Source: http://docplayer.cz/6794168-Sumperska-provozni-vodohospodarska-spolecnost-a-s-sumperk-jilova-6-787-01-kanalizacni-rad-verejne-kanalizace-obce-kouty-nad-desnou.html
Timestamp: 2018-03-17 12:50:11+00:00

Document:
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU - PDF
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU
Download "Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU"
1 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU červen 2009
2 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 2 1 Obsah 1 Obsah Titulní list kanalizačního řádu Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Cíle kanalizačního řádu Popis území Odpadní vody Popis stokové sítě Stručný popis kanalizační sítě Údaje o čistírně odpadních vod Charakteristika ČOV Stanovené výstupní hodnoty znečištění Recipient hydrologická data Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Odpadní vody ze stomatologických zařízení Měření množství odpadních vod Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Kontrolní vzorky Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Aktualizace a revize kanalizačního řádu Přílohy Grafická příloha Přílohy kanalizačního řádu pro zvláštní podmínky vypouštění... 20
3 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 3 2 Titulní list kanalizačního řádu Tento kanalizační řád platí pro splaškovou veřejnou kanalizaci v obci Kouty nad Desnou, je závazný pro všechny osoby a organizace, které spravují nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci nebo ji jinak využívají. Pokud dojde v budoucnu k rozšíření stokové sítě, nebo napojení dalších obcí, platí kanalizační řád i pro tyto kanalizace. Neplatí pro kanalizace, které nejsou napojeny na čistírnu odpadních vod Kouty nad Desnou. Uvedená kanalizační síť je zakončena čistírnou odpadních vod Kouty nad Desnou. Tento kanalizační řád neplatí pro dešťovou kanalizaci v obci Kouty nad Desnou. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) : /1 Vlastník kanalizace: Provozovatel: Ukončení kanalizace: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: DIČ: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk IČ: Zpracovatel kanalizačního řádu: DIČ: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Kouty nad Desnou s aerobní stabilizací kalu Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk Ing. Pavel Paloncý Ing. Mirka Šperlichová aktualizace červen 2009 Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Šumperku č. j. ze dne razítko a podpis
4 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 4 schvalujícího úřadu 3 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti. řádu : Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména 16), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 26), ve znění pozdějších předpisů Veřejná kanalizace je určena k hromadnému odvádění odpadních vod. V pochybnostech, zda jde o veřejnou kanalizaci, rozhoduje vodohospodářský orgán. Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace jsou tvořeny vodami splaškovými, průmyslovými i dešťovými. Značnou část odpadních vod tvoří vody balastní (podzemní). 4 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu Provozovatel povoluje připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci za těchto následujících podmínek: a) Odváděné odpadní vody nepřesáhnou hodnoty jakosti a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvách o odvádění odpadních vod. b) Nemovitost, kde vzniká odpadní voda, je připojena na veřejnou kanalizaci pouze samostatnou kanalizační přípojkou, odvádění odpadních vod z více nemovitostí jednou přípojkou je možné pouze ve vyjímečných případech a po schválení správcem kanalizace, podmínky připojení určuje správce kanalizace ve svých vyjádřeních. c) Kanalizační přípojka je stavebně povolena příslušným stavebním úřadem. d) Kanalizační přípojky, které jsou vybaveny měrnou šachtou umožňující měření průtoků a odběr vzorků musí být trvale přístupné.
5 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 5 e) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí předčištění, jsou vypouštěny do veřejné kanalizace jen s platným povolením vodoprávního úřadu. f) Odváděné odpadní vody nejsou ředěny balastními vodami (trvale tekoucí povrchové, chladící nebo podzemní vody). g) Další konkrétní podmínky napojení a odvádění odpadních vod určuje správce veřejné kanalizace při uzavírání smlouvy o odvádění odpadních vod. Další povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu h) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb.. i) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. j) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. k) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. l) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem. m) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. n) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.
6 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 6 5 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Kouty nad Desnou tak, aby zejména : a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na kanalizaci c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě 6 Popis území Obec Kouty nad Desnou leží při úpatí horského masivu Hrubý Jeseník v širokém údolí, kterým protéká řeka Desná. Údolím prochází silnice I/44 Šumperk - Jeseník, je zde ukončení železniční tratě Šumperk - Kouty n. Desnou. 6.1 Odpadní vody V uvedené lokalitě - tj. Kouty nad Desnou vznikají odpadní vody : a) v bytovém fondu ( obyvatelstvo ) b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti ( městská vybavenost ) c) srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací) d) jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území - balastní) Odpadní vody z bytového fondu ( obyvatelstvo ) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti a městské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod. Zde lze uvést především HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ, s.r.o., tel Zvláštním druhem těchto vod jsou odpadní vody ze stomatologických zařízení, které jsou významným producentem odpadních vod s obsahem rtuti. Pro tato zařízení jsou určena dále zvláštní pravidla.
7 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 7 7 Popis stokové sítě 7.1 Stručný popis kanalizační sítě Celé území náleží k povodí řeky Desné. Okolní území je značně svažité se značným povrchovým odtokem dešťových vod, které jsou odváděny stávající kanalizací do Desné. Kanalizace je v nezastavěném území. V obci Kouty nad Desnou se nachází splašková i dešťová kanalizace. Kanalizační stoka "A", začíná u kraje dolního objektu HOTELU DLOUHÉ STRÁNĚ, s.r.o. Kanalizační sběrač vede trávníkem a asfaltovou zpevněnou plochou kolem areálu, od tohoto objektu vede sběrač "A" svažitým územím k silnici Šumperk - Jeseník ( tuto silnici kanalizace prochází protlakem ) a železniční tratí Železnice Desná - železnicí podchází kanalizace protlakem v žel. km 13,212 trati ). Za tratí sběrač pokračuje jako přivaděč na ČOV. Dešťová kanalizace přechází vrchem Desnou a přes lapač štěrku a vírový koncentrátor do ČOV. Z vírového koncentrátu odtékají vody do Desné. Touto kanalizací jsou odváděny dešťové vody nadměrně zatížené množstvím nerozpuštěných látek z posypu velmi svažitých komunikací v prostoru hotelů v lokalitě Kouty - Anín. V současné době je ( dle vybraných údajů z majetkové evidence ) v provozu 1, 24 km stoky, z PVC, DN do 300 mm. Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci Kouty nad Desnou je 131, z toho je na veřejnou kanalizaci napojeno 111 a na veřejný vodovod 105. Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 21 přípojek.
8 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 8 Přehled údajů kanalizačního systému Kouty nad Desnou IČ majetkové evidence stoková síť /1 ČOV /1 Počet obyvatel celkový 131 připojených 111 Délka kanalizace a profil celková délka 1,24 km menší než DN 300 1,24 km DN DN 500 0,0 DN DN 800 0,0 DN 800 a větší 0,0 Materiál kamenina 0,0 beton 0,0 plast 1,24 km jiné 0,0 Poznámky počet přípojek 21 odlehčovací komory 0 čerpací stanice 0
9 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 9 8 Údaje o čistírně odpadních vod 8.1 Charakteristika ČOV ČOV je tvořena betonovými monolitickými nádržemi, ve kterých jsou provedeny ocelové konstrukce technologie. Odpadní voda přitéká bočním nátokovým žlabem, ve kterém jsou umístěny ručně stírané česle, do aktivační nádrže. Ta je vybavena povrchovým turbínovým aerátorem. Na aktivační nádrž navazují dvě vertikální dosazovací ocelové nádrže. Z nich odtéká vyčištěná odpadní voda do toku a vratný kal zpět do aktivace. Přebytečný kal je po zahuštění přečerpáván do krytých kalových polí, kde probíhá odvodnění. Kal je likvidován jako odvodněný, nebo i jako zahuštěný přímou aplikací na zemědělské pozemky nebo na ČOV Šumperk. Na ČOV jsou přivedeny samostatným potrubím i dešťové vody zkomunikací, tyto jsou čištěny na samostatném zařízení vírový separátor. Hlavním zdrojem silně znečištěných dešťových vod jsou komunikace v areálu hotelů v lokalitě Kouty - Anín. Tyto odpadní vody jsou velmi zatíženy pískem a škvárou z posypových materiálů, které je nutno v zimním období v této oblasti použít. Zařízení se skládá z kruhové nádrže s vnitřním usazovacím prostorem, čerpadlem MAMUT, provozního objektu, ve kterém je umístěna kompresorová stanice a trubního rozvodu pro přívod vzduchu a odvod vytěženého materiálu. Přehled objektů: přívodní kanalizace lapák štěrku vírový koncentrátor dráha pro kladkostroj propojovací potrubí kompresorovna kalové pole Lapák štěrku je žlab se zahloubeným dnem, zhotovený z prostého betonu. Nad žlabem je lávka umožňující těžení zachycených hrubých nečistot. Vírový koncentrátor je to kruhová nádrž o vnitřním průměru 3,0 m, ze železobetonu. Tato nádrž je opatřena kuželovým dnem, které tvoří usazovací prostor. Přítok do nádrže je tangenciální otvor ve stěně. Přítok odpadní vody je usměrňován usměrňovací příčkou. Odtok z nádrže je řešen ocelovým přepadovým talířem se stavitelnou přepadovou hranou a středovým odtokem ocelovým potrubím. Usazovací prostor je nádrž, která je upravena spádovým betonem do tvaru obráceného komolého kužele o výšce 1,6 m. Spádový beton je v místě usazení čerpadla MAMUT vybrán, čímž pro ni vytvoří potřebný prostor. Zakrytí nádrže se skládá z pevné lávky ve směru odtokového potrubí mamutky a z bočních kruhových výsečí. Na nádrží vírového koncentrátoru je umístěna pojezdová dráha s kladkostrojem. Kalové pole - jsou zde tři kalová pole. Jedno z nich bylo upraveno pro potřeby odvodňování vytěženého zachyceného materiálu.
10 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana Stanovené výstupní hodnoty znečištění Povolení k nakládání s vodami OVLHZ - vod.tech. 3283/236/78-Ri/Sp, dne splašková kanalizace Údaje o množství a znečištění odpadních vod Stanovené hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách dle vodoprávního rozhodnutí: Ukazatel mg.l -1 mg.l -1 prům. max. t/rok BSK ,3 CHSK Cr NL ,3 + N-NH 4 46,6 62,1 8,46 Při době vypouštění 365 dní v roce, tzn hodin v roce a v množství vypouštěných odpadních vod: Q m 3 /rok 498,6 m3/den 5,76 l.s -1 Q max. 27,3 l.s -1 Q max.deštné 254 l.s Recipient hydrologická data Předčištěné odpadní vody zčov jsou odváděny do toku Desná. Ten tok je recipientem ve smyslu vodoprávního povolení. Název recipientu : Desná Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. :významný vodní tok Číslo hydrologického pořadí : /1 Hydrogeologický rajón: 161 ( Fluviální sedimenty v povodí Horní Moravy ) Identifikační číslo vypouštění odp. vod : Profil : říční km 30,5 Průtok Q 355 0,250 m 3.s -1 Správce toku : Povodí Moravy, s. p., Brno Dřevařská BRNO tel fax:
11 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 11 9 Seznam látek které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Kyanidy Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů ( 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť
12 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 12 nebezpečné závadné látky do kanalizace. V povolení stanoví vodoprávní úřad podmínky vypouštění s ohledem na emisní standardy v souladu s vyjádřením správce kanalizace. Dále není dovoleno do veřejné kanalizace v obci Kouty nad Desnou vypouštět následující látky, tyto látky by mohly ohrozit provoz ČOV nebo kanalizace. Vypouštět tyto látky je možné v omezené míře pouze s písemným souhlasem správce kanalizace a v souladu se stanovenými podmínkami. radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz ČOV, tzn. i vody jejichž znečištění přesahuje dojednané limity látky, které rychle sedimentují a vytvářejí pevné a soudržné sedimenty hořlavé, výbušné, popřípadě takové, které smísením se vzduchem nebo vodou vytvářejí výbušné, dusivé nebo otravné směsi látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny ropné látky všech typů a organické rozpouštědla uliční nečistoty, podzemní vody odpady zpracovávané v drtičích domovního odpadu (připojování těchto zařízení na veřejnou kanalizaci není přípustné) obsahy žump a septiků, silážní šťávy a jakákoliv průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky (kejda, hnojůvka, močůvka, ), aerobně stabilizované komposty, pokud se nejedná o řízené vypouštění externích odpadních vod, které zajišťuje provozovatel ČOV odpadní vody vypouštěné přes septiky odpadních vod - tyto musí být neprodleně zrušeny, možné likvidovat na ČOV 10 Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Jakost odpadních vod a jejich množství se posuzuje v kanalizační přípojce za posledním připojením vod z objektu a to pro každou přípojku zvlášť, obvykle ve sběrné - kontrolní šachtě. Odpadní vody vypouštěné z jednotlivých objektů, jejich částí a zařízení mohou být do veřejné kanalizace vypouštěny pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne uvedené nejvyšší míry znečištění vod. Nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod jsou rozděleny do tří následujících skupin. Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 24 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.
13 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 13 I Obecné míry znečištění Maximální přípustné míry znečištění standardních odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, na které se vztahují obvyklé smlouvy na vypouštění s obecnou cenou za vypouštění. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-8,5 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 0,2 Rtuť Hg mg.l -1 0,003 Měď Cu mg.l -1 0,20 Olovo Pb mg.l -1 0,10 Nikl Ni mg.l -1 0,10 Zinek Zn mg.l -1 1,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,03 Chrom celkový Cr mg.l -1 0,10 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,05 Arzen As mg.l -1 0,10 Selen Se mg.l -1 0,10 Stříbro Ag mg.l -1 0,10 Vanad V mg.l -1 0,10 Molybden Mo mg.l -1 0,10 Kobalt Co mg.l -1 0,50 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T o C 40 aktualizace: červen 2009
14 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 14 II Další míry znečištění Po dohodě se správcem kanalizace je možné připojit na veřejnou kanalizaci odpadní vody, které nepřesahují následující maximální míry znečištění. Konkrétní limity znečištění a podmínky odvádění budou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Na tyto vody se již nevztahuje obecná cena za vypouštění do kanalizace. Konkrétní cena je stanovena vzhledem k charakterů odpadních vod ve smlouvě. Tyto limity správce kanalizace dohodne podle kapacitních možností kanalizace a ČOV. Celkové maximální množství odpadních vod a znečištění přitékající kanalizací na ČOV je dáno kapacitou ČOV. Ve smlouvě o odvádění odpadních vod se může sjednat nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a režim jejich odtoku. Ukazatel znečištění Symbol Jednotka Max.hodnota ve 2-hodinovém (směsném) vzorku Biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg.l Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg.l Hodnota ph ph 6,0-10,0 Nerozpuštěné látky NL mg.l Rozpuštěné látky RL mg.l Veškeré látky VL mg.l Usaditelné látky (po 30 min.sed.) UL ml.l Tenzidy celkem mg.l Uhlovodíky C 10 -C 40 mg.l Extrahovatelné látky EL mg.l Amoniakální dusík + N-NH 4 mg.l Celkový fosfor P celk. mg.l Dusík celkový N celk. mg.l Látky fenolického charakteru mg.l Kyanidy celkem CN - mg.l -1 5,0 Rtuť Hg mg.l -1 0,05 Měď Cu mg.l -1 1,0 Olovo Pb mg.l -1 0,5 Nikl Ni mg.l -1 2,0 Zinek Zn mg.l -1 5,0 Kadmium Cd mg.l -1 0,5 Chrom celkový Cr mg.l -1 1,0 Crom šestimocný Cr VI mg.l -1 0,5 Arzen As mg.l -1 0,5 Selen Se mg.l -1 1,0 Stříbro Ag mg.l -1 1,0 Vanad V mg.l -1 1,0 Molybden Mo mg.l -1 0,5 Kobalt Co mg.l -1 3,0 Aktivní chlór Cl 2 mg.l Teplota T C 50 aktualizace: červen 2009
15 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 15 Některé externí odpadní vody a kaly jsou dávkovány provozovatelem do čistícího procesu ČOV podle svého typu, nejčastěji do prostoru lapáku štěrku nebo přímo do jímky primárního kalu. V případě potřeby snížení nárazového zatížení je možné tyto látky vypustit do určené šachty na vzdálené části kanalizační sítě. Vypouštění do kanalizace lze použít pouze tehdy, jestliže nedochází k odlehčení vod z dešťových oddělovačů při zvýšených dešťových odtocích. V tomto případě se nejedná o vypouštění odpadních vod do kanalizace dle hodnot a pravidel kanalizačního řádu. O tomto vypouštění rozhodne správce kanalizace a ČOV dle aktuální situace. III Zvláštní míry znečištění - přílohy kanalizačního řádu Pro subjekty, vypouštějící odpadní vody, jejichž znečištění přesahuje maximální hodnoty znečištění uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění nebo i hodnoty znečištění z bodu II - Další míry znečištění, se sjednávají zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Tyto zvláštní podmínky jsou uvedeny v přílohách kanalizačního řádu a stávají se jeho nedílnou součástí. U těch ukazatelů, které nejsou dohodnuty z bodu I - Obecné míry znečištění a nejsou součástí přílohy kanalizačního řádu jako zvláštní míry znečištění, platí ukazatele uvedené pod bodem I - Obecné míry znečištění. Jako maximální hodnota se rozumí hodnota pro směsný dvouhodinový vzorek, získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku. Odlišný způsob odběru kontrolních vzorků je možné vyjímečně dohodnout se správcem kanalizace ve smlouvě o odvádění odpadních vod (např. 24 hod. směsné vzorky). Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených koncentračních a limitů (maxim), které nejsou dohodnuty ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení ve smlouvě dohodnutých limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat producenta vypouštěných odpadních vod a může na viníkovi uplatnit náhrady škody nebo ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Odpadní vody ze stomatologických zařízení Vypouštění odpadních vod z objektů stomatologických zařízení do veřejné kanalizace (vod s obsahem zvláště nebezpečné látky) je možné za následujících podmínek: a. všechna stomatologická pracoviště budou vybavena odpovídajícími separátory amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 % b. separátory budou provozovány podle pokynů výrobce a budou pravidelně odborně servisovány, podle životnosti bude prováděna jejich obměna c. manipulace se zachyceným odpadem bude prováděna podle platných předpisů d. bude stanoven kontrolní profil na kanalizační přípojce pro možnost odběrů vzorků e. koncentrace rtuti ve vypouštěných odpadních vodách z těchto objektů nepřesáhne ve dvouhodinovém směsném vzorku hodnotu 0,05 mg/l
16 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana Měření množství odpadních vod Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Průmysl a městská vybavenost objemová produkce odpadních vod průtok bude zjišťován u vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních bude stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Povinnost přímého měření vypouštěných odpadních vod a další podrobnosti budou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Obyvatelstvo - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného. 12 Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace a při mimořádných událostech Při haváriích se postupuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, dle 40, 41, 42. Havárií je mimořádné závažné zhoršení, nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za havárií způsobenou producentem odpadní vody se považuje vypuštění látek do veřejné kanalizace, uvedených pod bodem 9, mimo látky v množství a kvalitě uvedených v platných rozhodnutích vydaných dle 16., zák. 254/2001 Sb. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do veřejné kanalizace. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Kdo zachází s látkami, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, je povinen dbát zvláštních předpisů, které stanoví, za jakých podmínek lze s takovými látkami zacházet z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Není-li zacházení s takovými látkami z tohoto hlediska zvláštními přepisy upraveno, je každý, kdo s těmito látkami zachází, povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do veřejné kanalizace a tím následně neohrozily jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Původce havárie je povinen činit jednak bezprostřední opatření k zneškodňování havárie, jednak opatření k odstranění jejich škodlivých následků.
17 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 17 Bezprostředním opatřením k zneškodňování havárie je zejména: neprodlené hlášení havárie co nejrychlejší odstranění příčin havárie zabránění škodlivým účinkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je zejména: likvidace uniklých látek uvedení zasaženého místa pokud možno do původního stavu Původce havárie je povinen poskytnout provozovateli veřejné kanalizace, ČOV a příslušným orgánům účinnou pomoc při likvidaci následků havárie. Hlášení havárie Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle místních poměrů, např. osobně, telefonicky nebo písemně následujícím organizacím a úřadům: - Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. se sídlem Šumperk, č.p. 2769, Jílová 6, Šumperk tel.: fax : Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická ul., Šumperk tel.: fax : Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc, Tovární 41, Olomouc tel.: , fax : Český rybářský svaz, MO Šumperk, Kozinova 11, Šumperk tel.: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Nemocniční 7/265, Šumperk tel.: tísňový tel.: Policie ČR Šumperk, Havlíčkova 8, Šumperk tel.: tísňový tel.: Povodí Moravy, s. p., Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk tel.: fax :
18 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 18 - Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, BRNO tel.: fax : Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Správce veřejné kanalizace je oprávněn kdykoli namátkově nebo trvale kontrolovat dodržování podmínek kanalizačního řádu příslušným producentem odpadních vod. Tento je povinen mu kontrolu umožnit, a to zajištěním přístupu pro odběr vzorku odpadní vody z místa zaústění kanalizační přípojky do veřejné kanalizace, případně k měrnému objektu či zařízení pro trvalé nebo občasné měření množství vypouštěných odpadních vod. Producent odpadních vod je povinen udržovat místa pro kontrolu přístupná, bezpečná a v čistotě, pokud jsou v jeho správě. Vzájemné vztahy jsou řešeny ve smlouvě o odvádění odpadních vod v souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod správcem veřejné kanalizace je producent oprávněn vyžádat si paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a srovnávací rozbor, který však pro případ sporu musí být proveden laboratoří, jejíž práce podléhá soustavné vnější kontrole (např. střediska ASLAB, Praha nebo ČIA), vlastnící příslušná osvědčení a je uvedena v seznamu oprávněných laboratoří, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku. Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., 9 odst. 3) a 4 a 26 vyhlášky 428/2001 Sb Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných jednotlivými producenty. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Kontrolu producentů odpadních vod provádí provozovatel kanalizace podle zpracovaného Plánu kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků platí následující obecné podmínky : 1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut
19 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 19 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá 4) Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování 5) Metodiky pro provádění analýz jsou uvedeny ve vyhlášce k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, je možné použít i jiné metody při splnění bodu 3). 14 Aktualizace a revize kanalizačního řádu Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně. Kanalizační řád je zpracován pro výhledový stav; tzn. že budou napojeny všechny možné nemovitosti na současné vybudované sběrače a současně, budou zrušeny staré septiky a žumpy. Schválením tohoto kanalizačního řádu se povinnosti zde stanovené stávají závaznými a jejich neplnění může být důvodem k uložení sankčního postihu příslušnými orgány dle příslušných zákonných předpisů.
20 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana Přílohy 15.1 Grafická příloha Grafická příloha č.1 obsahuje přehlednou situaci kanalizace Kouty nad Desnou 15.2 Přílohy kanalizačního řádu pro zvláštní podmínky vypouštění Vzor přílohy
21 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou strana 21 AKTUALIZACE Desnou. kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Kouty nad červen 2009: Dne 18.července 2007 bylo schváleno NAŘÍZENÍ VLÁDY č.229, kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Z výše uvedeného důvodu došlo ke změně I. Obecné míry znečištění a II. Další míry znečištění (str. 13. a 14. ). červen 2009
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV
Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování
Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace města LOŠTICE
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města LOŠTICE červen 2009 Kanalizační řád Město Loštice strana 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice
KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2013
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování
stokové sítě obce ŽAROŠICE
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti
KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby
KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í
KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í - 1-1. TITULNÍ LIST Majitel veřejné kanalizace: Obec Záboří, okr. Strakonice Provozovatel kanalizace: Zpracovatel KŘ : Obec Záboří, okr. Strakonice Obec
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA KLECANY září 2011 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního
VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl
VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO kanalizaci BUČINA listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Častolovice.
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Častolovice. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního
Kanalizační řád veřejné kanalizace města Š U M P E R K
Kanalizační řád veřejné kanalizace města Šumperk strana 13 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města Š U M P E R K Kanalizační
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HOSTÍN U VOJKOVIC Březen 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU.. Chyba! Záložka není definována. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÝ MOST červenec 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování
á á Č Č é í í ě Č ě í É Í Ě Ř í ť ě í í á ě í í áč á ě á ž í ř í é á ě í á í ř á á ě á úř í á é ří á á í č í řá á ě á ž í ř í ě ě ří š ý á í úř í í í á ě á ě ě ě ý á ů í á ě í ě ší ř ů í ě ří š ý á í úř
Kanalizační řád stokové sítě obce Chyňava
stokové sítě obce Chyňava Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ
Kanalizační řád stokové sítě obce Tmaň
stokové sítě obce Tmaň Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 2 TITULNÍ LIST...
Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace
Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a
K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e
K a n a l i z a č n í ř á d H r a n i c e u A š e pro veřejnou kanalizaci Hranice, Studánka Počet výtisků: 5 Číslo výtisku: 5 Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod
Obec Žernovník Kanalizace a kořenové KČOV I, II
Obec Žernovník Žernovník 2 679 21 Černá Hora Obec Žernovník Kanalizace a kořenové KČOV I, II KANALIZAČNÍ ŘÁD (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí
KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE (místní části obce Vacov) květen 2014 výtisk č. 1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD BENEŠOVA HORA, ČÁBUZE Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního
ŽIHOBCE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Žihobce zakončený čistírnou odpadních vod. Majitel kanalizace :
ŽIHOBCE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Žihobce zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Žihobce Žihobce 20, 342 01 Žihobce Identifikační číslo (IČO): 00 25 63 66 Dne : 13.12.2012
VODOVODY spol.s r.o. Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO obec Hrušová listopad 2011 Obsah kanalizačního řádu: 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...
Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ
Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KVASINY
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KVASINY Obsah 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...4 2.1 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...4 2.2 CÍLE
KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro místní část Švařec obce Koroužné. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 657 33 Brno, Hybešova 254/16. platný
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 657 33 Brno, Hybešova 254/16 KANALIZAČNÍ ŘÁD pro místní část Švařec obce Koroužné platný od 23.3.2013 do 30.11.2022 Vlastník : Vírský oblastní vodovod, sdružení měst,
KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD
Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona
Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice
Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU
KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU Obsah 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU...
1. Titulní list kanalizačního řádu kanalizace Těchlovice
a) Základní údaje 1. Titulní list kanalizačního řádu kanalizace Těchlovice Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění dešťových a vyčištěných splaškových vod ze všech nemovitostí do
KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK. Pro kanalizační systém Obec Bory. Bory 232, 594 61 Bory Identifikační číslo (IČO): 00294055
KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK Pro kanalizační systém Obce Bory Majitel kanalizace: Obec Bory Bory 232, 594 61 Bory Identifikační číslo (IČO): 00294055 Dne: razítko, podpis: Oprávněná osoba

References: zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 254
 zákona č. 254
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274
 zákona č. 274