Source: https://www.scribd.com/document/311508664/Res-SE-709-2004-1-SERGAS
Timestamp: 2019-01-20 09:56:18+00:00

Document:
Uploaded by iolivero79641
resolución depósitos de garrafas
B.O. N° 30.
438 del 08/07/2004
Establécese que todas aquellas personas que posean depósitos de almacenamiento de
microgarrafas, garrafas y cilindros para contener gas licuado de petróleo, con una capacidad de
almacenaje superior a mil kilogramos, deberán presentarse en la Subsecretaría de Combustibles
en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 136/2003, por la cual se creó el “Registro
Nacional de la Industria de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.
VISTO el Expediente Nº S01:0249700/2003 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la “NORMA PARA LA INSTALACION,
FUNCIONAMIENTO E INSPECCION DE DEPOSITOS DE MICROGARRAFAS, GARRAFAS Y
CILINDROS DE GAS LICUADO” de la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO y la
Resolución Nº 404 de fecha 21 de diciembre de 1994 de la SECRETARIA DE ENERGIA, entonces
dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
Que resulta necesario establecer nuevas disposiciones en materia de seguridad para los depósitos de
microgarrafas, garrafas y cilindros para contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), con el fin de
mejorar las condiciones de operación de los mismos.
Que la mayoría de los depósitos de microgarrafas, garrafas y cilindros, para contener GAS LICUADO DE
PETROLEO (GLP), que se encuentran funcionando han continuado en general para su instalación, con la
normativa emitida por la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que a la fecha existe una importante cantidad de depósitos de microgarrafas, garrafas y cilindros para
contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) que deberán regularizar su situación frente a la
normativa vigente, para lo cual resulta necesario establecer un período de transición necesario para la
progresiva adaptación de los mismos.
Que dada la antigüedad de la norma, la misma debe reajustarse en concordancia con el entorno
medioambiental circundante, para optimizar el funcionamiento de los depósitos mencionados
precedentemente, y con las medidas de prevención respectivas que minimicen los riesgos de instalación.
Que las presentes disposiciones constituyen condiciones mínimas de seguridad, sin perjuicio de las
facultades de los municipios de dictar sus propias normativas locales en materia de seguridad, higiene,
zonificación y uso de suelos.
Que por Resolución Nº 124 de fecha 20 de julio de 2001 de la ex-SECRETARIA DE ENERGIA Y
MINERIA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, se
estableció la aplicación obligatoria para todo el país de las normas técnicas y de seguridad dictadas por
la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO, para el fraccionamiento, transporte,
almacenamiento y distribución de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP).
Que la resolución mencionada en el VISTO establece la obligatoriedad de las refinerías de petróleo,
bocas de expendio de combustibles y plantas fraccionadoras de gas licuado de petróleo, de contar con
una auditoría externa que refrendando las condiciones de seguridad de las instalaciones, otorgue las
certificaciones de funcionamiento de las instalaciones en condiciones de seguridad y con los alcances
Que se considera que, la instalación, el funcionamiento e inspección de depósitos de microgarrafas,
garrafas y cilindros para contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), que actualmente sigue
lineamientos establecidos en normas de la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO,
debe ser readecuada y ordenada con el objeto de darle idéntico tratamiento que al resto de la actividad.
Que si bien se ejecutan controles, los mismos no están sistematizados ni explícitamente indicados en la
citada resolución, lo que dificulta el seguimiento y control de la actividad.
Que el ESTADO NACIONAL no puede descuidar la función de contralor, en aras de proteger y brindar la
mayor seguridad, no sólo al consumidor de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) en envases, sino
también a las personas que desempeñan su actividad laboral dentro y fuera de las instalaciones.
Que a los efectos de ejercer un adecuado y eficiente seguimiento de las condiciones de seguridad, se
hace necesario ordenar el sistema que permita dar cumplimiento a dicha función, en el marco de
responsabilidad que las normas legales vigentes le asignan a esta SECRETARIA DE ENERGIA.
Que para ello, todas las personas que cuenten con depósitos de microgarrafas, garrafas y cilindros para
contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), deben presentarse ante la SUBSECRETARIA DE
COMBUSTIBLES en el marco de lo dispuesto en la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la
SECRETARIA DE ENERGIA entonces dependiente del ex- MINISTERIO DE ECONOMIA, por donde se
creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)” y en tal
sentido, cumplir los requerimientos técnicos y de seguridad que se norman al respecto.
Que la SECRETARIA DE ENERGIA es la Autoridad de Aplicación para ejercer el poder de policía en la
industria de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), en el marco de las funciones delegadas
oportunamente por la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo en tal
carácter, ordenar y readecuar las normas de seguridad y técnicas que deben respetar y cumplir los
depósitos de microgarrafas, garrafas y cilindros de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) para
desempeñar su actividad como operador de la industria.
Que la realización de auditorías de seguridad a través de empresas inscriptas en la SECRETARIA DE
ENERGIA para desarrollar dicha actividad, se ha mostrado como una herramienta idónea para verificar el
estado de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.
Que las instalaciones consideradas en la presente resolución por sus características deben encuadrarse
dentro de los alcances de la Resolución Nº 404 de fecha 21 de diciembre de
1994 de la SECRETARIA DE ENERGIA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y por lo tanto sujetas a los controles emanados de dicha resolución,
con una frecuencia acorde a las condiciones de seguridad de este tipo de instalaciones.
Que a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa que se instrumenta, la Autoridad de
Aplicación o en quién ésta designe delegando esta función, realizará las inspecciones que
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. se hace necesario la difusión de los alcances y significado de su contenido en materia preventiva. 3º — A los efectos de ser reconocidos como operadores de la industria de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP).Que dado el marco normativo que se ordena. mediante la obtención del correspondiente certificado. cuya instrumentación y alcance se incorporarán como Anexo a la presente resolución. Que la presente iniciativa se inscribe en el marco del “PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ESTADISTICAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO”. EL SECRETARIO DE ENERGIA RESUELVE: Artículo 1º — Todas las personas que posean depósitos para almacenar microgarrafas. 2º — Los operadores referidos en el artículo precedente. conforme las características de las disconformidades detectadas. Que en función de un eventual incumplimiento de adaptación por las disconformidades detectadas. deberán cumplimentar los requisitos dispuestos en el ANEXO I que forma parte de la presente resolución y que constituye la norma básica para el funcionamiento de los mismos. 4º — Las auditorías indicadas en el artículo precedente. por donde se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)”.000 Kg). por parte del resto de los operadores de la industria. se establecerán plazos de cumplimiento. se aplicarán penalidades que serán definidas en una etapa posterior por la SECRETARIA DE ENERGIA. Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del Artículo 97 de la Ley Nº 17. garrafas y cilindros para contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). Art. estos últimos deben contar con las auditorías de seguridad que acrediten las condiciones de funcionamiento de la instalación.319. Que asimismo. dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL. en el momento de establecer las pertinentes penalidades. Art. que lleva adelante la SECRETARIA DE ENERGIA. con una capacidad de almacenaje superior a UN MIL KILOGRAMOS (1. Que en pos de alcanzar el total cumplimiento de la normativa que se dicta. y en beneficio de facilitar su cumplimiento y contribuir a la ejecución de las adecuaciones necesarias para encuadrar a los depósitos existentes en dicho marco jurídico.MINISTERIO DE ECONOMIA. deben presentarse ante la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES en el marco de lo dispuesto en la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARIA DE ENERGIA entonces dependiente del ex. se considerarán los requerimientos sobre envases llenos existentes en el depósito y la responsabilidad que implica su tenencia.887 de fecha 9 de septiembre de 1960 y el Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. deben ser efectuadas por Empresas Auditoras de Seguridad habilitadas en los términos de la Resolución Nº 404 de fecha 21 de diciembre de 3 de 20 . el Artículo 2º del Decreto Nº 10. Art. Por ello.
8º — Para las instalaciones comprendidas en la presente resolución. y a las autoridades provinciales y municipales competentes. Art. tendrán un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses para efectivizarlo. que conforme con sus características puedan permanecer en el lugar de emplazamiento en que se encuentran. Art. tendrán un plazo para su adecuación. 9º — Las instalaciones comprendidas en la presente resolución que a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial no cumplan con los requerimientos establecidos en la misma. a los efectos de su notificación. Sin perjuicio de ello. priorizando la ejecución de acuerdo al orden de riesgo. 5º — Las Empresas Auditoras de Seguridad verificarán el cumplimiento de lo establecido en el ANEXO I. entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente. 10. FUNCIONAMIENTO E INSPECCION DE DEPOSITOS DE MICROGARRAFAS. deberán ser informadas a la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES por las Empresas Auditoras de Seguridad intervinientes o profesionales con incumbencias en la materia matriculados en el Consejo Profesional respectivo propuestos por las empresas fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). consignados en la normativa “Condiciones para la comercialización de gas licuado a granel o envasado en garrafas y cilindros”. déjese sin efecto la normativa de la ex-empresa GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO. Art. evaluación e implementación de las medidas correctivas que pudieran corresponder.1994 de la SECRETARIA DE ENERGIA. b) Para aquellos depósitos que deban trasladarse de su lugar actual de emplazamiento. 4 de 20 . 6º — Las situaciones que pudieren presentarse y no estuvieren contempladas en los contenidos técnicos y de prevención descriptas en el ANEXO I. 7º — La SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES tendrá a su cargo efectuar modificaciones a la presente normativa con el objeto de mantener actualizadas las normas técnicas y de seguridad de los depósitos de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). Art. Art. con una periodicidad de DOS (2) años. estando sujetas a la aplicación de la Resolución Nº 160 de fecha 12 de abril de 1999 de la SECRETARIA DE ENERGIA. en concordancia con los siguientes parámetros: a) Para aquellos depósitos. como así también todas aquellas notas. memorandos y cualquier otra consideración sobre la normativa que se instrumenta. los controles a efectuar y las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento serán incorporadas como ANEXO I a la presente resolución. — Las consideraciones y requerimientos sobre envases llenos recibidos y/o almacenados en el depósito. deberán obligatoriamente ser explicitadas por quienes las sobrelleven y quedarán sujetas exclusivamente a la interpretación de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES. para permanecer en su lugar actual deben adecuar las observaciones críticas detectadas. 11. tienen un plazo de hasta DOCE (12) meses para efectivizar el cumplimiento de las observaciones realizadas. Art. instructivos. recomendaciones. entonces dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. priorizando su ejecución de acuerdo al orden de riesgo. GARRAFAS Y CILINDROS PARA GAS LICUADO”. Las Empresas Auditoras de Seguridad reportarán sus informes técnicos dentro de los CINCO (5) días hábiles de producidos a la DIRECCION NACIONAL DE REFINACION Y COMERCIALIZACION. “NORMA PARA LA INSTALACION. Art. c) Las evaluaciones efectuadas para el encuadramiento de los depósitos conforme a los ítem a) o b). de considerarlo conveniente. cada Municipio tendrá la facultad de acortar los plazos estipulados en el inciso a) y b) de dicho artículo. las que serán solidariamente responsables de su desempeño. a los operadores auditados.
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 12. 13. 14. — Daniel Cameron. — Delégase en la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES. Art. publíquese. el ejercicio de las facultades de Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en la presente resolución. — La presente norma tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.Art. 5 de 20 . — Comuníquese. Art.
1 Aprobación e inspecciones: La Empresa Auditora de Seguridad verificará que todo lo requerido esté incorporado al legajo y que el proyecto cumpla con los requerimientos técnicos y de seguridad que indican las normativas correspondientes.) III) Características técnicas de la instalación edilicia (detallando tipo de tinglado.) c) Plano de obra definitivo: La persona propietaria presentará el plano definitivo conforme a obra. protecciones contra impactos. interruptores. deberán cumplir los requerimientos técnicos y de seguridad establecidos en la presente resolución. plataforma. contratando un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de los riesgos de la actividad. Será responsabilidad de cada persona propietaria mantener las pólizas en vigencia y permanentemente actualizadas. etc. arrestallamas. ventilaciones.00 Kg). Las personas interesadas en realizar o continuar con sus actividades de depósito para almacenamiento y/o comercialización de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) envasado y que posean establecimientos (depósitos) con una capacidad de almacenamiento de envases llenos y/o vacíos.000. detectores y alarmas. carteles. tipo de artefactos.CONDICIONES GENERALES. obras civiles. Los mismos serán exhibidos por la persona propietaria a requerimiento de la SECRETARIA DE ENERGIA o de quien ésta autorice. El reconocimiento de los depósitos con una capacidad de almacenaje respectivos. etc. Dejase establecido que no podrá desarrollarse otra actividad distinta a la especificada en la presente norma en el mismo predio. desagües. d) Nómina del personal responsable para recibir al inspector actuante y horario de actividad del depósito. que deberán cumplimentar las personas que posean o instalen depósitos en todo el ámbito del Territorio Nacional. puesta a tierra. FUNCIONAMIENTO E INSPECCION DE DEPOSITOS DE MICROGARRAFAS. instalaciones sanitarias. controles.) IV) Características técnicas de los elementos de seguridad (detallando matafuegos. administrativa y penal emergente de las tareas que lleva a cabo. La presente norma tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de seguridad para el almacenamiento y/o comercialización de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) envasado en microgarrafas. comercial. 1. e) Cobertura de riesgo: Todo depósito deberá asumir la responsabilidad civil. 6 de 20 . refrendado por su titular y director técnico de la obra. controles. 1. GARRAFAS Y CILINDROS PARA CONTENER GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 Kg) DE CAPACIDAD. materiales empleados en su construcción. etc. garrafas y cilindros de hasta CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 Kg) de capacidad. II) Características técnicas de la instalación eléctrica (detallando iluminación. red de incendio.ANEXO I NORMA PARA LA INSTALACION. superior a UN MIL KILOGRAMOS (1.
2. será de DOS (2) años. la persona propietaria.2 Una vez cumplimentados todos los requisitos establecidos en la presente resolución.5 Renovación de certificación: Previo al vencimiento del período de validez del certificado de aptitud técnica y de seguridad. reservándose la DIRECCION NACIONAL DE REFINACION Y COMERCIALIZACION de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES dependiente de la SECRETARIA DE ENERGIA realizar los controles que estime necesarios. garrafas y cilindros de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) se cumplirá con las exigencias establecidas en la Resolución Nº 404 de fecha 21 de diciembre de 1994 de la SECRETARIA DE ENERGIA y lo establecido en la presente norma.2. inspeccionará las correcciones observadas oportunamente.2. Certificado de aptitud técnica y de seguridad: Para la confección del certificado de aptitud técnica y de seguridad bianual de depósitos de microgarrafas. el original se entregará a la persona propietaria. con copias certificadas a la DIRECCION NACIONAL DE REFINACION Y COMERCIALIZACION. ampliaciones u otras obras que modifiquen las condiciones de seguridad o que disminuyan las distancias de seguridad en la instalación del depósito. en los plazos que se establezcan. que mantendrá su vigencia mientras se mantengan las condiciones originales del conjunto de la instalación. 1. a las autoridades provinciales y municipales competentes a los efectos de su notificación. Cumplimentado lo dispuesto. 1. 1. La persona propietaria será la responsable de efectuar. con un mínimo de TREINTA (30) días de anticipación a la fecha en que se concretará.2.1 El modelo de certificado es el que figura como Adjunto 1. para su análisis y de corresponder.3 Durante el período de validez del certificado. deberá presentar una nueva solicitud de certificación debiendo incluir el legajo de antecedentes respectivos.2. señalará a la persona propietaria cuáles son los puntos que se apartan de lo establecido. 1. Cumplimentados los requisitos solicitados. emitir una nueva certificación. previo haber remitido a éstas. la persona propietaria deberá informar a la Empresa Auditora de Seguridad cualquier modificación en la zona de almacenamiento. 1. dentro del plazo establecido. el período de validez y vigencia del certificado emitido por la Empresa Auditora de Seguridad. las adecuaciones correspondientes. evaluación e implementación.3 Incumplimiento de realización de auditorías: 7 de 20 .Si al finalizar la obra la Empresa Auditora de Seguridad juzgara que no han sido satisfechos los requisitos exigidos para el otorgamiento de la certificación definitiva. 1. la Empresa Auditora de Seguridad. y de corresponder extenderá el certificado de aptitud técnica y de seguridad por el período de validez establecido. 1. mientras otra copia quedará en su poder.4 El certificado de aptitud técnica y de seguridad debe mantener vigencia durante el período de funcionamiento del depósito.2. Si se implementan las medidas correctivas necesarias para cumplimentar los requisitos.6 Renovación de titularidad: El cambio de titular de un depósito se deberá gestionar en cumplimiento con lo normado en las condiciones generales del presente anexo. 1. la Empresa Auditora de Seguridad emitirá el certificado correspondiente. copia del protocolo de auditoría utilizado e informe técnico adicional.2.
