Source: https://soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=29&p=363212
Timestamp: 2019-03-25 14:39:50+00:00

Document:
Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante • Foros de SóloIngeniería.NET
Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante
Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361771
por ingenieronovato - 03 Oct 2017, 09:46
Estado: No conectado (últ. visita: 22 Mar 2019, 11:51)
- 03 Oct 2017, 09:46 #361771
Buenos días a todo el mundo, soy Jose , técnico industrial. Escribo, porque estoy dandole vueltas a la normativa para legalizar una instalción frigorífica pequeña. El tema es que conforme a los artículos 2 y 21 del RSIF( Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero), para equipos con menos de 2.5 kg y partidos solo hace falta el certificado de la instalación frigorífica y la declaración de conformidad del equipo. Además, me voy a la guia de aplicación del RSIF y me indica que si que hay que legalizarla. Sin embargo, en industria (Junta de Andalucia) solo se pueden legalizar las instalaciones :
N1: que van con memoria técnica, certif. instalación firgorífica, cert. baja tensión, etc.
N2: que van con proyecto técnico, certif. instalación firgorífica, cert. baja tensión, etc.
No existe ningún apartado en industria para legalizar estas instalaciones que están por debajo de 2,5 kg de refrigerante. He mirado en otras comunidades autónomas y pasa exactamente igual ¿Alguien tiene alguna experiencia con esto?
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361773
por Icm75 - 03 Oct 2017, 10:39
Estado: No conectado (últ. visita: 11 Mar 2019, 13:01)
- 03 Oct 2017, 10:39 #361773
¿Por qué consideras que no requiere de memoria técnica?
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361775
por ingenieronovato - 03 Oct 2017, 12:46
- 03 Oct 2017, 12:46 #361775
Icm75 escribió: ¿Por qué consideras que no requiere de memoria técnica?
Buenas, no necesita memoria técnica porque al tratarse de un equipo con refrigerante de menos de 2,5 kg, tipo L1 según el artículo 2 y el artículo 21 parrafo 2 del RSIF, solo necesita de certificado de instalación frigorífica y declaración de conformidad del equipo.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361784
por pipas - 04 Oct 2017, 21:48
Estado: No conectado (últ. visita: 16 Mar 2019, 21:20)
- 04 Oct 2017, 21:48 #361784
Un equipo está considerado instalación? Puede ser por eso que no requiera legalización y por ende mtd?
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361803
por jporpm - 06 Oct 2017, 17:54
Registrado: 07 Mar 2009, 16:43
Estado: No conectado (últ. visita: 10 Ene 2019, 19:24)
- 06 Oct 2017, 17:54 #361803
Creó que te estas equivocando en la interpretación.
Lo que dice el artículo 21 es que las instalaciones de nivel 1 necesita memoria para la legalización, que sería tu caso, y los demas puntos que piden para la legalización. Pero y aquí es donde viene el matiz al ser inferiores a los 2.5 kg los dos requisitos mínimos son los que ten ponen en el punto a y b. Pero necesitan memoria.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361819
por Icm75 - 09 Oct 2017, 09:07
- 09 Oct 2017, 09:07 #361819
jporpm escribió: Creó que te estas equivocando en la interpretación.
Eso es lo que también pienso yo, pero luego, viendo la guía técnica, dice que no.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361837
por jporpm - 10 Oct 2017, 17:02
- 10 Oct 2017, 17:02 #361837
la guía lo que aclara es que si se trata de instalar sólo el equipo, no haria falta nada ( por ejemplo un arcón congelador) llegas lo conectas al enchufe y a correr. Entonces con tener la documentación que te dice te sobra. Pero en el momento que ya tengas, por ejemplo, un cuadro secundario para por ejemplo hacer regulaciones varias o tengas un conductos para enfriar, ya tienes que hacer la memoria.
En el caso que nos ocupa, si ya tiene a parte del equipo otras cosas para ser una instalación, ya tiene que presentar la memoria por ser considerada instalación nivel 1
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361838
por Icm75 - 11 Oct 2017, 09:12
- 11 Oct 2017, 09:12 #361838
jporpm escribió: la guía lo que aclara es que si se trata de instalar sólo el equipo, no haria falta nada ( por ejemplo un arcón congelador) llegas lo conectas al enchufe y a correr. Entonces con tener la documentación que te dice te sobra. Pero en el momento que ya tengas, por ejemplo, un cuadro secundario para por ejemplo hacer regulaciones varias o tengas un conductos para enfriar, ya tienes que hacer la memoria.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Inst ... il2013.pdf
Guía relativa a: Artículo 21, párrafo segundo
a) Qué requisitos sobre documentación se exigen a los equipos no compactos con cargas de gas inferiores a :
 2,5 kg de refrigerante del grupo L1
c) ¿Qué condiciones mínimas deben de satisfacer estos equipos para su legalización?
a) A estos equipos se les aplica exclusivamente los apartados a) y b) del párrafo segundo, del artículo 21.
c) Las condiciones mínimas a satisfacer para legalizar estos equipos se detallan en los puntos a) y b) del párrafo segundo del Artículo 21.
Es obvio que hay que hacer un certificado de instalación (como en todas las demás instalaciones frigoríficas) y que por tanto habrá que añadir al mismo las declaraciones de conformidad correspondientes a los equipos a presión.
Para estas instalaciones no es necesario disponer de un Libro de Registro.
Solo se requerirá como ha quedado dicho el certificado de instalación.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361861
por jporpm - 13 Oct 2017, 17:22
- 13 Oct 2017, 17:22 #361861
Que no hace falta nada más que lo que has dicho, pero para legalizarlo ante industria hay que hacer una memoria, adjunto las dos cosas que piden.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #361882
por ingenieronovato - 16 Oct 2017, 09:38
- 16 Oct 2017, 09:38 #361882
Buenas días a todos, la verdad que tanto el Real Decreto como la guía de aplicación son un poco ambigüos en este sentido. Comentaros que fuí a hablar con un técnico de industria por este tema, bueno antes de nada que en mi caso es para la Junta de Andalucia y se tramita todo electrónicamente a través de una oficina virtual (llamado PUES). "PUES" cuando vas a tramitar la puesta en funcionamiento te pide: el certificado del instalador, la memoria técnica y la declaración de conformidad del equipo. Sin esos tres documentos no puedes tramitar la puesta en funcionamiento.
El técnico me dijo que no es la primera vez que los sistemas no se corresponden con la normativa, debido a la rigidez informártica, es decir que no pueden actualizar los sistemas con tanta celeridad como les gustaría. Entonces, en este caso me dijo que en el apartado de memoria técnica adjuntara un pdf informando de que conforme a normativa, según el artículo.......... no hacía falta memoría técnica. Pero lo mejor, es que como se trata de casos muy específicos, me indico que él tampoco sabría decirme si la memoria era necesaria si o no 100%, aunque conforme a lo que se veía al artículo 21 y guia de aplicación, el creía que no.
En fin, dejo el hilo abierto por si hay algún compañero que haya realizado estos trámites e industria le haya requerido información. Yo sigo creyendo que no hace falta memoria técnica, pero claro es mi humilde opinión.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #362064
por ingenieronovato - 14 Nov 2017, 13:31
- 14 Nov 2017, 13:31 #362064
ingenieronovato escribió: Buenas días a todos, la verdad que tanto el Real Decreto como la guía de aplicación son un poco ambigüos en este sentido. Comentaros que fuí a hablar con un técnico de industria por este tema, bueno antes de nada que en mi caso es para la Junta de Andalucia y se tramita todo electrónicamente a través de una oficina virtual (llamado PUES). "PUES" cuando vas a tramitar la puesta en funcionamiento te pide: el certificado del instalador, la memoria técnica y la declaración de conformidad del equipo. Sin esos tres documentos no puedes tramitar la puesta en funcionamiento.
Bueno vuelvo a autocontestarme por si ha alguien le sirve en el futuro. He hablado con otro técnico de insutria y me dijo que si o si hay que legalizar al tratarse de instalaciones frigoríficas.
Además, econtré una guía de consultas sobre instalaciones frigoríficas de la junta de Castilla la Mancha, que también indica que hay que proceder al registro de la instalación.
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #362086
por pipas - 16 Nov 2017, 12:58
- 16 Nov 2017, 12:58 #362086
Muchas gracias por compartir lo que vas aclarando.
Podrias indicar donde descargar la guía que mencionas?
Re: Legalización de una inst. frigorífica con menos de 2,5 kg de refrigerante #363212
por ingenieronovato - 05 May 2018, 10:15 05 May 2018, 10:15
- 05 May 2018, 10:15 #363212
pipas escribió: Muchas gracias por compartir lo que vas aclarando.
Hola, siento mucho responder tan tarde, creía que había dejado el post cerrado. La guia la puedes encontrar en el ministerio de industria, en el siguiente link, en la parte de información adicional:
http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... x?id_am=36
Time : 0.123s | 75 Queries | GZIP : On

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 21
 Artículo 21
 artículo 21
 Artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto