Source: https://www.scribd.com/document/74113951/Normas-Enlace-2010-Figuras
Timestamp: 2019-03-23 08:42:22+00:00

Document:
Uploaded by rbadasopranis
RESEÑA HISTÓRICA empresas electricas
27304556 Tecnicas de Revelado
Primers.print
Guias_Arcgis.pdf
Consejería de Empleo, Industria y Comercio 2357 ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, prevé que las empresas suministradoras de energía eléctrica puedan proponer normas particulares precisas para conseguir mayor homogeneidad en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados. A tenor de lo anterior y previa solicitud de la empresa distribuidora, por Orden Departamental nº 478/04, de 13 de octubre de 2004 (BOC nº 205, de 22.10.04), se aprueban las Normas Particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. El punto primero 6 de la parte resolutiva de la citada Orden establece que la revisión de estas normas se hará a instancia de la propia empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., o de cualquier persona física o jurídica afectada por las mismas, mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Industria y Energía. Por otra parte, el Decreto 161/2006, de 8 de noviembre (vigente a la fecha de inicio de la tramitación de la presente Orden), por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 224, de 17.11.06), establece en su artículo 39 que las citadas normas serán revisadas en un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor, bien sea de oficio o a petición de parte interesada, así como que se aprobarán mediante Orden Departamental. Actualmente el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre (que deroga al Decreto 161/2006), por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias (BOC nº 230, de 24.11.09), establece en su artículo 31 que las citadas normas serán revisadas en un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor, bien sea de oficio o a petición de parte interesada, así como que se aprobarán mediante Orden Departamental.
Con fecha 5 de octubre de 2006, el Director Comercial de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., comunica que la Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, modifica la tabla de potencias normalizadas para los suministros en baja tensión, incluida en las Normas Particulares citadas, y solicita autorización para la utilización de la misma. Con tal motivo se inician una serie de reuniones con la empresa distribuidora, encaminadas a la revisión de las Normas Particulares aprobadas, que culminan con la presentación por parte de las Empresas “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.” y “Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U.” (Unelco Endesa), en el año 2008, de un borrador para ser sometido al trámite reglamentario. Asimismo debido a la publicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se hace necesario modificar algunos aspectos de las Normas Particulares a fin de adaptarlas a lo dispuesto en la citada normativa, que no se encontraba en vigor en la elaboración de las mismas. A la vez que se han realizado las modificaciones citadas en los puntos anteriores, se ha verificado todo el texto de la norma, introduciendo pequeños cambios que en la aplicación de la misma inducían a errores de interpretación, si bien no se ha modificado el fondo de la misma. Por este motivo, en uso de las facultades que me confiere el punto 3 del artículo 31 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, D I S P O N G O: Artículo único.- Aprobar las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en el ámbito de suministro de las empresas “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.” y “Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U.”, que figuran como anexo a la presente Orden, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las siguientes condiciones: 1) Las referidas normas serán de obligado cumplimiento para todas las instalaciones de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de que las mismas sean construidas directamente por la empresa o por terceros. 2) Las empresas distribuidoras citadas, no podrán exigir que el material utilizado para las instalaciones que les vayan a ser cedidas cumpla una norma particular de la empresa que no haya
boc-a-2010-081-2357
Boletín Oficial de Canarias núm. 81
sido previamente aprobada por la Administración competente. 3) Cuando se trate de la modificación de una instalación, o de una nueva instalación a ejecutar en una edificación existente con anterioridad a la producción de efectos de la presente Orden, en la que sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones, en cuanto a dimensiones exclusivamente se refiere, el titular de la instalación podrá aplicar alternativas equivalentes que no ocasionen distorsiones en los sistemas de distribución de energía eléctrica, y siempre que proporcionen, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la prescripción correspondiente. La aplicación de las mismas deberá ser justificada debidamente por el técnico correspondiente y se ejecutará previa consulta a la compañía suministradora. 4) En el caso de que algún agente implicado en el proceso (titular, instalador, técnico o compañía suministradora) detectase el incumplimiento de alguno de los preceptos contenidos en las presentes normas, lo comunicará a la Dirección General de Energía. 5) Respecto al preceptivo control de la potencia demandada, se aplicará un coeficiente corrector que tenga en cuenta la punta de arranque de los suministros, especialmente cuando existan motores, tal que el dispositivo de control de potencia no desconecte intempestivamente la instalación, con los perjuicios y riesgos que ello pudiera ocasionar. En los suministros cuya potencia contratada sea inferior a 15 Kw, se permitirá la colocación de un interruptor de control de potencia (ICP) cuyo calibre (I) sea un escalón superior a la potencia contratada que le corresponda, siempre que existan receptores de fuerza motriz. De manera análoga se actuará en el caso de los denominados suministros singulares, es decir los que alimentan a uno o dos motores y el resto de receptores no superan el 10% del total de potencia (p.e. ascensores, montacargas, bombas de riego, hidrocompresores y similares), a los cuales también les será de aplicación un coeficiente de arranque al citado ICP, según la siguiente tabla en función del tramo de potencia en que se pretenda contratar el suministro:
a) Potencia entre 0,75 Kw y 1,5 Kw ! x 4,5. b) Potencia entre 1,6 Kw y 5,0 Kw ! x 3,0. c) Potencia entre 5,1 Kw y 15,0 Kw ! x 2,0.
que incorpore esa función, y en tal caso las potencias contratadas serán las que establezca el cliente según sus necesidades, sin que sea necesario ninguna corrección dado que dichos equipos incorporan una integración temporal equivalente, que corrige, en el momento del arranque, tal fenómeno. El resto de condiciones y características de estos equipos y contadores serán las establecidas en la normativa específica vigente. 6) Será obligación de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. y de Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A.U., informar de las Normas aprobadas, mediante papel o cualquier medio informático, a todo peticionario afectado por las mismas. Así mismo, la Dirección General de Energía pondrá a disposición de los particulares interesados una copia de las normas particulares vigentes en su página web. 7) Las normas aprobadas por la presente Orden serán revisadas en un plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor, bien sea de oficio o a petición de parte interesada. 8) Las discrepancias, dudas o interpretaciones de la norma, serán resueltas por la Dirección General de Energía en el plazo máximo de un mes, con el objeto de no interferir en la ejecución de las instalaciones, pudiendo imponer, en lo no contemplado en las normas o en situaciones excepcionales debidamente justificadas, soluciones motivadas dentro del nivel de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente equivalente al de las normas. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única.- Las presentes Normas sustituyen y dejan sin efecto las Normas Particulares para las instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de Unelco, S.A., aprobadas por Orden departamental nº 478/04, de 13 de octubre de 2004. DISPOSICIONES FINALES Primera.- Se faculta al Director General de Energía para dictar los actos que resulten necesarios para el desarrollo de la presente Orden. Segunda.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2010. EL CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO, Jorge Marín Rodríguez Díaz.
En el resto de suministros, es decir los de potencia superior a 15 Kw, el control de potencia se hará mediante maxímetro o contador electrónico
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE
Envolvente de Fusibles de Seguridad para potencia contratada > 15 KW. 10. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 11. DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA. 11.1. Control por interruptor de control de potencia (ICP). Escalas de I.C.P. 11.2. Control por maxímetro. 12. DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 13. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.
1. CONSIDERACIONES GENERALES. 2. OBJETO. 3. INSTALACIONES DE ENLACE. 4. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP). 4.1. Características. 4.1.1. Dispositivos de fijación de las CGP. 4.1.2. Entrada y salida de los cables. 4.1.3. Bases de los cortacircuitos fusibles. 4.1.4. Conexiones de entrada y de salida. 4.1.5. Características del neutro. 4.2. Emplazamiento de la CGP. 4.3. Elección y Dimensiones de la CGP. 5. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM). 6. CAJA DE CORTE. INTERRUPTOR PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI). 7. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN.
13.1. Caja General de Protección. 13.2. Instalado individualmente y potencia contratada < 15 kW. 13.3. Instalado individualmente y potencia contratada > 15 y < 44 kW. 13.4. Instalado individualmente y potencia contratada > 44 kW. 14. SUMINISTROS TEMPORALES (OBRAS, FERIAS ...). 15. SUMINISTROS A TANTO ALZADO. 16. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE ENLACE.