1. y “c”. ubicación de matafuegos. 1. no incrementan la capacidad ni la categorización del mismo.6. para evitar la provisión del producto y comunicando lo actuado a las Cámaras correspondientes. como también la falta de ejecución de las reparaciones y medidas que en su caso determinen en función de la seguridad de las instalaciones afectadas. sin perjuicio de las penalidades que dicho incumplimiento pudiere generar. sistema contra incendio y todo otro dispositivo y sistema de seguridad que se implemente.1. rubricado por la Empresa Auditora de Seguridad. cartelera de prevención. “bII”. 1.1. 8 de 20 .5 Mantenimiento: La persona operadora.2 Plano general con indicación de las distancias de seguridad.1 Los depósitos se categorizarán según la capacidad de almacenamiento que contienen la totalidad de los envases (llenos y/o vacíos) de la siguiente forma: 1. informando asimismo de la situación a las Empresas Fraccionadoras y al resto de la cadena de comercialización.1.2 Categoría II: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada. para ser exhibido ante el requerimiento de las inspecciones que lo exijan.6.4.4 Legajo Técnico: El Legajo Técnico del depósito debe confeccionarse y mantenerse actualizado.6. 1. será responsable del mantenimiento de las instalaciones del depósito.6. 1. 1.3 Lo indicado en los incisos “a”.1.6.4 Categoría IV: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada.6 Categoría VI: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada.4.3. está comprendido en un rango superior a TRES (3) toneladas a DIEZ (10) toneladas de producto.7 Los camiones que se encuentren dentro del depósito en operaciones de carga o descarga. “bI”. “bIII”. 1. está comprendido en un rango superior a DIEZ (10) toneladas a CINCUENTA (50) toneladas de producto. señalización de ingresos y egresos. 1.6 Categorización de depósitos: 1. 1. supera las QUINIENTAS (500) toneladas de producto.1.6. está comprendido en un rango superior a CINCUENTA (50) toneladas a CIEN (100) toneladas de producto. durante el período de vigencia.1. están comprendido en un rango superior a UNO (1) a TRES (3) toneladas de producto. “b”. dará lugar a la extinción del reconocimiento del depósito por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA.1 Categoría I: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada. dará lugar a comunicar lo actuado a las autoridades provinciales y/o municipales que correspondan en función de la jurisdicción. 1. 1.1 Plano general del depósito con indicación de todas las instalaciones. “bIV”.4. a fin de tomar las medidas pertinentes en concordancia con los informes presentados. está comprendido en un rango superior a CIEN (100) toneladas a QUINIENTAS (500) toneladas de producto.3 Categoría III: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada.5 Categoría V: Aquéllos cuya capacidad de almacenaje declarada. 1. El mismo estará conformado como mínimo por: 1.6. 1.6.El incumplimiento de la obligación de realizar las auditorías en los tiempos y modos establecidos en las condiciones generales del presente anexo.1 El incumplimiento de lo establecido precedentemente.
con buenos caminos de accesos que no impidan o dificulten la asistencia de ayuda externa. como así tampoco la evacuación del predio en caso de emergencias.1 Distancias de seguridad a referentes externos al predio del depósito 9 de 20 . clasificados en categorías según su capacidad de almacenaje (envases llenos y vacíos). El almacenamiento de envases no podrá hacerse en locales de más de UNA (1) planta. son las que se indican en las Tablas 1 y 2. 2. expresadas en metros y comprenden almacenamientos superiores a UNA (1) tonelada hasta valores superiores a las QUINIENTAS (500) toneladas. tampoco en forma subterránea (por debajo del nivel de suelo). ni bajo o sobre otros locales o viviendas. La superficie a considerar será la realmente afectada a dicho fin. 2. conforme se consignan en las citadas tablas.1 Distancias de seguridad Las distancias de seguridad sin medidas de prevención complementarias a distintos referentes.1. A los efectos del cálculo de capacidad de almacenamiento se consideran las condiciones normadas en el punto 9 del presente anexo. conforme se indican en las Tablas 1 y 2 del presente anexo y a las distintas condiciones de seguridad que deben cumplir conforme a ello.Estas categorizaciones tendrán relación directa con las distancias de seguridad a cumplir. 2 UBICACION DEL DEPOSITO: El emplazamiento del depósito está condicionado a lo dispuesto en el inciso “a” del ítem 1 CONDICIONES GENERALES del presente anexo. según corresponda.
en ninguna circunstancia podrán ser atravesadas por conductores de Media y Alta Tensión. Las localizaciones bajo riesgo. El proyecto deberá contar con la intervención de una Empresa Auditora de Seguridad debidamente registrada ante la SECRETARIA DE ENERGIA. se considerará lo establecido en el ANEXO VII del Decreto Nº 351/79. quien solicitará conformidad ante la DIRECCION NACIONAL DE REFINACION Y COMERCIALIZACION.1. Para dicha evaluación. 10 de 20 .2 Distancias de seguridad a referentes internos del almacenamiento de envases.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.2.4 Líneas de Media y Alta Tensión Deberán mantenerse las distancias de seguridad fijadas por la Autoridad de Aplicación que corresponda.1. reglamentario de la Ley Nº 19. las distancias tabuladas podrán reducirse.1. 2. 2.3 Medidas de seguridad adicionales Cuando se introduzcan medidas de seguridad adicionales.
u otros materiales no combustibles.2 Playa de maniobras y caminos internos.2 Piso: El material de los pisos deberá ser de una composición que no genere chispas. dejando el espacio entre el piso y nivel de del suelo libre. No serán permitidos los pisos de tierra o material agresivo para el metal del recipiente. Cada lado cerrado deberá poseer en la parte superior e inferior una ventilación equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del largo del lado y una altura no inferior a CERO COMA CINCUENTA METROS (0.1 Area para almacenamiento de envases: 3. En el caso de almacenaje no palletizado a nivel de terreno. Deberá tener demarcaciones horizontales y señalización vertical que brinde al conductor la información necesaria para moverse en la zona.1 Paredes y techo: En el caso de poseer paredes y techos deberán ser de material no combustible. carpeta asfáltica u otro material de similares características. de resistencia tal que soporte el peso de los automotores cargados. estarán emplazados a nivel del suelo. El ingreso / egreso a éstos estará ubicado en posición no enfrentada al lugar de almacenamiento. las puertas de acceso abrirán hacia afuera. deberán demarcarse en todo su perímetro por medio de mojones o barandas.1.50 m). hormigón simple. La playa de maniobras tendrá una amplitud que permita posibilitar las maniobras vehiculares con el menor cambio de direcciones posibles. 3. 3. En el caso de plataformas elevadas. Los locales que se construyan dentro del área del depósito deberán ser de material incombustible. 11 de 20 .3 Locales auxiliares. 3. 3. El material utilizado será de hormigón armado. Los lados de atraque para vehículos deberán poseer paragolpes de madera dura u otro material antichispas.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CONSTRUCCIONES. los lados de atraque de los camiones deberán ser protegidos con paragolpes de madera dura u otro elemento antichispa. piedra apisonada. no permitiéndose en ningún caso circundar el perímetro de la plataforma con pared total. El espacio entre el piso de la plataforma y el nivel de suelo deberá ser perfectamente ventilado a los cuatro vientos o bien rellenado con tierra o cascotes. Se permitirá que estos locales dispongan de hasta TRES (3) lados cerrados.1. con los declives necesarios para evitar acumulación de agua de lluvia debajo de los envases. El ancho de los caminos deberá posibilitar el tránsito del vehículo sin inconveniente u obstáculo. no permitiendo desniveles por debajo del suelo (sótanos). su textura será homogénea y plana no deslizante para evitar resbalones.
1. Las instalaciones y equipos eléctricos de los depósitos. reglamentario de la Ley Nº 19. Los equipos y/o artefactos que sean utilizados en zonas clasificadas peligrosas. el predio deberá cercarse (salvo las aberturas exteriores de comunicación). Para la protección de las personas contra riesgos de contacto.4 CERCADO. siempre y cuando no cuenten con edificaciones linderas adyacentes. de DOS (2) metros de altura mínimo. Las características constructivas de las instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas deberán responder a lo exigido en la Normas de Seguridad de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE). al igual que los portones de acceso. Los lugares destinados al estacionamiento de vehículos cargados con envases no podrán ser cruzados por cables eléctricos aéreos sueltos. 5. deberán responder a las especificaciones de normas nacionales o internacionales. Las instalaciones eléctricas comprendidas dentro del área delimitadas por las distancias de seguridad. 4. en cuyo caso seguirá los lineamientos según 4. con un muro de TRES METROS (3.1 Requisitos generales. 4. deberán cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o bienes. Los materiales que se utilicen en las instalaciones eléctricas. 4.08 m) de espesor en hormigón. cumplirán con las exigencias de las normas técnicas correspondientes.00 m) de altura mínimo y CERO COMA TREINTA METROS (0. 5 INSTALACIONES ELECTRICAS. deberán cumplir las condiciones “a prueba de explosión” (APE) conforme a lo establecido en la Norma ex-GAS DEL ESTADO GE Nº 1-112 “Norma para el Proyecto. 12 de 20 .1 El perimetral del depósito en zonas suburbanas podrá ser cercado con alambre tejido tipo industrial. las instalaciones eléctricas deben contar con interruptores y cortacircuitos que saquen de servicio la instalación ante la producción de anomalías. los cercos de los depósitos se ajustaran a la condición S2 del Anexo VII – Decreto Nº 351/79 es decir cualquiera sea la ubicación del edificio.2 del presente anexo.587.2 Los depósitos existentes ubicados en zonas urbanas o densamente pobladas.1. Construcción y Operación de plantas de Almacenamiento de GLP”.1.2 Iluminación.1 Cerramientos.30 m) de espesor en albañilería de ladrillos macizos o CERO COMA CERO OCHO METROS (0. 5. en concordancia con el ANEXO VI del Decreto Nº 351/79. Los conductores eléctricos deberán estar contenidos en bandejas porta cables o en cañerías con las sujeciones acordes a las dimensiones y recorrido del mismo.
05 m) como mínimo sobre el nivel del piso y poseerá tapa de protección. tableros de comando poseerán puestas a tierra. no deberá ser mayor a CINCO (5) Ohms. como mínimo se instalarán DOS (2) puesta a tierra. La sección de los cables de puesta a tierra será acorde a la potencia de los equipos. tinglados. NEC. mediante cables. En plataformas con estructura metálica donde se depositen envases.587. (lux) Inmediaciones de almacenamiento 50 lux Perímetro de Depósito 15 lux Playa de maniobras control 200 lux Zona de circulación 50 lux Zona operativa 200 lux Los valores indicados serán medidos a nivel del plano de trabajo. como asimismo las estructuras metálicas que puedan entrar en contacto con conductores eléctricos. en forma independiente de la puesta a tierra de las instalaciones eléctricas. La parte superior de la boca de inspección quedará elevada CERO COMA CERO CINCO METROS (0. 13 de 20 .00 m2) de superficie cubierta o fracción. Todas las estructuras metálicas (plataformas. mástiles. se instalará una puesta a tierra cada DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (200. La resistencia entre jabalina y tierra de todo lo consignado precedentemente que correspondan al área de almacenamiento de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). VDE. deberán poseer puesta a tierra. IRAM u otra nacional o internacionalmente reconocida o recomendada por el fabricante para su uso. 6 PUESTA A TIERRA. transformadores. Debiendo asimismo verificarse una perfecta continuidad eléctrica en todo el conjunto (sistema de puesta a tierra) desde cualquier punto del elemento a proteger. Los valores mínimos de nivel lumínico a considerar en los lugares de operación y tránsito serán: Tipo de local / Area Valores mínimos . Todos los generadores. Los sistemas de puesta a tierra deberán ser construidos conforme a normas NFPA. tanques de agua elevados.). terminales y jabalinas. reglamentario de la Ley Nº 19. 6.La iluminación en los distintos sectores del depósito deberá cumplir con lo normado en el Capítulo 12 del Decreto Nº 351/79.1 Condiciones. motores. etc. debidamente señalizada y ubicadas de tal forma que permitan ser controladas.
Además.5) metros. La máxima distancia a recorrer hasta el extintor será de QUINCE METROS (15. la IRAM 3509 para los de anhídrido carbónico y la IRAM 3525 para los de agua bajo presión. no menos de DOS (2) veces en el año. 7. Aquellos extintores manuales y rodantes ubicados a la intemperie serán colocados dentro de casetas protectoras adecuadas u otra cobertura que no impida el pronto accionamiento de éstos. extintores portátiles (manuales y rodantes) y todos los elementos accesorios que deben utilizarse. debiendo contar como mínimo con UNA (1) unidad de Polvo Químico Seco Triclase de DIEZ KILOGRAMOS (10. Los extintores rodantes estarán ubicados sobre un piso que permita su fácil desplazamiento para el acceso a posibles focos de siniestro. Para aquéllas que se encuentren fuera de esa área y su altura sobrepase el SIETE COMA CINCO (7. deberán contar con un sistema de agua contra incendio. se adoptará igual criterio. delimitadas por las distancias de seguridad. las zonas de almacenamiento de envases contarán con un sistema de rociado calculado de forma tal que brinde una total cobertura de refrigeración en toda la superficie cubierta cuyo rendimiento de caudal de agua no será inferior a DOS (2) litros por minuto por metro cuadrado de superficie de almacenamiento cubierto. 7 PROTECCION CONTRA INCENDIO.Todas las columnas de iluminación comprendidas dentro del área. deberán estar en perfectas condiciones de uso y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades calculadas y cumplir con las especificaciones de las Normas IRAM de aplicación. Todo depósito deberá disponer de extintores manuales conforme a la carga de fuego existente. siendo de aplicación las Normas IRAM 3523 y 3550 para los de polvo químico seco.00) metros.00 Kg). 14 de 20 . Los dispositivos y sistemas contra incendio. El área de seguridad está relacionada con las distancias mínimas requeridas en Tablas 1 y 2. Deberá llevarse un registro con controles anuales de las puestas a tierra.00 Kg) por cada CIEN METROS CUADRADOS (100. como mínimo existirán DOS (2) unidades.00 m2) de superficie del depósito. 7. a partir de VEINTE TONELADAS (20. estará impreso y colocado a la vista. El mantenimiento. control y ensayo periódico de los extintores se deberá realizar de acuerdo a la Norma IRAM 3517-2.2 Rol de incendio: La persona propietaria confeccionará un rol de incendio. En caso de que el depósito posea red contra incendio. Los depósitos con capacidad de almacenaje igual o superior a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) toneladas. deberán tener su puesta a tierra. Se procederá periódicamente a efectuar simulacros de incendio y primeros auxilios de acuerdo al rol existente. debiendo documentarse la actividad. El personal del depósito deberá saber como actuar ante emergencias.1 Requisitos.00 TN) de producto se dispondrá como mínimo de UN (1) extintor rodante (carro) de Polvo Químico Seco (PQS) Triclase de SETENTA KILOGRAMOS (70.
Las partes de máquinas y demás elementos de la instalación industrial. Deberá estar además. como asimismo las delimitaciones y prohibiciones de paso. SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD 8.) 8 CARTELES. Los colores de seguridad a utilizar para la identificación en carteles. y la normativa de colores de seguridad para la identificación de cañerías y la demarcación de lugares de trabajo establecidas en la reglamentación ex Gas del Estado GE Nº 1 – 123 “Norma de Colores de Seguridad para Instalaciones y Lugares de Trabajo”. cuyos colores no hayan sido establecidos expresamente. sobre fondo amarillo.).005 parte I y II. Defensa Civil. cañerías y objetos serán los establecidos por las Normas IRAM 10. La empresa deberá disponer de un sistema de comunicación que le permita en casos de emergencias efectuar llamadas para ayuda externa.00 m) de distancia.507.005. 2. protegido de las acciones climáticas. El tamaño y características de la señalización cumplirá con lo dispuesto en la Norma IRAM 10. disponiendo en lugar visible una cartilla con los teléfonos de auxilio (Bomberos. etc. Hospital. Las letras de los carteles. En el caso de existir calles internas deberán estar demarcadas al igual que las sendas peatonales o pasillos de paso. se colocará los carteles “VELOCIDAD MAXIMA 5 Km/h”.En el depósito deberá existir por lo menos UN (1) botiquín de primeros auxilios. Hospitales. etc. podrán pintarse de cualquier color que sea suficientemente contrastante con los de seguridad y no dé lugar a confusiones.1 Condiciones generales. sectores de trabajo. localizado en un lugar de fácil acceso dentro del predio. “PELIGRO INFLAMABLE”. deberán tener una altura tal que permita su visión a DIEZ METROS (10. cuyos textos indicarán “PROHIBIDO FUMAR”. Los depósitos de GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) contarán con carteles de seguridad. “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS AJENAS A LAS ACTIVIDADES DEL DEPOSITO”. 15 de 20 . “PROHIBIDO ENCENDER FUEGO”. Estarán ubicados de forma tal que permita rápida visualización y en los lugares y/o sectores que merezcan ese tipo de prevención. Policía. así como el edificio. Policía. un cartel de aviso. Las señalizaciones y demarcaciones deberán conservarse en buenas condiciones de visibilidad. En zona de circulación de vehículos además. Se arbitrarán los medios necesarios para que los cuerpos de bomberos de la zona de influencia conozcan el depósito y con qué elementos cuenta para conjurar un siniestro. con los números telefónicos de emergencia (Bomberos. “NO TRANSITAR SIN ARRESTALLAMAS COLOCADO”. en lugar visible.
que permitirán circundar el borde de todos los lotes. Por cada TRESCIENTAS TONELADAS (300. para ello deberán poseer el casquete protector debidamente roscado en la brida del cilindro en aquéllos que no posean aro protector.00 tn.3 del presente anexo. tangentes con sus contiguos y se dispondrán en UN (1) solo nivel. estibados de acuerdo a lo normado en el párrafo precedente. Se podrán acopiar superpuestas. dejando pasillos de circulación de no menos de CERO COMA SESENTA METROS (0.00 m).2 y 9. 16 de 20 . Los almacenamientos de cilindros de CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad se harán en lotes de no más de CINCUENTA Y CUATRO (54) unidades y en los de TREINTA KILOGRAMOS (30 kg) de capacidad. los envases quedarán protegidos de los rayos del sol y el almacenamiento debe cumplir los mismos requerimientos establecidos precedentemente. No se permitirá su almacenamiento sobre pisos de tierra o de material agresivo para el metal del recipiente. 9. Las garrafas se almacenarán sólo en las zonas destinadas para este fin.1. en ambos casos los lotes no deben superar los CIENTO OCHENTA (180) envases. Los cilindros se acopiarán sólo en las zonas destinadas para este fin. dejando para ambos casos pasillos de circulación de no menos de CERO COMA SESENTA METROS (0. 9.60 m). para garrafas de DIEZ KILOGRAMOS (10 kg) de capacidad.) de producto envasado en cilindros. Asimismo en cada lote. para facilitar el movimiento operativo normal y no entorpecer el acceso a los matafuegos. En el almacenamiento se prestará especial atención a la protección de las válvulas de los cilindros.9 ALMACENAMIENTO DE ENVASES Los envases dentro del depósito deberán ser almacenados de acuerdo a lo normado en 9. la longitud del lado mayor será inferior a CINCO METROS (5. las unidades del lote no deben superar OCHENTA Y UNO (81). Las garrafas se depositarán únicamente en posición vertical apoyados en su aro base tangentes con sus contiguos. en lotes de hasta DOS (2) camadas de altura para garrafas de QUINCE KILOGRAMOS (15 kg) de capacidad y en lotes de hasta TRES (3) envases de altura. entre lotes. 9. para facilitar el movimiento operativo normal y no entorpecer el acceso a los matafuegos. Los cilindros se depositarán únicamente en posición vertical apoyados en su aro base. la longitud del lado mayor será inferior a CINCO METROS (5.2 Almacenamiento de garrafas. Asimismo en cada lote.1 Almacenamiento de cilindros. No se permitirá su almacenamiento sobre pisos de tierra o de material agresivo para el metal del recipiente. que permitan para almacenamientos situados al nivel del piso el tránsito de vehículos de actuación para casos de emergencia y para aquellos almacenamientos con palletizados que estén al nivel del piso o plataforma. para permitir la movilidad de vehículos para actuación en emergencia y/o el movimiento de envases. permitiendo circundar el borde de todos los lotes. contra golpes u otros deterioros que puedan afectar su buen funcionamiento.00 m).60 m) entre lotes. Para el caso de almacenamientos al aire libre. Cada DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (250 m2) de superficie de estiba se deberá prever corredores centrales en sentido longitudinal y trasversal con acceso a los caminos internos. los corredores deben permitir la circulación de autoelevadores que faciliten el movimiento de envases. deberá contar con calles perimetrales o pasillos en todo el contorno según corresponda.
sus dimensiones y el alcance máximo del mecanismo de izaje del autoelevador (alzada). debiendo colocarse en los extremos donde no maniobre el autoelevador. 17 de 20 . Para el caso de almacenamiento a nivel de terreno. depositándose únicamente en posición vertical sobre sus bases. estibadas de acuerdo a lo normado en el párrafo precedente. La altura de apilamiento no deberá superar UNO CON CINCUENTA METROS (1.) de producto envasado en garrafas. Cada uno de los lotes de almacenamiento ocupará una superficie que no superará los SEIS METROS CUADRADOS (6. Para su almacenaje se utilizarán contenedores (tarimas. que serán los condicionantes de la altura de la pila. mojones o barandas que protejan los pallets contra impactos de los vehículos que operan en la carga/descarga.00 Kg) de capacidad NO ESTA PERMITIDO: a) Efectuar fuegos o trabajos que involucren riesgo de incendio sin contar con un permiso de trabajo en caliente y sin la supervisión de personal competente o sin haber adoptado las prevenciones necesarias dentro de la zona de almacenamiento o periféricos dentro del predio.00 tn. No se permitirá su almacenamiento sobre pisos de tierra o de material agresivo para el metal del recipiente.60 m) de ancho. adecuados al tamaño del recipiente y de fácil manipuleo. El estibado se realizará de forma tal que no haya contacto entre la válvula del recipiente inferior con el fondo o aro base del superior. 10 PROHIBICIONES GENERALES.4.4 Almacenamiento palletizado Para el caso de almacenamiento palletizado. de forma tal que eviten el contacto del fondo del recipiente con la válvula del inmediato inferior o efectos de aplastamiento. pallets o repisas adicionales) de material que no genere chispas. deberá tenerse en cuenta la resistencia de la estructura soporte de cada pallet. En el almacenamiento se prestará especial atención a la protección de las válvulas de las garrafas. deberá demarcarse en todo su perímetro la zona de estibaje. para el apilado de envases se tendrá en cuenta lo consignado en el punto 9.50 m). Las microgarrafas se almacenarán sólo en las zonas destinadas para este fin. deberá contar con calles perimetrales o pasillos en todo el contorno según corresponda.3 Almacenamiento de microgarrafas.Por cada TRESCIENTAS TONELADAS (300. estantes (“rack”). En caso de palletizado. 9. No se almacenarán superpuestas microgarrafas sobre garrafas y/o cilindros. debiendo constituir una configuración de equilibrio estable.00 m2) y estarán separados entre sí por espacios para circulación de CERO COMA SESENTA METROS (0. llenos y/o vacíos de hasta CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45. contra golpes u otros deterioros que puedan afectar su buen funcionamiento debiéndose controlar el buen estado del aro protector. Las pilas deberán tener una separación suficiente que permita operar sin dificultad al móvil que se utilice y poseer pasillos de circulación que permita el desplazamiento y la maniobrabilidad sin generar riesgos para la seguridad. En los depósitos destinados al almacenamiento de envases para contener GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP). para permitir la movilidad de vehículos para actuación en emergencia y/o el movimiento de envases. 9.
VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE ENVASES Los vehículos utilizados para el transporte de gas licuado envasado en recipientes de hasta CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 Kg) de capacidad. Esta operación. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Además de las exigencias de la presente resolución. Para el ingreso dentro de la zona de seguridad del depósito. provincial o municipal que por su jurisdicción sea de aplicación. ruidos. según “plano tipo” (Croquis 1 del presente anexo). e) Fumar dentro del área de los depósitos o en la zona de almacenaje. contaminación. f) Acceder con automotores a la zona de seguridad. en lo que sea de aplicación. los vehículos deberán tener colocado el correspondiente arrestallamas cuyas características se especifican en el Croquis 1 del presente anexo. elementos y/o productos combustibles e inflamables fuera de norma. k) Utilizar vehículos y/o acoplados como almacenamiento permanente. sin que posean su correspondiente arrestallamas. instalaciones sanitarias.b) Tener anafes. En los depósitos NO SE PODRA REALIZAR el fraccionamiento o transferencia de producto (gas licuado de petróleo) entre envases de cualquier tipo. debiendo estar éste último. etc. deben cumplimentar lo normado en las reglamentaciones nacionales. g) Almacenar dentro del área de seguridad del depósito. 11. que impidan usarse como salidas de emergencia. sustancias. servicios de higiene y seguridad. d) Efectuar reparaciones de automotores dentro de la zona de seguridad. provinciales y/o municipales que rijan en la materia. h) Depositar envases sobre tierra o material agresivo para el metal del recipiente. se deberá dar cumplimiento a la Ley Nº 19. estufas. primeros auxilios. sólo se podrá efectuar en las plantas de fraccionamiento habilitadas por la SECRETARIA DE ENERGIA. i) Obstaculizar los caminos internos de manera tal. protección ambiental. c) Usar linternas comunes en zonas de seguridad. 18 de 20 . otro tipo de materiales. sin roturas en toda su longitud. colocado en el caño de escape. faroles y otro artefacto a llama abierta dentro de la zona de seguridad. protección personal. 12. calentadores.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y modificatorios como así otra legislación nacional. j) Almacenar envases llenos y/o vacíos en posición horizontal. así como también impedir el paso de los elementos móviles de seguridad.
policía.13. 14.) Croquis 1 Plano tipo: arrestallamas para caño de escapes de automotores 19 de 20 . evitando fundamentalmente que los mismos sean arrojados libremente contra el suelo. El vigilador deberá estar capacitado para atender una emergencia y disponer de los números telefónicos de las entidades de atención primaria (bomberos. CARGA Y DESCARGA DE ENVASES La operación de carga y descarga de envases debe efectuarse adoptándose las prevenciones y medidas de seguridad necesarias para que no se produzcan accidentes. etc. VIGILANCIA Cada depósito establecerá los sistemas de control necesarios para preservar la seguridad de la locación.
20 de 20 .
Documents Similar To Res_SE_709_2004[1]_SERGAS
Empresa Fire Off
Plan Libro 2
More From iolivero79641
TRATAMIENTO%20TERMICO.pdf
Máximo Tamaño de Filete AWS D1.1.pdf
Perfiles y Tamaños de Soldadura AWS D1.1.pdf
Tamaño Mínimo de Filete AWS D1.1.pdf
El proyectista de estructuras metalicas - R. Nonnast - Volumen 2.pdf
Paint Application Standard No. 2 (1).pdf
El proyectista de estructuras metalicas - R. Nonnast - Volumen 1.pdf
Manual AGFA.pdf
4-Radiografia_industrial.pdf
Curva de Torque de Accionamiento - Valvulas Esfericas
Catalogo Gral Valbol 2013
Juntas Español

References: resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 9
 Artículo 1
 resolución 
 Artículo 97
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 Resolución