Source: http://docplayer.es/15496243-Instalacion-electrica-en-baja-tension-en-edificio-de-treinta-viviendas-garaje-y-trasteros.html
Timestamp: 2019-01-23 20:44:22+00:00

Document:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE TREINTA VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS. - PDF
Download "INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE TREINTA VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS."
Carmen Contreras Ortega
1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE TREINTA VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS. Titulación: Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Mecánica Intensificación: Alumno/a: Salvador A. Ciller Fernández Director/a/s: D. Francisco. Javier Cánovas Rodríguez. D. Fulgencio Marín García. Cartagena, 17 de Enero de 2012
2 SALVADOR CILLER FERNÁNDEZ INDICE GENERAL INDICE GENERAL ESTE PROYECTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:. ANEXO I: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ANEXO : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VENTILADORES. ANEXO II: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ANEXO III: MEMORIA AMBIENTAL. DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial PROYECTO DE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE 30 VIVIENDAS, SERVICIOS GENERALES Y Titulación: Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica. Alumno: D. Salvador Ciller Fernández Director: D. Fco. Javier Cánovas Rodríguez 16 de Enero de 2012
4 Salvador Ciller Fernández INDICE 1.- ANTECEDENTES OBJETO DEL PROYECTO PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO VIVIENDAS LOCALES COMERCIALES SERVICIOS GENERALES LEGISLACIÓN APLICABLE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA EL EDIFICIO CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO (ITC-BT-10) POTENCIA DE LA CGP DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE ACOMETIDA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN NÚMERO DE CAJAS Y CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN PUESTA A TIERRA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN, LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO Y TRAZADO DEL TUBO CANALIZACIONES MATERIALES CONDUCTORES TUBOS PROTECTORES CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DEL RECINTO DERIVACIONES INDIVIDUALES DESCRIPCIÓN, LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO Y TRAZADO DEL TUBO DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESCALERA Página 1 de 46
5 Salvador Ciller Fernández DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE SERVICIOS GENERALES DE SOTANO DERIVACIÓN INDIVIDUAL A VIVIENDAS Y LOCAL DESCRIPCIÓN, LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO Y TRAZADO DEL TUBO CANALIZACIONES MATERIALES CONDUCTORES CONDUCTOS LINEA DERIVADA DE TIERRA TRAZADO INSTALACIÓN INTERIOR EN VIVIENDA CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN CIRCUITOS DE LA VIVIENDA NUMERO DE CIRCUITOS, DESTINO Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE CADA CIRCUITO DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO DE TUBO SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO INSTALACIÓN EN CUARTOS DE BAÑOS INSTALACIÓN DE USOS COMUNES CUADROS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN SERVICIOS GENERALES DE ESCALERA SERVICIOS GENERALES DE SOTANO DESCRPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ESCALERA ASCENSOR AMPLIFICADOR.... Error! Marcador no definido PORTERO AUTOMÁTICO GRUPO DE PRESIÓN UBICACIÓN PARAMETROS JUSTIFICACIÓN DE LA POTENCIA ELECTRICA DEMANDA DISTRIBUCIÓN EMERGENCIAS TRASTEROS GARAJE DESCRIPCIÓN Página 2 de 46
6 Salvador Ciller Fernández SEÑALIZACIÓN VENTILACIÓN DESCRIPCIÓN SISTEMA ELEGIDO INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO. DESCRIPCIÓN TOMAS DE TIERRA LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA CONDUCTORES DE PROTECCIÓN PUNTOS DE PUESTA A TIERRA RED DE EQUIPOTENCIALIDAD CUARTOS DE BAÑOS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA OTRAS INSTALACIONES RELACIONADAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CONCLUSIÓN Página 3 de 46
