Source: http://www.ckait.cz/content/2-aktiv-oboru-pozarni-bezpecnost-staveb-dne-21-3-2017
Timestamp: 2019-08-20 03:55:32+00:00

Document:
﻿ ​2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017 | ČKAIT
​2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017
2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017-zápis
Program: 1/ Zahájení, připomenutí historie profesních aktivů v rámci ČKAIT, uplynulý rok aktivu PBS (Ing.Špačková)
3/ Informace o stavu přijímání norem v rámci ÚNMZ-TNK 27-Požární bezpečnost staveb (člen TNK 27-Ing.Toman)
4/ Krátká přednáška na téma Větrání CHÚC dnes a zítra (Ing.Toman)
5/ Informace o stavu jednání mezi GŘ HZS a ČKAIT (Ing.Špačková)
6/ Diskuze o zkušenostech s aplikací novely ČSN 73 08 10 z 07/2016, případná kolize článků této ČSN s články ostatních ČSN kodexu PBS
7/ Diskuze o závažných problémech v oblasti PBS, které vám přinášejí v praxi velké komplikace-budou vybrány dle vašich podkladů
vedoucí aktivu Ing.Špačková,
členové TNK 27-Ing.Kratochvíl, Ing.Toman
členové zkušební komise-Ing.Papoušek
autorizované osoby v oboru PBS-prezence u Ing.Špačkové
pracovníci ČKAIT-Ing.Hejduková
Ad 1/ Pozváni byli účastníci loňského aktivu, dále byly pozvány všechny autorizované osoby v oboru PBS-bylo 504 osob, z toho 143 osob z oblasti Praha a Středočeský kraj.
35 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, 10 osob se omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požádalo o další informace, 5 osob konání aktivu zkritizovalo a účast předem odmítlo, ostatní nereagovali a celkem se zúčastnilo 32 osob
Účastníci byli seznámeni s historií aktivů v rámci ČKAIT (potřeba se scházet, řešit spolu problémy, možnost posunout řešení problému výš).
Ad 2/ informace o novele AZ-od 1.1.2017, překrývání oborů, změna poplatků
Profesní a etický řád-§2 odst.9 , §3 odst.7, §5 odst.2
Skupinové připojištění
ČKAIT je připomínkové místo
Ad 3/ Ing.Toman-TNK 27 má 4 subkomise - SC1-projektování
- SC2-zkušebnictví
- SC 3-integrita PBZ a účinného hašení požáru
- SC 4-požární inženýrství
Normy schválené v posledním období-ČSN 73 0810, ČSN 73 0895, ČSN EN 12101-3 (požární ventilátory), Klasifikační normy
Změny-ČSN 73 08 48-změna 2, schválena 02/2017, doporučení TNK 27 na revizi
Výhled na změny v kodexu norem PBS, koncepční návrh struktury
Ing.Kratochvíl-předseda TNK 27
k výhledu ČSN-1x za 3 měsíce se schází pracovní skupina (za HZS-Valouch, Hošek, za TNK-Boháč, Kratochvíl, za PAVÚS-Dufek)
zásada určení priority při více současně platících předpisech
a/ vyšší předpis platí (zákon nad vyhláškou, vyhláška nad ČSN)
b/ speciální předpis je nad obecným
c/ při 2 stejných předpisech platí novější
chystá se: a/ ČSN 73 08 34
b/ bioplyn + fotovoltaika …budou tepelná zařízení
c/ ČSN na národní a kulturní památky-ČSN 73 08 49
TNK 132-technické prostředky
Ad 4/ větrání CHÚC-byl vysvětlen rozdíl mezi větrání dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 08 04 - ČSN 73 08 04 je svázaná s ČSN EN 12 101-6
druhy CHÚC-A, B, C
větrání-přirozené, nucené, přetlakové
bezpečný pobyt osob-4min (A), 15min (B), 30min (C)
předpokládaná doba evakuace (výrobní objekty)
dle EN-vytvoření tlakových poměrů-třídy schodišť-A, B, C, D, E, F - zředění proniklého kouře dle ČSN
Závěr-přirozené větrání je nejméně účinné, lepší je 2.způsob(otvor 2m2 nahoře,2m2 dole)
-byl vysvětlen rozdíl mezi nuceným a přetlakovým větráním
-2 požární scénáře a 2 požární stavy (1.při zavřených dveřích, 2.při evakuaci)
-3 komponenty-zařízení pro přívod vzduchu
-zařízení pro únik vzduchu a kouře (není v našich ČSN)
-zařízení pro uvolnění přetlaku
-odstup od VZT-od střechy BROOF(t3), od střechy užít stejný princip
Ad 5/ jednání mezi GŘ a ČKAIT-jednání o překrývání oborů autorizací, oprávnění inženýrů v autorizaci PS
spolupráce na tvorbě ČSN
sporné články v ČSN - výklad normy může provést jenom soud - komentář může od tvůrce normy nechat vypracovat ČKAIT a projednat v rámci TNK
normy s pruhem-již neexistují, přechodné období
ČKAIT by se měla více věnovat spolupráci na tvorbě norem, spolupráce s TNK - chybí zpětná vazba
na web-upozornění na tvorbu nových ČSN, váží se na ně i jiné normy
Ad 6/ aplikace novely ČSN 73 08 10
sjednocuje zateplení u nových i stávajících staveb, řeší zateplení zatepleného
odlišné řešení prostupů-přísnější, řešeno certifikovanými ucpávkami
konstrukce druhu DP2-diskuze o poznámce 2 čl.3.2.3 a čl.3.2.4
(zatřídění konstrukční části k druhu DP2, jiná cesta než zkouškou daná katalogová hodnota, zejména u sendvičových panelů)
Ad 7/ závažné problémy v oblasti PBS
a/ vnější požární voda-chystá se revize ČSN 73 08 73-bude přehodnocen objem nádrží a vzdálenosti, správce sítí
b/ mateřské školy řeší děti od 3 let, jsou zde již děti ve věku od 2 let
c/ koordinace PBZ, autorský dozor na zařízení PBS během výstavby, nejprve funkční zkoušky jednotlivých zařízení
d/ central stop, total stop-kde musí být, jaké doklady-řeší změna 2 ČSN 73 08 48
e/ ČSN 65 02 01-nutnost revize
z 4hodinového jednání aktivu vyplynula zejména potřeba autorizovaných osob v oblasti PBS upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat jejich vývoj při novelizaci ČSN
vedoucí aktivu prověří možnost vypracování komentářů ke sporným článkům ČSN
bude vytvořena databáze aktivních osob, autorizovaných v PBS, budou mít kontakty, budou si předávat navzájem informace, budou se informovat o možnosti spolupráce při připomínkování nových ČSN, prozatím kontakt přes vedoucí aktivu
jednotliví členové aktivu si mohou vybrat problematiku v oblasti PBS, která je nejvíce trápí a nadále ji sledovat (koordinace PBZ, připomínkování ČSN, ..)
zástupci ČKAIT budou více spolupracovat s TNK 27
dotaz na poznámku 2 čl.3.2.3 a čl.3.2.4 ČSN 73 08 10 bude předán zástupcům TNK 27 k další případné diskuzi
další jednání aktivu bude koncem září 2017 (přesné datum bude určeno dle možností předsedy TNK, který přislíbil účast), pozvánky budou rozeslány s 2měsíčním předstihem a autorizované osoby opět vyzvány k vybrání problémů
Děkuji všem účastníkům a těším se na další shledání.
Zapsala: Vedoucí aktivu PBS Ing.Vladimíra Špačková, členka představenstva ČKAIT, členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj
(bylo dáno účastníkům aktivu na vědomí, nebyly vzneseny připomínky)
Úterý 20. | 05:55

References: §3
 §5
 soud 
 čl.3
 čl.3
 čl.3
 čl.3