8. CAJA DERIVACIÓN (CD). 8.1. Características. 8.2. Dispositivos de fijación de las CD. 8.3. Entrada y salida de los cables. 8.4. Conexiones de entrada y de salida. 8.5. Conductores. 8.6. Instalación. 9. EQUIPOS DE MEDIDA. 9.1. Características Generales. 9.2. Formas de colocación. 9.3. Constitución. 9.4. Equipos de medida colocados en forma individual. 9.4.1. Generalidades. 9.4.2. Situación. 9.4.3. Instalado individualmente y potencia contratada < 15 kW. 9.4.4. Instalado individualmente y potencia contratada > 15 y < 44 kW. 9.4.5. Instalado individualmente y potencia contratada > 44 kW. 9.5. Equipos de medida colocados en forma concentrada. 9.5.1. Generalidades. 9.5.2. Situación. 9.5.3. Composición de las centralizaciones. Unidad Funcional de Embarrado General y Fusibles de Seguridad para potencia contratada < 15 KW.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las Empresas “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.” y “Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U.”, en adelante Unelco Endesa, redactan las presentes Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en Baja Tensión en edificios destinados principalmente a viviendas, así como a comercios, oficinas o industrias en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que deben entenderse como especificaciones de información técnica de obligado cumplimiento que complementarán a las especificaciones que el cliente, instalador autorizado o promotor debe solicitar para el suministro en particular, y en la que se determinarán y dimensionarán los elementos de la instalación de enlace que son susceptibles de variación. La empresa distribuidora velará por el cumplimiento de estas normas en el momento de la puesta en servicio de las instalaciones. El órgano competente en materia de energía del Gobierno de Canarias podrá exigir la presentación de Certificados de ensayo de Laboratorios Nacionales o de la Comunidad Europea acreditados oficialmente, para aquellos materiales o equipos que estime oportuno, sobre normas españolas o referencias europeas o internacionales, siempre que éstas garanticen una calidad no inferior a la exigida en las Normas Nacionales, tales que aseguren el cumplimiento de las normas que afectan, a
los productores provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o del espacio económico y pretendan usarse en instalaciones reguladas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (artº. 25 del RBT). El presente documento sustituye el de “Normas Particulares de Instalaciones de Enlace”, Orden de 13 de octubre de 2004, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 205, de fecha 22 de octubre de 2004, y se denominarán de la misma manera, con el objeto de adaptarse a la nueva reglamentación vigente. Para la elaboración de estas Normas Particulares se han tenido en cuenta los documentos relacionados a continuación: • Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. Modificado por el Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre. • Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. • Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. • Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión (en adelante REBT). • Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y modificaciones Real Decreto 1351/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del Boletín Oficial del Estado de 25 de enero de 2008 (en adelante CTE). • Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. • Decreto 141/2009, de 10 de noviembre (que deroga al Decreto 161/2006), por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias (BOC nº 230, de 24.11.09). • Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión.
• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del sistema eléctrico (en adelante RUPM). • Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. • 89/106/CEE Norma Directiva producto de la contratación directa. • Normas UNE de aplicación, para facilitar la puesta al día de los textos normativos en los mismos únicamente se nombran los números de referencia sin reflejar el año de edición, a fin de que cuando aparezcan nuevas versiones éstas sean actualizadas automáticamente. • Normas UNE citadas en el Reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT-02. • UNE 21.088 Características de los transformadores de medida. • UNE 81.501 Señalización de seguridad en los lugares de trabajo. • Otras normas concordantes.
Las presentes Normas Particulares tienen por objeto establecer los criterios generales a aplicar en el diseño y construcción de las Instalaciones de Enlace en Baja Tensión en edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales, oficinas, industrias y viviendas unifamiliares, así como en los suministros temporales e instalaciones de régimen especial fotovoltaicas en el ámbito de suministro de Unelco Endesa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. En cualquier caso las directrices indicadas en estas normas no entrarán en contradicción con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente.
Según la ITC-BT-12 se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección, estando formado por las siguientes partes: - Caja General de Protección (CGP). - Línea General de Alimentación (LGA).
- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC). - Derivación individual (DI). - Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP). - Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP). Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario o comunidad en su caso, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. “En el caso de instalaciones de enlace a realizar en zonas catalogadas como conjuntos históricos, éstas se acogerán a lo establecido sobre el particular en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias.”
bases de los cortacircuitos fusibles para todos los conductores de fase o polares, y una conexión amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. También dispondrá de un sistema mediante el que la tapa, en posición abierta, quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. Su ángulo de apertura será superior a 90º. Cuando la CGP sea accesible desde el suelo el cierre de la tapa se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular de 11 mm de lado y posibilidad de cierre por candado. Cuando la CGP esté a más de 3 m del suelo dicho cierre será con tornillos y deberán ser imperdibles. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro, como mínimo, para el paso del hilo precinto. En el caso de que la CGP sea accesible desde el suelo debe estar diseñada de forma que, abierta la tapa de la CGP no pueda accederse directamente a partes en tensión y a conductores que no tengan, además del aislamiento funcional, una protección suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 (Norma UNEEN 50102). Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. Deberán tener su interior ventilado con el fin de evitar las condensaciones y los elementos que proporcionen esta ventilación no deberán reducir su grado de protección. Así mismo, cuando se instale en un nicho, la puerta de éste no impedirá esta ventilación. Si la trasera de la CGP da a un local o zona no común del edificio se protegerá mediante una plancha metálica de 2,5 mm de espesor, de tal manera que proteja a éste de cualquier golpe o taladro que involuntariamente se pueda realizar. 4.1.1. Dispositivos de fijación de las CGP. La CGP estará diseñada de forma tal que se pueda instalar mediante los correspondientes elementos de fijación, manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección previsto para cada una de ellas. No se permitirá taladrar las cajas para su fijación. 4.1.2. Entrada y salida de los cables.
Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-13. Es la caja destinada a alojar exclusivamente los elementos de protección de la Línea General de Alimentación, señalando el principio de la instalación propiedad del usuario. La intensidad nominal de estas cajas estará comprendida entre 100 y 630 A. El esquema de caja general de protección a utilizar, estará en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y será del tipo 7 ó 9. En el caso de alimentación subterránea, cuando exista salida de red de distribución, ésta será única y de la misma sección (sin protección). En este caso los esquemas a utilizar serán el 14 o el 10 respectivamente. Las cajas CGP-7 y CGP-14 son cajas con entrada y salida de cables por la parte inferior. Las cajas CGP-9 y CGP-10 son cajas con entrada de cable por la parte inferior y salida por la parte superior. El uso de los esquemas 9 y 10 sólo se aplicarán en el caso de acometida subterránea y en el que la LGA tenga que conectarse en el interior de una envolvente ubicada sobre de la CGP. En acometidas aéreas el único esquema válido será el nº 7. 4.1. Características. La CGP estará constituida por una envolvente aislante y precintable que contenga exclusivamente las
La disposición para entrada y salida de los cables por la parte inferior de las CGP de intensidades superiores a 100 A, será tal que permita la conexión de los mismos sin necesidad de ser enhebrados. En los casos de red subterránea en los que la CGP esté anexa a un Armario de Distribución, origen de la nueva acometida, se admite el paso directo por los laterales inferiores adyacentes, siempre y cuando se mantenga la rigidez dieléctrica y el grado de protección previsto para cada una de ellas.
Éstas tendrán un diseño o un dispositivo que permita fijarlas entre las bases portafusibles. tal que se evite la entrada de animales. entre todos los polos. situada a la izquierda de las fases. salvo en casos excepcionales debidamente justificados y previo acuerdo con la empresa distribuidora. siendo fácilmente desmontables. En caso de que se adose otra caja sobre la CGP y la salida de la LGA sea por la parte superior (esquema 9 ó 10). boc-a-2010-081-2357 . El conductor discurrirá por un tubo de 32 mm de diámetro hasta la arqueta de la acometida donde irá el punto de puesta a tierra. No está permitida su ubicación en rampas o zonas de rodadura para accesos a garajes. Emplazamiento de la CGP.5 mm.. Conexiones de entrada y de salida. En las CGP con entrada y salida de cables por su parte inferior. para la puesta a tierra del neutro. de hasta 50 mm2. etc.1. de forma que. Se instalará en la fachada del edificio. atendiendo a la ITC-BT-13. de la máxima sección prevista. unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). Para las CGP que sea necesario instalar en cascos históricos.5. pero que. en las que las pletinas del embarrado quedarán aisladas mediante fundas termorretráctil. no autorizándose este tipo de instalaciones en obras de nueva construcción. La conexión y desconexión se deberá realizar sin manipular los cables.2. excepto en aquellas de tamaño 00. o zaguán. sean solidarios con la CGP. Características del neutro. imposibiliten un cortocircuito entre fases o entre fase y neutro.3. su ubicación podrá ser en el interior del vestíbulo. mirando a las CGP como si estuvieran en posición de servicio. sea superior a 5 veces su diámetro. preferentemente en la fachada principal.4.1. de acceso al inmueble. 81 11519 Martes 27 de abril de 2010 La CGP de intensidad superior a 100 A dispondrá de un orificio independiente que permita el paso de un cable aislado. éstas deberán disponer de un útil homologado que mantenga el grado de protección y estanqueidad para el paso de los conductores. Se podrán admitir otras soluciones en casos excepcionales motivadas por el entorno histórico-artístico.6/1 kV. En las de intensidad asignada superior a 100 A. de intensidades asignadas inferiores a 160 A. Podrán aceptarse otras soluciones constructivas previo acuerdo con la empresa suministradora. Los dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que. El tipo de bases a utilizar deberá ser coherente con el esquema eléctrico de la CGP. Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste. El dispositivo de apriete correspondiente será inoxidable. en cuanto se abra la misma. de cabeza hexagonal y con arandela incorporada. de manera que. que se suministrarán colocados en su emplazamiento o en el interior de las CGP. la situación de los bornes o de las conexiones. la disposición relativa de las conexiones se efectuará teniendo en cuenta que la conexión más próxima a la puerta es la correspondiente a la línea general de alimentación. El neutro estará constituido por una conexión amovible de pletina cobre. estas soluciones contemplarán las disposiciones municipales. Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones tendrán los puntos de sujeción necesarios para evitar que se deformen o se desplacen al efectuar el apriete de los tornillos de conexión. 4. una vez instalados los terminales. Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión nominal de 500 V. En la CGP con entrada y salida por su parte inferior. En ambos casos llevarán una conexión amovible para el neutro situada a la izquierda de las fases. Las llegadas y salidas de los cables deberán estar convenientemente selladas. 4. En redes subterráneas se admitirá la instalación de BTVC (Base Tripolar Vertical Cerrada).Boletín Oficial de Canarias núm. 4. El material que se utilice para el sellado será compatible con el tipo de instalación eléctrica. Bases de los cortacircuitos fusibles. El espesor mínimo de estas pantallas será de 2. Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala. sean fácilmente desmontables. debe permitir que el radio de curvatura del cable de 0. humedades. el neutro llevará incorporado un borne o terminal que permita la conexión independiente del conductor de protección. Las CGP con bases de cortacircuitos del tipo BUC. así como las características y tipología de la red. una vez instalados. Esta conexión se realizará siempre por la parte de la red de distribución. La capacidad del mismo será tal que permita la conexión de un conductor de 6 a 50 mm2 de cobre.1. siempre y cuando se trate de obras de rehabilitación o reforma de una edificación existente. tendrán pantallas aislantes. 4. quede imposibilitado su desplazamiento de forma accidental.
2-4. tal y como se indica en la siguiente tabla: En En redes de distribuciÛn subterr·neacada de no existiendose colocar· una arqueta. rán precintables. pudiendo. neral. Elección y Dimensiones de la CGP. a través de la acreditación de la existencia del oportuno proyecto o norma urbanística en vigor. Asimismo. y se seleccionar· la adecuada a la potencia prevista. dual no supere los dos tubos flexibles de doble resistencia al impacto normal. gas. NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). Esta resistencia al impactosu instalación se atenderá. 4. En el caso de acometida subterránea. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM). que llegar·n hasta la CGP. las dimensiones de la CGP estarán condicionadas en función de la sección de la acometida. se guardará una distancia mínima de 10 cm en todo su contorno desde el perímetro de la CGP hasta el marco de la puerta del nicho. con objeto de facilitar la operación de explotación en el caso de instalar puerta del nicho. la puerta del nicho. la cual será revestida exteriormente de acuerdo con las características de la fachada o entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. El panel de fijación que soporte los aparatos el anexo eléctricos se fijará a la envolvente mediante torniLa CPM reúne en un solo elemento la Caja Gellos. a lo indicado para la CGP. unipolares y desmontables del tipo de la la adecuada a la potencia prevista. siempre CGP se colocará una arqueta. deberá contar con posibilidad de cierre para candado. cuya potencia indivique la de doble permita ser· de tipo de tubos flexiblesacera lopared reforzados del450 N. seg˙n norma UNE-EN 50086pared reforzados de 450 N. aplicarse un revestimiento exterior para mimetizarla con las características de la fachada o entorno. boc-a-2010-081-2357 . la caja general de protección se situará como si se tratase de una acometida en subterránea. 5. En el caso de acometida aÈrea existen los tipos de inferior demontaje superficial indicadas en Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-13. será de 30 cm. 5 CAJA GENERAL DE PROTECCI”N Y MEDIDA (CPM). Tal exigencia deberá ser justificada por la empresa distribuidora. etc. con carácter gePara normal. De la misma partir·n15 kW. Esta puerta no tendrá aristas vivas que sobresalgan. Además. se señalizará mediante placa rígida de riesgo eléctrico y su ángulo de apertura será mayor de 90º. que llegarán hasta la CGP. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm y máximo de 90 cm sobre el nivel del suelo.. Cuando la acometida sea subterránea se instalará preferentemente en un nicho en pared (empotrada o fijada con tornillos). De la misma partirán dos rios monofásicos o trifásicos. Las entradas y salidas se harán siempre por la parte cajas de la caja (esquema 7). Cuando se trate de una zona en la que esté proyectado el paso de la red aérea a subterránea. en tal caso. 81 11520 Martes 27 de abril de 2010 La distancia mínima entre la envolvente de la CGP y otras instalaciones tales como agua. con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102. y Serán de redes de distribución subterránea al pie de al pie cada CGP línea general de alimentación. de arqueta se situará a no más de 2 metros de la vertical de la CGP. Esta arqueta se situar· a no m·s de 2 metros de la vertical En el caso de acometida aérea existen los tipos de Las bases fusibles a instalar serán de tensión nocajas de montaje superficial indicadas en el anexo y se minal de 500 V. Será admisible el montaje empotrado. según norma UNE-EN 50086-2-4. Los revestimientos exteriores aplicables no podrán disminuir el grado de seguridad ni restringir la funcionalidad de la instalación. diametralmente opuestos. seneral de Protección (CGP) y el Equipo de Medida (EM). y siempre que la acera aplicación en el caso de suministro a uno o dos usualo permita será del tipo A3.Boletín Oficial de Canarias núm. dos de los cuales. que se cerrará con una puerta de aluminio o acero inoxidable. siempre y cuando la puerta de la CGP cumpla el grado de protección IK 10.A3.3. seleccionaráCGP.
que corresponde a: 150 kW en redes a 400 V entre fases. y en el caso de alimentar exclusivamente servicios de seguridad contendrá fusibles de calibre adecuado para proteger esta derivación de la LGA. La intensidad máxima de cada centralización de contadores será de 250 A. INTERRUPTOR PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IPI). albergará los fusibles y los contadores. deberá identificar que en su interior existen contadores (rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR ELÉCTRICO ”). se instalará un conjunto de distribución. con carácter general. esta caja se colocará aguas abajo de la CGP. Es admisible la instalación de dos CGP por nicho y en tal caso. En el caso de red de distribución subterránea. el cual se recomienda que sea de corte visible. Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. la CPM se podrá revestir exteriormente para mimetizarla con las características de la fachada o entorno. que cumpliendo las mismas exigencias del resto de la envolvente. no se admitirán cambios de sección en el trazado de las líneas generales de alimentación. La caja inferior. garantizándose en todo momento el radio curvatura mínimo de los cables. se podrá cambiar la sección de la derivación de alimentación de cada CC con respecto a la que posee dicha LGA. sólo se podrán instalar dos LGA por nicho. En el interior de las cajas de derivación se dispondrá de una protección cuando exista un cambio de sección. cuando no sean visibles directamente éstos desde el exterior. y cuando la puerta de la CPM cumpla el grado de protección IK 10 se podrá prescindir de la puerta del nicho. Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-14. ubicándose la misma en el interior del local o adosada al armario de la CC. Dicha puerta estará dotada de cierre triangular y/o posibilidad de cierre por candado. Para un único suministro con potencia superior a 15 kW. o puerta de la CPM con grado IK 10. Es la caja destinada a albergar exclusivamente las derivaciones que se realicen de la LGA en el interior del local destinado a la Centralización de Contadores o adosada al armario de la Centralización de Contadores. con entrada y salida de red de distribución. existiendo una sola LGA por CGP. 81 11521 Martes 27 de abril de 2010 El panel de fijación y los dispositivos complementarios que se adopten.Boletín Oficial de Canarias núm. además del aislamiento funcional. unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). deben estar diseñados de forma que. La tapa de la CPM deberá llevar una parte transparente (resistente a rayos ultravioletas). protección y medida formado por dos cajas. CAJA DERIVACIÓN (CD). excepto la resistencia a los álcalis. a lo indicado para la CGP y su emplazamiento será junto a ésta. A estos efectos será obligatoria la colocación de una caja de derivación con sus salidas debidamente protegidas según sea el caso. Cuando sea preceptivo o necesario instalar una caja de corte de energía para su utilización en caso de incendio. La puerta del nicho. Las dimensiones mínimas de la parte transparente serán de 120 x 160 mm. y la cual se embornará aguas arriba del interruptor de protección contra incendios (IPI). La línea general de alimentación (LGA) es aquella que enlaza la caja general de protección (CGP) con una o varias centralizaciones de contadores (CC). permita la lectura del contador sin necesidad de su apertura. siempre que la medida sea directa. 7. Esta caja será de doble aislamiento. Las bases de los cortacircuitos para fusibles de cuchillas serán de tensión nominal de 500 V. 6. CAJA DE CORTE. La caja superior. 8. abierta la tapa de la CPM no pueda accederse directamente a partes en tensión y a conductores que no tengan. una protección suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 (Norma UNE-EN 50102). Para su instalación se atenderá. Sus dimensiones serán las suficientes para posibilitar la operación de corte de forma segura. una CPM (excepcionalmente en caso de paredes medianeras se admitirán dos cajas). cuya sección será la necesaria a la carga que alimente. adosada a la anterior. 90 kW en redes a 230 V entre fases. dispondrá de un grado de protección IK08 y un IP43 como mínimo. De manera similar a la CGP. La salida de los cables será siempre por su parte inferior. boc-a-2010-081-2357 . LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. haya sido dimensionada con capacidad suficiente para alimentar diversas CC. La caja de corte de energía en caso de incendio. Cuando la sección de la LGA. Tal y como establece el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en su ITC-BT 14. se podrá adoptar esta solución de instalar CPM.
Se entiende por Equipo de Medida el Conjunto de Contador o Contadores y demás elementos necesarios para el control y medida de la energía eléctrica.5. y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26. Las cajas de distribución y protección de las CC se instalarán en armarios de poliéster reforzado con fibra de vidrio con IK08 e IP43 como mínimo. 9.2. Se podrán instalar de forma individual o concentrados. EQUIPOS DE MEDIDA. En los casos que la tapa esté unida mediante bisagras.1. pero que. arquetas .) utilizados por la Empresa Distribuidora (Red de Distribución). sean fácilmente desmontables.6/1 kV. Conexiones de entrada y de salida. 8. sean solidarios con la caja. punto 6.6. 9. de tensión asignada no inferior a 0. en el caso de que la canalización se realice mediante este sistema. Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Exterior. Cuando los Equipos de Medida se coloquen en el Interior.Concentrados en Locales.1. Dispositivos de fijación de las CD. caseta o similar. sea superior a 5 veces su diámetro. . en posición abierta.2. Conductores. se podrán instalar: . Instalación. La situación de los bornes o de las conexiones. serán de doble aislamiento y de accesibilidad frontal. . 8. Todos estos dispositivos tendrán un orificio de 2 mm de diámetro. RZ1-K ó DZ1-K 0. manteniendo la rigidez dieléctrica y el grado de protección previsto para cada una de ellas. de 11 mm de lado. En el caso que los dispositivos de cierre sean tornillos deberán ser imperdibles. Se utilizarán conductores unipolares.3. Características. . Estarán constituidas por una envolvente aislante precintable. en cuanto se abra la misma. En ningún caso la línea general de alimentación discurrirá por las canalizaciones (Tubos. en los muros o vallas de cerramiento o en un monolito situado en los límites de propiedad.Amarillo-verde (bicolor) para los conductores de protección. Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste. con un aislamiento seco. marrón y gris para las fases.. Estos cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21. extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticos. Entrada y salida de los cables. Las dimensiones de cualquier tipo de canalización deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.Azul para el neutro.Negro. 81 11522 Martes 27 de abril de 2010 8. para el paso del hilo precinto. como mínimo. Se utilizarán los colores siguientes: . Las CD estarán diseñadas de forma tal que se puedan instalar mediante los correspondientes elementos de fijación. boc-a-2010-081-2357 . Características Generales. Con carácter general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. Las CD dispondrán de un sistema mediante el que la tapa. quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de trabajos en el interior. debe permitir que el radio de curvatura del cable de 0.Concentrado en el interior de hornacinas.1002). recocido con aislamiento del tipo XLPE (Polietileno reticulado) o EPR (Etileno propileno).2. 8.Empotrados en las fachadas. Denominación UNE 21123-4 ó 5.022. una vez instalados. su ángulo de apertura será superior a 90º.Boletín Oficial de Canarias núm.4. se podrán instalar: . 8. El cierre de las tapas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular. de cobre o aluminio.6/1 kV.6/1 kV. de la máxima sección prevista. Estos dispositivos de ajuste dispondrán de un sistema de fijación tal que permita que.. de clase 2 según norma UNE 21. Formas de colocación. Las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante terminales de pala. Sólo se permitirá una LGA por tubo. Los cables de conexionado del equipo de medida serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre. Cada Equipo de Medida estará estructurado en unidades funcionales. 8. clase 5. entendiéndose como tales las constituidas por los elementos destinados a realizar la misma función. 9.
3. En suministros individuales los equipos de medida se instalarán en el exterior. abierta la tapa de la envolvente del equipo de medida no pueda accederse directamente a partes en tensión y a conductores que no tengan. etc. se incluirá en la misma envolvente la unidad funcional de medida y la unidad funcional de protección. y en ningún caso dificultarán el paso de vehículos o personas por dichas zonas. podrá estar formado por: • Unidad funcional de interruptor general de maniobra.). Equipos de medida colocados en forma individual. bajadas de escaleras o aparatos en movimiento. El espacio libre mínimo delante del Equipo de Medida será de 1.Boletín Oficial de Canarias núm. 9. boc-a-2010-081-2357 . Constitución. Esta protección será transparente y de grosor mínimo 2 mm. albergará los fusibles de seguridad y los contadores. El Equipo de Medida no podrá instalarse próximo a contadores de gas.2. Tampoco se aceptará un emplazamiento próximo a trampillas o tolvas. • Unidad funcional de medida. Situación. La pared a la que se fije el Equipo de Medida no podrá estar expuesta a vibraciones ni humedades y tendrá un espesor mínimo de 15 cm (El 180 como mínimo). protección y medida formado por dos cajas. • Unidad funcional de telecomunicaciones. Cuando no se cumpla esta condición habrán de colocarse en la parte trasera chapas metálicas de 2. El panel de fijación y los dispositivos complementarios que se adopten. grifos o salidas de agua. salvo autorización administrativa expresa en contrario.5 mm de espesor. Instalado individualmente y potencia contratada < 15 kW. con entrada y salida de red de distribución. según el tipo.10 m. 9. ni cerca de hornos o aparatos de calefacción (calderas. • Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. etc. La caja inferior. recibiendo el conjunto el nombre de Caja General de Protección y Medida (CPM). 9. una protección suplementaria de grado de protección no inferior a IP 20 (Norma UNE 20324) e IK 07 (Norma UNE-EN 50102). debiendo man- tener una separación mínima de 30 cm entre sus envolventes.25 m y el integrador del contador situado en la posición más alta a una distancia del suelo no superior a 1. caminos. • Unidad funcional de Transformadores de medida. la distancia mínima del módulo de medida a dicha pared será de 0. • Sólo en el caso de red de distribución subterránea.4.80 m. 9.1. • Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. conforme a lo expuesto en el capítulo 5. Se situarán en lugares de libre y permanente acceso desde la vía pública. 9.Concentrados en Armarios. Si hubiese una pared lateral. Las puertas de los nichos que contengan equipos de medida cumplirán con carácter general todo lo indicado para las CGP. además del aislamiento funcional. Cuando se instale en monolito nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras. El Equipo de Medida. En ningún caso se instalarán por debajo de los contadores de agua.4. se podrá instalar un conjunto de distribución.4. Generalidades. • Esta disposición sólo se realizará cuando las derivaciones individuales puedan discurrir por zonas comunes. • Unidad funcional de protección contra sobretensiones.20 m. adosada a la anterior (excepcionalmente en caso de paredes medianeras se admitirán dos cajas). • Unidad funcional de mando o reloj. y la caja superior. Con objeto de poder acceder correctamente a los distintos elementos del equipo de medida. • En el caso de red de distribución aérea y en equipos de medida destinados a uno o dos suministros. Las envolventes que contengan estas unidades deberán estar acopladas entre sí y serán precintables. • Unidad funcional de comprobación (regleta verificación).4. deben estar diseñados de forma que.).3. 81 11523 Martes 27 de abril de 2010 . la parte baja del módulo inferior quedará a una altura no inferior a 0. Todos los equipos situados en el exterior se colocarán dentro de envolventes que permitan su mimetización con la fachada dejando siempre una parte transparente que posibilite la lectura del contador.
1. salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión. En caso necesario. El panel de fijación que soporte los aparatos eléctricos se fijará a la envolvente mediante tornillos.1. Envolventes.T.4. se instalará un conjunto de distribución. La parte frontal de la envolvente correspondiente al contador. La distancia entre los paneles de fijación de los aparatos y las tapas. Instalado individualmente y potencia contratada > 44 kW.) salvo autorización administrativa expresa en contrario. Cableado del equipo de medida. en cuyo caso la sección será mayor. unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). se podrá prescindir de los fusibles de seguridad del EM al coincidir éstos con los de la CGP. La unidad de comprobación (Regleta de Verificación) para suministros en B. En general estos equipos se instalarán aplicando el concepto de la caja general de protección y medida (CPM). o puerta de la CPM con grado IK 10. Esta caja deberá estar adosada o muy próxima a la situación del equipo de medida. Dicho panel dispondrá de las aberturas necesarias para el conexionado de los distintos aparatos eléctricos y el triángulo de fijación del contador. T. Dicha puerta estará dotada de cierre triangular y/o posibilidad de cierre por candado. Al igual que la CGP. etc. RR. llevará una ventana abatible y precintable que permita el acceso al mismo. 9. 9. La caja superior.4. Las bases fusibles a instalar serán de tensión nominal de 500 V. caminos. albergará los fusibles de seguridad y el equipo de medida. cuando no sean visibles directamente éstos desde el exterior. de dimensiones mínimas 196 x 235 mm2. boc-a-2010-081-2357 .4.4. SS. incluyendo en un solo elemento la caja general de protección (CGP) y el equipo de medida (EM). unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). diametralmente opuestos. Las medidas de esta envolvente serán como mínimo de ó 500 x 700 mm. Se admitirá el montaje de CGP independiente. NN).2.5. 9. Esta envolvente contendrá las unidades funcionales de medida y de comprobación. El nicho que contenga las envolventes de los equipos de medida será de unas dimensiones tales que permitan la fácil instalación y apertura de las mismas. Nunca se ocuparán calles o zonas públicas (aceras. formado por dos cajas. dos de los cuales.4. Nunca se permitirá la entrada y salida de la red de distribución. serán precintables. Se instalará siempre en el exterior. Instalado individualmente y potencia contratada > 15 y < 44 kW. Se dispondrá en el interior de una envolvente. Se admitirá el montaje de envolventes dentro de armarios en montaje superficial o empotrado.4. sólo en el caso de que la CPM se instale en montaje empotrado y siempre y cuando la puerta de la CPM cumpla el grado de protección IK 10 se podrá prescindir de la puerta del nicho. La puerta del nicho. Se instalará siempre en el exterior. dejando accesible el puerto óptico y el puerto serie de comunicaciones que lleva el contador en el cubrehílos. El conexionado entre la regleta y contadores serán conductores de cobre de sección 16 mm2. S. N.Boletín Oficial de Canarias núm. La caja inferior con entrada y salida de la red.4.1. respetándose como mínimo una separación de al menos 10 cm entre el contorno de la envolvente y el marco de la puerta del nicho. de Medida Directa estará compuesta de 8 elementos (6 intensidad y 2 de tensión) que se designarán por las siglas (R. protección y medida.4. 9.4. 9. Éstos tendrán un grado de protección IP 43 e IK 10 y estarán debidamente ventilados. El nicho que contenga las envolventes de los equipos de medida será de unas dimensiones tales que permitan la fácil instalación y apertura de las mismas. TT. deberá identificar que en su interior existen contadores (rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR ELÉCTRICO ”). Envolvente de contadores y fusibles. respetándose como mínimo una separación de al menos 10 cm entre el contorno de la envolvente y el marco de la puerta del nicho. de la unidad funcional de contadores tendrá un mínimo de 130 mm. Esta unidad deberá estar diseñada de forma que permita la fácil instalación y sustitución de los mismos. 81 11524 Martes 27 de abril de 2010 En ambos casos los cables de conexionado del equipo de medida serán como mínimo de 10 mm2 de sección. En estos casos y siempre que el corte sea visible desde la situación de éste (EM). Las bases fusibles serán de tensión nominal de 500 V.
1. albergará los fusibles de seguridad y el equipo de medida. S. El resto de características serán las indicadas en la Norma UNE-EN 60044. • Clase: 0. comprobación y comunicaciones (módem). 9. Esta envolvente contendrá las unidades funcionales de medida. se instalará un conjunto de distribución. Esta unidad deberá estar diseñada de forma que permita la fácil instalación y sustitución de los mismos. dos de los cuales. La caja inferior con entrada y salida de la red.1. incluyendo en un solo conjunto la caja general de protección (CGP) y el equipo de medida (EM). diametralmente opuestos. Se dispondrá en el interior de tres envolventes: 9. • Potencia: 10 VA.5.4. de la unidad funcional de contadores tendrá un mínimo de 130 mm. son las que a continuación se describen: boc-a-2010-081-2357 . T. Envolventes. El material envolvente de los transformadores de intensidad será de aislamiento seco autoextinguible. 1. cuando no sean visibles directamente éstos desde el exterior.5. sólo en el caso de que la CPM se instale en montaje empotrado y siempre y cuando la puerta de la CPM cumpla el grado de protección IK 10 se podrá prescindir de la puerta del nicho. protección y medida. Envolvente de contadores.1. Los transformadores de intensidad serán de las siguientes características: • Intensidad secundaria 5 A. 81 11525 Martes 27 de abril de 2010 En general estos equipos se instalarán aplicando el concepto de la caja general de protección y medida (CPM). Las medidas de esta envolvente serán como mínimo de 500 x 500 mm. deberá identificar que en su interior existen contadores (rotulado en la puerta la palabra “CONTADOR ELÉCTRICO”). Dicho panel dispondrá de las aber- turas necesarias para el conexionado de los distintos aparatos eléctricos y el triángulo de fijación del contador. En caso necesario. Esta unidad estará diseñada de tal forma que los transformadores de intensidad del tipo encapsulable sean fácilmente intercambiables y dispondrán de un módulo precintable independiente del resto del equipo de medida.1.4. de Medida Indirecta estará compuesta de 10 elementos (6 intensidad y 4 de tensión) que se designarán por las siglas (R. Es la unidad destinada a alojar la unidad funcional de transformadores de medida. de dimensiones mínimas 196 x 235 mm2. Esta caja deberá estar adosada o muy próxima a la situación del equipo de medida. Se admitirá el montaje de CGP independiente. llevará una ventana abatible y precintable que permita el acceso al mismo.Boletín Oficial de Canarias núm. formado por dos cajas. El panel de fijación que soporte los aparatos eléctricos se fijará a la envolvente mediante tornillos. dejando accesible el puerto óptico y el puerto serie de comunicaciones que lleva el contador en el cubrehílos. La unidad de comprobación (Regleta de Verificación) para suministros en B. Envolvente de transformadores de medida.5. Las medidas mínimas de la unidad funcional de transformadores de medida son 360 x 540 mm para trafos 100/5 y 200/5 A. Se admitirá igualmente medidas mínimas de 700 x 360 mm. La puerta del nicho. Al igual que la CGP. TT. y 540 x 540 mm para 500/5 A o superiores. serán precintables. Nunca se permitirá la entrada y salida de la red de distribución. La caja superior. o puerta de la CPM con grado IK 10.2.5 S.4. Dicha puerta estará dotada de cierre triangular y/o posibilidad de cierre por candado. RR. La distancia entre los paneles de fijación de los aparatos y las tapas. SS. Las características específicas para cada uno de los suministros.T. 3. N). se podrá prescindir de los fusibles de seguridad del EM al coincidir éstos con los de la CGP. En estos casos y siempre que el corte sea visible desde la situación de éste (EM). 2. 9. La parte frontal de la envolvente correspondiente al contador.
. En suministros de nueva contrataciÛn a partir de 44 kW.. M·xima RegulaciÛn IAR E R..T. estableciéndose asimismo la máxima regulación que deben alcanzar los limitadores de potencia según la potencia contratada....Boletín Oficial de Canarias núm.... r·n En estos casos en que la medida sea indirecta. ser·n motivo para cada uno de los diferentes suministros que puedan darse con estas (*) Las caracterÌsticas de estudio para cada caso. 81 11526 Martes 27 de abril de 2010 RelaciÛn TI Medida de las Pletinas Borna de Tierra SecciÛn mÌnima 100/5A 200/5A 500/5A 1000/5 A (*) 40x4 mm 40x4 mm 50x6 mm .. los transformadores de Intensidad a instalar en función de la potencia a contratar serán los de la tabla siguien- te. 16 mm2 16 mm2 16 mm2 .. (*) Las caracterÌsticas para cada uno de los diferentes suministros que puedan darse con estas relaciones.. deber·n llevar medida indirecta. boc-a-2010-081-2357 ... (A) 230/400 V Potencia a contratar (kW) Clase 0..5 S desde hasta (A) 150 300 750 1500 100/5 200/5 500/5 1000/5 44** 55 139 277 83 166 416 831 (**) En suministros ya existentes se podr· reducir potencia hasta 26 kW.. sin eliminar los transformadores de 100/5.
En suministros de nueva contrataciÛn a partir de 19 KW deber·n llevar medida indirecta. los nuevos deberán tener las características establecidas en estas normas. (**) En suministros ya existentes se podr· reducir potencia hasta 26 KW sin eliminar los transformadores de 100/5. les será de aplicación la siguiente tabla. 127/220 V R.Boletín Oficial de Canarias núm. boc-a-2010-081-2357 .T. (A) Potencia a contratar kW 220/380 Potencia a contratar kW M·xima RegulaciÛn IAR Clase 0. En estos casos. En suministros de nueva contrataciÛn a partir de 33 KW deber·n llevar medida indirecta.5 desde hasta desde hasta (A) 100/5 200/5 300/5 500/5 750/5 1000/5 (*) 19* 30 46 76 114 152 30 61 91 152 229 305 33** 55 83 139 208 277 55 111 166 277 416 554 120 240 360 600 900 1200 En suministros ya existentes se podr· reducir potencia hasta 15 KW sin eliminar los transformadores de 100/5. con trafos de intensidad instalados de clase 0. para modificaciones de potencia contratada que conlleven la sustitución de los transformadores.5. 81 11527 Martes 27 de abril de 2010 Para suministros ya existentes.
serán identificados de forma indeleble con la siguiente nomenclatura y codificación: Entrada de intensidad R. El conexionado entre la regleta y contadores serán de sección 6 mm2. Concentrados en armario. Cableado del equipo de medida. • Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. así como de las plantas del edificio. 9. que siempre éstos deben estar ventilados directamente al exterior. en el documento básico de seguridad en el caso de incendio (SI). portales o sectores si su desarrollo es horizontal.5.4. El conexionado entre transformadores y regleta serán de clase 5 (flexible). comprendiendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas. Concentrados en local. No estará ubicada en garajes ni el acceso será a través de éste y cualquier puerta que hubiese que atravesar desde el portal hasta llegar al mismo si lleva cerradura deberá ser la normalizada de Unelco Endesa (se admite la solución de depósito de llave con cerradura Unelco Endesa conteniendo en su interior la llave del usuario).5. En ningún caso serán correderas y su ángulo de apertura será superior a 90º.3. • Se admitirá instalar en el interior del armario el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio.4.2.5. 9. SS. unipolares y desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16. donde se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación.). Las bases fusibles serán de tensión nominal de 500 V. Generalidades. N. entresuelo o primer sótano. Las medidas mínimas de estos módulos serán de 540 x 360 mm.1. • Podrán disponerse concentraciones por plantas. El local cumplirá las siguientes condiciones: • En el caso de ser colindantes a garajes de uso privado el acceso nunca será a través de éste y el local boc-a-2010-081-2357 .2. La ventilación de los locales destinados a albergar los contadores será compatible con las medidas de sectorización del CTE. y nunca a otro sector de incendio colindante.2.2.5. 3. • edificios destinados a una concentración de industrias. En todo caso. desde el portal o recinto de portería.5. S. será obligatoria su ubicación en local. En edificios superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias. Esta envolvente contendrá la unidad funcional de protección.Boletín Oficial de Canarias núm. Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de los servicios generales del edificio. cuando el número de contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 16. en lo que se refiere a los conductos de ventilación indicados en el punto tres de la SI-1. 9. Tensiones 1. Situación. siendo de punta los destinados a la conexión de la regleta de verificación y redondo el del secundario del transformador de intensidad. Para las intensidades y 4 mm2 para las tensiones. Además deberá estar rotulada con la palabra “CONTADORES ELÉCTRICOS”. Envolvente de fusibles. TT. complejo de bungalow. Salida de intensidad RR. etc.5.5. la experiencia nos indica. la concentración de los contadores se situará de la forma siguiente: • En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja. Esta unidad deberá estar diseñada de forma que permita la fácil instalación y sustitución de los fusibles. En el caso de: • edificios destinados a viviendas y locales comerciales. 9. 9. La sección de los conductores de conexionado del equipo de medida será de 6 mm2. Los extremos a embornar de los conductores de unión entre elementos de medida. Se realizará utilizando terminales preaislados. o sectores. • construcciones residenciales en desarrollo horizontal (por ejemplo. 2.1. 81 11528 Martes 27 de abril de 2010 9. • edificios comerciales. En función de la naturaleza y número de contadores.1. siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan. portales. 9. T. para cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin.2. • Será de fácil y libre acceso. Equipos de medida colocados en forma concentrada. deberán concentrarse en uno o varios lugares.
se usará la siguiente fórmula: N = V + S + (2 x L) donde: N = Número total de contadores monofásicos. En el caso de que se conozca el número de locales comerciales del edificio.75 m de ancho). La Centralización de Contadores está compuesta por las siguientes envolventes. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instala la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga en frente sean de 1.3. telecomunicaciones. • En el local se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicio de mantenimiento. Envolvente de Embarrado General y Fusible de Seguridad. V = Número de contadores monofásicos de viviendas. entre las Unidades Funcionales de IGM (Interruptor General de Maniobra) y de embarrado general y de fusibles de seguridad.Boletín Oficial de Canarias núm.80 m. de basuras. necesario para la centralización de contadores se usará como base de cálculo el número de contadores monofásicos total a instalar. boc-a-2010-081-2357 .2. Envolventes de protección contra sobretensiones: Cuando sea necesario instalar una protección contra sobretensiones de Tipo 1 (según se define en la Guía Técnica de aplicación del REBT). se estimará un número de contadores trifásicos por locales igual del que resulte de dividir por 50 la superficie total en m2 destinada a locales. Ni en recintos colindantes a vasos de piscinas o equipos de filtración.5. etc. Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. Para determinar el ancho libre de pared. Unidad Funcional de Embarrado General y Fusibles de Seguridad para potencia contratada < 15 kW. El montaje se podrá realizar en una. dos. se instalará un módulo exclusivo que alojará en su interior un dispositivo de protección contra sobretensiones de Tipo 1. 81 11529 Martes 27 de abril de 2010 nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuartos de calderas.3. 9. Teniendo en cuenta el valor “N” de contadores monofásicos y el ancho de la columna de contadores (16 contadores monofásicos por columna de 0. En las Centralizaciones podrán darse dos casos: a) Para potencia contratada <= 15 kW.10 m.3.5.3. para ello se considerará cada contador trifásico como dos monofásicos. Además deberá estar rotulada con la palabra “CONTADORES ELÉCTRICOS”. no puedan producirse inundaciones en el local. 9. L = Número de Locales o Superficie en m2/50.1. 9.5.50 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1. cuarto trastero. El tipo de cerradura será tal que siempre permita la apertura desde el interior sin utilizar llave. gas. b) Para potencia contratada > 15 kW.2. concentraciones de contadores de agua. El módulo alojará todo el equipo del dispositivo de protección contra sobretensiones y asimismo dispondrá de otra leyenda perfectamente visible e indeleble que cite: atención equipo de protección contra sobretensiones. 9. con protección mediante fusibles e indispensable conexión a una toma de tierra. tres o cuatro paredes.3. Envolvente de Interruptor General de Maniobra: Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-16. En caso contrario deberá disponerse de sumideros de desagüe para que en el caso de avería.3. las dimensiones del local serán las necesarias para cumplir el reglamento: “El local tendrá una altura mínima de 2. descuido o rotura de tuberías de agua. Composición de las centralizaciones. maquinaria de ascensores o de otros como almacén. Dimensiones de local.5.50 m y máxima de 1.5 m.5. Los contadores deberán colocarse de forma que los integradores se hallen a una altura mínima del suelo de 0. • La puerta de acceso estará equipada con la cerradura normalizada de Unelco Endesa. Si se desconoce la distribución de los locales comerciales o industriales del edificio. • Preferentemente el suelo del recinto deberá quedar a más de 10 cm sobre la rasante de los pasillos o locales colindantes. S = Número de contadores monofásicos para Servicios Generales. • Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. que se dispondrán de abajo a arriba con el siguiente orden: 9.
Se podrá instalar en una misma envolvente si se instalan sobre el embarrado bases fusibles del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas). 9. dispondrá de una protección que será una placa aislante transparente (velo). El embarrado soportará corrientes de cortocircuito de 12 kA eficaces durante 1 s. Además.6. en el caso de los fusibles del tipo DO. etc. Dispondrá de un borne para la conexión de la puesta a tierra con una capacidad de embornamiento para cables de secciones comprendidas entre 16 y 50 mm2. El número de contadores que permitirán alojar las envolventes de la Unidad Funcional de Medida.3.Boletín Oficial de Canarias núm. Marrón y Gris. Los contadores podrán ubicarse en módulos (cajas con tapas precintables) y en paneles.3. irán siempre bajo la misma envolvente. así como un elemento retenedor de la abertura de la tapa mirilla a efectos de poder realizar las correspondientes manipulaciones disponiendo de las dos manos. En el caso de los módulos se dispondrán unas ventanas practicables. será como mínimo de 130 mm.3. será el siguiente: . se sitúen en el mismo módulo. Los Terminales de Presión de la Línea General de Alimentación tendrán una holgura máxima de 1 mm con relación al diámetro pasante del embarrado donde conecte. y serán del tipo DO2. La barra de protección estará constituida por una pletina de cobre para usos eléctricos de 20 mm x 5 mm. aflojamientos. boc-a-2010-081-2357 . Envolvente de Medida. Monofásicos: 4 en una hilera. mediante las cuales se permitirá el acceso manual a los dispositivos de visualización de las diferentes funciones de medida. para conductores de Fase. 81 11530 Martes 27 de abril de 2010 La unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad será única. dispondrá de bornes para conectar a los mismos los cables de protección de cada derivación individual. Cuando las unidades funcionales de embarrado general y de fusibles de seguridad. de tal manera que se garantice una superficie de contacto equivalente a la sección. Su calibre será aquel normalizado más próximo al correspondiente a la intensidad máxima admisible de la derivación individual. los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados dispositivos de ajuste. Para no perder el grado de protección 43 establecido.Se instalarán en conjuntos modulares independientes con envolventes aislantes.5 mm para la fijación de dichos bornes (carril DIN 46277/3). sin que se produzcan deformaciones permanentes. La distancia entre la parte frontal de la placa de fijación y la parte interior frontal de la tapa. Los fusibles de seguridad se colocarán sobre el propio embarrado general. Color Azul para conductores de Neutro.5. Los bornes serán de tipo de presión y de diseño tal que no sea necesario soltarlos del perfil para poder realizar las conexiones.Para potencias contratadas > 15 kW. 9. El cableado de la Centralización de Contadores será de color Negro. pérdida de aislamiento. El embarrado general estará colocado de manera que sea fácil acceder a él para su revisión. Incorporará un elemen- to que permita su precintado. Cableado. Bicolor Verde-Amarillo para conductores de Protección de Tierra. La separación entre las partes en tensión para realizar lo anterior será de 20 mm como mínimo. 9. . En el segundo caso podrá instalarse de dos formas: . Se dispondrá el módulo indicado en el apartado de colocación en forma individual. Trifásicos: 3 en una hilera.5.5. Se trata de un marco que incorpora una mirilla abisagrada por tres o más puntos en su parte superior y un sistema de cierre de dos anclajes en su parte inferior. Es la envolvente destinada a alojar los bornes de salida de las derivaciones individuales (incluido el borne de conexión del hilo de mando) y dispondrá de perfil simétrico 35x7.5. .4.Para potencias contratadas < 15 kW. cuya sección estará comprendida entre 6 y 16 mm2. En este caso se utilizarán bases NH de talla adecuada al fusible correspondiente a la demanda de potencia. así como para la ampliación o cambio de las conexiones. Envolvente de Fusibles de Seguridad para potencia contratada > 15 KW. Esta unidad funcional y la de bornes de salida. por la que han de sobresalir los tapones roscados para su fácil operación. Envolvente de Bornes de Salida y Conductores de Protección. El embarrado estará constituido por pletinas de cobre para usos eléctricos de 20 mm x 5 mm.
13. si hubiese varias. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. Control por maxímetro. en la llegada de la derivación individual al punto de suministro.2. o norma que lo sustituya. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. que podrá coincidir con el IGA de la instalación.C. si bien en lo que respecta a la elección del ICP. Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-17. siendo opcional para el titular de la instalación el que sea con reconexión automática al restablecerse las condiciones normales del servicio. Se atenderá a lo dispuesto en el actual RUPM (Reglamento Unificado de Puntos de Medida) publicado mediante Real Decreto 1110/2007. DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. Para los suministros con potencias contratadas superiores a los 15 kW. 11. A efectos de la contratación del suministro. 11.3.1. Estos elementos con función de control de potencia podrán integrarse en los equipos de medida. En todos aquellos suministros que el control de potencia se realice por maxímetro y para dar cumplimiento a lo establecido en el artº. 9. especialmente el Real Decreto 1163/2000 o norma que lo sustituya o modifique. En estos casos. Señalización. Adicionalmente se establecen las siguientes prescripciones específicas de aplicación al punto de conexión a la red de distribución y al equipo de medida: boc-a-2010-081-2357 . se aplicará la tabla de potencias normalizadas publicada en el BOE mediante Resolución de 8 de septiembre de 2006. garaje. 81 11531 Martes 27 de abril de 2010 El cableado de cada derivación individual discurrirá por el interior de conductos situados en la parte posterior de las placas de fijación de los contadores.5 de la nominal de los transformadores de intensidad instalados. salvo aquellos casos en que por las características del suministro. la normativa que se encuentre en vigor en cada momento. Esta señalización deberá ser idéntica a la que posee cada vivienda en su puerta exterior (escalera. Para los suministros con potencias contratadas de hasta 15 kW. puerta). de la Dirección General de Política Energética y Minas. En el caso de los clientes de baja tensión. este control de potencia se realizará siempre con maxímetro. que limite la máxima potencia que se pueda demandar en función de la potencia contratada. se podrá optar a que el control de potencia se realice mediante maxímetro. 92 del Real Decreto 1955/2000. Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-15. se tendrá en cuenta el factor de corrección de arranque indicado en el punto primero. de la Orden que aprueba esta norma.P. Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-17. etc. las empresas distribuidoras están obligadas a poner a su disposición los dispositivos necesarios en régimen de alquiler. 11. los servicios generales identificados cada uno de ellos (escalera. Control por interruptor de control de potencia (ICP). Cada suministro deberá estar claramente señalizado en Fusible de Seguridad. modificado por Real Decreto 1454/2005.5. 12. Los cables de entrada y salida a contador deben estar debidamente identificados (entrada y salida).) y los locales en caso de estar ya definidos. DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA. El orden de los contadores dentro de la centralización será de izquierda a derecha y de arriba abajo empezando por las viviendas de una misma escalera. éste no pueda ser interrumpido. se deberá instalar un Interruptor Automático regulable (IAR). hueco de contador y bornas. Será obligatoria la instalación de un dispositivo de protección contra sobretensiones. A tal efecto. en un punto cercano a la puerta de entrada y cómodamente accesible. se instalará este IAR cuyo dispositivo de regulación deberá ser precintable. ascensor. y dejando para el final los servicios generales y locales comerciales. 10. hidro. apartado 6º. La regulación de este IAR estará en función de la potencia contratada para el suministro y se permitirá un margen del 10% sobre esta potencia contratada con el límite superior de 1. Con carácter general a este tipo de instalaciones les será de aplicación lo establecido en su normativa específica. Las instalaciones de medida de clientes deberán disponer de los dispositivos necesarios para que la empresa distribuidora controle la potencia demandada por el cliente. El cableado de la centralización deberá efectuarse con cable de Cu de 10 mm2 de sección. Escalas de I. este control de potencia se realizará siempre mediante interruptor de control de potencia (ICP). antes del cuadro que aloja los dispositivos generales de mando y protección o en éste.Boletín Oficial de Canarias núm. tanto transitorias como permanentes. o en su defecto.7. piso.
En la misma envolvente del equipo de medida se instalará una caja precintable que contendrá el interruptor frontera de la instalación. se señalizarán con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico. A este tipo de suministro les será de aplicación con carácter general lo dispuesto en estas normas particulares y lo establecido en la ITC-BT-33 y/o la ITCBT-34.3. Instalado individualmente y potencia contratada < 15 kW. Dada la temporalidad de los mismos se tendrán en cuenta las siguientes excepciones: • No será obligatorio el mimetizar la CGP o la CPM. que será accesible a la empresa distribuidora en todo momento. En ciertos suministros especiales.Boletín Oficial de Canarias núm. boc-a-2010-081-2357 . Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos. Las dimensiones mínimas de la envolvente del equipo de medida debe ser de 500 x 500 mm. • No será obligatorio empotrar la CGP o la CPM. se podrá realizar la conexión sin la instalación del equipo de medida. SUMINISTROS A TANTO ALZADO. que será accesible a la empresa distribuidora en todo momento. contenido en la norma UNE 81501 (L=52 mm).). establecidas en el Real Decreto 614/2001. Los parámetros de facturación serán los determinados por la citada Administración o en su defecto los acordados entre partes. Las medidas mínimas de la caja serán de 180 x 105 mm.. Anexo a la modulación para el equipo de medida se instalara una envolvente de las mismas características. Caja General de Protección. Instalado individualmente y potencia contratada > 15 y < 44 kW. En el caso de las centralizaciones de contadores las puertas serán señalizadas con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico. La conexión de la instalación a la red de la empresa distribuidora se realizará en una CGP independiente. El resto de condiciones administrativas y técnicas serán las establecidas en esta norma particular y demás normativas eléctricas de aplicación. FERIAS . Instalado individualmente y potencia contratada > 44 kW. Anexo a la modulación para el equipo de medida se instalara una envolvente de las mismas características. 15. contenido en la norma UNE 81501 (L=110 mm).1. llegará una acometida independiente. igualmente. precintable de dimensiones mínimas 360 x 360 mm que contendrá el interruptor frontera de la instalación.. todas las cajas y cuadros contemplados en esta norma. tanto para el usuario en general como para las tareas que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión. Dichos suministros tendrán carácter temporal y en ningún caso podrán tener contrato indefinido. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE ENLACE. SUMINISTROS TEMPORALES (OBRAS.4. 13. 14. 13. 81 11532 Martes 27 de abril de 2010 13. precintable de dimensiones mínimas de 270 x 270 mm que contendrá el interruptor frontera de la instalación. determinados por el órgano de la Administración competente en materia de energía. que será accesible a la empresa distribuidora en todo momento. 16. a la que.2. Las dimensiones mínimas de la envolvente del equipo de medida serán de 700 x 500 mm en posición vertical. 13. siempre que no infrinjan la normativa específica al respecto.
de forma que se incorpore al final del anexo de la misma el Apéndice que se adjunta.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. de 26 de noviembre. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. ANTECEDENTES II. directamente. Jorge Marín Rodríguez Díaz. en el plazo de dos meses. y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Teniendo en cuenta los siguientes I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Única. hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. Contra el presente acto. recurso contencioso-administrativo. no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo. de 27 de abril de 2010. S. S.Tras haberse efectuado la notificación y publicación de dicha Orden.A. S. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.U. de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. de 13 de enero.U.El artículo 105. S. contados a partir del día siguiente al de publicación. en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica.L. 1. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. por omisión. por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz. de oficio o a instancia de los interesados. en la Orden de 16 de abril de 2010. por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace.. ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas. Vista la Propuesta de rectificación de dicho error material formulada por el Director General de Energía.. 105 14118 Martes 1 de junio de 2010 III.L. rectificar los errores materiales. boc-a-2010-105-3117 . de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica. publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 81. Las Palmas de Gran Canaria.U. modificada por Ley 4/1994. EL CONSEJERO DE EMPLEO. podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Consejería.A. R E S U E L V O: Rectificar el error por omisión existente en la Orden de 16 de abril de 2010.Boletín Oficial de Canarias núm. por la que se rectifica error por omisión existente en la Orden de 16 de abril de 2010. INDUSTRIA Y COMERCIO. en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica. en cualquier momento. Industria y Comercio 3117 ORDEN de 19 de mayo de 2010. a 19 de mayo de 2010. se ha omitido el Apéndice de figuras. Advertido error. de 27 de abril de 2010. 2. establece que: “Las Administraciones Públicas podrán. o. Otras Resoluciones Consejería de Empleo.L. S.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz. se ha advertido que en el anexo de la misma.A.U..A.2 de la Ley 30/1992.. en el plazo de un mes. S.U. que aprueba las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace. S. en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica. significando que en el caso de presentar recurso de reposición. se publicó la Orden de 16 de abril de 2010. por la que se aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz.En el Boletín Oficial de Canarias nº 81.L. que pone fin a la vía administrativa.. contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución... S. En uso de la competencia que tengo atribuida.
Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14119 Martes 1 de junio de 2010 AP…NDICE FIGURAS Y FOTOS boc-a-2010-105-3117 .
105 14120 Martes 1 de junio de 2010 Caja General de ProtecciÛn (Correspondiente al apartado 4 del Anexo) Esquemas ElÈctricos (Correspondiente al apartado 4. boc-a-2010-105-3117 .1 del Anexo) ESQUEMAS HABITUALES ESQUEMAS EXCLUSIVOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA Y CAJA UBICADA SOBRE LA CGP .Boletín Oficial de Canarias núm.
105 14121 Martes 1 de junio de 2010 CGP-7-100 BUC (Montaje superficial). 1 2 3 4 5 6 7 8ñ9 10 11 12 Caja Tapa Tornillo cierre cabeza triangular 11 mm Cono pasacables Base fusible BUC tamaÒo 00 160 A Standard Conjunto neutro seccionable 63-100 A (Cu 20x3) Tapones tornillos fijaciÛn mural para doble aislamiento Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 con capuchÛn Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 Llave accionamiento triangular de 11 mm boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Caja Tapa Brida desmontable Tornillo cierre cabeza triangular 11 mm Cono pasacables para tubo 90mm Û 4 cables 30 mm Base fusible BUC tamaÒo 00 160 A Esquema 7 Conjunto neutro seccionable 160 A (Cu 20x3) ConexiÛn neutro.Boletín Oficial de Canarias núm. Neutro/tierra Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 Llave accionamiento triangular de 11 mm boc-a-2010-105-3117 . 105 14122 Martes 1 de junio de 2010 CGP-7-160 BUC (Montaje superficial). esquema 7 160 A (Cu 20x3) Tapones tornillos fijaciÛn mural para doble aislamiento Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex.
105 14123 Martes 1 de junio de 2010 CGP-7-250 BUC (Montaje superficial). esquema 7 250 A (Cu 25x4) Tapones tornillos fijaciÛn mural para doble aislamiento Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex.Boletín Oficial de Canarias núm. Neutro/tierra Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 Llave accionamiento triangular de 11 mm boc-a-2010-105-3117 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Caja Tapa Brida desmontable Tornillo cierre cabeza triangular 11 mm Cono pasacables para tubo 90mm Û 4 cables 30 mm Base fusible BUC tamaÒo 1 250 A Esquema 7 Conjunto neutro seccionable 250 A (Cu 25x4) ConexiÛn neutro.
esquema 7 160 A (Cu 25x4) Tapones tornillos fijaciÛn mural para doble aislamiento Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex.Boletín Oficial de Canarias núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Caja Tapa Brida desmontable Tornillo cierre cabeza triangular 11 mm Cono pasacables para tubo 90mm Û 4 cables 30 mm Base fusible BUC tamaÒo 2 400 A Esquema 7 Conjunto neutro seccionable 400 A (Cu 25x4) ConexiÛn neutro. Neutro/tierra Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 Llave accionamiento triangular de 11 mm boc-a-2010-105-3117 . 105 14124 Martes 1 de junio de 2010 CGP-7-400 BUC (Montaje superficial).
Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14125 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .
105 14126 Martes 1 de junio de 2010 CGP-7-160 A.Boletín Oficial de Canarias núm. Cono pasacables para tubo Base fusible BUC tamaÒo 1 250 A Esquema 7 Conjunto neutro seccionable 250 A (Cu 25x4) ConexiÛn neutro. esquema 7 250 A (Cu 25x4) ProtecciÛn makrolon partes activas Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex. BUC 00 (Montaje en nicho). Neutro/tierra Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 boc-a-2010-105-3117 .
250/400 A.Boletín Oficial de Canarias núm. Cono pasacables para tubo Base fusible BUC tamaÒo 2 400 A Esquema 7/14 Conjunto neutro seccionable 400 A (Cu 25x4) ConexiÛn neutro. Neutro/tierra ProtecciÛn makrolon partes activas Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 boc-a-2010-105-3117 . 400 A (Cu 25x4) Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex. BUC 1/2 (Montaje en nicho). esquema 7/14. 105 14127 Martes 1 de junio de 2010 CGP-14.
Boletín Oficial de Canarias núm.630 A. Cono pasacables para tubo Base fusible BTVC tamaÒo 630 A Conjunto neutro seccionable 630 A ConexiÛn neutro. 630 A Borne bimet·lico 50 mm2 tipo BM 50 conex. BTVC (Montaje en nicho). esquema 7. Neutro/tierra ProtecciÛn makrolon partes activas Etiqueta identificaciÛn equipo Etiqueta ìAdvertencia riesgo elÈctricoî AE 05 boc-a-2010-105-3117 . 105 14128 Martes 1 de junio de 2010 CGP14 .
Boletín Oficial de Canarias núm. Interruptor ProtecciÛn Contra Incendios (IPI) (Correspondiente al apartado 6 del Anexo) boc-a-2010-105-3117 . 105 14129 Martes 1 de junio de 2010 Caja de corte.
105 14130 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexiÛn de entrada aptos para terminales tipo pala. 105 14131 Martes 1 de junio de 2010 Equipos de Medida (Correspondiente al apartado 9 del Anexo) Equipos de Medida colocados en forma individual. Un suministro monof·sico montaje en nicho (CPM-MF 2) Caja capaz de alojar en su interior un contador monof·sico electrÛnico multifunciÛn. boc-a-2010-105-3117 .4 del Anexo) Instalado individualmente y potencia contratada < 15 kW. (Correspondiente al apartado 9..Boletín Oficial de Canarias núm. una base de cortacircuitos modelo BUC 00.
Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14132 Martes 1 de junio de 2010 PANEL PARA CPM-MF 2 Medidas en milÌmetros boc-a-2010-105-3117 .
105 14133 Martes 1 de junio de 2010 Un suministro trif·sico montaje en nicho (CPM-MF 4) Caja capaz de alojar en su interior un contador monof·sico electrÛnico multifunciÛn o un contador trif·sico electrÛnico multifunciÛn indistintamente.Boletín Oficial de Canarias núm. boc-a-2010-105-3117 . tres bases de cortacircuitos modelo BUC 00 . un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexiÛn de entrada aptos para terminales tipo pala.
boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14134 Martes 1 de junio de 2010 PANEL PARA CPM-MF 4 Medidas en milÌmetros La distancia ˙til entre el panel donde debe ubicarse el equipo elÈctrico y la puerta ser· como mÌnimo 150 mm.
Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14135 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .
boc-a-2010-105-3117 . 105 14136 Martes 1 de junio de 2010 Dos suministros monof·sicos montaje en nicho.Boletín Oficial de Canarias núm.
boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14137 Martes 1 de junio de 2010 Un suministro trif·sico montaje interior (centralizado).
105 14138 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
boc-a-2010-105-3117 . 105 14139 Martes 1 de junio de 2010 Instalado individualmente y potencia contratada > 15 y < 44 kW. Montaje en interior.Boletín Oficial de Canarias núm.
boc-a-2010-105-3117 . Montaje interior.Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14140 Martes 1 de junio de 2010 Instalado individualmente y potencia contratada > 44 kW.
105 14141 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
5 del Anexo) Dimensiones del armario. 105 14142 Martes 1 de junio de 2010 Equipos de medida colocados en forma concentrada. (Correspondiente al apartado 9.Boletín Oficial de Canarias núm. boc-a-2010-105-3117 .
boc-a-2010-105-3117 . 105 14143 Martes 1 de junio de 2010 Dimensiones del local.Boletín Oficial de Canarias núm.
3 del Anexo) boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.5. 105 14144 Martes 1 de junio de 2010 ComposiciÛn de las centralizaciones (Correspondiente al apartado 9.
30 60 Contador Monof·sico Trif·sico boc-a-2010-105-3117 . 105 14145 Martes 1 de junio de 2010 Dimensiones de las placas de montaje de contadores Medidas en A min. 250 370 C min. 40 45 F min. 60 80 G min. 40 60 E min. 60 155 D min. 145 200 B min.Boletín Oficial de Canarias núm.
Boletín Oficial de Canarias núm. 105 14146 Martes 1 de junio de 2010 boc-a-2010-105-3117 .
30 60 boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm. 60 80 Contador Monof·sico Trif·sico F Max. 40 45 min. 250 370 C min. 60 155 D 40±3 60±3 E min. 145 200 B min. 105 14147 Martes 1 de junio de 2010 Dimensiones de las placas de montaje de contadores en centralizaciones tipo panel Medidas en A min. 90 G min.
105 14148 Martes 1 de junio de 2010 Dispositivos de Control de Potencia (Correspondiente al apartado 11 del Anexo) boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
105 14149 Martes 1 de junio de 2010 Instalaciones Fotovoltaicas(Correspondiente al apartado 13 del Anexo) boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
105 14150 Martes 1 de junio de 2010 SeÒalizaciÛn de Riesgo ElÈctrico Tri·ngulo equil·tero con el fondo amarillo y el borde y sÌmbolo central en negro boc-a-2010-105-3117 .Boletín Oficial de Canarias núm.
Documents Similar To Normas Enlace 2010+Figuras
Raffyta Carmona

References: Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 31
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 105