Source: http://slideplayer.it/slide/987805/
Timestamp: 2018-05-20 12:28:39+00:00

Document:
Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Firenze - ppt scaricare
PubblicatoLucrezia Lanza Modificato 4 anni fa
Presentazione sul tema: "Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Firenze"— Transcript della presentazione:
1 Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Firenze
Corso di Laurea in Ingegneria Civile ELEMENTI DI INGEGNERIA ELETTRICA IMPIANTI ELETTRICI NELLE CIVILI ABITAZIONI
2 SISTEMA ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DI TIPO TT
3 Montanti Elettrici
17 Potenza degli elettrodomestici
forno elettrico + piastre elettriche: potenza nominale W; lavastoviglie: potenza nominale W; gruppo congelatore + frigorifero: potenza nominale W; cappa di aspirazione, comprese luci: potenza nominale W; piccoli elettrodomestici da cucina: potenza nominale W; Totale Potenza Pmax W Consideranto fattore di contemporaneità pari a 0,5 si ha P=0,5*Pmax = 2450 W.
19 Classificazione delle zone per bagni e docce
20 Classificazione delle zone per bagni e docce
21 Classificazione delle zone per bagni e docce
22 TRACCIATURA
23 SCANALATURA
24 POSIZIONAMENTO CASSETTE E SCATOLE
25 POSIZIONAMENTO TUBI
26 CHIUSURA SCANALATURE CON MALTA CEMENTIZIA
27 PASSAGGIO CONDUTTORI ELETTRICI
28 COLLEGAMENTI APPARECCHI
29 CABLAGGIO CASSETTE DI DERIVAZIONE
30 PUNTO LUCE INTERROTTO
31 PUNTO LUCE DEVIATO
32 PUNTO LUCE INVERTITO
33 PUNTO LUCE INVERTITO
34 POSIZIONAMENTO APPARECCHI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
35 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 1. Ambito di applicazione Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; e)	gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio. 2.	Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
36 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 2. Soggetti abilitati Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
37 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 6. Progettazione degli impianti Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. 2.	La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 3.	Il progetto di cui al comma 1 e' depositato: a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
38 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 7. Installazione degli impianti Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
39 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 9. Dichiarazione di conformita‘ Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6. Art. 10. Responsabilita' del committente o del proprietario 1.	Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
40 LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti.
G.U. n. 59 del LEGGE 5 marzo 1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9. Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo 1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di abitabilita', l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovra' essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.
Scaricare ppt "Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Firenze"

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 12
 Art. 13