Source: http://javiponce-formatec.blogspot.com.es/2012/09/
Timestamp: 2017-12-12 00:57:32+00:00

Document:
Javier Ponce Formación Técnica: septiembre 2012
Comenzamos nuevos cursos
Entre el lunes y el martes abrimos un torrente de cursos de teleformación en compañía del tutor que provocará un aluvión de nuevos alumnos. Entre todos sereis más de 100 alumnos, así que nos tomaremos Tomás y yo unas barritas energéticas para atender a todo el mundo convenientemente.
Os podeis apuntar a cualquiera de ellos llamando a FORMATEC al 967673580, o descargando el boletín siguiente que nos podreis enviar a tomas.formatec@gmail.com .
Curso de Diseño de Instalaciones Receptoras de Gas y Depósitos de GLP. Instalador de Gas Categoría A.
Este polivalente curso es válido tanto para instaladores que deséen preparar un examen para ser Instalador de Gas de Categoría A, B, ó, C, y para técnico que quieran aprender a diseñar instalaciones de gas y así confeccionar un PROYECTO TÉCNICO.
Inicio: 1 de octubre.
Finalización: 30 de enero.
Matriculación abierta hasta el 15 de noviembre.
En el siguiente video podrás ver nuestra presentación del mismo, el temario del mismo, y la multitud de recursos que pondremos a vuestro alcance:
Dispones de más información en el siguiente enlace:
Curso de Diseño de Instalaciones Receptoras de Gas y Depósitos de GLP. Este es un curso taller, por tanto, emininemente práctico sobre el dimensionamiento de IRG y repaso normativo que permita a los técnicos confeccionar un PROYECTO TÉCNICO.
Finalización: 30 de noviembre.
Matriculación abierta hasta el 17 de octubre.
Curso de Instalador de Placas Solares.
Este curso en nuestro más ambicioso proyecto pues atravesadas nuestras fronteras será impartido en exclusiva para alumnos de Uruguay que precisan una buena puesta a punto para aplicar el Plan Solar que disponen.
Finalización: 26 de noviembre.
Curso completo, con matriculaciones cerradas.
Galería de fotos de nuestra primera video-clase en Uruguay:
La video conferencia se impartió en el Colegio Salesiano Don Bosco:
Allí es invierno y el público no pudo quitarse las chaquetas:
Al término de la clase, los alumnos nos brindaron unos aplausos, que esperamos corresponder con un curso de calidad que les ayude en sus instalaciones y diseños solares.
Y para dentro de 15 días comenzamos con la ayuda de Ibernodos los cursos de nivel básico-medio de informática de los que os informaremos.
Podreis comprobar los cursos que tenemos abiertos accediendo a nuestra plataforma de teleformación:
Recuerda que la teleformación es en compañía del tutor. Te seguimos, te ayudamos y juntos lo conseguimos.
FORMATEC está autorizada para prácticar la bonificación de los cursos en los Seguros Sociales.
Publicado por Javi Ponce en 20:40 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
FORMATEC está intentando organizar un curso práctico de montaje de conductos del que os informaremos cuando lo tengamos organizado pues precisamos la colaboración de un proveedor que será básicamente quien lo imparta.
Mientras tanto hemos localizado una serie de videos de montaje, en el canal youtube de Isover, que consideramos de interés para los instaladores que desean introducirse en el mundo de la climatización.
Unión de tramos rectos:
Preparación de la puerta de acceso:
Colocación de rejillas:
Conexión a máquina:
Cómo se hace un codo:
Cómo se hacen las ramificaciones:
Cómo se hace un quiebro:
Cómo se hace una reducción:
La realización de figuras:
La ramificación "r":
La ramificación triple:
La reducción en "U" y a una tapa:
Como se hace un zapato:
Como se hace un pantalón:
Y un video corporativo de Isover (Saint Gobain):
Os recomiendo visitar la web de Isover donde podréis encontrar documentación, certificados, catálogos, tarifas, etc:
http://www.isover.es/Documentacion-Descargas
Y también os recomiento que os suscribais a su canal youtube, pues sus videos, como veis, siempre son muy interesantes:
Publicado por Javi Ponce en 8:04 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Aspectos clave en la Instalación Solar Térmica
El Sol aparece por la mañana en el lejano horizonte por el Este, recorre una amplia trayectoria y desaparece por la linea del horizonte allá al Oeste. Mientras describe su trayectoria va recorriendo Regiones y Paises regalando su limpia y gratuita energía.
En Europa llevamos algo más de 5 años de continuo auge y difusión de esta fuente energética, buscando un futuro sostenible energéticamente hablando. Además la crisis energética, que dura 4 años, nos ha hecho ver que es el único camino posible junto con la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones. Debemos disminuir la demanda energética, así como aumentar y mejorar el rendimiento de los equipos.
En este recorrido solar por Paises y Regiones la Energía Solar está comenzando a alcanzar a Sur-America. En estos Paises tienen la oportunidad de evitar errores que hemos y estamos cometiendo en Paises como el nuestro y comenzar una andadura exitosa en materia de Energías Renovables.
FORMATEC dedicará una serie de videos a todos estos Paises que habitualmente se conectan con nuestros canales de comunicación, y que incluso, nos formulan alguna consulta técnica a través del email.
En estos 4 vídeos se abordarán aspectos clave para el correcto funcionamiento de la Instalación Solar Térmica, de tal modo que ayuden a evitar errores usuales que venimos observando en las instalaciones ejecutadas recientemente en España.
Más allá de la reglamentación en los videos aportaremos nuestra experiencia y nos centraremos en aspectos técnicos, de montaje y mal funcionamiento de las Instalaciones Solares Térmicas.
Hemos diseñado 4 vídeos dedicados a estos Aspectos Clave de la Instalación Solar desde:
Correcta selección de materiales.
Elección de un diseño eficiente desde la realización de un adecuado esquema de principio de la instalación.
Perfecta puesta en marcha y ajustes de la instalación.
Unas seguras operaciones y maniobras de la instalación en servicio. Y un correcto mantenimiento de la misma.
Estos videos forman parte de nuestro curso solar que estrenamos el Curso de Instalador Solar realizado expresamente para aplicar el Plan Solar de la República Oriental del Uruguay.
Deseamos transmitir todo nuestro apoyo a ellos para que comiencen a diseñar, dimensionar, instalar y mantener las Instalaciones Solares Térmicas perfectamente desde el inicio de esta larga andadura por recorrer. De este modo se prestigiará y se valorará la Energía solar facilitando su difusión entre la población.
Repetir nuestros errores provocaría un nuevo desprestigio de esta noble fuente energética que nos proporcionará el único futuro limpio y sostenible.
Artículo dedicado a nuestra amiga made in Uruguay, la profesora Teresa.﻿
Publicado por Javi Ponce en 9:47 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Mañana acaba el plazo para solicitar la admisión a examen en Castilla La Mancha
Mañana día 25 de septiembre se acaba el plazo para tramitar la admisión a examenes de capacitación de Industria Castilla La Mancha. Una nueva oportunidad para obtener algún "carné" profesional y abrir las perpectivas de futuro.
La Resolución de 13/02/2012, por la que se convocan exámenes para la obtención de los certificados de cualificación individual de instalador, reparador y operador ha convocado los siguientes exámenes:
Especialidades:- Instalador de instalaciones de gas. Categorías A, B y C.
- Operador de grúa torre.
- Operador de grúa móvil autopropulsada. Categorías A y B.
- Instalador de instalaciones térmicas en edificios.
- Operador industrial de calderas.
- Instalador de productos petrolíferos líquidos. Categorías I y II.
- Reparador de productos petrolíferos líquidos. Categoría III.
-Estar en posesión de la titulación, curso y edad que se indica en la Resolución de 13/02/2012 de convocatoria de exámenes.
-Voluntariamente junto a solicitud de admisión a examen, se podrá aportar los requisitos exigidos en la convocatoria, junto con modelo IN.AP_03
. 2º Convocatoria: del 3 al 25 de septiembre de 2012, ambos inclusive.
Las solicitudes podrán presentarse: en los registros de los órganos administrativos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de los Ayuntamientos de los Municipios del artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o del resto de las entidades de la Administración Local, en este caso, si se hubiese suscrito convenio, en las oficinas de correos, o en cualquier otra forma prevista.
Importes:
- Los derechos de examen se fija en la tarifa 14.3 conforme Ley 7/2008, de 13 de noviembre, de Regulación de Tasas en materia de Industria, Energía y Minas de Castilla-La Mancha.
- Se abonará una tasa por examen.
- El modelo de pago de tasa se encuentra a disposición en los Servicios Periféricos de Fomento o directamente a través de la Oficina Virtual de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, http://indu1.jccm.es/pagoTasas/inicio.jsp, donde se podrá realizar el pago telemático de la tasa o bien generar una autoliquidación para imprimir y dirigirse a la entidad bancaria.
- La falta de justificación del pago de la tasa por derecho de examen determinará la exclusión del aspirante.
Lugar de exámenes:- Albacete: Instituto de Enseñanza Secundaria ¿Don Bosco¿, Pº de la Cuba, 43.
- Toledo: Instituto de Enseñanza Secundaria ¿Universidad Laboral¿, Avda. de Europa, 28.
Fecha y hora:- - 2ª Convocatoria: 20/10/2012 a las 10:00
DOCM: 21/05/09Decreto 61/2009, de 12/05/2009, de ordenación de las actividades profesionales reglamentadas en materia de seguridad industrial de Castilla-La Mancha.
Ley 21/1992, de 16 de junio, de Industria
Reglamentos de Seguridad Industrial
DOCM: 01/03/12Resolución de 13/02/2012, por la que se convocan exámenes para la obtención de los certificados de cualificación individual de instalador, reparador y operador.
Si quieres el impreso de la solicitud te lo puedes descargar haciendo click sobre el siguiente icono:
Por si quieres ir haciendo "quinielas" la hoja de respuestas del test también te la puedes descargar haciendo click sobre el siguiente icono:
Cuando apruebes el examen acuérdate de llevar el resto de documentación para "validar" el apto y aparecer en la lista definitiva de aprobados. Este impreso te lo puedes descargar haciendo click sobre el siguiente icono:
Puedes hacer la solicitud, dentro del plazo de admisión de solicitudes en el siguiente enlace, y seleccionando entrar en los Procedimientos de Seguridad Industrial:﻿
La resolución de la convocatoria, así como los requisitos de acceso te los puedes descargar haciendo click sobre el siguiente icono:
Publicado por Javi Ponce en 8:32 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Construcción de un compensador hidráulico
Un compensador hidráulico o una botella de desacoplamiento hidráulico nos evita problemas en el funcionamiento cuando existen varios circuladores trabajando en serie (linea) en el mismo circuito.
Cuando dos circuladores están instalados en serie, teóricamente la presión diferencial del circuito aumenta y el caudal permanece constante. Similar a lo que ocurre cuando disponemos las pilas (baterías) en serie, donde la tensión aumenta (se suma el voltaje) y la intensidad es constante.
Y viceversa, cuando dos circuladores están instalados en paralelo aumentarán el caudal manteniendo la diferencia de presión del circuito. El simil eléctrico es cuando disponemos las pilas en paralelo, la tensión permanece constante, y la intensidad de corriente aumenta (se suman las intensidades).
En condiciones normales no se dispondrán 2 circuladores en serie o en paralelo para conseguir una mayor diferencia de presión o caudal, pues se seleccionará un circulador con una curva superior para conseguir ese mayor caudal o presión.
Pero puede ocurrir que la instalación esté compuesta por varias calderas y estas alimenten a distintos circuitos. Así existirán varios circuitos primarios y secundarios, con sus respectivos circuladores dispuestos en serie.
Circuladores situadas en linea (cuidado)
Montaje separado de los circuitos primario y secundario
Detalle de la unión de los colectores de impulsión y aspiración
O bien, se ha seleccionado una caldera mural que lleva instalada un circulador cuya curva de trabajo no sea adecuada a las necesarias en la instalación, y por tanto, habrá que disponer de un circulador adicional con una curva de trabajo superior.
Circuladores en serie (cuidado)
¿Qué ocurre cuando se disponen 2 circuladores en serie con curvas de trabajo dispares?:
Como las curvas de trabajo (las características) son distintas por cada una de ellas podrá circular un determinado caudal y ofrecerá una presión diferencial distinta. Así el caudal que puede circular por el circulador "pequeño" (menor curva) estará limitado a las posibilidades establecidas por su diseño (su curva de trabajo), por tanto, este será el caudal que podrá circular por el circuito en que están montados ambos circuladores.
De este modo el circulador "grande" (que tiene una curva superior) estará trabajando a un caudal inferior al caudal establecido por el fabricante, por tanto, estará fuera de curva, y dado que es un circulador "potente" este intentará mover un caudal mayor creándose un vacio en su aspiración denominado cavitación. Dejándose de refrigerarse convenientemente, y al cabo de cierto tiempo terminará quemándose el motor por sobrecalentamiento, pues su punto de funcionamiento está fuera de su curva.
¿Cómo podemos conectar 2 circuladores en serie?:
Utilizando un separador hidráulico. Este consiste en un colector o botella donde se unen las impulsiones y retornos de los circuitos primario y secundario.
Sirve una desviación o by-pass entre ambos circuitos, primario y secundario de diámetro suficiente para satisfacer el caudal máximo (normalmente del mismo diámetro que el circuito primario).
En un separador hidráulico nos pueden ocurrir 3 situaciones:
El caudal del circuito primario sea igual que el del secundario.
El caudal del circuito primario sea mayor que el del circuito secundario.
El caudal del circuito secundario se mayor que el del circuito primario.
Analicemos las tres situaciones para ver alguna consideración respecto al funcionamiento de los generadores.
Caudal del circuito primario igual que el del secundario:
Como se observa en la imagen este diseño provoca un retorno frío hacia el generador. Tener un retorno frío será interesante en generadores de condensación pues a menor temperatura mayor rendimiento, pues las posibilidades de condensación aumentan.
Si los caudales son iguales podríamos pensar que no es interesante esta situación pues el caudal del circuito primario y secundario son iguales, pero cuando precisamos que los circuladores trabajen de un modo independiente será necesario disponer del separador hidráulico. En cualquier caso, es una situación que puede ocurrir en un momento dado y debemos saber el comportamiento del sistema.
Caudal del circuito primario superior al caudal del circuito secundario:
Esta situación provoca que parte del caudal del circuito primario derive por el separador hidráulico hacia el retorno del circuito primario, aumentando este de temperatura, con lo que el retorno al generador subirá de temperatura. Ello es interesante en generadores de tipo estandar donde a mayor temperatura de trabajo mayor rendimiento. Además está el tema de las condensaciones en los generadores en el caso de combustibles con componentes ácidos (gasoleo, combustibles sólidos, ...), pues si el retorno viene por debajo del punto de rocio del combustible se provocará condensaciones ácidas y el deterioro de la pared del generador que puede llegar a perforarse.
Caudal del circuito secundario superior al caudal del circuito primario:
Esta circustancia ocurre donde el circuito secundario trabaja con un salto térmico muy inferior al habitual, o cuando coincidan todos los circuitos secundarios trabajando al mismo tiempo.
Un caso típico es un generador (que dispone de circulador pues viene incorporado en el mismo) que alimenta a un circuito de suelo radiante. Los circuitos de suelo radiante trabajan a un salto termico entre 5-6 ºC, mientras que en un generador el fabricante coloca un circulador pensando en un circuito típico de radiadores que trabaja, normalmente, a un salto térmico de 20 ºC. Recordemos que:
Caudal (l/h) = Potencia (kcal/h) / salto térmico (ºC)
Así en un circuito secundario para suelo radiante los caudales llegan a ser cuatro veces superiores frente a un circuito que alimenta a emisores tipo radiador. Por tanto se precisa un caudal mucho mayor en el secundario que el primario.
Conexión circuladores con botella de equilibrio
Esta circustancia provocaría disminución de los niveles de temperatura el circuito secundario, al aspirar la impulsión del circuito secundario del retorno del mismo.
Si esta situación no queremos que altere la temperatura en la botella de equilibrio y, por tanto, en otros posibles circuitos secundarios se deberá disponer un circuito de inyección (by-pass) en el propio circuito secundario.
Dimensionado del compensador hidráulico:
En principio simplemente con un tubería diseñado para el circuito primario (o el caudal más desfavorable) sería suficiente. Pero cuando el diámetro (D) del separador es demasiado pequeño con respecto del diámetro de los circuitos primarios (d) se pueden provocar pérdidas de carga (presión) demasiado elevadas.
Además un dimensionado sufiente nos aporta dos grandes ventajas como son: la posibilidad de usar el separador como desgasificador y decantador de impurezas.
Para que se produzca la separación de las microburbujas que fluyen atrapadas en los circuitos, las cuales no pueden ser "atrapadas" por los purgadores, el flujo ha de reducir su velocidad.
Velocidad (m/s) = Caudal (m3/h) / Sección (m2)
Viendo la expresión anterior, basta un un simple aumento de sección (diámetro) de la tubería por donde fluye el agua para provocar una disminución de la velocidad del flujo y así la desgasificación del aire contenida en el flujo de agua.
Cuanto menor sea la velocidad mayor es la separación de aire.
Separador de aire (rompedor de burbujas)
Igual podemos decir de la decantación en la que si el flujo es lento, le dará tiempo a situarse en la parte inferior a las partículas de suciedad más pesadas que el agua.
Estos efectos de decantación y desgasificación se producen con facilidad para velocidades alrededor de 0,1 m/s.
Hemos indicado que el diámetro de la botella ha de ser tal que no se provoque una pérdida de carga excesiva.
Para que se garantice la separación hidráulica la pérdida de presión que se produce en el separador no debe ser superior al 10 % de la presión diferencial de los circuitos primario más secundario.
Tampoco puede ser demasiado ancho pues existe el riesgo de una doble circulación no pasando el flujo del circuito primario al secundario, y, no llegando la energía del circuito primario al circuito secundario (unidades terminales).
Cálculo rápido de un separador hidráulico:
Para una velocidad del primario entre 0,8 y 1 m/s, habitual por otra parte, si triplicamos el diámetro de la tubería del circuito primario, conseguimos una velocidad de alrededor de 0,1 m/s en el separador. Por tanto:
D = 3 x d
donde D es el diámetro del separador hidráulico, y d es el diámetro de la tubería del circuito primario.
Posición de las conexiones:
Debemos disponer conexiones en su parte:
- Superior, para la purga de aire.
- Inferior, para la extracción de lodos. Se dejará un espacio entre la última conexión y esta toma inferior para que se vayan acumulando los lodos, y favorecer la sedimentación.
Las conexiones de los circuitos primario y secundario podrán estar enfrentadas si:
- la velocidad del líquido en los circuitos primario y secundario es inferior a 0,9 m/s, o,
- si existe un tabique separador o deflector del flujo.
Las conexiones de los circuitos primario y secundario deberán disponderse alternadas (no enfrentadas) si:
- la velocidad es superior a 0,9 m/s y no existe un tabique deflector.
De este modo se evitan turbulencias y riesgos de doble circulación.
Detalle de un tabique separador en una botella hidráulica
Cuando tenemos varios circuitos secundarios podemos utilizar el separador hidráulico como colector de reparto siempre que guardemos una disposición ordenada de las conexiones de primario y secundario.
Colector con separación hidráulica
Resumen de las ventajas de un separador o botella hidráulica:
Se evita el funcinamiento "fuera de curva" de los circuladores, y por tanto los motores funcionan correctamente.
Evitamos la pérdida motriz de los circuladores.
Todos los circuladores pueden funcionar independientemente. Por ejemplo, si los circuladores del circuito secundario no funcionan por no necesitar la instalación demanda de calor, el circuito primario tiene garantizado su flujo de calor.
Los generadores tienen asegurado su flujo de calor independiente de los circuitos de consumo. Circustancia exigida por la normativa.
Evitamos desequilibrios hidráulicos entre circuitos y calderas.
Se evitan corrientes parásitas que calientan las unidades terminales en momentos que no se desea demanda energética.
Decantación y elimanción de impurezas y fangos del circuito.
Facilita la rotura y eliminación de microburbujas de aire.
En grandes instalaciones podemos obtener una buena aproximación de la altura del colector y el diámetro del mismo en función de la potencia utilizando el siguiente gráfico:
Publicado por Javi Ponce en 12:08 6 comentarios: Enlaces a esta entrada
Nuevo curso de instalador de gas.
FORMATEC ha diseñado un nuevo e innovador curso de gas para satisfacer las necesidades tanto de técnicos proyectistas, como de instaladores que desean preparar el acceso al "carné" de instalador de gas de todas las categorías: A, B, y C.
El curso está diseñado para realizar un completo repaso por la normativa, pero enfocado al correcto diseño de la instalación de gas, bajo los preceptos reglamentarios de la normativa actual (RD. 919/2006).
De este modo el curso proporcionará la los técnicos el conocimiento suficiente para la aplicación de esta "nueva" normativa en las instalaciones domésticas y no domésticas (locales comerciales) de tal modo, que con los conocimientos adquiridos el alumno pueda desarrollar la documentación técnica y de cálculo de la instalación.
A lo largo del curso se irán realizando ejercicios de cálculo que compondrán los cálculos del diseño de la instalación de gas en un edificio de viviendas, alimentado desde un depósito de propano. Así como los cálculos y diseño de una instalación de gas natural para alimentar a un local comercial de potencia de diseño superior a 70 kw.
Dada la versatilidad del curso, se ha fraccionado el mismo en más de 24 temas para que el alumno pueda desarrollar los temas que le interesen según sus intereses. También puede desarrollar el alumno el curso completo que abarca los conocimientos de los instaladores de categoría A.
Para esta ambiciosa experiencia contamos con la colaboración y organización del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Ciudad Real.
El curso lo iniciaremos el 1 de octubre en modalidad on-line en compañía del tutor. Tendremos abiertas la matriculaciones durante 45 días (hasta el 15 de noviembre).
La duración del mismo es de 240 horas. Dando por fecha tope para su conclusión el 30 de enero de 2.013.
A todos los alumnos que realicen las actividades incluidas en el mismo se le expedirá un certificado acreditativo.
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
Si estás interesado en el mismo envíanos un e-mail a: jpformatec@gmail.com , o bien llámanos por teléfono al 967-673580
La modalidad teleformación en compañía del tutor te permite:
El alumno decide su rítmo de aprendizaje.
Posiblidad de repetir los módulos, visionar videos tutoriales grabados por Javier Ponce﻿ las veces que lo consideres, realizar los test las veces que consideres.
Tener comunicación directa con el formador y con el resto de compañeros.
Resolución de dudas personalizada.
Utilización de medios multimedia en el aprendizaje, acorde a los tiempos acutuales.
Durante el curso podrás descargarte:
Manuales técnicos de Gas Natural, Repsol, y Cepsa.
Información técnica de Sedigás.
Reglamentación actualizada y demás normativa técnica.
Diversas hojas de cálculo, de las que verás videos sobre como utilizarlas.
Catálogos e información técnica en general.
En este curso nos podremos encontrar temas más teóricos, como los basados en las explicaciones de los preceptos reglamentarios en los que tendrás videos tutoriales, normativa y más de 500 preguntas tipo test. Estos test son interactivos con lo que en caso de errar se te indicará el artículo de la reglamentación donde está la respuesta correcta.
También disfrutaremos de temas prácticos donde, a parte de nuevos videos tutoriales, el alumno tendrá varios ejercicios a realizar y sus soluciones detalladas, bien en videos de resolución de los problemas, o bien desarrollados por el tutor.
El sistema de evaluación consiste en la realización de cuestionarios y el envío de tareas (problemas) al tutor quien nos ayudará a encontrar la solución a las mismas de un modo interactivo.
La comunicación entre todos está garantizada mediante foros técnicos en cada tema, así como un foro de conocimientos adicionales.
El temario del curso se irá "abriendo" según la planificación del curso conforme avance el grupo de alumnos.
Recuerda que no hay requisitos para la admisión a exámenes de instalador de gas y por tanto, te puedes presentar en cualquier Comunidad Autónoma simplemente siendo mayor de edad. Este "carné" es quizás el único que ofrezca una oportunidad de trabajo en la compleja situación laboral actual.
Aprovecha esta nueva oportunidad y mejora tus conocimientos.
Recuerda que la formación es subvencionble para los trabajadores de régimen general. FORMATEC realiza de un modo gratuito la consulta del saldo disponible en tu empresa, así como la posterior gestión de dicha bonificación en las cuotas de la seguridad social.
967673580
Publicado por Javi Ponce en 16:23 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Mañana acaba el plazo para solicitar la admisión a...

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 121
 resolución 

Resolución 
 resolución