7 Salvador Ciller Fernández 1.- ANTECEDENTES Por motivo del proceso de finalización de los estudios de INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL,, cursados en la Universidad Politécnica de Cartagena, se redacta el presente proyecto de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE 30 VIVIENDAS, SERVICIOS GENERALES Y GARAJE, a fin de cumplimentar el proceso administrativo de los mismos, exponiendo las condiciones legales, técnicas y de seguridad, que deberán reunir los diversos elementos que integran la actividad del citado proyecto a cumplir con la normativa vigente. Dicho proyecto se desarrolla bajo la dirección de D. Salvador Alfonso Ciller Fernández, con D.N.I. número L. 2.- OBJETO DEL PROYECTO El objeto del presente proyecto, el dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias del Ministerio de Industria así como la NTE-IEB. 3.- PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN - NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 4.- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Edificio de 30 Viviendas, locales y aparcamientos situado en la parcela 9 de la UA-3 del Plan Parcial CR-6 en Murcia. 5.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Se trata de un edificio destinado principalmente a viviendas, constituido por treinta viviendas. El edifico consta de dos plantas sótano, planta baja, planta primera, planta segunda, planta tercera, planta cuarta, planta quita, planta sexta, planta séptima, y por último la planta cubierta Viviendas. El edificio consta de 30 viviendas situadas de la siguiente forma: - Plantas 1ª y 2ª.- 5 viviendas por planta tipos A, B, C, D, E. - Plantas 3ª y 6ª.- 4 Viviendas tipos A, B, E y F. - Planta 7ª.- 4 Viviendas tipos A, G, H y I. Página 4 de 46
8 Salvador Ciller Fernández El número y superficie de cada vivienda es el siguiente: Viv. Tipo Sup. Útil Sup. Constr. Nº Viviendas Potencia Instalada A 19,75 27, W B 34,10 47, W C 27,20 36, W D 26,05 36, W E 45,95 62, W F 56,60 62, W G 34,05 47, W H 57,50 62, W I 45,85 77, W TOTAL 935, , W Todas las viviendas serán de grado de electrificación ELEVADA según ITC-BT Locales comerciales. La planta baja se destina parcialmente a locales comerciales, divididos en principio en 1 solo local con las siguientes superficies. Local Sup. Útil. Sup. Construida. Local 1 159,28 167,07 TOTAL 159,28 167,07 Como el promotor, no ha facilitado información sobre el tipo de local comercial, haremos una estimación de potencia según ITC-BT Servicios generales. Las dos plantas sótano del edificio se destina a aparcamientos y trasteros, con las siguientes superficies: Sup. Útil Sup. Construida Aparcamientos 651,19 717,76 Trasteros. 146,40 182,42 En la planta de cubierta se proyectan trasteros con las siguientes superficies: Sup. Útil Sup. Construida Trasteros 29,60 36,29 Página 5 de 46
9 Salvador Ciller Fernández El edificio dispone de una sola escalera para acceso a las viviendas, con su correspondiente zaguán de acceso desde el exterior. Estos servicios generales del edificio disponen de las siguientes instalaciones: Zaguán y escalera: Alumbrado. Alumbrado de emergencia. Ascensor. Antena de telecomunicaciones. Video-portero automático. Extintores. Ventilación forzada de escalera y vestíbulos. Aparcamientos: Alumbrado. Alumbrado de emergencia. Ventilación forzada. Detección y alarma de incendios. Extintores. Bocas de Incendio Equipadas. Señalización. Bombeo de aguas de Sótano. Trasteros: Alumbrado. 6.- LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente proyecto, recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). - Ley 1/1995 de protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. - Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. - Código técnico de la edificación. - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Página 6 de 46
10 Salvador Ciller Fernández - Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. - Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. - Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. - Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado como consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del reglamento electrotécnico para baja tensión. - Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia. - Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. - Normas de la Compañía Suministradora. - Normas UNE que le sean de aplicación. 7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES Se prevé un plazo de ejecución de las instalaciones descritas en el presente proyecto de un mes, a partir de la presentación del proyecto en los correspondientes organismos oficiales, y una vez se hayan obtenido las pertinentes licencias y/o autorizaciones. 8.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA EL EDIFICIO. La potencia total prevista para el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica, y teniendo en cuenta los distintos receptores a instalar, es de W. Página 7 de 46
11 Salvador Ciller Fernández Carga total correspondiente al edificio (ITC-BT-10). En todas las viviendas se prevé la utilización de los aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire en una vivienda, y por tanto todas las viviendas tendrán grado de electrificación Elevado. Teniendo en cuenta que la tensión nominal de la instalación es de 230 V (sistema monofásico), la potencia a prever será de 9,2 KW en cada vivienda. La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicio es generales del edificio, de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo. El edificio constara de 2 líneas generales de alimentación denominadas en adelante como Línea general de alimentación 1(LGA1A), Línea general de alimentación 1B(LGA1B). Para la dotación de suministro eléctrico al edificio se ha optado por colocar dos CGP. La potencia total del Edificio será W. La potencia ha sido distribuida de la siguiente manera: ESCALERA 1. EDIFICIO CGP 1A CGP 1B A. Viviendas Potencia instalada (W) A. Viviendas Potencia simultanea (W) B. Local Potencia Instantánea y Simultanea (W) C. Servicios Generales Escalera Pot.Inst y Pot.Sim (W) D. Servicios Generales Sótano Pot.Inst y Pot.Sim (W) TOTAL POTENCIA INSTALADA (W) TOTAL POTENCIA SIMULTÁNEA (W) Potencia de la CGP. Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, para la dotación de suministro eléctrico al edificio se ha optado por colocar dos CGP de Esquema 10 que admite una potencia de W. Página 8 de 46
12 Salvador Ciller Fernández 9.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE Acometida. Es parte de la línea, que proveniente del cuadro de baja tensión del centro de transformación, alimenta la caja general de protección (CGP). Desde la red de distribución de la Cía. Suministradora situada en la vía pública ante el edificio se acometerá a las cajas generales de protección, pudiéndose observar sus emplazamientos en el plano de planta que se adjunta, en fachada, en un lugar libre y con acceso desde la vía pública. La instalación cumplirá con lo establecido en la ITC-BT Caja general de protección Número de cajas y características. Como la acometida es subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN , revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas. En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc..., según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07. Se proyecta la instalación de dos Cajas Generales de Protección, para la única escalera al sobrepasarse en esta la potencia de 150 Kw. Alojarán los elementos de protección de las líneas general de alimentación y estarán formadas por una envolvente aislante precintable, que contendrá fundamentalmente los bornes de conexión y las bases para cortocircuitos fusibles. Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Concretamente se instalará dos CGP esquema 10 CGP-10 de 250A, 500V y con fusibles de 224 A. La separación física entre las dos CGP se realizara por medio de una pared de ladrillo. Página 9 de 46
13 Salvador Ciller Fernández Características CGP ESQUEMA Situación. Las cajas generales de protección se sitúan en la fachada del edificio directa a la calle y lo más próxima posible a las centralizaciones de contadores. Su instalación será en interior de nicho, siendo la pared de fijación de una resistencia no inferior a la del tabicón del 9. Al ser instaladas en un nicho de dimensiones libres, las dimensiones mínimas serán Ancho 0,7 m, Alto 2,5m y Fondo 0,3m. En el nicho se preverán orificios para la entrada de los conductos de la acometida subterránea de la red general. Dichos tubos podrán ser metálicos protegidos contra la corrosión, de fibrocemento o de PVC rígido auto extinguible de grado 7 de resistencia al choque, con diámetro mínimo de 150mm, o sección equivalente, colocados inclinados desde la calle al nicho, taponándose sus bocas con productos obturadores adecuados. Así mismo se colocara un conducto de diámetro 100mm desde la parte superior del nicho hasta la parte inferior de la 1ª planta, en comunicación con el exterior del edificio, con objeto de poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, para auxiliares de obra, suministros eventuales, etc. La parte inferior de la puerta del nicho se colocará a una altura mínima de 20 cm del suelo. Dicha puerta y su marco serán metálicos y si son de hierro o acero estarán protegidos contra la Página 10 de 46
14 Salvador Ciller Fernández corrosión. Podrá ser revestida exteriormente y dispondrá de cierre normalizado por la Cía Suministradora. Las puertas estarán realizadas de manera que impidan la introducción de objetos Puesta a tierra. Neutro unido directamente a tierra Línea general de alimentación Descripción, longitud, sección, diámetro y trazado del tubo. Se colocaran dos líneas generales de alimentación. Las líneas generales de alimentación son aquellas que enlazan las Cajas Generales de Protección con la centralización de contadores, se realizara de acuerdo con la ITC-BT 14. El trazado de las líneas generales de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de uso común. Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kv. La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. Las líneas generales de alimentación se resolverán mediante un tramo de aproximadamente unos 19 metros de longitud Canalizaciones. Las canalizaciones estarán constituidas por el propio tubo de protección anclado a techo de sótano, disponiéndose en los cambios de dirección de cajas de fábrica de ladrillo revestido de mortero de cemento montado sobre estructura de acero anclada al techo Materiales Conductores. Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La caída de tensión máxima permitida será para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 por 100 según ITC-BT 14. Página 11 de 46
15 Salvador Ciller Fernández Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1KV. La sección será de 185 mm 2 para los cables polares, 95 mm 2 para el neutro según ITC-BT 14. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida Tubos protectores. Serán tubos rígidos de grado de resistencia al choque no inferior a 7, UNE 20098, aislante y resistente al fuego, de categoría de inflamabilidad FV1 según UNE 5335/1. Las cajas de cambio de dirección de fábrica tendrán un grado de protección IP547, UNE 20324, siendo precintables. Las uniones entre tubos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse lo extremos. Su trazado será el más corto y rectilíneo posible y su longitud o trazado puede presentar dificultades para sustitución de conductores por la canalización por donde discurra, se establecerán registros adecuados. Secciones (mm 2 ) Diámetro exterior de los tubos FASE NEUTRO (mm) Centralización de contadores Características. La centralización de contadores estará concebida para albergar los aparatos de medida, mando, control y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se alimentan desde la propia centralización. La colocación de la centralización de contadores, La altura mínima del local será de 2,30 m y la anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,50 m. La distancia entre los laterales de la centralización y sus paredes colindantes será de 0,20 m y desde la parte inferior de la misma al suelo de 0,25 m. Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades funcionales: - Unidad funcional de interruptor general de maniobra. Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente, que Página 12 de 46
16 Salvador Ciller Fernández contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la centralización de contadores. El interruptor será como mínimo de 250 A para previsiones de cara superiores a 90 Kw hasta 150 Kw. - Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspondiente a todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. - Unidad funcional de medida. Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica. - Unidad funcional de mando (opcional). Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. - Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. El embarrado de protección, deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a tierra Situación. Las centralizaciones irán situadas sobre paramento en cuarto específico de contadores, situado en zona común, en el lugar indicado en planos Descripción del recinto. Como el número de contadores a centralizar es igual o superior a 16, la centralización se ubicará en un local destinado únicamente a este fin. Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1. Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de todos los componentes de la concentración. El cuarto de contadores será una habitación para ese uso exclusivo, con una altura de 2,30 m, una anchura mínima de paredes ocupadas por contadores de 1,50 m, quedando un pasillo libre delante de los contadores de 1,10 m. La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá unas Página 13 de 46
17 Salvador Ciller Fernández dimensiones mínimas de 0,70x2,00 m y estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa distribuidora. Dispondrá de equipo autónomo de alumbrado de emergencia, toma de corriente a 16 A destinada para mantenimiento, extintor móvil de eficacia 21 B y sumidero de desagüe. La parte inferior correspondiente al modulo de embarrado general quedara a una altura no inferior a 0,10 m. LA distancia al suelo de los módulos de contadores no será inferior a 0,50 m, y la parte superior del modulo de contadores, situado en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1,90m. El cuarto de contadores se situará en la entrada de la escalera, cerca de la canalización de las derivaciones individuales, lugar de fácil acceso para la Cía. suministradora. La sección mínima de los conductores para el cableado de los módulos de las centralizaciones será de 10mm2 de cobre, excepto los conductores de mando y maniobra que será de menos de 1,5mm2. Los conductores de fase se identificarán con los colores marrón, negro y gris, el de neutro con el color azul claro, el conductor de protección amarillo/verde y los de mando y maniobra de color rojo Derivaciones individuales. Son las líneas que partiendo desde las centralizaciones de contadores alimentan a los cuadros de protección y distribución interior. En cada derivación individual y para cada fase, se dispondrá un cortocircuito fusible de seguridad, entre el embarrado general y los contadores. El embarrado general de protección, será de cobre, irá provisto de bornes para la conexión de los conductores de protección de cada una de las derivaciones individuales, así como de bornes de puesta a tierra. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE parte 4 ó 5 o a la norma UNE cumplen con esta prescripción. Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios Descripción de cada una de ellas: Derivaciones Individuales de Servicios Generales de Escaleras. a) D.I. a Cuadro de Servicios Generales de escalera C.S.G. ESC-1 Página 14 de 46
18 Salvador Ciller Fernández Partirá de la centralización de contadores, del equipo de medida de Servicios Generales de Escalera, donde se protegerá mediante cartuchos fusibles de tipo gl de 40 A, hasta el cuadro de distribución, protección y mando C.S.G. ESC.-1, situado en el propio cuarto de la centralización. Discurrirá superficialmente por el interior del armario bajo tubo aislante semirrígido de PVC del tipo no propagador de llama de diámetro 40 mm. Su composición será: HO 7 v-r 4 x (1x16) + T mm2. b) D.I. a Cuadro de Grupo Tractor de Ascensores. C.S.G. ESC.-2 Partirá del cuadro de Servicios Generales Escalera C.S.G. ESC.- 1 donde se protegerá mediante interruptor automático magnetotérmico de 4P/25ª, hasta el cuadro de protección distribución y mando. C.S.G.ESC.2 situado junto a la última parada del ascensor, en casetón de la azotea. Discurrirá por techo de planta baja bajo tubo aislante rígido de PVC del tipo no propagador de la llama de 32mm de diámetro. Su composición será: H07V-R 2 (1x6) + T mm2. c) D.I. a Cuadros de telecomunicaciones C.S.G. ESC.-3 Partirá del cuadro de Servicios Generales de Edificio C.S.G. ESC.- 1 donde se protegerá mediante interruptor automático magnetotérmico de 2P/25A, hasta los cuadros generales de protección y mando, C.S.G. ESC.-3 situado en RITI. Discurrirá por techo de planta baja bajo tubo aislante rígido de PVC del tipo no propagador de la llama de 32 mm de diámetro hasta el RITI. Su composición será: H07V-R 2 (1x6) + T mm2. d) D.I. a Cuadro de ventilación de escalera C.S.G. ESC.-5. Partirá del cuadro de Servicios Generales de Edificio C.S.G. ESC.- 1 donde se protegerá mediante interruptor automático magnetotérmico de 4P/16A, hasta el cuadro general de protección y mando, C.S.G. ESC.-5 situado en casetón. Discurrirá bajo tubo aislante de PVC del tipo no propagador de la llama de 20mm de diámetro por la canalización de servicios comunes. Su composición será: H07V-R 4 (1x2,5) + Tmm2. Página 15 de 46
19 Salvador Ciller Fernández Derivaciones Individuales de Servicios Generales de Sótano. a) D.I. a Cuadro de Servicios Generales de Sótano C.S.G.SOT.-1 Partirá de la centralización de contadores, del equipo de medida de Servicios Generales de Sótano, donde se protegerá mediante cartuchos fusibles de tipo gl de 16A, hasta el cuadro de mando y protección C.S.G.SOT.-1 situado en el propio cuarto de la centralización. Discurrirá superficialmente por el interior del cuarto bajo tubo aislante semirrígido de PVC del tipo no propagador de llama de diámetro 32 mm. Su composición será H07V-R 4 (1x6) + T mm2. b) D.I. a Cuadro de Grupo de Presión C.S.G.SOT.-2 Partirá del cuadro de Servicios Generales de Sótano C.S.G. SOT.-1 donde se protegerá mediante interruptor automático magnetotérmico de 4P/25 A, Hasta el cuadro general de protección y mando, C.S.G.SOT-2, situado en la sala de maquinas en sótano. Discurrirá bajo tubo aislante rígido de acero tipo no propagador de la llama de 32 mm de diámetro. Su composición será: H07V-R 4 (1x6) + T mm Derivaciones Individuales a Viviendas y locales. a) D.I. a Viviendas. Se dispondrá uno para cada vivienda, disponiéndose desde la centralización de contadores hasta cada vivienda, protegidos en cabeza por fusibles tipo gl de 40 A para las viviendas de electrificación elevada en la centralización de contadores. Discurrirán por la canalización de derivaciones individuales a viviendas bajo tubo aislante rígido de PVC del tipo no propagadores de la llama de diámetro 40 mm en las viviendas de 1ª, 2ª y 3ª y de diámetro 50 en las viviendas de plantas 4ª a 7ª de electrificación elevada y darán servicio a los cuadros de distribución y protección interior de las viviendas. Las dimensiones internas de la sección horizontal de la canalización serán como mínimo las indicadas en la ITC.BT-15 admitiéndose la instalación de dos capas de tubos por canalización. En cada planta se instalará una tapa de registro para los tubos de material M0 y RF30 según NBE-CPI-96, a una distancia de 20 cm del techo. Página 16 de 46
20 Salvador Ciller Fernández Desde las centralizaciones de contadores a la última planta se dejara un tubo libre de reserva para derivaciones individuales. Su composición será 2(1x16) + T mm2 para las viviendas de plantas 1ª, 2ª y 3ª con grado de electrificación elevada y de 2(1x25) + T mm2 para las viviendas de las plantas 4ª a 7ª con grado de electrificación elevada. b) D.I. a Locales. Para la posterior acometida eléctrica a locales, se preverá para cada uno de ellos, la instalación de un tubo aislante semirrígido del tipo no propagador de llama de diámetro 40 mm, que discurrirá en canalización empotrada desde la correspondiente centralización de contadores hasta los respectivos locales Descripción, longitud, sección, diámetro y trazado del tubo. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. El sistema de conducción de estos se realizara sobre los huecos de la construcción admisibles para estas canalizaciones, podrán estar dispuestos en muros, paredes, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire Canalizaciones. La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo indicado a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE y en las ITC-BT-19 e ITC- BT-20. Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. Página 17 de 46
21 Salvador Ciller Fernández Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de estos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de Página 18 de 46
22 Salvador Ciller Fernández boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una T de la que uno de los brazos no se emplea. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos eficaces: o Pantallas de protección calorífica. o Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. o Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir. o Modificación del material aislante a emplear. Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: - En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. - No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. - Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. Página 19 de 46
23 Salvador Ciller Fernández - En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. - Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. - En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: - Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. - Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. - En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. - En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm Materiales Conductores. Estarán constituidas de acuerdo con ITC BT 015, por conductores de cobre aislados, libres de alógenos, de tensión 450/750 V, según UNE y UNE Los monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, uno de neutro y uno de protección. Los trifásicos estarán formados por tres conductores de fase uno de neutro y otro de protección. Página 20 de 46
24 Salvador Ciller Fernández Conductos. Los tubos y canales protectoras deberán estar fabricados de material no propagador de la llama, de acuerdo con las normas UNE-EN y UNE-EN Los tubos protectores de las derivaciones individuales se especificarán en cada caso. En general en las derivaciones individuales que quedan en planta baja o que abastecen a viviendas o servicios en plantas altas se utilizará tubo aislante semirrígido de PVC del tipo no propagador de llama. En las derivaciones individuales que llegan a sótano para los servicios de este se utilizará tubo aislante rígido de acero de tipo no propagador de llama Línea derivada de Tierra. Son los conductores que enlazan la barra de puesta a tierra del cuarto de contadores con las cajas generales de distribución. Constituyen el conductor de protección de cada Derivación Individual Trazado. En la descripción de cada una de ellas se ha indicado el trazado específico de la misma. En este caso, las derivaciones individuales a vivienda irán por techo de sótano por la zona de paso de uso común del mismo hasta entrar en cada vivienda INSTALACIÓN INTERIOR EN VIVIENDA De acuerdo con las instrucciones ITC-BT-17, ITC-BT-25 y ITC-BT-26 y según se expone en el apartado correspondiente de esta memoria, la instalación interior monofásica de cada vivienda estará formada por un conductor de fase, uno de protección y otro de neutro, para una tensión nominal de 450/750 voltios, de poli cloruro de vinilo, en el interior de tubos aislantes flexibles dispuestos en el interior de huecos de la construcción. Todas las viviendas son de grado de electrificación Elevada Cuadro general de mando y protección. Las características del cuadro general mando y protección, se ajustarán a las normas UNE y UNE-EN , con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE e IK07 según UNE-EN Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. La Caja para el Interruptor de Control de Potencia y los Dispositivos Generales de Mando y Protección de la distribución interior de las viviendas, se instalará a la entrada de la derivación Página 21 de 46
25 Salvador Ciller Fernández individual de cada vivienda, en su interior, en un lugar fácilmente accesible, inmediatamente a la entrada y a una altura comprendida entre 1,4 y 2 m en nuestro caso estará situada aproximadamente a una altura con respecto al suelo de 1,8 m. Junto a el o debidamente compartimentado se colocará una caja y tapa de material aislante y auto extinguible que se ajustará a lo indicado en la RU 1407C y 1408B para el interruptor de control de potencia de corte omnipolar de 2 P /40 A, para viviendas de electrificación elevada. En el cuadro de dispositivos generales de mando y protección, se instalará un interruptor automático magnetotérmico general contra sobre intensidades de 2P/ 40 A en viviendas con grado de electrificación elevada y un interruptor automático diferencial contra corriente de defecto de 2P /40 A/ 30 ma por cada cinco circuitos. A la salida de este interruptor se instalarán los pequeños interruptores automáticos bipolares, no regulables y de intensidad nominal no superior a la del circuito a proteger, siendo su número de siete en viviendas con grado de electrificación elevada y con un solo baño. Sus intensidades de desconexión serán las siguientes: C-1 Circuito destinado a puntos fijos de luz: 2P 10A C-2 Circuito destinado a tomas de corriente de uso general frigorífico: 2P 16A C-3 Circuito destinado a cocina y horno: 2P 25A C-4 Circuito destinado a lavadora, lavavajillas, calentador: 2P 20A C-5 Circuito destinado a tomas de corriente en baño y cocina: 2P 16ªA C-6 Circuito destinado a máquina de climatización: 2P 25A C-7 Circuito destinado a secadora: 2P 20A Circuitos de la vivienda Numero de circuitos, destino y puntos de utilización de cada circuito La instalación interior en viviendas se distribuye en siete circuitos totalmente independientes, en viviendas con grado de electrificación elevada. C-1 Circuito destinado a puntos fijos de luz. C-2 Circuito destinado a tomas de corriente de uso general frigorífico. C-3 Circuito destinado a cocina y horno. C-4 Circuito destinado a lavadora, lavavajillas, calentador. C-5 Circuito destinado a tomas de corriente en baño y cocina. C-6 Circuito destinado a máquina de climatización. C-7 Circuito destinado a secadora. Página 22 de 46
26 Salvador Ciller Fernández Todos ellos con los siguientes puntos de utilización como mínimo, estándose a lo señalado en planos de planta: Cuarto de Estar. Un punto de luz con su interruptor por cada 10 m2 ó fracción. Una toma de corriente de 16 A, provista de contacto de puesta a tierra, por cada 6 m2 ó fracción con un mínimo de 3. Dormitorios. Un punto de luz con su interruptor por cada 10 m2 ó fracción. Una toma de corriente a 16 A, provista de contacto de puesta a tierra, por cada 6 m2 ó fracción con un mínimo de 3. Se preverá la instalación de una toma para el receptor de la TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a efector de número de puntos de utilización. Cocina. Un punto de luz fijo, dos si es mayor de 10 m2, cada uno con su interruptor. Dos tomas de corriente a 16 A, provistas de contacto de puesta a tierra destinadas a frigorífico y extractor, 3 tomas de corriente de 16 A, provistas de contacto de puesta a tierra sobre el plano de trabajo previsto para la encimera y separados a 0,50 m de fregadero y de encimera de cocción o cocina. 3 tomas de corriente a 16 A, con contacto a puesta a tierra para lavadora, lavavajillas y calentador eléctrico. Una toma de corriente de 16 A, con contacto de puesta a tierra para secadora. Una toma de corriente de 25 A, con contacto de puesta a tierra para cocina y horno. Baños y aseos. Un punto de luz. Dos tomas de corriente de 16 A, con contacto de puesta a tierra. Vestíbulo. Un puesto de luz con su interruptor cada 10 m2 ó fracción. Para el circuito de climatización solo se proyecta un punto de toma en falso techo de baño donde se prevé instalar la posible maquina de climatización de bomba de calor. Página 23 de 46
27 Salvador Ciller Fernández Descripción: Longitud, sección, diámetro de tubo. Todos los circuitos dispondrán de conductor de protección de idénticas características que el de fase activa y el neutro. Las especificaciones de estos circuitos con las que se reflejan en Anexo de Cálculos Justificativos y plano de Esquema Unifilar de la instalación interior de Viviendas que se acompaña. Los registros y cajas se dispondrán en número y situación según necesidades de forma que permitan una fácil introducción y retirada de los conductores del interior de los tubos. Las conexiones se realizarán siempre dentro de estas cajas nunca en el interior de los tubos. Los tubos por los que discurrirán los conductores serán aislantes flexibles normales, si en algún caso discurrieran por los suelos, dichos tubos irán protegidos por una capa de portero de 1 cm de espesor. Las dimensiones mínimas de los tubos dependerán del número de conductores a alojar así como de la sección de estos, cumpliendo en todo caso lo especificado al respecto en la instrucción ITC.BT.025. Cada circuito discurrirá por diferentes tubos, no pudiendo por causa alguna, simultanearse entre sí por los distintos tubos. Los conductores serán de hilo de cobre, unipolares, con aislamiento de PVC nominal a 750 V, y de distintos colores de forma que permita la fácil diferenciación de las fases activas entre si, el neutro y el conductor de protección, el cual será obligatoriamente amarilloverde. La sección de los conductores será tal que no se superen la intensidad máxima admisible para ella marcada en la ITC-BT-19 y no se sobrepasará el 3% de caída de tensión contado desde el origen de la instalación interior a los puntos de uso. En todo caso las secciones mínimas serán de 1,5 mm2 bajo tubo de diámetro 16 mm en alimentación a puntos de luz; 2,5 mm2 bajo tubo de diámetro de 20 mm en alimentación a tomas de corriente dedicadas a uso general y frigorífico; 4 mm2 bajo tubo de diámetro 20mm en alimentación o tomas de corriente para lavadora, lavavajillas y calentador eléctrico; 6 mm2 bajo tubo de diámetro 25 mm en alimentación a toma de corriente para cocina y horno; 2,5 mm2 en circuito de alimentación a máquina de climatización y 4 mm2 bajo tubo de diámetro 20 mm en alimentación de tomas de corriente para secadora; en viviendas con grado de electrificación elevada. Las tomas de corriente serán de 16 A con toma de tierra lateral excepto la de la cocina que será de 25 A. Página 24 de 46
28 Salvador Ciller Fernández Los interruptores y conmutadores para alumbrado irán agrupados en una misma caja cuando coincidan varios en un mismo punto Sistema de instalación elegido. Todas las líneas irán protegidas en el interior de tubos, siendo del tipo corrugado para los que discurran por el interior de la tabiquería y del tipo corrugado reforzado para los que discurran por falsos techos y por el suelo de la viviendas, procurándose evitar en la medida que la construcción lo permita esta última operación. Serán del diámetro adecuado al número de conductores que deban de proteger y que se especificarán en las hojas de cálculo adjuntas en el anexo correspondiente. Las cajas de empalme y derivación, se emplearán para realizar en su interior la unión de los conductores que forman las distintas líneas de la instalación, así como, los cambios de dirección de las líneas y las derivaciones de las mismas. El tamaño de las cajas de empalme y derivación estará en función del número de tubos que lleguen a las mismas. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o Página 25 de 46
29 Salvador Ciller Fernández derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad Instalación en cuartos de baños. La instalación eléctrica en aseos y cuartos de baños del edificio que se proyecta, se realizara de acuerdo con lo especificado en la ITC-BT-27, respetando los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Clasificación de los volúmenes. - Volumen 0.Comprende el interior de la bañera o ducha. En una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o. b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor. - Elección e instalación de los materiales eléctricos: Grado de protección.- IPX7. Cableado.- Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. Mecanismos.- No permitidos. Otros aparatos fijos.- Aparatos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben de ser adecuados a las condiciones de este volumen. - Volumen 1. Está limitado por: a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta. - Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano Página 26 de 46

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto