DE UN AISLAMIENTO TERMICO DE ACUERDO CON LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO DECIMO.- TODAS LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO DISPONDRAN, AL MENOS DE UN SISTEMA DE REGULACION AUTOMATICA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS APORTACIONES GRATUITAS DE CALOR, A FIN DE REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA DE ACUERDO CON LO QUE ESPECIFIQUE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO DE ESTAS INSTALACIONES SE AJUSTARAN A LO PRESCRITO EN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.
ARTICULO UNDECIMO.- LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO QUE UTILICEN LA ELECTRICIDAD COMO FUENTE ENERGETICA DE CALOR, DEBERAN CUMPLIR LAS CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN EN LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO DUODECIMO.- SIN PERJUICIO DE LAS MEDIDAS QUE LES SEAN EXIGIDAS PARA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DEBERAN FIJARSE LAS DIMENSIONES DE TODAS LAS CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS, TENIENDO EN CUENTA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CUMPLIR CON EL NIVEL DE AISLAMIENTO TERMICO MINIMO Y CON LA CALIDAD DE MATERIALES QUE SE FIJA EN DICHA INSTRUCCION.
ARTICULO DECIMOTERCERO.- PARA EL CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS DE LOS LOCALES NO DEBERAN CONSIDERARSE TEMPERATURAS DE "CONFORT" MAS EXIGENTES QUE LAS QUE INDIQUE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
EN TODAS LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, EL SISTEMA DE REGULACION AUTOMATICA DE LA APORTACION DE CALOR A LOS LOCALES SERA CAPAZ DE MANTENER EN EL INTERIOR DE ESTOS LOS NIVELES DE TEMPERATURA QUE DETERMINE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
DE IGUAL FORMA, EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, LAS CONDICIONES MEDIAS A MANTENER EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES SE ADAPTARAN A LOS VALORES DE TEMPERATURA SECA QUE ESTABLEZCA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE PARA INVIERNO Y VERANO.
LA HUMEDAD RELATIVA DEBERA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO DECIMOCUARTO.- LA TOMA DE AIRE EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES EN QUE EXISTA DEBERA SER REGULABLE Y SU CUANTIA NO SOBREPASARA LOS VALORES INDICADOS EN LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE DISPOSITIVOS DE RECUPERACION DE ENERGIA CUANDO ASI LO ESTABLEZCA LA CITADA INSTRUCCION TECNICA.
ARTICULO DECIMOQUINTO.- EN LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION CENTRALIZADA DE AGUA CALIENTE SANITARIA, LA TEMPERATURA DEL AGUA MEDIDA A LA ENTRADA DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL EDIFICIO NO SOBREPASARA LOS NIVELES QUE ESTABLEZCA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ESTAS INSTALACIONES DEBERAN ESTAR EQUIPADAS CON CONTADORES INDIVIDUALES DE AGUA CALIENTE POR CADA VIVIENDA O USUARIO INDEPENDIENTE.
ARTICULO DECIMOSEXTO.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO LOS VALORES DE SUS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO, DEBERAN CONSERVARSE PERMANENTEMENTE DENTRO DE LOS LIMITES DE RENDIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCION TECNICA, DEBIENDO ESTAR DEBIDAMENTE ATENDIDAS LAS INSTALACIONES POR EL PERSONAL TECNICO NECESARIO PARA ELLO, DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
FABRICANTES, INSTALADORES, MANTENEDORES-REPARADORES Y TITULARES
ARTICULO DECIMOSEPTIMO.- FABRICANTES Y PROVEEDORES. LOS FABRICANTES DE EQUIPOS Y ELEMENTOS SERAN RESPONSABLES DE QUE SUS PRODUCTOS OFREZCAN LAS GARANTIAS DEBIDAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CONSUMO DE ENERGIA EN LOS QUE SE REFIERE A SU FABRICACION.
EN CUALQUIER CASO, EL PROVEEDOR DE EQUIPOS O ELEMENTOS, NACIONALES O DE IMPORTACION SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LO EXIGIDO A LOS EQUIPOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, E INCLUSO DE SUS DEFICIENCIAS.
ESTAS RESPONSABILIDADES SE ENTENDERAN SIN PERJUICIO DE LAS QUE PUDIERAN CORRESPONDER A TERCEROS.
ARTICULO DECIMOCTAVO.- INSTALADORES Y MANTENEDORES-REPARADORES. EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO, SE REALIZARA POR EMPRESAS QUE TENGAN EL DOCUMENTO DE CALIFICACION DE "EMPRESA INSTALADORA".
ESTAS INSTALACIONES SOLO PODRAN SER REPARADAS POR EMPRESAS QUE TENGAN EL DOCUMENTO DE CALIFICAION DE "EMPRESA INSTALADORA" O DE "EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION". ESTA ULTIMA CALIFICACION TAMBIEN SERA NECESARIA PARA EJERCER LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE MANTENIMIENTO.
LOS DOCUMENTOS DE CALIFICACION EMPRESARIAL SE OTORGARAN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA A AQUELLAS EMPRESA QUE LO SOLICITEN Y CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE SEÑALE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
ARTICULO DECIMONOVENO.- TITULARES O USUARIOS. LOS TITULARES O USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SUJETAS A ESTE REGLAMENTO DEBERAN TENER PRESENTE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y AHORRO DE ENERGIA QUE CORRESPONDEN EN CADA CASO. EL TITULAR O USUARIO SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO EN LO QUE SE REFIERE A FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES.
PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y SUS TRAMITACIONES
ARTICULO VIGESIMO.- UNO. TODO PROYECTO DE EJECUCION DE UN EDIFICIO EN EL QUE SE PREVEAN ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES CONSIDERADAS EN ESTE REGLAMENTO, DEBERA INCLUIR LA CONCEPCION GENERAL, ESQUEMA DE DESARROLLO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA INSTALACION, ASI COMO FIJAR LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS Y LOCALES DESTINADOS A ALOJAR LOS DISTINTOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REQUIERA LA INSTALACION. EN LA MEMORIA DE DICHO PROYECTO SE DEBERA HACER CONSTAR EXPRESAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO.
LOS COLEGIOS PROFESIONALES U OTROS ORGANISOS PARA EXTENDER VISADO FORMAL DE UN PROYECTO COMPROBARAN QUE EN SU MEMORIA FIGURA EL PARTADO ANTES INDICADO.
LOS ORGANISMOS QUE EXTIENDAN VISADO TECNICO DE UN PROYECTO COMPROBARAN ADEMAS QUE LO RESEÑADO EN DICHO APARTADO SE AJUSTA AL PRESENTE REGLAMENTO.
DOS. TODAS LAS INSTALACIONES SUJETAS AL PRESENTE REGLAMENTO SE DESARROLLARAN EN UNO O VARIOS PROYECTOS ESPECIFICOS QUE CUMPLIRAN LO QUE ESPECIFIQUE LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
TRES.- EL PROYECTO ESPECIFICO DE LA INSTALACION SE REALIZARA POR TECNICO COMPETENTE CUANDO FUERE DISTINTO DEL AUTOR DEL PROYECTO DE EDIFICACION; ACTUARA COORDINADAMENTE CON ESTE, ATENIENDOSE A LOS ASPECTOS GENERALES DE LA INSTALACION SEÑALADOS EN EL PROYECTO DE EJECUCION DE LA EDIFICACION.
CUATRO. EL PROYECTO ESPECIFICO DE LA INSTALACION, PREVIAMENTE VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, DEBERA PRESENTARSE ANTE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA SU REGISTRO.
CINCO. ASIMISMO, LA EJECUCION DEL MONTAJE DE LA INSTALACION DEBERA LLEVARSE A CABO DE ACUERDO CON EL PROYECTO ESPECIFICO DE LA INSTALACION Y BAJO LA DIRECCION DE UN TECNICO TITULADO COMPETENTE, QUE CUANDO SEA DISTINTO DEL DIRECTOR DE LA OBRA DE EDIFICACION DEBERA ACTUAR DE FORMA COORDINADA CON ESTE.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- UNO. PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES SUJETAS AL PRESENTE REGLAMENTO, SERA NECESARIA LA PRESENTACION EN LA DELEGACION PROVINCIAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA, DE UN CERTIFICADO SUSCRITO POR EL TECNICO, BAJO CUYA DIRECCION SE HA REALIZADO EL MONTAJE, VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, DONDE SE HAGA CONSTAR QUE LA INSTALACION SE HA EJECUTADO DE ACUERDO CON EL PROYECTO ESPECIFICO REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE REGLAMENTO Y EN SUS INSTRUCCIONES TECNICAS, Y EN OTROS, QUE EN SU CASO LE SEAN DE APLICACION. EN ESTE CERTIFICADO SE HARA CONSTAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A QUE HUBIERA HABIDO LUGAR. DICHO CERTIFICADO CUMPLIRA LAS ESPECIFICACIONES QUE DESCRIBA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
DOS. EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA SE RESERVA EL DERECHO DE ASISTIR A LAS PRUEBAS PERTINENTES, O REALIZAR POSTERIORMENTE LAS COMPROBACIONES A QUE HUBIESE LUGAR, SIN QUE ELLO EXIMA DE LAS RESPONSABILIDADES AL CITADO TECNICO DIRECTOR DE LA OBRA.
TRES. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO REGISTRADO, EN PUNTOS AFECTADOS POR EL REGLAMENTO, TENDRA QUE SER PREVIAMENTE NOTIFICADA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, JUSTIFICANDO QUE NO AFECTA AL RENDIMIENTO ENERGETICO DE LA INSTALACION, EN SU CALIDAD, NI A LAS MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ARBITRADAS EN EL PROYECTO.
ARTICULO VEGESIMO SEGUNDO.- SE EXCLUYEN DE LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS VIGESIMO Y VIGESIMO PRIMERO LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION DE FRIO DE POTENCIA MAXIMA ABSORBIDA IGUAL O INFERIOR A DIEZ KW. Y LAS DE PRODUCCION DE CALOR DE POTENCIA MAXIMA IGUAL O INFERIOR A SEIS KW.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- SE JUSTIFICARAN DEBIDAMENTE EN EL PROYECTO LAS SOLUCIONES ADOPTADAS EN LAS INSTALACIONES HELIOASISTIDAS, ASI COMO LAS QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE ENERGIA NO CONVENCIONALES Y EN TODAS AQUELLAS QUE INCLUYAN INNOVACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGIA.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE ENERGIA DEBERAN EXIGIR AL TITULAR DE LAS INSTALACION, LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO SEÑALADA EN EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO PARA PROCEDER AL SUMINISTRO REGULAR DE ENERGIA A LA INSTALACION EN CUESTION.
PRIMERA. TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN VIAS DE EJECUCION A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO QUE UTILICEN COMBUSTIBLES LIQUIDOS, GASEOSOS O ELECTRICIDAD, DEBERAN SER EQUIPADAS AL MENOS CON EL SISTEMA DE REGULACION QUE SE ESPECIFICA EN LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCION TECNICA Y EN LOS PLAZOS QUE SE SEÑALAN EN LA MISMA.
SEGUNDA. LAS INSTALACIONES YA EXISTENTES O EN VIAS DE EJECUCION A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO QUEDAN SUJETAS A LO SEÑALADO EN LA INSTRUCCION TECNICA "INSTALACIONES EXISTENTES".
TERCERA. TODAS LAS PARTES ACCESIBLES DE LAS INSTALACIONES DEBERAN AJUSTARSE A LOS NIVELES DE AISLAMIENTO TERMICO EXIGIDO EN EL ARTICULO NOVENO DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLEZCA LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
CUARTA. ES DE APLICACION PARA ESTAS INSTALACIONES LO INDICADO EN LOS ARTICULOS DECIMO, UNDECIMO, DUODECIMO, DECIMOQUINTO Y DECIMOSEXTO A PARTIR DEL PLAZO, Y EN LA FORMA QUE SE INDIQUE EN LA INSTRUCCION TECNICA CORRESPONDIENTE.
QUINTA. EN TODAS LAS INSTALACIONES QUE POR NECESIDADES TECNICAS VAYAN A SUFRIR UNA MODIFICACION QUE INCLUYA AL MENOS EL CAMBIO DE UNA UNIDAD GENERADORA DE CALOR O FRIO O LA SUSTITUCION DE UN REFRIGERANTE POR OTRO EN LOS CIRCUITOS FRIGORIFICOS DE LA MISMA SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE PROYECTO ESPECIFICO DE LA REFORMA DE LA INSTALACION AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PARA LA SOLICITUD DE REFORMA EN LOS TERMINOS QUE SE INDICAN EN LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCION TECNICA.
PRIMERA. SE PROHIBEN LAS PUBLICACIONES, ANUNCIOS O DOCUMENTOS QUE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION INCITEN AL USUARIO DIRECTA O INDIRECTAMENTE A UN CONSUMO ENERGETICO NO JUSTIFICADO EN TALES INSTALACIONES.
CUALQUIER PUBLICIDAD O DOCUMENTO DE EQUIPOS O APARATOS DEBERAN INCLUIR LA INFORMACION ENERGETICA ESPECIFICADA EN LA "ETIQUETA DE IDENTIFICACION ENERGETICA", INDICADA EN EL ARTICULO CUARTO.
SEGUNDA. SE CREA LA "COMISION PERMANENTE PARA EL AHORRO DE ENERGIA E INSTALACIONES TECNICAS DE LA EDIFICACION", EN LA QUE BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ENERGIA, FORMARAN PARTE UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS SIGUIENTES:
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA.
DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
INSTITUTO NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACION.
INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO.
ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION.
DIRECCION GENERAL DEL CONSUMO.
SERAN MISIONES DE ESTA COMISION:
A) ESTUDIAR Y RECOGER, SI PROCEDE, PROPONIENDO LAS MODIFICACIONES OPORTUNAS AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, LOS NUEVOS AVANCES DE LA TECNICA SOBRE AHORRO DE ENERGIA EN INSTALACIONES APLICABLES A ESTE REGLAMENTO, CANALIZANDO LAS PROPUESTAS QUE A ESTE RESPECTO FORMULEN LOS FABRICANTES, INSTALADORES Y PROYECTISTAS USUARIOS Y MANTENEDORES REPARADORES.
B) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS INSTRUCCIONES TECNICAS Y MEJORAS DE LAS EXISTENTES, CUANDO SEA PROCEDENTE.
C) INFORMAR SOBRE LAS PROPUESTAS QUE SE FORMULEN DE "RECOMENDACIONES TECNICAS" A LAS QUE SE ALUDE EN EL ARTICULO OCTAVO.
D) ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO, PROPONIENDO LAS MEDIDAS CORRECTORAS QUE, EN SU CASO, SE CONSIDEREN OPORTUNAS.
E) LLEVAR A CABO CUANTOS ESTUDIOS O TRABAJOS LES SEAN ENCOMENDADOS POR LA SUPERIORIDAD.
TERCERA. LAS PRESCRIPCIONES Y EXIGENCIAS DEL PRESENTE REGLAMENTO SERAN TAMBIEN DE PALIACION A TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE IMPORTACION, CUALQUIERA QUE SE A SU PROCEDENCIA.
CUARTA. POR LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, SE DICTARAN EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS A QUE EL MISMO SE REFIERE Y LAS DISPOSICIONES QUE PRECISE SU DESARROLLO.
QUINTA. LAS CONDICIONES MARCADAS EN ESTE REGLAMENTO Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES SERAN EXIGIBLES PARA TODAS AQUELLAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA, CUYO PROYECTO SE PRESENTE A VISADO DEL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A PARTIR DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL DIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REGLAMENTO.
SEXTA. A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO, NO SERA DE APLICACION AL MONTAJE DE LOS EQUIPOS Y LAS INSTALACIONES COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
- LOS ARTICULOS DECIMO, UNDECIMO, DECIMOSEXTO, VIGESIMO PRIMERO Y VIGESIMO SEGUNDO DEL REAL DECRETO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, DE CUATRO DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION, ASI COMO SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EN TODO AQUELLO QUE SE REFIERA AL MONTAJE EN OBRA DE EQUIPOS Y A LA AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO.
- ARTICULOS CUARTO, QUINTO, DECIMOCTAVO Y DECIMONOVENO DE LA ORDEN MINISTERIAL DE VEINTIUNO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA UTILIZAR PRODUCTOS PETROLIFEROS EN CALEFACCION Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES.
- ARTICULO SEGUNDO DEL REGLAMENTO PARA UTILIZAR PRODUCTOS DE CALEFACCION Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES (ORDEN MINISTERIAL DE VEINTIUNO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO).
- APARTADO TERCERO DE LA RESOLUCION DE TRES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA Y COMBUSTIBLES.
- ARTICULO OCTAVO DEL REAL DECRETO TRES MIL NOVENTA Y NUEVE/MIL NOVECINTOS SETENTA Y SIETE, DE OCHO DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
SEPTIMA. A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO, QUEDAN DEROGADAS LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:
- ARTICULO SEXTO Y SEPTIMO DEL DECRETO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, DE DOCE DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS A ADOPTAR EN LAS EDIFICACIONES CON OBJETO DE REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGIA.
- APARTADO B) DEL ARTICULO NOVENO DEL REAL DECRETO TRES MIL NOVENTA Y NUEVE/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, DE OCHO DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
- DISPOSICION PRIMERA DE LA INSTRUCCION MI IF- CERO CERO OCHO.
DADO EN MADRID A CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.- JUAN CARLOS.- EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO.
Fecha de disposición: 04/07/1980
SE DISPONE el cumplimiento de la Sentencia del TS de 23 de octubre de 1986, que Aclara el Contenido disposición final segunda, por Orden de 24 de septiembre de 1987 (Ref. BOE-A-1987-23098).
en el ámbito de Cataluña la Expedición del carne Profesioal de Instalador de Calefacción y de Climatización: Orden de 10 de noviembre de 1983 (Ref. BOE-A-1984-1445).
estableciendo Especialidades de los Carnes Profesionales de Instalador y Montador-Reparador de las Citadas Instalaciones: Orden de 8 de abril de 1983 (Ref. BOE-A-1983-10284).
SE MODIFICA la disposición final quinta y se añade la disposición transitoria sexta, por Real Decreto 29461982, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1982-29437).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando Instrucciones Técnicas complementarias: Orden de 16 de julio de 1981 (Ref. BOE-A-1981-18237).
disposición primera de la Instrucción Mi-If-008.
el art. 9.B del Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (Ref. BOE-A-1977-29224).
arts. 6 y 7 del Decreto 1490/1975, de 12 de junio (Ref. BOE-A-1975-14782).
Resolución de 3 de octubre de 1969 (Ref. BOE-A-1969-1205).
Orden de 21 de junio de 1968 (Ref. BOE-A-1968-775).

References: Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución