Source: https://it.scribd.com/document/183489267/datasheet-VK-302-pdf
Timestamp: 2019-12-12 05:46:19+00:00

Document:
Datasheet Viking 302
SalvaSalva datasheet VK-302.pdf per dopo
Barbieri Sas Catalogo Cuscinetti
Gli erogatori sprinkler Viking Micromatic and MicromaticHP sono erogatori di dimensioni contenute, termosensibili e con bulbo di vetro, disponibili in diverse finiture, temperature di intervento e diversi Fattori K per soddisfare ogni esigenza di progetto. Gli speciali rivestimenti in Poliestere e PTFE (politetrafluoroetilene) e ENT (nichelatura chimica) trovano impiego anche laddove esigenze decorative richiedano lutilizzo del colore. Inoltre, questi rivestimenti sono stati studiati per installazioni in ambienti corrosivi e sono listate cULus come anticorrosive come indicato nella tabella delle Approvazioni. FM Global ha approvazioni anticorrosione per i rivestimenti ENT. (Nota: FM Global non ha approvazioni anticorrosione per i rivestimenti in poliestere, PTFE).
SPRINKLER PENDENT A RISPOSTA RAPIDA MICROFAST E MICROFASTHP
2. LISTAGGI E APPROVAZIONI
Listati cULus: Categoria VNIV Approvati FM: Classe 2001, 2002, 2015, 2017 Approvati NYC: Calendario Numero 219-76-SA e MEA 89-92-E, Volume 16 Certificati ABS: Certificato 04-HS407984C-PDA Approvati VdS: Certificato G4040095, G4040097, G4060056, G4060057, G4880045, G4930038 e G4980021 Approvati LPC: Ref. No. 096e/03 e 096e/04 Certificati CE: Normativa EN 12259-1, EC-certificato di conformit 0832CPD-2001, 0832-CPD-2003, 0786-CPD-40130 e 0786-CPD-40170 Cerificati MED: Normativa EN 12259-1, EC-certificato di conformit 0832MED-1003 and 0832-MED-1008 NOTA: Altre approvazioni internazionali sono disponibili su richiesta.
Cod. 06666B
Avvertenze: Il presente documento viene fornito da Viking solo a titolo informativo. Viking non responsabile della completezza o della precisione dei dati in esso contenuti. La pagina tecnica in inglese Form No. 081296 del 28 Giugno 2013 prevale sempre. Le schede tecniche dei prodotti Viking sono disponibili sul sito internet http://www.vikinggroupinc.com Il sito internet riporta le ultime versioni delle schede tecniche.
Fare riferimento alla Tabella delle Approvazioni a pagina 41d e ai Criteri di Progetto a pagina 41e per il dimensionamento secondo gli standard cULus e FM.
3.	DATI TECNICI
Disponibile dal 1987. Pressione desercizio minima: 7 psi (0.5 bar)* Pressione desercizio massima: Gli sprinkler 12282 e 12290 sono tarati per essere utilizzati con pressioni desercizio da un minimo di 0,5 bar (7 psi) fino a 17,2 bar (250 psi) per sistemi ad alta pressione. Gli sprinkler ad alta pressione (HP) possono essere identificati con la stampa 250 sul diffusore.Tutti gli altri articoli non menzionati sopra sono tarati per un massimo di 12 bar (175 psi). Collaudo idrostatico in fabbrica: 34,5 bar (500 PSI). Testato: Brevetto USA 4,831,870 Diametro filetto: Fare riferimento alla tabella delle Approvazioni Fattore K: Fare riferimento alla tabella delle Approvazioni Temperatura minima del fluido contenuto nel bulbo -55C (-65 F). Lunghezza complessiva: Fare riferimento alla tabella delle Approvazioni
* Approvati cULus e FM et NFPA13 ichiedono un minimo di 7 psi (0,5 bar). La pressione minima di esercizio per Approvazioni LPCB e CE di 5 psi (0,35 bar)
Corpo: fusione di ottone UNS-C84400 o ottone QM per Sprinkler 06662B e 12282. Diffusore: Bronzo di fosforo UNS-C51000 o rame UNS-C19500 per gli sprinkler 06662B, 06666B, 06765B e 12104. Rame UNSC19500 per lo sprinkler 12282. Bronzo di fosforo UNS-C51000, rame UNS-C19500 o Ottone UNS-C26000 per sprinkler 06720B. Ottone UNS-C26000 per tutti gli altri sprinkler. Piattello (per gli sprinkler 06718B, 06720B e 12290): Ottone UNS-C36000 Bulbo: vetro, diametro nominale 3 mm Molla Belleville assemblata: lega nickel, ricoperta con nastro di Teflon Vite: Ottone UNS-C36000 Otturatore e inserto assemblati: Bronzo UNS-C11000 e acciaio inossidabile UNS-S30400 Attacco otturatore: Ottone UNS-C36000 Form 081296-IT-060913
Molla (per sprinkler 12104): Acciaio inossidabile Per finitura PTFE: Molla Belleville esposta, Vite in lega di nichel, Otturatore ricoperto in PTFE Per finitura Poliestere: Molla Belleville esposta Per finitura ENT: Molla Belleville esposta. Vite e otturatore ricoperto in ENT Come ordinare: (Fare anche riferimento al listino prezzi Viking corrente) Ordinare gli sprinkler Microfast e MicrofastHP aggiungendo al codice articolo di base dello sprinkler il suffisso per la finitura dello sprinkler e poi quello per la temperatura dintervento. Suffisso finitura: Ottone = A, Cromo-Enloy = F, Polietere Bianco = M-/W, Polietere Nero = M-/B e PTFE = N e ENT = JN Suffisso temperatura (C/F): 57/135=A, 68/155=B, 79/175=D, 93/200=E, 141/286=G Ad esempio, sprinkler VK302 con un filetto da 1/2, finitura ottone e con temperatura dintervento 68C/155F =Cod. Art. 06662BAB Finiture Disponibili e Temperature dintervento: Fare riferimento alla Tabella 1 Accessori: (Fare anche riferimento alla sezione Accessori sprinkler del Viking databook) Chiavi di montaggio: A. Chiave di montaggio standard: Cod. art. 10896W/B (disponibile dal 2000) B. Chiave per sprinkler rivestiti da poliestere o PTFE e/o da incasso: Cod. art. 16036W/B** (disponibile dal 2011) C. Optional Protective Sprinkler Cap Remover/Escutcheon Installer Tool Cod. art. 15915 (disponibile dal 2010.) NOTA: PER GLI SPRINKLER DA INCASSO CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE USARE LA CHIAVE 12144W/B. ** necessario un tronchetto di tubo da (non disponibile presso Viking) Cassette porta sprinkler: A. Capacit 6 sprinkler: Codice articolo 01724A (disponibile dal 1971) B. Capacit 12 sprinkler: Codice articolo 01725A (disponibile dal 1971)
Fare riferimento agli standard dinstallazione NFPA. 01725A (seit 1971 erhltlich)
5.	FUNZIONAMENTO
Durante un incendio, il liquido sensibile al caldo nel bulbo di vetro si espande, provocando la rottura del bulbo, lespulsione dellotturatore e della molla. Lacqua defluisce attraverso lorifizio dello sprinkler e urta il diffusore formando un getto uniforme atto a estinguere o controllare il fuoco.
Inserto Chiave Scudo di protezione sprinkler Cappuccio di protezione sprinkler
Figura 1: Chiave Sprinkler Standard 10896W/b Form 081296-IT-060913
TABELLA 1: TEMPERATURE DINTERVENTO E FINITURE DISPONIBILI Classificazione temperature sprinkler Ordinaria Ordinaria Intermedia Intermedia Alta Cromo-Enloy, Temperatura nominale dintervento sprinkler1 57C 68C 79C 93C 141C Massima temperatura ambiente a soffitto2 38C 38C 65C 65C 107C Colore del bulbo Arancio Rosso Giallo Verde Blu
Finiture: Ottone, Poliestere bianco, Poliestere nero, e PTFE nero Rivestimenti anti-corrosione3: Poliestere bianco, Poliestere nero, e PTFE nero Note La temperatura dintervento dello sprinkler stampata sul diffusore. In base alla norma NFPA-13. Ulteriori limiti possono essere dettati dal carico dincendio, dallubicazione degli sprinkler e da altri requisiti previsti dalle locali autorit competenti. Fare riferimento alle norme di installazione specifiche. I rivestimenti anticorrosione hanno superato le prove standard di corrosione richiesto dagli enti di certificazione elencati a pagina 41d. Dette prove non sono rappresentative di tutti gli ambienti corrosivi possibili. Prima del montaggio, lutente si accerti che i rivestimenti siano compatibili e adatti allimpiego nelle specifiche condizioni di corrosivit. Attenzione: gli sprinkler con rivestimento in PTFE e poliestere bianco hanno la molla esposta.
Chiave 16036W/B** per installare sprinkler rivestiti e/o ad incasso
** necessario un tronchetto di tubo da (non disponibile presso Viking)
Step 1: Inserire la chiave intorno allo sprinkler Step 2: Ruotare la chiave con cautela, assicurarsi che la chiave sia inserita nella sua sede
Figura 2: Chiave 16036W/B per sprinkler pendent rivestiti e/o da incasso
6.	INSPEZIONI, PROVE E MANUTENZIONE
Fare riferimento allNFPA25 per i requisiti di ispezione, prove e manutenzione.
Form 081296-IT-060913
TABELLA DELLE APPROVAZIONI 1 UL
Sprinkler Pendent a Risposta Rapida Microfast and MicrofastHP
Temperatura Finitura Rosetta (se applicabile)
Codice Base1 12979 18021 06666B 06765B15 06718B9 06720B9 06932B
Diametro Filetto NPT 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 1/2 BSP 15 mm 15 mm 20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 10 mm
Fattore K US 5.6 5.6 8.0 8.0 2.8 4.2 4.2 Metrico 81 81 115 115 40 57 57
Listaggi e Approvazioni3 (Fare riferimento anche ai criteri di proteggo a pagina 41e) VdS A2 A2 A2 A2 LPCB CE MED C2X,E2Y14 -
VK302 VK302 VK352 VK352 VK329 VK331 VK331
Orifizio normale 2-1/4 58 Orifizio Piccolo9 2-3/16 56
Pollici mm cULus4 Orifizio Normale 2-1/4 57 A1X,B1Y,C4,E4Z 2-1/4 58 A1X,B1Y Orifizio Grande 2-3/8 60 A1X,B1Y 2-3/8 60 A1X,B1Y Orifizio Piccolo9 2-3/16 56 A1X,B1Y 2-1/4 58 A1X,B1Y 2-3/8 60 -
A2X, B2Y C2X,E2Y11 A2X C211 A212 G313
12282 1229010
VK317 VK342
A1X,B1Y A1X,B1Y
Temperature di taratura approvate
A	57C (135F), 68C (155F), 79C (175F), 93C (200F), 141C (286F) B	57C (135F), 68C (155F), 79C (175F), 93C (200F) C	68C (155F), 79C (175F), 93C (200F), 141C (286F) D	57C (135F), 68C (155F), 79C (175F), 141C (286F) E	68C (155F), 79C (175F), 93C (200F) F 68C (155F), 79C (175F), 141 (286F) G	68C (155F)
1 - Ottone, Cromo-Enloy, Poliestere Bianco78 Poliestere Nero78, e PTFE Nero5 2 - Ottone, Cromo-Enloy, Poliestere Bianco8 e Poliestere Nero8 3 - Ottone, Cromo-Enloy 4 - ENT6
X Rosetta piana standard o rosetta regolabile F-1 Viking Microfast Y Rosetta piana standard o rosetta regolabile F-1 Viking Microfast o incassato con rosetta regolabile E-1 o E- 2 Viking Micromatic Z Rosetta piana standard o rosetta regolabile con Viking Micromatic E-1
Rosette approvate
E riportato solo il codice base. Per i l codice completo vedere il listino prezzi. Questa tabella riporta le approvazioni disponibili al momento della stampa. Verificare con il produttore lesistenza di approvazioni supplementari. Listato da Underwriters Laboratories Inc. per lutilizzo negli Stati Uniti ed in Canada. Listato cULus come anticorrosione. Altri colori sono disponibili su richiesta, con le stesse approvazioni e listaggi di quelli standard. Listati ed approvati solo per ambienti con rischio lieve, possono essere utilizzati solo con impianti ad umido calcolati secondo calcolo idraulico integrale. Lorifizio dello sprinkler ristretto rispetto allo standard. Accettato er lutilizzo, dal New York Department of Building, MEA n 89-92-E, Volume 12. Certificato , Standard EN 12259-1, certificato di conformit-CE 0832-CPD-2001 e 0832-CPD-2003. Certificato , Standard EN 12259-1, certificato di conformit-CE 0786-CPD-40279. Certificato , Standard EN 12259-1, certificato di conformit-CE 0786-CPD-40130 e 0786-CPD-40170 Certificato MED , Standard EN 12259-1, certificato di conformit-CE 0832-MED-1003 e 0832-MED-1008. Sprinkler 1/2 NPT con orifizio extra largo listato e approvato per retrofit solo.
(Fare riferimento anche alle tabelle di Approvazioni a pagina 41d) Requisiti cULus: Gli erogatori sprinkler a risposta rapida Microfast e MicrofastHP sono listati cULus come indicato nelle tabelle di Approvazioni per linstallazione in accordo con lultima edizione dellNFPA13 per gli sprinkler standard. Progettati per utilizzo in aree con rischio lieve e ordinario (eccezione: gli sprinkler ad orifizio piccolo sono limitati al rischio lieve possono essere utilizzati solo con impianti ad umido calcolati secondo calcolo idraulico integrale). Devono sempre essere rispettate le regole per linstallazione degli sprinkler contenute nella NFPA13. IMPORTANTE: Fare sempre riferimento al Form No. F_091699 installazione e manutenzione degli sprinkler. Fare inoltre riferimento alle pagine QR1-3 per le specifiche generali, installazione, e manutenzione. Gli sprinkler Viking devono essere installati in accordo con lultima versione dei dati tecnici Viking, secondo gli standard NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS o altre organizzazioni simili, ed anche secondo le disposizioni governative, quando applicabili. Form 081296-IT-060913
TABELLA DELLE APPROVAZIONI 2 FM
Codice Base1 12979 18021 06666B 06765B7 06718B6
Diametro Filetto NPT 1/2 1/2 3/4 1/2 1/2 BSP 15 mm 15 mm 20 mm 15 mm 15 mm
Fattore K US 5.6 5.6 8.0 8.0 2.8 Metrico 81 81 115 115 40
VK302 VK302 VK352 VK352 VK329
Pollici mm Orifizio Normale 2-1/4 57 2-1/4 58 Orifizio Grande 2-3/8 60 2-3/8 60 Orifizio Piccolo4 2-3/16 56
Approvazioni FM3 (Fare riferimento anche ai criteri di proteggo a pagina 41e) A2X,B2Y,C3,E3Z A2X,B2Y A2X,B2Y,C3,E3Z A2X,B2Y,C3,E3Z A1X X Rosetta piana standard o rosetta regolabile F-1 Viking Microfast Y Rosetta piana standard o rosetta regolabile F-1 Viking Microfast o incassato con rosetta regolabile E-1 o E- 2 Viking Micromatic Z Rosetta piana standard o rosetta regolabile con Viking Micromatic E-1
A	57C (135F), 68C (155F), 79C 93C (200F), 141C (286F) B	57C (135F), 68C (155F), 79C 93C (200F) C	68C (155F), 79C (175F), 93C 141C (286F) D	68C (155F), 79C (175F), 93C (175F), (175F), (200F), (200F)
1 - Ottone, Cromo-Enloy 2 - Ottone, Cromo-Enloy, Poliestere Bianco5 e Poliestere Nero5 3 - ENT8
E riportato solo il codice base. Per i l codice completo vedere il listino prezzi. Questa tabella riporta le approvazioni disponibili al momento della stampa. Verificare con il produttore lesistenza di approvazioni supplementari. Approvato FM per uso solo con impianti ad umido (o sistemi a preallarme qualificati come impianti ad umido) per la protezione di aree come indicato nel Factory Mutual Engineering, Loss Prevention Data Sheets e Technical Advisory Bulletins.. Altri colori sono disponibili su richiesta, con le stesse approvazioni e listaggi di quelli standard. Lorifizio dello sprinkler ristretto rispetto allo standard. Sprinkler 1/2 NPT con orifizio extra largo listato e approvato per retrofit solo. Approvati FM come sprinkler anticorrosione.
(Fare riferimento anche alle tabelle di Approvazioni a pagina 41d) Requisiti FM: per installazione in accordo con lultimo bollettino tecnico FM Loss Prevention e Technical Advisory Bulletins. FM Global Loss Prevention e Technical Advisory Bulletins contengono linee guida riguardo a : requisiti minimi di fornitura dacqua, calcolo idraulico, criteri dinstallazione, spazi minimi e massimi consentiti, e distanza del diffusore dal soffitto. NOTA: Le linee guida di installazione FM possono differire dai criteri cULus e/o NFPA. IMPORTANTE: Fare sempre riferimento al Form No. F_091699 installazione e manutenzione degli sprinkler. Fare inoltre riferimento alle pagine QR1-3 per le specifiche generali, installazione, e manutenzione. Gli sprinkler Viking devono essere installati in accordo con lultima versione dei dati tecnici Viking, secondo gli standard NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS o altre organizzazioni simili, ed anche secondo le disposizioni governative, quando applicabili.
Foro nel controsoffi tto: Minimo 2-5/16 (58,7 mm) Massimo 2-1/2 (63,5 mm)
2-1/8 (54 mm)
1/2 (15 mm) NPT 1-3/4 (44,5 mm) 2-1/4 (58 mm) 1-3/4 (44,5 mm) 2 (50,8 mm) Massimo Maximum 1-1/2 (38,1 mm) Minimo Minimum
Sprinkler Pendent (VK302)
Sprinkler montato con una rosetta piatta da 1/8
Montato con una rosetta regolabile Microfast Modello F-1
Figura 3: Dimensioni dello sprinkler VK302 con una rosetta standard ed una regolabile Modello F-1
1-3/4 (44,5 mm) Maximum Massimo
1-1/8 (28,6 mm) Minimum Minimo
2 (50,8 mm) Maximum Massimo
Montato con una rosetta regolabile Micromatic Modello E-1
Montato con una rosetta regolabile filettata Modello E-2
Figura 4: Dimensioni dello sprinkler VK302 con una rosetta Modello E-1 e E-2
Documenti simili a datasheet VK-302.pdf
3-Cat Atlante Compas
Altro di ginaccio
LIGHTWEIGHT ITA0511.pdf
attuazione_certificazione_energetica-rapporto_CTI.pdf

References: Art. 06662
 art. 10896
 art. 16036
 art. 15915
 articolo 01724
 articolo 01725