Source: http://docplayer.com.br/2043253-Relatorio-da-qualidade-de-servico.html
Timestamp: 2017-07-27 19:23:32+00:00

Document:
Relatório da Qualidade de Serviço - PDF
Download "Relatório da Qualidade de Serviço"
Mirela Peres da Rocha
1 Relatório da Qualidade de Serviço D.E.P.- Direcção de Estudos e Planeamento Maio de2 RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO INTRODUÇÃO SÍNTESE Continuidade de serviço Qualidade da onda de tensão Qualidade comercial CARACTERIZAÇÃO DO SEPM Infraestruturas do SEPM Clientes e consumos INDICADORES DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO Introdução Continuidade de serviço Rede de transporte Indicadores gerais Indicadores individuais Continuidade de serviço - Rede de distribuição MT Indicadores gerais Comparação com os valores padrão Indicadores individuais Continuidade de serviço - Rede de distribuição BT Indicadores gerais Comparação com os valores padrão Indicadores individuais Reposição de serviço após interrupções acidentais na rede Incidentes mais significativos QUALIDADE DA ONDA DE TENSÃO Introdução Sumário Plano de monitorização Distorção harmónica Tremulação (flicker) Desequilíbrio de fases Valor eficaz da tensão Frequência Cavas de tensão Sobretensões Síntese Principais ações para a melhoria da monitorização da qualidade da onda de tensão QUALIDADE COMERCIAL Introdução Inquérito de satisfação dos clientes Tempo de ligação à rede de instalações de baixa tensão, após celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica Tempos de atendimento presencial Atendimento telefónico Reclamações de clientes Pedidos de informação Leitura de contadores Clientes com necessidades especiais Qualidade individual Visitas às instalações dos clientes Assistência técnica após comunicação, pelo cliente, de avaria na sua alimentação individual de energia elétrica Retoma de fornecimento por facto imputável ao cliente Tratamento de reclamações relativas a faturação ou cobrança Tratamento de reclamações relativas às características técnicas da tensão Tratamento de reclamações relativas ao funcionamento do equipamento de contagem COMPENSAÇÕES PRINCIPAIS AÇÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO Anexo I Convenções e Definições Anexo II Classificação das causas das interrupções Anexo III Continuidade de Serviço na Rede de Transporte Anexo IV Qualidade da Onda de Tensão E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 23 RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO INTRODUÇÃO O presente relatório caracteriza a Qualidade de Serviço no ano 213, nas vertentes técnica (continuidade de serviço e qualidade da onda de tensão) e comercial, nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS) do Sistema Elétrico de Serviço Público da Região Autónoma da Madeira, publicado pelo Decreto Regional n.º 15/24/M, de 9 de Dezembro de 24. Este documento está estruturado em oito capítulos e quatro anexos. Os três primeiros capítulos são genéricos, sendo o quarto referente aos indicadores da continuidade de serviço, o quinto à qualidade da onda de tensão, o sexto a qualidade comercial, o sétimo às compensações e o oitavo às ações para a melhoria da qualidade de serviço. No anexo I, assinala-se as convenções e definições, para uma boa compreensão do relatório. Os restantes anexos contêm informação de caráter técnico. 2 SÍNTESE As questões técnicas de continuidade de serviço reportam-se às redes de transporte e de distribuição AT, MT e BT. Relativamente à qualidade de onda de tensão, foram obtidos indicadores referentes aos níveis de tensão de 6 kv, 3 kv, 6,6 kv e BT, com base no plano de monitorização anual estabelecido. No capítulo referente à qualidade comercial, abordam-se os aspetos de relacionamento comercial da EEM com os seus clientes. 2.1 Continuidade de serviço O Regulamento da Qualidade de Serviço aplicável ao SEPM estabelece que a EEM deverá proceder à caracterização da continuidade de serviço das redes de transporte e distribuição que explora, devendo determinar os indicadores gerais, por ilha e para a Região e os indicadores individuais, em cada ponto de entrega das diversas redes, comparando os resultados obtidos, em ambos os casos, com os padrões estabelecidos. A evolução dos valores globais dos principais indicadores de qualidade de serviço técnica, das redes elétricas de transporte e distribuição, registou, em 213, uma estabilização, em bom nível, para a quase totalidade dos indicadores regulamentares. Para estes resultados contribuiu a melhoria contínua do desempenho das redes. Rede de transporte Os indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de transporte (6 e 3 kv), referentes a interrupções superiores a 3 minutos (interrupções longas), independentemente da causa, origem e tipo, atingiram, em 213, os seguintes valores: E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 34 RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 213 Indicadores gerais da rede de transporte do SEPM Madeira Porto Santo RAM Energia não fornecida - ENF (MWh) 59,26 1,22 68 Tempo de interrupção equivalente - TIE (minutos) 37,94 22,43 37,42 Frequência média das interrupções do sistema - SAIFI (nº) 1,28 2, 1,34 Tempo médio das interrupções do sistema - SAIDI (minutos) 73,3 29,5 69,57 Tempo médio de reposição do serviço do sistema - SARI (minutos) 57,3 14,75 51,9 No que tange aos indicadores individuais, verifica-se que os PdE s da ilha da Madeira foram afetados entre uma e quatro vezes, enquanto na ilha do Porto Santo todos os pontos de entrega, tiveram duas interrupções. Considerando apenas as interrupções longas, não abrangidas pelo nº1 do artigo 13º do RQS (exclui: casos fortuitos ou de força maior, razões de interesse público, razões de serviço, razões de segurança, acordo com o cliente e facto imputável ao cliente), verifica-se que em apenas um PdE da ilha da Madeira foi excedida a duração das interrupções, face ao padrão individual. Globalmente, verifica-se que os indicadores apresentam uma evolução positiva relativamente ao ano anterior, sobretudo na ilha da Madeira, apesar de uma contribuição importante de incidentes com origem nas redes, classificados como FFM. Rede de distribuição Ao nível das redes de distribuição, foram caracterizados os indicadores gerais e individuais, incluindo a sua comparação com os padrões estabelecidos, por zona de qualidade de serviço (A, B e C), conforme detalhado nos próximos capítulos. Rede de distribuição MT Os indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição MT, referentes às interrupções longas, independentemente da causa, origem e tipo, apresentam os seguintes valores: Indicadores gerais da rede de distribuição MT do SEPM Madeira Porto Santo RAM Energia não distribuida - END (MWh) 179,64 4,4 184,87 Tempo de interrupção equivalente da potência instalada - TIEPI (minutos) 115,89 92,21 114,67 Frequência média das interrupções do sistema - SAIFI (n.º) 2,25 2,5 2,27 Duração média das interrupções do sistema - SAIDI (minutos) 144,51 85,57 141,44 Os indicadores gerais das redes de distribuição MT das ilhas da Madeira e Porto Santo (TIEPI, SAIFI e SAIDI) encontram-se aquém dos valores padrão (valores de referência), demonstrando um bom nível de qualidade de serviço. Na RAM, constata-se que os diversos indicadores apresentam uma melhoria significativa em relação aos últimos anos. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 45 RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 213 Em relação aos indicadores individuais, 9 PdE s ultrapassaram o padrão individual, no que respeita à duração, sendo 7 na zona C da ilha da Madeira e 2 na zona B da ilha do Porto Santo. Rede de distribuição BT Os indicadores gerais referentes à rede BT apresentam, em 213, os seguintes resultados: Indicadores gerais da rede de distribuição BT do SEPM Madeira Porto Santo RAM Frequência média das interrupções do sistema - SAIFI (nº) 2, 2,36 2,1 Tempo médio de interrupções do sistema - SAIDI (minutos) 119, ,36 Os indicadores da qualidade de serviço ao nível da rede BT apresentam valores ao nível dos melhores anos, demonstrando um bom nível de continuidade de serviço. De salientar que, uma parte significativa no impacto nos indicadores da continuidade de serviço tiveram origem na rede de transporte. No que tange aos padrões individuais da qualidade de serviço, não existiu violação do nº de interrupções, tendo, no entanto, sido ultrapassada a duração padrão, em 126 clientes (32 da Zona A e 94 da Zona C), na ilha da Madeira e em 2 na zona B da ilha do Porto Santo. 2.2 Qualidade da onda de tensão O plano de monitorização estabelecido para 213 foi cumprido na generalidade, não existindo condicionalismos de maior. A taxa de conformidade geral foi de 98,6% para a ilha da Madeira e de 1,% para a ilha do Porto Santo. As taxas de cumprimento do plano de monitorização atingiram 93,8% e 9%, nas ilhas da Madeira e Porto Santo, respetivamente. Os resultados obtidos nas campanhas levadas a cabo demonstram que, regra geral, estão a ser cumpridas as condições estipuladas na NP EN 5 16 e no RQS para os diversos níveis de tensão. 2.3 Qualidade comercial No cumprimento do estabelecido no RQS, a EEM procedeu à recolha de toda a informação, tendo em vista a caracterização da qualidade de serviço comercial. A atividade comercial, no decorrer do ano de 213, apresentou um bom desempenho, sendo de referir: A realização de um inquérito para apuramento do grau de satisfação dos clientes ao nível dos serviços gerais, atendimento e documentação, entre os meses de Outubro e Dezembro de 213, tendo como resultado um indicador de satisfação de 3,4 numa escala de 1 a 5. Relativamente ao nível de conhecimento dos E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 56 RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 213 clientes quanto a outras questões, os resultados indicam que 84% dos inquiridos atribuem nota positiva à EEM. Na área dos serviços técnicos, o inquérito de satisfação do cliente, apurou que, 64% dos inquiridos avalia o desempenho da EEM com a nota Bom. Nas ligações à rede em baixa tensão, após celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica, com valores inferior num prazo máximo de quatro dias, a taxa de cumprimento foi de 99,7%, sendo superior ao padrão estabelecido. No atendimento presencial, os resultados indicam que 93,5% dos atendimentos apresentam um tempo de espera igual ou inferior a 2 minutos, cumprindo claramente o valor padrão. O indicador de atendimento presencial foi calculado com base nos atendimentos efetivos deduzido das desistências. O indicador de atendimento telefónico até 6 segundos apresenta um nível de 92,4%, ligeiramente inferior ao do ano transato, mas ainda acima do valor estabelecido pelo RQS. As reclamações globais apresentadas pelos clientes, em 213, com tratamento e resolução igual ou inferior a 15 dias, atingiram um valor médio anual de 99,4%. Os esclarecimentos relativos aos pedidos de informação, apresentados durante o ano de 213, num prazo igual ou inferior a 15 dias, representam um índice de sucesso de 99,6%. Na leitura dos equipamentos de medição, apurou-se que 99% dos contadores foi objeto de, pelo menos, uma leitura durante o ano de 213. Relativamente aos indicadores de qualidade individual, salientamos: o o o o o o o Realização de visitas às instalações de clientes; Realização de 4.87 interrupções por facto imputável ao cliente, tendo sido restabelecidas 3.623, das quais apenas uma foi efetuada fora do prazo regulamentar. As restantes interrupções foram restabelecidas no primeiro trimestre de 214 ou encontram-se pendentes de cliente; Foram recebidas e tratadas 563 reclamações relativas a faturação ou cobrança; A EEM procedeu ao registo e tratamento de 31 reclamações relativas às características técnicas da tensão, tendo sido realizadas as visitas aos respetivos locais de consumo, dentro do prazo estabelecido; Os indicadores apresentam 64 reclamações relativas ao funcionamento do equipamento de medição; Relativamente ao incumprimento dos padrões individuais de natureza comercial, verificou-se a existência de duas instalações com potência inferior ou igual a 2,7 kva, em que foram ultrapassados os padrões individuais de qualidade de serviço; No que respeita ao número de avarias na instalação de alimentação individual do cliente, a EEM efetuou 184 intervenções, durante o ano de 213. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 67 3 CARACTERIZAÇÃO DO SEPM 3.1 Infraestruturas do SEPM Subestações Das 32 subestações existentes na RAM no final do ano de 213, 29 destinam-se a alimentar a rede MT das ilhas da Madeira (26) e Porto Santo (3), estando as 2 restantes afetas exclusivamente ao transporte (trânsito de energia entre os níveis de tensão 6 e 3 kv), na ilha da Madeira. O número de transformadores e as potências instaladas constam no quadro seguinte: Número de subestações por nível de tensão kv 3/6,6 6/6,6 6/3 6/3/6,6 Total Ilha da Madeira Ilha do Porto Santo Total RAM Transformadores instalados nas subestações /6,6 6/6,6 6/3 Total Nº TR's* MVA Nº TR's* MVA Nº TR's* MVA Nº TR's* MVA Ilha da Madeira , 1 125, 1 22, , Ilha do Porto Santo 4 2,,, 4 2, Total RAM , 1 125, 1 22, 53 63, *Nº TR's - Número de transformadores Postos de transformação O quadro seguinte apresenta o número e a potência instalada dos postos de transformação, no final do ano de 213: 8 MVA CARACTERIZAÇÃO DO SEPM 213 Síntese dos postos de transformação Particulares Públicos Total Nº P. Inst. (MVA) Nº P. Inst. (MVA) Nº P. Inst. (MVA) Ilha da Madeira , , ,81 6,6 kv , , ,83 3 kv 4 6, , ,98 Ilha do Porto Santo 18 13, ,68 6,6 kv 18 13, ,68 3 kv,,, RAM , , ,49 6,6 kv , , ,51 3 kv 4 6, , ,98 8 Evolução da potência instalada nos PT's Madeira Porto Santo Linhas e cabos da rede de transporte e distribuição No quadro seguinte, são apresentadas as extensões das redes AT, MT e BT, referentes a 31 de Dezembro de 213: Linhas e cabos da rede de transporte e distribuição km Aérea Subterrânea Total Madeira 3.758, , ,43 Rede de 6 kv 64,1 1,21 74,22 Rede de 3 kv 243,66 139,66 383,32 Rede de 6,6 kv 498,31 749, ,49 Rede BT 2.952,22 94, ,4 Porto Santo 67,84 137,7 25,54 Rede de 3 kv 5,1 1,2 15,3 Rede de 6,6 kv 17,1 57,1 74,2 Rede BT 45, ,22 Total RAM 3.826,3 1.94, ,97 Rede de 6 kv 64,1 1,21 74,22 Rede de 3 kv 248,76 149,86 398,62 Rede de 6,6 kv 515,32 86, ,51 Rede BT 2.997,95 974, ,62 E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 89 CARACTERIZAÇÃO DO SEPM Clientes e consumos O número de contratos ativos referentes a instalações de consumo, durante o ano 213 (excluindo as instalações: eventuais, EEM e iluminação pública), por concelho e por zona de qualidade de serviço, sintetiza-se no quadro seguinte: Contratos activos por concelho e por zona de qualidade de serviço Zona de Qualidade de Serviço A Total Geral Calheta BTE BTN MT 6 6 Câmara de Lobos BTE BTN MT Funchal BTE BTN MT Machico BTE BTN MT Ponta do Sol BTE BTN MT 1 1 Porto Moniz BTE BTN MT 2 2 Porto Santo BTE BTN MT Ribeira Brava BTE BTN MT 3 3 S.Vicente BTE BTN MT 1 1 Santa Cruz BTE BTN MT Santana BTE BTN MT Total RAM BTE BTN MT E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 910 CARACTERIZAÇÃO DO SEPM 213 Durante o ano 213, o número total de contratos ativos ascendeu a , dos quais 274 dizem respeito a clientes de média tensão (,2% do total). Cerca de 99,% dos contratos ativos são de baixa tensão normal, com potência contratada até 41,1 kva. Os consumos em BT e MT representam cerca de 75,4% e 24,6%, do consumo total, respetivamente. Refira-se ainda, que o perfil de consumos, por nível de tensão, foi semelhante ao ano anterior. Distribuição dos clientes por tipo de contrato Energia consumida por nível de tensão BTN 24,6% BT BTE MT MT 75,4% Os gráficos seguintes representam a distribuição de clientes por concelho e por zona de Qualidade de Serviço: Distribuição de clientes por Concelho Distribuição de clientes por zona de qualidade de serviço 27,8% 55,7% 16,5% Calheta C. de Lobos Funchal Machico Ponta do Sol Porto Moniz Porto Santo Ribeira Brava S.Vicente Santa Cruz Santana Zona A Zona B Zona C E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 111 4 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE SERVIÇO 4.1 Introdução O RQS aplicável ao SEPM estabelece que a EEM deverá proceder à caracterização da continuidade de serviço das redes de transporte e distribuição que explora, compreendendo: A determinação dos indicadores gerais das redes, por ilha e para a Região; A comparação dos indicadores gerais com os valores padrão estabelecidos para a rede de transporte (AT e MT), para a rede de distribuição em média (MT) e para a rede de baixa tensão (BT), por zona de qualidade de serviço, por ilha e para a Região; A determinação dos indicadores individuais por cada ponto de entrega das diferentes redes. Na rede de distribuição MT e BT, os indicadores são determinados por zona de qualidade de serviço (A, B e C). Para esta caracterização foram consideradas as interrupções longas de fornecimento de energia elétrica (duração superior a 3 minutos), em número e duração. 4.2 Continuidade de serviço Rede de transporte A estrutura da rede explorada pelos Serviços de Transporte compreende os níveis de tensão 6 kv e 3 kv. Existem, ainda, alguns troços a 3 kv com utilização mista de transporte (interligação de subestações) e distribuição (alimentação de PT s), apesar de se tratar de uma situação com tendência decrescente. Os indicadores a considerar são os seguintes: Indicadores gerais: Energia não fornecida (ENF); Tempo de interrupção equivalente (TIE); Frequência média de interrupção do sistema (SAIFI); Duração média das interrupções do sistema (SAIDI); Tempo médio de reposição de serviço do sistema (SARI). Indicadores individuais: Frequência das interrupções por ponto de entrega (FI); Duração total das interrupções por ponto de entrega (DI). 12 CONTINUIDADE DE SERVIÇO Indicadores gerais No quadro seguinte, apresentam-se os indicadores gerais para cada ilha e para a Região, no seu conjunto: Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de transporte do SEPM Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Madeira ENF (MWh) 1,18 51,82 2,86-2,42,98 59,26 TIE (min),76 33,18 1,83-1,55,62 37,94 SAIFI (nº),5 1,2,9 -,5,7 1,28 SAIDI (min) 9 44,26 6,65-12,84 9,7 73,3 SARI (min) 1,5 43,24 71,49-275,95 129,98 57,3 Porto Santo ENF (MWh),54 -, ,22 TIE (min) 9,88-12, ,43 SAIFI (nº) 1, - 1, , SAIDI (min) 12, - 17, ,5 SARI (min) 12, - 17, ,75 RAM ENF (MWh) 1,72 51,82 3,54-2,42,98 68 TIE (min) 1,6 32,6 2,19-1,5,6 37,42 SAIFI (nº),13,94,17 -,4,6 1,34 SAIDI (min) 1, ,57-11,74 8,3 69,57 SARI (min) 11,5 43,24 44,49-275,96 129,98 51,9 O gráfico seguinte indica a evolução dos indicadores gerais referentes à ilha da Madeira, no período Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha da Madeira ENF (MWh) SARI (min) TIE (min) SAIDI (min) SAIFI (nº) 213 Pela análise do gráfico anterior, verifica-se uma melhoria generalizada dos indicadores no ano de 213, relativamente ao ano anterior, em todos os indicadores, com exceção do SARI. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1213 AEP3 BUS ALE6.6 BUS AMP6.6 BUS1 AMP6.6 BUS2 CAN6.6 BUS CAN6.6 BUS2 CAV6.6 BUSSE CGR6.6BUS CNL6.6 BUS1 CNL6.6 BUS2 CTS6.6 BUS FCH6.6 BUS1 FCH6.6 BUS2 FCH6.6 BUS3 LDF6.6 BUS LDM6.6 BUS LIV6.6 BUS1 LIV6.6 BUS2 MCH6.6 BUS1 MCH6.6 BUS2 MSR3 BUS1 MSR3 BUS2 PDG6.6 BUS1 PFE6.6 BUS1 PFE6.6 BUS2 PRZ6.6 BUS1 PRZ6.6 BUS2 PVM6.6 BUS RDJ6.6 BUS SDA6.6 BUS SJO6.6BUS1 SJO6.6BUS2 SSR6.6 BUS STA6.6 BUS STQ6.6 BUS SVC6.6 BUS VIT6.6 BUS1 VIT6.6 BUS2 VIV6.6 BUS1 VIV6.6 BUS2 VIV6.6 BUS3 VTS6.6 BUS1 VTS6.6 BUS2 CNP6.6 BUS CPS6.6 BUS VBL6.6 BUS1 VBL6.6 BUS2 FI(nº) CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 No gráfico seguinte, apresenta-se a evolução dos indicadores gerais verificados no período , referentes à ilha do Porto Santo. Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha do Porto Santo ENF (MWh) SARI (min) TIE (min) SAIDI (min) SAIFI (nº) Nesta ilha, os indicadores da continuidade de serviço referentes a 213 traduzem um bom desempenho do sistema elétrico, sendo apenas superados pelos do ano de 212, que foi um ano excecional Indicadores individuais No anexo III, identificam-se os pontos de entrega da rede de transporte, com indicação dos que alimentam diretamente clientes, bem como os indicadores individuais, nos termos do artigo nº 16 do RQS. Número de interrupções O número total de interrupções por PdE, com duração superior a 3 minutos, com origem no sistema electroprodutor e nas redes de transporte e distribuição, de ambas as ilhas, é o indicado no gráfico seguinte. 7 Nº total de interrupções por PdE - RAM Acid. Prod. Acid. Redes Acid. Prod. FFM Acid. Redes FFM Prev. Prod. Prev. Redes E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1314 AEP3 BUS ALE6.6 BUS AMP6.6 BUS1 AMP6.6 BUS2 CAN6.6 BUS CAN6.6 BUS2 CAV6.6 BUSSE CGR6.6BUS CNL6.6 BUS1 CNL6.6 BUS2 CTS6.6 BUS FCH6.6 BUS1 FCH6.6 BUS2 FCH6.6 BUS3 LDF6.6 BUS LDM6.6 BUS LIV6.6 BUS1 LIV6.6 BUS2 MCH6.6 BUS1 MCH6.6 BUS2 MSR3 BUS1 MSR3 BUS2 PDG6.6 BUS1 PFE6.6 BUS1 PFE6.6 BUS2 PRZ6.6 BUS1 PRZ6.6 BUS2 PVM6.6 BUS RDJ6.6 BUS SDA6.6 BUS SJO6.6BUS1 SJO6.6BUS2 SSR6.6 BUS STA6.6 BUS STQ6.6 BUS SVC6.6 BUS VIT6.6 BUS1 VIT6.6 BUS2 VIV6.6 BUS1 VIV6.6 BUS2 VIV6.6 BUS3 VTS6.6 BUS1 VTS6.6 BUS2 CNP6.6 BUS CPS6.6 BUS VBL6.6 BUS1 VBL6.6 BUS2 DI(h) AEP3 BUS ALE6.6 BUS AMP6.6 BUS1 AMP6.6 BUS2 CAN6.6 BUS CAN6.6 BUS2 CAV6.6 BUSSE CGR6.6BUS CNL6.6 BUS1 CNL6.6 BUS2 CTS6.6 BUS FCH6.6 BUS1 FCH6.6 BUS2 FCH6.6 BUS3 LDF6.6 BUS LDM6.6 BUS LIV6.6 BUS1 LIV6.6 BUS2 MCH6.6 BUS1 MCH6.6 BUS2 MSR3 BUS1 MSR3 BUS2 PDG6.6 BUS1 PFE6.6 BUS1 PFE6.6 BUS2 PRZ6.6 BUS1 PRZ6.6 BUS2 PVM6.6 BUS RDJ6.6 BUS SDA6.6 BUS SJO6.6BUS1 SJO6.6BUS2 SSR6.6 BUS STA6.6 BUS STQ6.6 BUS SVC6.6 BUS VIT6.6 BUS1 VIT6.6 BUS2 VIV6.6 BUS1 VIV6.6 BUS2 VIV6.6 BUS3 VTS6.6 BUS1 VTS6.6 BUS2 CNP6.6 BUS CPS6.6 BUS VBL6.6 BUS1 VBL6.6 BUS2 FI(nº) CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Como se pode verificar, em 213, todos os PdE s da ilha da Madeira, foram afetados, pelo menos uma vez, motivados sobretudo pelos incidentes com origem na rede de transporte. No gráfico seguinte, apresentamos o número de interrupções longas não abrangidas pelo nº 1 do artigo 13º, bem como a sua comparação com o valor padrão. 7 Nº de interrupções PdE - Comparação Padrão RAM Acid. Prod. Acid. Redes Padrão Verifica-se que os valores padrão não foram ultrapassados em nenhum PdE da rede de transporte. Duração das interrupções A duração total de interrupções longas com origem no sistema electroprodutor e nas redes de transporte e distribuição foi a indicada no gráfico que se segue. 1, Duração total de interrupções por PdE - RAM 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Acid. Prod. Acid. Redes Acid. Prod. FFM Acid. Redes FFM Prev. Prod. Prev. Redes No gráfico seguinte, indica-se o número de interrupções longas não abrangidas pelo nº 1 do artigo 13º do RQS, evidenciando a sua comparação com o valor padrão. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1415 AEP3 BUS ALE6.6 BUS AMP6.6 BUS1 AMP6.6 BUS2 CAN6.6 BUS CAN6.6 BUS2 CAV6.6 BUSSE CGR6.6BUS CNL6.6 BUS1 CNL6.6 BUS2 CTS6.6 BUS FCH6.6 BUS1 FCH6.6 BUS2 FCH6.6 BUS3 LDF6.6 BUS LDM6.6 BUS LIV6.6 BUS1 LIV6.6 BUS2 MCH6.6 BUS1 MCH6.6 BUS2 MSR3 BUS1 MSR3 BUS2 PDG6.6 BUS1 PFE6.6 BUS1 PFE6.6 BUS2 PRZ6.6 BUS1 PRZ6.6 BUS2 PVM6.6 BUS RDJ6.6 BUS SDA6.6 BUS SJO6.6BUS1 SJO6.6BUS2 SSR6.6 BUS STA6.6 BUS STQ6.6 BUS SVC6.6 BUS VIT6.6 BUS1 VIT6.6 BUS2 VIV6.6 BUS1 VIV6.6 BUS2 VIV6.6 BUS3 VTS6.6 BUS1 VTS6.6 BUS2 CNP6.6 BUS CPS6.6 BUS VBL6.6 BUS1 VBL6.6 BUS2 DI(h) CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 3,5 Duração interrupções PdE - Comparação padrão RAM 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Acid. Prod. Acid. Redes Padrão Num PdE da ilha da Madeira, a duração acumulada das interrupções foi superior ao valor padrão, em cerca de 2 horas, motivadas, sobretudo, por incidentes com origem nas redes. 4.3 Continuidade de serviço - Rede de distribuição MT Os indicadores gerais e individuais a considerar na rede de distribuição MT são os seguintes: Indicadores gerais MT: Tempo de interrupção equivalente da potência instalada (TIEPI); Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI); Duração média das interrupções do sistema (SAIDI); Energia não distribuída (END), segundo as normas complementares, publicadas em Portaria Regional 82/26 de 14 de Julho. Indicadores individuais MT: Frequência das interrupções por PdE (FI); Duração total da interrupção por PdE (DI) Indicadores gerais Considerando as interrupções longas, por origem, por tipo e por zona de qualidade de serviço, obtém-se os seguintes indicadores. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1516 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição MT - Ilha da Madeira Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona A END (MWh) 1, 11,47 11, ,55 26,8 TIEPI (min) 8 8,88 6, ,32 17,65 SAIFI (nº),4,24,6 - -, 4 SAIDI (min) 4 6,5 5,13 - -,91 12,43 Zona B END (MWh) 1,3 11,22 2,55 -,2 15,13 TIEPI (min),52 8,68 1,69 -,1,17 11,8 SAIFI (nº),5,15,4 -,,,24 SAIDI (min) 7 7,3 1,58 -,1,18 9,27 Zona C END (MWh) 3,42 32,76 67,7-4,59 29,88 137,72 TIEPI (min) 1,71 25,3 39,91-3,45 16,79 87,16 SAIFI (nº),2,64,52 -,5,27 1,67 SAIDI (min) 2,24 32,71 52,68-7, 28,18 122,82 Total Ilha END (MWh) 5,45 55,45 81,4-4,62 32,72 179,64 TIEPI (min) 2,7 42,86 48,58-3,46 18,29 115,89 SAIFI (nº),29 1,3,62 -,5,27 2,25 SAIDI (min) 3,5 45,79 59,39-7,1 29,27 144,51 Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição MT - Ilha do Porto Santo Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona B END (MWh) 1-3,7 - -,25 3,72 TIEPI (min) 7,1-66, ,69 78,6 SAIFI (nº),62 -,68 - -,1 1,4 SAIDI (min) 6, - 56, ,2 69,14 Zona C END (MWh), ,1,68 TIEPI (min) 3,95-9,47 - -,19 13,61 SAIFI (nº) 2 -,65 - -,2 1,1 SAIDI (min) 4,58-11,27 - -,58 16,43 Total Ilha END (MWh),64-3,5 - -,26 4,4 TIEPI (min) 1,96-76, ,88 92,21 SAIFI (nº) 1,4-1,34 - -,12 2,5 SAIDI (min) 1,58-68, ,78 85,57 E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1617 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição MT - RAM Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona A END (MWh),99 11,58 11, ,53 26,67 TIEPI (min) 6 8,46 6, ,26 16,82 SAIFI BT (nº),4,22,6 - -, 3 SAIDI (min) 2 5,74 4,86 - -,86 11,77 Zona B END (MWh) 1,62 11,32 7,26 -,2,72 2,95 TIEPI (min),81 8,27 4,72 -,1 9 14,21 SAIFI BT (nº),8,15,7 -,,1 SAIDI (min),75 6,66 4,51 -,1,5 12,43 Zona C END (MWh) 3,72 33,5 66,65-4,51 29,32 137,26 TIEPI (min) 1,8 24,1 38,48-3,28 15,98 83,65 SAIFI BT (nº),21,6,52 -,4,25 1,64 SAIDI (min) 2,36 3,99 5,51-6,64 26,73 117,24 Total RAM END (MWh) 6,32 55,95 85,5-4,54 32,57 184,87 TIEPI (min) 3,7 4,83 49,84-3,3 17,63 114,67 SAIFI BT (nº) 3,97,65 -,5,26 2,27 SAIDI (min) 3,43 43,39 59,88-6,64 28,9 141,44 Por inspeção das tabelas anteriores verifica-se que, os incidentes afetos à rede de distribuição contribuíram, de forma significativa, para os valores registados. Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha da Madeira SAIDI (min) END (MWh) TIEPI (min) SAIFI (nº) No que tange à evolução dos indicadores gerais na ilha da Madeira, verifica-se que os valores registados em 213 foram mais favoráveis do que os verificados nos anos anteriores, atingindo valores mínimos históricos, nomeadamente ao nível da END e do SAIFI. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1718 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha do Porto Santo END (MWh) SAIDI (min) TIEPI (min) SAIFI (nº) Relativamente à ilha do Porto Santo, o gráfico evidencia um dos melhores resultados de sempre Comparação com os valores padrão Para efeitos de comparação com os valores padrão definidos no RQS, consideram-se as interrupções longas com origem nas redes de transporte e distribuição, excluindo as abrangidas pelo nº 1 do artigo 13º (FFM, RIP, RSO, RSEG, AC, FIC). Neste âmbito, obtiveram-se os seguintes valores: Indicadores gerais distribuição MT - Padrão Zona A Zona B Zona C Padrão Verificado Padrão Verificado Padrão Verificado Madeira TIEPI (horas) 3,7 6,3 18,51 SAIFI (nº) 4, 7, 1,1 SAIDI (Horas) 3,6 6,3 18,68 Porto Santo TIEPI (horas) 3 N/A 6,93 18,21 SAIFI (nº) 4 N/A 7,2 1,2 SAIDI (Horas) 3 N/A 6,5 18,24 Total RAM TIEPI (horas) 2,7 4, SAIFI (nº) 3, 6, 9,1 SAIDI (Horas) 3,5 5,5 12,65 N/A - Não Aplicável E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 18 19 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Da análise ao quadro, verifica-se que, em todas as zonas (A, B e C), os valores dos indicadores são significativamente inferiores ao padrão estabelecido no RQS. Quando comparados com os valores do ano anterior, verifica-se que estes agora obtidos na ilha da Madeira são, na maioria dos casos, ligeiramente melhores. Evolução dos indicadores gerais referente aos padrões MT Ilha da Madeira A TIEPI (min) 3 C B SAIDI 3 TIEPI (min) (min) B SAIDI (min) 1 1 C TIEPI (min) A SAIDI (min) A SAIFI (nº) 213 C SAIFI (nº) B SAIFI (nº) Na ilha do Porto Santo, verifica-se que os indicadores referentes a 213 só são superados pelo ano de 212, com exceção do TIEPI da zona B. Evolução dos indicadores gerais referente aos padrões MT Ilha do Porto Santo B TIEPI (min) 2 C SAIDI (min) C TIEPI (min) B SAIDI (min) B SAIFI (nº) C SAIFI (nº) E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 1920 nº PdE CONTINUIDADE DE SERVIÇO Indicadores individuais A frequência e duração das interrupções (FI e DI), bem como a sua comparação com os valores padrão estabelecidos no RQS, são sintetizados no quadro seguinte: Indicadores individuais - estatística dos Pde superiores ao padrão da rede MT Nº de PdE's afectados Nº de PdE da Rede MT* Padrão FI (nº) Nº Pde > Padrão FI Incumprimento (%) Padrão DI (h) Nº Pde > Padrão DI Incumprimento (%) Madeira ,% 7 % Zona A ,% 4 -,% Zona B ,% 9 -,% Zona C ,% 18 7,7% Porto Santo 92 9,% 2 2,2% Zona B ,% 9 2 3,9% Zona C ,% 18 -,% * em 31 de Dezembro de 213 O indicador Frequência das Interrupções (FI) não apresenta violações relativamente ao padrão, enquanto o indicador Duração das Interrupções (DI) excede o valor padrão em 7 PdE, na Zona C, da ilha da Madeira e em 2 PdE, na Zona B, na ilha do Porto Santo. Os gráficos seguintes indicam a distribuição estatística dos indicadores individuais DI e FI, por intervalos de tempo e duração e por ilha. Duração das interrupções - MT Duração das Interrupções DI - Ilha da Madeira Produção Redes A A A A A A A A A A A A A [-2] [2-4] [4-6] [6-8] [8-1] [1-12] [12-14] [14-16] [16-18] [18-2] [2-22] [22-24] [>24] Zona/minutos No caso da ilha da Madeira, verifica-se que 75,2% dos PdE afetados tiveram interrupções com duração inferior 6 minutos, com maior incidência na Zona C. Contudo, 9,6% dos clientes tiveram interrupções superiores a 24 minutos. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 221 nº PdE nº PdE nº PdE CONTINUIDADE DE SERVIÇO Duração das Interrupções DI - Ilha do Porto Santo Produção Redes [- 2] [2-4] [4-6] [6-8] [1-12] Zona/minutos [8-1] [12-14] [14-16] [16-18] [18-2] [2-22] [22-24] [> 24] No caso da ilha do Porto Santo, 98,4% dos clientes afetados tiveram interrupções com duração inferior 6 minutos, sendo maioritariamente da Zona C. No entanto, 1,1% dos clientes tiveram interrupções superiores a 24 minutos. Número de interrupções - MT 6 5 Número de Interrupções FI - Ilha da Madeira Produção Redes A A A A A A A A A A A [ -1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] [6-7] [7-8] [8-9] [ > 1] [ > 1] Zona/N.º Interrupções Em termos de número de interrupções, 96,4% dos PdE afetados tiveram apenas uma interrupção, tendo os restantes 3,6%, 6 ou menos interrupções Número de Interrupções FI - Ilha do Porto Santo Produção Redes [ - 1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] Zona/N.º Interrupções [6-7] [7-8] [8-9] [> 1] [> 1] E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2122 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Nesta ilha, 87,9% dos PdE afetados tiveram apenas uma interrupção, tendo os restantes 12,1% PdE s duas interrupções. 4.4 Continuidade de serviço - Rede de distribuição BT Os indicadores gerais e individuais de continuidade de serviço, ao nível da baixa tensão são, conforme estipulado no RQS, os seguintes: Indicadores gerais BT: Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI); Duração média das interrupções do sistema (SAIDI). Indicadores individuais BT: Frequência das interrupções por PdE (FI); Duração total da interrupção por PdE (DI) Indicadores gerais Os indicadores gerais por origem, tipo e zona de qualidade de serviço (interrupções longas), constam no quadro seguinte: Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição BT - Ilha da Madeira Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona A SAIFI BT (nº),19, ,5 1,48 SAIDI (horas),2 9,28 - -,11,8 Zona B SAIFI BT (nº) 4,93 2 -,,13 1,72 SAIDI (horas),5,65 1 -,,21 1,23 Zona C SAIFI BT (nº),27,94,69 -,5 9 2,34 SAIDI (horas),5,83 1,11 -,12,7 2,81 Total Ilha SAIFI BT (nº),26,93,53 -,3,25 2, SAIDI (horas),4,68,75 -,7 5 1,99 E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2223 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição BT - Ilha do Porto Santo Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona B SAIFI BT (nº),91-1,11 - -,22 2,24 SAIDI (horas), ,2,79 Zona C SAIFI BT (nº),92-1,52 - -,8 2,53 SAIDI (horas),18 -,65 - -,8,91 Total Ilha SAIFI BT (nº),91-1,28 - -,17 2,36 SAIDI (horas),17 -,52 - -,15,84 Indicadores gerais de continuidade de serviço da rede de distribuição BT - RAM Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição Total Zona A SAIFI BT (nº),19, ,5 1,48 SAIDI (horas),2 9,28 - -,11,8 Zona B SAIFI BT (nº) 1,81 2 -,,14 1,78 SAIDI (horas),6,58 3 -,,21 1,18 Zona C SAIFI BT (nº),29,92,71 -,5 8 2,34 SAIDI (horas),5,81 1,1 -,12,68 2,76 Total Ilha SAIFI BT (nº),28,9,56 -,3,25 2,1 SAIDI (horas),5,65,74 -,7 4 1,96 Tal como verificado para os indicadores MT, a rede de transporte teve uma significativa contribuição para os valores registados, particularmente no caso da ilha da Madeira. O gráfico seguinte traduz a evolução dos indicadores gerais, por zona de qualidade de serviço, referentes à ilha da Madeira, no período E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2324 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha da Madeira SAIDI (Zona C) SAIFI BT (Zona A) SAIDI (Zona A) SAIFI BT (Zona C) SAIFI BT (Zona B) SAIDI (Zona B) Em linha com o observado nos indicadores das redes de AT e MT, também em BT, os valores são significativamente melhores, quando comparados com os anos anteriores, tendo alguns indicadores atingido, também, mínimos históricos. Na ilha do Porto Santo, a evolução dos indicadores gerais no período , é a indicada no gráfico seguinte. Evolução dos indicadores gerais ao longo do tempo - Ilha do Porto Santo SAIFI BT (Zona B) SAIDI (Zona C) SAIDI (Zona B) SAIFI BT (Zona C) No caso da ilha do Porto Santo, os valores verificados são os melhores, desde que há registos, para os indicadores SAIDI Comparação com os valores padrão Na tabela seguinte, indicam-se os indicadores gerais para efeitos de comparação com os valores padrão, considerando apenas as interrupções superiores a 3 minutos, com exclusão das interrupções indicadas no número 1 do artigo 13º do RQS. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 24 25 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Indicadores gerais distribuição BT - Padrão Zona A Zona B Zona C Padrão Verificado Padrão Verificado Padrão Verificado Madeira SAIFI BT (nº) 4 8 7,54 1,82 SAIDI (horas) 6, ,91 Porto Santo SAIFI BT (nº) 4, 7 2,1 1 2,4 SAIDI (horas) 6, 1,57 22,79 Total RAM SAIFI BT (nº) 3 8 6,72 9,86 SAIDI (horas) 4, ,91 N/A - Não Aplicável Como se pode constatar, os indicadores gerais, encontram-se significativamente abaixo dos valores de referência, estabelecidos para cada Zona de Qualidade de Serviço, traduzindo um bom nível de qualidade de serviço. Na ilha da Madeira a evolução dos indicadores gerais, referente aos padrões BT, tem-se mantido a bom nível, conforme se pode constatar na figura seguinte. Evolução dos indicadores gerais referente aos padrões BT Ilha da Madeira C SAIDI (min) A SAIFI BT (nº) B SAIFI BT (nº) B SAIDI (min) C SAIFI BT (nº) A SAIDI (min) Na ilha do Porto Santo a evolução dos indicadores gerais, referente aos padrões BT, apresenta, também, valores bons. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 25 26 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Evolução dos indicadores gerais referente aos padrões BT Ilha do Porto Santo B SAIFI BT (nº) C SAIDI (min) 1 C SAIFI BT (nº) B SAIDI (min) Indicadores individuais O quadro seguinte sintetiza os indicadores individuais e a sua comparação com os valores padrão: Indicadores individuais - estatística dos Pde superiores ao padrão da rede BT Nº de PdE's afectados Nº de PdE da Rede BT* Padrão FI (nº) Nº Pde > Padrão FI Incumprimento (%) Padrão DI (h) Nº Pde > Padrão DI Incumprimento (%) Madeira ,% 126,1% Zona A ,% 6 32,1% Zona B ,% 11 -,% Zona C ,% 22 94,1% Porto Santo ,% 2,% Zona B ,% 11 2,1% Zona C ,% 22-7,2% * em 31 de Dezembro de 213 Como é possível verificar, na ilha da Madeira, a Duração das Interrupções - DI excede o padrão em 126 PdE s, dos quais 32 na zona A e 94 na Zona C de qualidade de serviço. No que diz respeito à ilha do Porto Santo, apenas 2 PdE, na Zona B, excederam os valores desse padrão. Os gráficos seguintes indicam a distribuição estatística dos indicadores individuais DI e FI, por intervalos de tempo e duração e por ilha. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2627 nº PdE nº PdE nº PdE CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Duração das interrupções - BT 25 Duração das Interrupções DI - Ilha da Madeira Produção Redes A A A A A A A A A A A A A [-2] [2-4] [4-6] [6-8] [8-1] [1-12] [12-14] [14-16] [16-18] [18-2] [2-22] [22-24] [>24] Zona/minutos No caso da ilha da Madeira, verifica-se que 69,% dos clientes afetados tiveram interrupções com duração inferior 6 minutos, com maior preponderância na Zona C. Contudo, 7,5% dos clientes tiveram interrupções superiores a 24 minutos Duração das Interrupções DI - Ilha do Porto Santo Produção Redes [- 2] [2-4] [4-6] [1-12] Zona/minutos [6-8] [8-1] [12-14] [14-16] [16-18] [18-2] [2-22] [22-24] [> 24] No caso da ilha do Porto Santo, 96,7% clientes afetados, tiveram interrupções com duração inferior 6 minutos, sendo maioritariamente da Zona B. Número de interrupções - BT Número de Interrupções FI - Ilha da Madeira Produção Redes A A A A A A A A A A A [ -1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] [6-7] [7-8] [8-9] [ > 1] [ > 1] Zona/N.º Interrupções E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2728 % nº PdE CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Em termos de número de interrupções, 98,7% dos PdE afetados tiveram apenas uma interrupção, tendo os restantes 1,3% três ou menos interrupções. Cerca de metade das interrupções teve origem no sistema electroprodutor. 6 5 Número de Interrupções FI - Ilha do Porto Santo Produção Redes [- 1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] Zona/N.º Interrupções [6-7] [7-8] [8-9] [> 1] [> 1] Nesta ilha, os PdE afetados tiveram, na sua grande maioria (85,9%), apenas uma interrupção. Os restantes 14,1% registaram 2 a 3 interrupções. Ao nível da qualidade individual, verifica-se uma diminuição significativa da taxa de incumprimento dos padrões estabelecidos, denotando uma melhoria contínua. 4.5 Reposição de serviço após interrupções acidentais na rede As redes de distribuição estão sujeitas a interrupções do tipo acidental, quer devido a casos Fortuitos ou de Força Maior, quer por causas imputáveis ao operador da rede. Os operadores de rede devem restabelecer a energia elétrica após a ocorrência deste tipo de interrupção, sendo o tempo de reposição avaliado por um indicador geral ao qual está associado um padrão de qualidade de serviço. No caso da RAM, este padrão define que deverá ser restabelecido o fornecimento até quatro horas, para pelo menos 8% dos clientes. Percentagem clientes com tempo de restabelecimento até 4 horas, após interrupções acidentais 1, 99, 98, 98,2 96,6 8, 6, 4, Padrão 2,, E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2829 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 Com 96,6% dos clientes com restabelecimento abaixo das 4 horas, o padrão do indicador geral em 213 foi largamente cumprido. 4.6 Incidentes mais significativos Em 213, os incidentes de maior relevância nas ilhas da Madeira e Porto Santo, foram os abaixo assinalados, sendo o critério de ordenação o maior valor da END, por ilha. Ilha da Madeira Incidente de 1 de Janeiro de 213 (122.66) Incidente ocorrido pelas 21:43h, resultado da perda total da produção da Central termoelétrica do Caniçal (24MW), por motivo internos, provocando variações elevadas da frequência, ao que a restante produção/deslastre de carga não conseguiu dar resposta, originando o colapso do sistema elétrico da ilha da Madeira. Deste incidente resultou uma END de 86,8 MWh e um TIEPI de 47,7 minutos. Esta ocorrência foi classificada com a causa Entidades exteriores Instalação produtor e afetou clientes. Incidente de 17 de Agosto de 213 (125.95) Esta interrupção teve origem num grande incêndio ocorrido no concelho do Funchal, afetando a linha VIT-PFE da rede de transporte (6kV), provocando um curto-circuito devido às altas temperaturas. Devido ao facto desta linha ser a única ligação entre os dois principais centros electroprodutores e à alimentação de um conjunto de subestações, esta ocorrência provocou um forte desequilíbrio entre a produção e a carga, causando variações na frequência, tendo atuado os sistemas de deslastre automático por frequência, não evitando, no entanto, a desligação de todas as subestações, com exceção da SE VIT. Teve início à 1:19h e afetou clientes. A END foi de 55 MWh e o TIEPI de 42,5 minutos, tendo sido classificada com a causa Naturais Ambientais-Incêndio. Incidente de 1 de Dezembro de 213 ( ) Neste dia, verificaram-se ventos fortes, tendo resultado na quebra de um troço de uma linha de distribuição em média tensão, mais propriamente a linha correspondente à saída GAULA da subestação do Caniço. Teve início às 23:52h e afetou clientes, originando uma END de 5,4 MWh e um TIEPI de 3,3 minutos. A energia foi totalmente reposta no dia 11, pelas 13:2h, tendo sido classificada com a causa Atmosféricos - Vento. Ilha do Porto Santo Incidente de 9 de Fevereiro de 213 ( ) Incidente causado por uma avaria num equipamento associado ao barramento de 6,6kV do posto de corte PST-PST-94 (TT), que não atuou de forma correta, provocando na rede uma sobrecarga que os grupos da Central térmica do Porto Santo não suportaram, provocando o colapso do sistema. Teve início às 4:9h afetando clientes e E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 2930 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 213 resultou numa END de 2,4 MWh e num TIEPI de 55,3 minutos, sendo classificado com a causa Próprias Proteções/Automatismos. Incidente de 2 e Novembro de 213 (127.18) Incidente com início às 19:54h, sendo resultado de condições alterosas de mar, que se fizeram sentir neste dia provocando inundações no PT Portos II, que por sua vez originou o disparo da respetiva saída da SE CNP. Houve dificuldades em repor a energia, uma vez que na altura não estavam reunidas as condições de segurança para as equipas procederem a manobras de reposição no PT a montante, não permitindo que a saída fosse ligada. Afetou 94 clientes, originando uma END de,95 MWh e um TIEPI de 18 minutos e foi classificado com a causa Naturais ou Ambientais- Inundações imprevisíveis. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 331 5 QUALIDADE DA ONDA DE TENSÃO 5.1 Introdução Este capítulo tem por objetivo caracterizar a qualidade da onda de tensão nos diversos níveis de tensão (AT, MT e BT), com base nos 22 pontos de monitorização selecionados. A monitorização da qualidade da onda de tensão teve em conta os limites estabelecidos pela norma NP EN 5 16 e inclui os seguintes parâmetros: Distorção harmónica; Tremulação (Flicker); Desequilíbrio do sistema trifásico de tensões; Valor eficaz da tensão; Cavas de tensão e sobretensões; Frequência. 5.2 Sumário O plano de monitorização aprovado para 213 e implementado pela EEM, contempla a realização de medições anuais em 9 pontos fixos, 8 dos quais na ilha da Madeira e 1 na Ilha do Porto Santo. Os restantes 6 equipamentos instalados ao nível da Baixa Tensão (BT) possibilitam medições em 12 pontos de monitorização, resultado da realização de campanhas semestrais. Assim, a distribuição destes equipamentos pelos vários níveis de tensão possibilita a monitorização da qualidade da onda de tensão em 22 pontos de entrega (PdE) distintos. A taxa de conformidade geral 1 foi de 98,6% para a ilha da Madeira e de 1% para a ilha do Porto Santo. Da avaliação aos dados obtidos das campanhas realizadas, podemos afirmar que, regra geral, as condições estipuladas pela NP EN 516 e pelo Regulamento da Qualidade de Serviço estão a ser cumpridas. Contudo, foram registadas inconformidades nalgumas semanas, as quais passamos a referir: Tremulação Foram registados valores acima do limite para um ponto de monitorização em BT; Desequilíbrio de fases Todos os pontos de monitorização registaram valores abaixo dos limites normativos; Amplitude da tensão Nos pontos monitorizados não foram verificados valores fora dos limites regulamentares, com exceção de um equipamento na BT; Frequência Todos os pontos de monitorização registaram valores de acordo com a norma; Distorção harmónica Dos pontos sujeitos a monitorização foram verificados três pontos, 1 MT e dois em BT fora dos limites; Cavas e sobretensões No ano de 213 a grande maioria das cavas, 81%, apresentaram uma duração inferior ou igual a 2 milissegundos e um afundamento do valor eficaz da tensão inferior a 6%. 1 Representa as semanas monitorizadas conformes, relativamente à totalidade das semanas monitorizadas. Uma semana é considerada incompleta e descartada caso o número de intervalos registados seja inferior a 95% do número de intervalos previstos para uma semana.32 ONDA DE TENSÃO 213 Em relação às sobretensões, 83% dos eventos verificados, apresentam duração inferior a 5 milissegundos e amplitude superior a 2%. No anexo IV, apresentam-se os casos mais desfavoráveis verificados na qualidade da onda de tensão, indicando-se a pior semana ou valor máximo registado, dependendo dos limites atingidos, com exceção das cavas e sobretensões que correspondem a valores anuais no caso das subestações e semestrais no caso dos PdE s de BT. 5.3 Plano de monitorização O plano aprovado e executado no ano de 213 contemplou a realização de medições em 9 pontos fixos anuais e 12 móveis semestrais. Em relação à distribuição dos pontos de monitorização, esta segue a metodologia do ano anterior, cumprindo assim a metodologia aprovada nos anos anteriores. Em 213, a EEM passou a dispor na ilha da Madeira de 2 equipamentos ao nível dos 6kV, 3 ao nível dos 3kV e 3 ao nível dos 6,6kV, com campanhas de duração anual. Ao nível da BT foram utilizados 5 equipamentos móveis, com campanhas semestrais que cobriram todos os concelhos da ilha. No Porto Santo foram instalados dois equipamentos, um com campanha anual colocado ao nível dos 6,6kV e outro ao nível da BT, com uma rotatividade semestral. De realçar que o aumento do número de pontos de entrega monitorizados ficou a dever-se à entrada em serviço de um novo equipamento nos 3kV, com capacidade de leitura distinta em dois pontos de entrega, permitindo a deslocalização do antigo equipamento para os 6kV. No quadro seguinte, assinala-se a localização desses pontos e a sua distribuição de acordo com o estabelecido no plano de monitorização para 213: E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3233 ONDA DE TENSÃO 213 Monitorização da Qualidade de Onda de Tensão Instalação Código Tensões Nominais [kv] Tensão [kv] 6 3 6,6 Zona Geográfica Ilha da Madeira* Subestação do Caniçal SE CNL 6 e 6,6 x Este Subestação da Vitória 6kV SE VTO 6 x Subestação da Calheta SE CTA 6 e 3 x Oeste Subestação Vitória 3kV(Barr 1) SE CTV1 3 e 6,6 x Este Subestação Vitória 3kV(Barr 2) SE CTV2 3 e 6,6 x Este Subestação do Palheiro Ferreiro SE PFE 6, 3 e 6,6 x Este Subestação de São Vicente SE SVC 3 e 6,6 x Norte Subestação da Vitória 6,6kV SE VIT 3 e 6,6 x Este Subestação dos Prazeres SE PRZ 3 e 6,6 x Oeste P.T. de Calheta C-AC-15 6,6 e x Oeste P.T. de Câmara de Lobos CL-JS-1 6,6 e x Oeste P.T. de Funchal F-SR-155 6,6 e x Este P.T. de Machico MX-SS-3 6,6 e x Este P.T. de Santa Cruz SC-CM-38 6,6 e x Este P.T. do Porto Moniz PM-PM-23 6,6 e x Oeste P.T. de Ponta do Sol PS-PS-5 6,6 e x Oeste P.T. de Santana ST-ASJ-5 6,6 e x Norte P.T. de São Vicente SV-PD-3 6,6 e x Norte P.T. de Ribeira Brava RB-T-8 6,6 e x Oeste Ilha do Porto Santo* 1 2 Subestação da Calheta SE CPS 3 e 6,6 x Centro P.T. de Porto Santo PST-PST-1 6,6 e x Centro P.T. de Porto Santo PST-PST-38 6,6 e x Centro Total RAM* *Nº total de pontos de medida As taxas de cumprimento do plano de monitorização 2 atingiram 94% e 9% nas ilhas da Madeira e Porto Santo, respetivamente. O incumprimento do previsto no plano ficou a dever-se a várias causas, tais como: anomalias/avarias verificadas em alguns equipamentos, essencialmente na SE PFE; problemas de comunicação e ausência de registos de intervalos do Pst que originaram a anulação do Plt(2h) para o mesmo período, resultando na ausência de dados suficientes para a aprovação das semanas; atrasos na instalação dos equipamentos devido à logística na rotação dos equipamentos para os novos pontos de monitorização. Na ilha da Madeira, ao nível da BT, também se verificaram dificuldades em cumprir a totalidade do plano, uma vez que é sempre necessário uma semana com a rotação dos equipamentos para novas localizações, apesar da EEM tentar realizar estas intervenções o mais rapidamente possível. 5.4 Distorção harmónica Em 213 foram ultrapassados em uma semana os limites da 6ª harmónica em três PdE na ilha da Madeira, subestação de São Vicente e os PT s CL-JS-1 e SV-PD-3. Estas 2 Relação das semanas efetivamente monitorizadas, pelas semanas previstas: 52 semanas por ano e 26 por semestre. É difícil cumprir o previsto devido à logística necessária; E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3334 ONDA DE TENSÃO 213 não conformidades ficaram a dever-se a uma avaria, resultante de mau contacto num seccionador de 3kV, da cela 4, da SE CGR. Após a resolução da avaria os valores normalizaram. As restantes harmónicas monitorizadas não apresentaram valores acima do limite. O THD apresentou valores de máximos de 5,9%. 5.5 Tremulação (flicker) Todos os níveis de tensão monitorizados registaram valores das semanas abaixo dos limites regulamentares (Plt=Pst=1), com exceção do PT C-AC-15. Em relação aos valores elevados do Plt até à data a EEM não conseguiu apurar a sua origem, pois esta situação deixou de verificar-se para as restantes semanas. Verifica-se também que o Plt possui em alguns pontos de entrega o número de semanas monitorizadas inferior às restantes grandezas. Esta diferença resulta do facto não existirem registos de intervalos de Pst válidos e uma vez que esta grandeza é calculada com base no Pst, o Plt acaba sendo também invalidado, excluindo algumas semanas por ausência de dados. Em média, o Plt registou valores na ordem dos. 5.6 Desequilíbrio de fases Nas avaliações efetuadas na ilha da Madeira e Porto Santo não se detetaram valores de desequilíbrio do sistema trifásico de tensões acima do limite (2%), tendo-se verificado valores de máximos de,7%. 5.7 Valor eficaz da tensão O limite admissível para a variação do valor eficaz da tensão foi excedido num ponto de monitorização. No PT ST-ASJ-5 foram registadas 3 semanas com valores acima dos limites (>1%), sendo esta situação normalizada com a regulação do transformador local. 5.8 Frequência A variação máxima registada foi de 1% da frequência industrial nas ilhas da Madeira e Porto Santo, cumprindo com o estipulado na norma EN NP Cavas de tensão De seguida apresenta-se a caracterização das cavas mais frequentes ocorridas em 213, por nível de tensão, na ilha da Madeira: 6 kv: Nos dois pontos foram registadas 78 cavas de tensão; 79% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 2%; E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3435 ONDA DE TENSÃO kv: 6,6 kv: 17% das cavas apresentam uma duração entre 2 e 5 milissegundos e uma afundamento inferior a 3%. O número total de cavas registadas nos três pontos de monitorização foi de 135; 82% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 6%; 13% das cavas apresentam uma duração entre 2 e 5 milissegundos e um afundamento inferior a 6%. Nos pontos de monitorização deste nível de tensão, o número total de cavas registadas foi de 99; 78% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 6%; 2% das cavas apresentam uma duração entre 2 e 5 milissegundos e um afundamento inferior a 6%. BT: 23/4V: O número total de cavas registadas no conjunto dos 1 pontos de monitorização, ao nível da rede BT, foi de 8; 86% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 6%; 9% das cavas apresentam uma duração entre 2 e 5 milissegundos e um afundamento inferior a 2%. No caso da ilha do Porto Santo, as cavas registadas por nível de tensão é a seguinte: 6,6 kv: No equipamento de monitorização instalado na subestação da Calheta, o número de total de cavas foi de 4; 25% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 2%; 5% das cavas apresentam uma duração entre 2 e 5 milissegundos e um afundamento inferior 6%. BT: 23/4V: Neste nível de tensão, o número de cavas registadas, num total de 6, teve origem apenas no ponto de monitorização Farrobo Norte; 5% das cavas apresentam uma duração inferior a 2 milissegundos e um afundamento inferior a 2%; 33% das cavas apresentam uma duração entre os 2 e 5 milissegundos e um afundamento inferior a 6%. 5.1 Sobretensões E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3536 ONDA DE TENSÃO 213 No decorrer de 213, na ilha do Porto Santo, não foram detetados eventos desta natureza ao nível dos 6,6kV, tendo sido registados apenas três eventos ao nível da BT. Na ilha da Madeira, registaram-se diversas sobretensões em vários níveis de tensão: 6 kv: 3 kv: Neste nível de tensão foram registadas duas sobretensões; Uma das sobretensões apresentou uma duração entre os 5 e 5 milissegundos e um pico inferior a 2%; O segundo evento verificado apresenta uma duração entre os 5 e 6 segundos com um pico inferior a 2%. 6,6 kv: Foi registada uma sobretensão na SE CTV_Barr1 com uma duração entre os 5 e 6 segundos e um pico inferior a 2%. Na SE VIT foi registada a única sobretensão neste nível de tensão, apresentando uma duração inferior a 5 milissegundos e um pico inferior a 2%. BT: 23/4V: Ao nível da baixa tensão, foram registadas 8 sobretensões, distribuídas por sete pontos de monitorização; 86% das sobretensões registadas apresentam uma duração inferior a 5 milissegundos e um pico superior a 2%; 11% das sobretensões verificadas apresentam uma duração entre os 5 e os 6 segundos e um pico inferior a 2%. Na ilha do Porto Santo foram registados 3 eventos e apenas na BT. 33% das sobretensões assinaladas apresentam uma duração entre 1 e 5 milissegundos um pico superior a 2%; Os restantes 67% dos eventos apresentam uma duração entre 5 e 5 milissegundos e um pico superior a 2%. O quadro seguinte apresenta, por ilha e nível de tensão, a síntese da conformidade das medições efetuadas. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3637 ONDA DE TENSÃO 213 Instalação Monitorização da Qualidade da Onda de Tensão Tensões Nominais [kv] Nº semanas monitorizadas/nº semanas conformes Tensão [kv] T remulação D esequilibrio cia H armó nico s F requên- T ensão 6 3 6,6 Plt 3º 5º 7º THD Ilha da Madeira SE CNL A 6 e 6,6 x 51/51 49/49 51/51 51/51 51/51 51/51 51/51 51/51 SE VTO A 6 x 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48 48/48 SE CTA A 6 e 3 x 52/52 51/51 52/52 52/52 52/52 52/52 52/52 52/52 SE CTV1 A 3 e 6,6 x 52/52 51/51 52/52 52/52 52/52 52/52 52/52 52/52 SE CTV2 A 3 e 6,6 x 51/51 5/5 51/51 51/51 51/51 51/51 51/51 51/51 SE PFE A 6, 3 e 6,6 x 36/36 35/35 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 SE SVC A 3 e 6,6 x 5/5 49/49 49/49 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 SE VIT A 3 e 6,6 x 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 SE PRZ A 3 e 6,6 x 5/5 47/47 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 C-AC-15 S 6,6 e x 25/25 23/22 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 CL-JS-1 S 6,6 e x 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 23/23 F-SR-155 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 MX-SS-3 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 SC-CM-38 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 PM-PM-23 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 PS-PS-5 S 6,6 e x 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 ST-ASJ-5 S 6,6 e x 25/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 SV-PD-3 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 RB-T-8 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 Ilha do Porto Santo SE CPS A 3 e 6,6 x 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 PST-PST-1 S 6,6 e x 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 PST-PST-38 S 6,6 e x 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 Semanas não conformes A - Anual S - Semestral 5.11 Síntese Assumindo que os pontos de monitorização são representativos dos casos mais gravosos e da evolução das grandezas durante o período da campanha, acrescido do facto de que as taxas de realização do plano de monitorização foram superiores a 93,1%, podemos concluir que as redes das ilhas da Madeira e Porto Santo: apresentaram níveis médios aceitáveis de perturbações; cumprem na maioria dos pontos monitorizados os limites regulamentares, salvo algumas exceções, e de forma descontinuada; que os desvios em relação aos limites normativos foram pouco significativos. Assim, podemos afirmar que na generalidade, estão a ser cumpridas as condições estipuladas pela norma NP EN 516, inferindo para toda a Região Autónoma da Madeira um nível adequado de qualidade de onda de tensão. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3738 ONDA DE TENSÃO Principais ações para a melhoria da monitorização da qualidade da onda de tensão Os processos já implementados de obtenção da correlação causa/efeito de semanas não conformes, teve como resultado a deteção das sobretensões verificadas no PT Casais, sendo possível mais rapidamente a tomada de decisão de medidas corretivas na rede, com a regulação do transformador local, normalizando assim a tensão. Melhoraram-se os procedimentos de escolha dos pontos de monitorização do plano para o ano seguinte, bem como os procedimentos de instalação dos equipamentos, resultando esta ação no aumento da taxa de cumprimento do plano. A EEM fez todos os possíveis para que se cumprisse ao máximo o estipulado no plano, mas as avarias de equipamentos e as rotações dos mesmos para as diversas localizações tornou difícil cumprir a totalidade do plano. Em 213 foram instalados mais dois equipamentos um nos 6kV e um nos 3kV com capacidade de leitura em dois pontos de entrega (barramentos).procedeu-se, também, à instalação de um novo equipamento com dupla leitura na nova subestação da Pedra Mole. Este equipamento irá integrar o plano de monitorização de 214. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 3839 6 QUALIDADE COMERCIAL 6.1 Introdução A informação de natureza comercial de suporte aos indicadores de qualidade de serviço é extraída de quatro sistemas, nomeadamente, o SAP que utiliza o CRM nativo da Industry Solution para as Utilities, o Inline que mede os tempos de atendimento presencial, o Altitude, plataforma de Contact Center e o Xtran, plataforma de gestão de equipas. Integrado na plataforma de suporte aos processos de negócio o SAP-IS-U, a EEM dispõe de uma funcionalidade de controlo, designada por Notas, onde são registadas todas as reclamações, pedidos de informação e de serviço, que dão entrada pelos canais da empresa, nomeadamente, presencial, telefónico, carta e correio eletrónico. Todo o atendimento comercial e técnico é registado numa base de fluxos de informação onde são criadas ordens de trabalho, permitindo uma análise aos estados em que se encontram, tendo em vista a aferição do cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação em vigor. 6.2 Inquérito de satisfação dos clientes Tendo como grande preocupação a melhoria dos serviços prestados, a EEM, à semelhança dos anos anteriores, realizou um inquérito, com o intuito de avaliar o grau de satisfação dos clientes, envolvendo 61 inquiridos. O inquérito foi apresentado em forma de folheto tríptico, com um questionário de natureza confidencial e anónima, também disponibilizado em formato digital, através do portal da internet O gráfico seguinte traduz o número de inquéritos obtidos em cada loja e no portal internet: Portal Santa Cruz Expediente Público Machico 17 Santana Loja Cidadão Ribeira Brava Estreito Cª Lobos São Vicente Camacha 46 Caniço Nazaré 52 Ponta de Sol Calheta Câmara de Lobos Porto Moniz40 COMERCIAL 213 Na avaliação realizada pelos inquiridos e no que respeita às áreas de Serviços Gerais, Atendimento Presencial, Atendimento Telefónico, Documentação Comercial e Portal da Internet o questionário contemplava uma escala de (zero) a 5 (cinco), sendo (zero) o valor mais baixo e representativo de mau e o 5 (cinco) o valor mais alto e representativo de muito bom No campo Outras Questões as perguntas incidiram sobre o conhecimento dos serviços, adotando a avaliação das respostas dadas pelos inquiridos em sim ou não. Na análise das respostas sobre a avaliação dos serviços disponibilizados pela EEM, adotámos uma distribuição percentual, sendo no campo Outras Questões o resultado apresentado pelo número de respostas afirmativas e negativas. Satisfação ao nível dos Serviços Gerais Qualidade do fornecimento de energia Qualidade do serviço de avarias Acessibilidade das instalações Funcionalidade das instalações Expediente Público 3,8 3,8 4,1 4,3 Nazaré 4,9 4,1 4,6 4,8 Câmara de Lobos 4,4 4, 3,9 3,9 Estreito Câmara de Lobos 4, 3,8 3,9 3,8 Ribeira Brava 3,9 4,1 3,7 3,9 Ponta de Sol 4,1 4,2 4,4 4,1 Calheta 4,3 4,3 2,8 4,1 São Vicente 4,4 4,2 4,4 4,5 Porto Moniz 4, 3,9 3,9 4,8 Santana 4,1 4, 4,1 4,2 Machico 3,8 3,3 3,7 3,8 Santa Cruz 4,3 4, 4,2 4,3 Caniço 3,7 3,8 3,9 3,9 Camacha 3,5 2,9 3,7 3,7 Loja Cidadão 4, 3,6 3,9 3,9 Média 4,1 3,9 3,9 4,1 No quadro de resultados acima apresentado, verificamos que, a satisfação dos clientes, no fornecimento de energia mereceu uma avaliação média de 4,1, no serviço de avarias de 3,9, nas acessibilidades das instalações de 3,9 e na funcionalidade das instalações de 4,1, resultando assim, no que respeita à avaliação da satisfação do cliente aos serviços gerais disponibilizados pela EEM, numa média de 4, numa classificação de a 5. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 441 COMERCIAL 213 Satisfação ao nível do Atendimento Atendimento Presencial Atendimento Telefónico Documentação Comercial Portal Internet Expediente Público 4,3 3,1 3,2 2,6 Nazaré 3,8 3,4 3, 2,4 Câmara de Lobos 4,2 4, 2,7 3, Estreito Câmara de Lobos 3,5 3,3 2,5 2,4 Ribeira Brava 3,4 3,5 3, 1,7 Ponta de Sol 4, 3,4 3,1 1,6 Calheta 4,6 3,2 3,2 2,7 São Vicente 4,7 2,8 3, 3, Porto Moniz 5, 4,9 4,7 3,3 Santana 4,5 3,7 3,8 3,6 Machico 3,6 3,6 3,4 3,5 Santa Cruz 4,4 3,7 3,7 3,2 Caniço 4,2 4,1 3,9 3,6 Camacha 3,8 3,2 2,6 Loja Cidadão 3,8 3,3 2,6 2,4 Média 4,1 3,5 3,2 2,6 Ao nível da satisfação por parte dos clientes da EEM, relativamente ao atendimento presencial a avaliação média foi 4,1, no atendimento telefónico 3,5, na documentação comercial disponibilizada 3,2 e na avaliação efetuada ao portal da internet 2,6. Globalmente, a avaliação média da satisfação dos clientes foi de 3,4, numa classificação de a 5. Apraz-nos realçar que a EEM tem vindo a empenhar-se cada vez mais, na melhoria do atendimento ao cliente, continuando a acompanhar todos os seus colaboradores, nomeadamente, na sensibilização e formação adequada nas áreas disponibilizadas ao público, nomeadamente, contratação e cobrança. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4142 COMERCIAL 213 Avaliação quanto ao conhecimento em Outras Questões Sabe que pode comunicar a leitura mensal do contador de forma gratuita? Sabe que a EEM apenas lê o seu contador de 3 em 3 meses? Conhece o serviço de envio de fatura eletronica? Conhece o pagamento de faturas por débito direto? Conhece os custos associados à interrupção e restabelecimento por falta de pagamento? Sim Não n/r Sim Não n/r Sim Não n/r Sim Não n/r Sim Não n/r Expediente Público Nazaré Câmara de Lobos Estreito Câmara de Lobos Ribeira Brava Ponta de Sol Calheta São Vicente Porto Moniz Santana Machico Santa Cruz Caniço Camacha Loja Cidadão Na avaliação quanto ao conhecimento dos clientes da EEM em Outras Questões, de resposta sim ou não, apenas recolhemos os resultados apurados nos inquiridos que preencheram o questionário em papel, verificando-se, a nível percentual, que, 95% dos inquiridos sabem que podem comunicar a leitura mensal do contador de forma gratuita, 94% tem conhecimento de que a EEM apenas efetua leitura ao contador de 3 em 3 meses, 83% já conhece o serviço de envio de fatura eletrónica, 93% está informado sobre o pagamento de faturas por debito direto e 57% conhece os custos associados à interrupção e restabelecimento por falta de pagamento das faturas de energia, representando, assim, pelos resultados apurados, um conhecimento positivo, por parte dos nossos clientes, nestas questões, de 84%. Na área dos Serviços de Inspeção da EEM, procedeu-se a um inquérito telefónico, a 145 clientes, selecionados de forma aleatória, sendo o critério de avaliação escolhido entre muito bom, bom, satisfaz e fraco, conforme abaixo apresentado: Inquérito de satisfação dos clientes - SIAM Questão Muito Bom Bom Satisfaz Fraco N/R Total Rapidez na resposta Cumprimento de prazos Qualidade do serviço Postura dos técnicos Total % de Satisfação 3,9% 64,% 5,%,2%,% Na avaliação às questões apresentadas, verificamos que, a classificação relativa à atuação dos Serviços de Inspeção, foi na sua maioria, respondida com a nota Bom, representando cerca de 64% dos inquiridos. As questões apresentadas neste inquérito, E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4243 COMERCIAL 213 incidiam sobre a rapidez na resposta, aos pedidos efetuados pelos clientes, no cumprimento dos prazos acordados entre a EEM e o cliente, na qualidade do serviço apresentado e na postura dos técnicos afetos a estes serviços. 6.3 Tempo de ligação à rede de instalações de baixa tensão, após celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica Conforme verificado no quadro abaixo apresentado, as ligações em baixa tensão, realizadas em 213, atingiram as 4.287, verificando-se um aumento em relação ao ano anterior, em cerca de 532 ligações. Relativamente às ligações efetuadas num período inferior a 4 dias, no decorrer do ano de 213, atingimos uma taxa de cumprimento de 99,7%, superior ao padrão estabelecido - 9%. Ligações em baixa tensão I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total Nº de Ligações 4 dias Nº de Ligações > 4 dias Total de Ligações % Ligações 4 dias 99,2% 99,9% 99,6% 99,8% 99,7% % Ligações > 4 dias,8%,1% %,2% % 6.4 Tempos de atendimento presencial O resultado apresentado no que respeita ao indicador dos tempos de atendimento presencial, estabelecido pelo Relatório da Qualidade de Serviço, foi calculado com base no sistema de senhas, suportado pela aplicação INLINE. Atendimento Presencial Local Sede Loja do Cidadão Machico Total Nº de Atendimentos 2 minutos Nº de Atendimentos > 2 minutos Total de Atendimentos % Atendimentos 2 minutos 99,% 88,% 96,7% 93,5% % Atendimentos > 2 minutos 1,% 12,% 3,3% 6,5% Pelo quadro de resultados acima apresentado, verificamos que, em 213, os atendimentos com tempo de espera igual ou inferior a 2 minutos, representam 88% no balcão da loja do cidadão, com atendimentos, 99% no balcão da Sede, com atendimentos e 96,7% no balcão da loja de Machico, com atendimentos, o que representa uma média de 93,5% no atendimento presencial com tempo de espera igual ou inferior a 2 minutos, representando um nível de atendimento acima da linha padrão. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4344 COMERCIAL 213 O indicador de atendimento presencial foi calculado com base nos atendimentos efetivos deduzido das desistências. 1.% 95.% 9.% 85.% 99.% 96.7% % Atendimentos 2 minutos 88.% Padrão 8.% 75.% 7.% Sede Loja Cidadão Machico Pelo gráfico acima apresentado, podemos concluir que, no que respeita aos tempos de atendimento, o balcão da loja do cidadão apresenta-se apenas a 2% abaixo da linha padrão de acordo com os padrões constantes no RQS, apresentando-se os balcões da sede e da loja de Machico com uma melhor performance (> 9%, abaixo de 2 minutos). Apraz-nos acrescentar que, a EEM deparou-se, durante o decorrer do ano de 213, com inúmeras dificuldades identificadas no que se refere ao balcão de atendimento da loja do cidadão, nomeadamente ao nível financeiro apresentado pela entidade que faz a gestão da loja, o que impediu a melhoria das condições de monitorização, nomeadamente atualizações do software e hardware. Para além disso, a Empresa deparou-se com situações de baixas médicas por parte de funcionários afetos à loja sem poder transferir recursos de outros balcões. Ainda relativamente a este local de atendimento, importa-nos referir que, o número de atendimentos aumentou relativamente ao ano transato, exigindo uma melhor gestão e maior esforço no seu funcionamento. Neste sentido, como consequência de uma grande preocupação e empenho, foi-se verificando uma melhoria significativa ao longo do ano de 213, com especial incidência no último trimestre, em que os níveis de qualidade atingiram os 93%, motivado pela mudança de estratégia adotada pelos serviços comerciais da EEM, nomeadamente com o acompanhamento presencial e diário da coordenadora das lojas, o que permitiu uma maior rentabilidade e resolução das situações colocadas pelos clientes num menor espaço de tempo. Estes índices verificados, no último trimestre do ano de 213, têm-se mantido, e apresentam uma forte tendência de melhoria, para o decorrer do ano de Atendimento telefónico No que respeita ao atendimento telefónico, o indicador foi calculado através de uma aplicação de suporte à gestão e controlo do Contact Center. O tempo de espera é o E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4445 COMERCIAL 213 intervalo que decorre entre o primeiro sinal da chamada e o momento em que a chamada é atendida. O quadro seguinte, apresenta os indicadores do atendimento telefónico, no decorrer do ano de 213: Atendimento telefónico Mês Recebidas Atendidas Abandonadas Percent. de atendimento até 6 segundos Janeiro ,2% Fevereiro ,3% Março ,2% Abril ,5% Maio ,5% Junho ,9% Julho ,7% Agosto ,9% Setembro ,6% Outubro ,4% Novembro ,6% Dezembro ,3% Total ,4% 14. Atendimento Telefónico Recebidas Atendidas Abandonadas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4546 COMERCIAL 213 Percentagem de atendimento até 6 segundos 94,2% 95,3% 94,2% 94,5% 94,5% 94,6% 9,9% 9,7% 91,3% 89,9% 89,6% 89,4% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro O indicador de atendimento telefónico até 6 segundos apresenta um nível de 92,4%, ligeiramente inferior ao ano transato, mas acima do valor estabelecido pelo RQS - 8%. 6.6 Reclamações de clientes O número de reclamações globais apresentadas em 213, foi de 1.474, valor inferior ao do ano transato e com maior relevância no primeiro trimestre do ano, conforme se verifica no quadro abaixo representado: Reclamações - global I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total Atendimento Facturação Cobrança Equipamentos de Contagem Danos Causados Redes Caracteristicas Técnicas Total As reclamações verificaram-se com maior incidência no campo dos danos causados por interrupção involuntária de energia (538) e em menor numero na área do atendimento (7). Neste campo, a EEM continua a implementar a reformulação das subclasses de reclamação, expurgando a classificação de pedidos de clientes que não são considerados, efetivamente, reclamações. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4647 COMERCIAL 213 Reclamações I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total Nº Reclamações 15 dias Nº Reclamações >15 dias Total de Reclamações % Reclamações 15 dias 99,5% 99,6% 98,4% 1,% 99,4% % Reclamações > 15 dias,5% % 1,6%,%,6% Conforme podemos verificar no quadro acima apresentado, apesar desta alteração de classificação, e relativamente às reclamações com tratamento e resolução igual ou inferior a 15 dias, o indicador continua a apresentar uma boa performance, atingindo um valor médio anual de 99,4%, tendo as reclamações com resolução superior a 15 dias apenas uma representatividade de,6%. 6.7 Pedidos de informação Os pedidos de informação incidem sobre solicitações efetuados pelos clientes relativamente a esclarecimentos sobre questões técnicas e comerciais, nomeadamente faturação, cobrança, tarifas, contratação e são devidamente registadas no programa de Notas. De acordo com o estipulado no RQS, o indicador de resposta, na RAM, para as resoluções até 15 dias úteis, apresenta um valor padrão de 9%. Pelos quadros abaixo apresentados, podemos verificar o número de pedidos de informação recolhidos durante o ano de 213, desagregados por tipo e por trimestre. Pedidos de informação I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total Nº Pedidos de informação 15 dias Nº Pedidos de informação > 15 dias Total de Pedidos de Informação % Pedidos de Informação 15 dias 99,8% 99,8% 99,1% 99,5% 99,6% % Pedidos de Informação > 15 dias,2%,2%,9%,5% % No quadro acima, os indicadores mostram que dos pedidos de informação, apresentados, durante o ano de 213, foram devidamente esclarecidos, num prazo igual ou inferior a 15 dias uteis, o que representa um índice de sucesso de 99,6%. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4748 COMERCIAL 213 Pedidos de informação I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total Esclarec. de questões técnicas Esclarec. sobre leituras Esclarec. de ligação/contrato Esclarec. sobre tarifas e preços Esclarec. de questões contratuais Esclarec. sobre facturação e cobrança Interrupção de fornecimento Outros Total Pela análise efetuada aos resultados acima apresentados, verificamos que, dos pedidos de informação efetuados pelos clientes, durante o decorrer do ano de 213, incidiram sobre dúvidas na área da faturação e cobrança, sendo o primeiro trimestre do ano o que recebeu o maior número de solicitações. De referir, que, relativamente ao ano anterior, verifica-se uma diminuição, de cerca de 3 pedidos de esclarecimento efetuados por parte dos clientes, espelhando, em parte, o empenhamento e contínua atuação dos serviços da EEM, na informação ao cliente, quer através de documentação comercial, quer, nos serviços de atendimento presencial e telefónico. 6.8 Leitura de contadores De acordo com o indicador definido no RQS, relativamente à percentagem de clientes em baixa tensão cujo contador tenha sido objeto de, pelo menos, uma leitura durante o último ano civil, e conforme representado no quadro abaixo, verifica-se que em 213, a EEM apresenta um valor de 99%, cumprindo o padrão estabelecido que é de 98%. Através da plataforma do MDE (Mobile Device Equipment), foi possível aferir às instalações que estão inacessíveis por motivos de ausência do cliente ou de casas não habitadas, pelo que estas situações não foram consideradas na base de cálculo. Leituras de contadores I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre N.º total de clientes BT (incluindo contratos rescindidos) N.º de clientes BT com pelo menos uma leitura no último ano civil N.º de situações de segunda habitação em que o contador não se encontra disponível ao operador da rede N.º de leituras efectuadas pelo operador da rede de distribuição em clientes de baixa tensão N.º de leituras fornecidas pelos clientes de baixa tensão com potência contratada inferior ou igual a 62,1 kva N.º de estimativas E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4849 COMERCIAL Clientes com necessidades especiais A EEM tem vindo a desenvolver esforços no sentido de assegurar um relacionamento comercial de qualidade com os seus clientes, dando especial atenção aos clientes com necessidades especiais, especificados como deficientes motores, visuais ou auditivos, bem como, dependentes de equipamentos médicos imprescindíveis à sua sobrevivência. O quadro abaixo apresentado, representa os clientes registados com necessidades especiais, durante o ano de 213. Clientes com necessidades especiais I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre N.º de clientes deficientes visuais com amaurose total N.º de clientes deficientes auditivos com surdez total N.º de clientes deficientes motores impossibilitados de se deslocarem sem recurso a cadeira de rodas N.º de clientes dependentes de equipamentos médicos imprescindíveis à sua sobrevivência Verifica-se assim, que durante o ano de 213, registaram-se junto dos serviços da EEM, mais 3 clientes com necessidades especiais, sendo dois deficientes motores e um dependente de equipamento médico imprescindível a sua sobrevivência. 6.1 Qualidade individual Seguidamente, apresentamos o resultado dos indicadores de qualidade individual, no ano de 213, conforme estabelecido no RQS da RAM: Visitas às instalações dos clientes Através de agendamento, a EEM, apurou, nos doze meses do ano, visitas às instalações dos clientes Assistência técnica após comunicação, pelo cliente, de avaria na sua alimentação individual de energia elétrica Para além das avarias localizadas nas redes de distribuição, ocorrem avarias na alimentação individual da instalação do cliente, afetando unicamente esse cliente, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Quando comunicada uma avaria ao operador de rede é iniciada uma intervenção que implica a deslocação de uma equipa de intervenção, devendo esta chegar ao local da avaria nos seguintes prazos: cinco horas para os clientes em BT nas zonas C; quatro horas para os clientes em BT nas zonas A e B; quatro horas para os restantes clientes. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 4950 COMERCIAL 213 Em 213, a EEM procedeu a 2.71 assistências, resultantes de avarias na alimentação individual de clientes de baixa tensão, das quais na ilha da Madeira e 8 na ilha do Porto Santo. Avaria alimentação individual do Cliente Nº de Intervenções Duração média de resposta (horas) Duração máxima de resposta (horas) Padrão Verificado Madeira Zona A 496,62 4 5,25 Zona B 281, ,5 Zona C , ,43 Porto Santo Zona B 39,59 4 3,15 Zona C 41,57 5 2,7 RAM Zona A 496,62-5,25 Zona B 32,8-13,5 Zona C ,22-25,43 A duração máxima de resposta aos pedidos de assistência técnica, em baixa tensão, foi excedida em 37 clientes na ilha da Madeira, 1 da Zona A de Qualidade de Serviço, 6 da Zona B e 3 da Zona C, beneficiando de medidas compensatórias previstas nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do RQS. Na ilha do Porto Santo, não foi registada nenhuma inconformidade Retoma de fornecimento por facto imputável ao cliente A EEM procedeu a 4.87 interrupções por facto imputável ao cliente, tendo sido restabelecidas 3.623, das quais apenas uma foi efetuada fora do prazo regulamentar. As restantes interrupções foram restabelecidas no primeiro trimestre de 214 ou encontram-se pendentes de cliente Tratamento de reclamações relativas a faturação ou cobrança Foram recebidas e tratadas 563 reclamações relativas a faturação ou cobrança, das quais apenas uma não foi respondida dentro do prazo estabelecido no RQS. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 551 COMERCIAL Tratamento de reclamações relativas às características técnicas da tensão A EEM procedeu ao registo e tratamento de 31 reclamações relativas às características técnicas da tensão, tendo sido realizadas as visitas aos respetivos locais de consumo, no prazo estabelecido. Não foram detetados desvios em relação aos limites normativos nas vistorias efetuadas, embora em alguns casos a EEM tenha procedido ao ajuste da relação de transformação, em transformadores de distribuição (MT/BT), que alimentam as instalações de clientes Tratamento de reclamações relativas ao funcionamento do equipamento de contagem Durante o decorrer do ano de 213, a EEM recebeu 64 reclamações relativas ao funcionamento do equipamento de medição, não havendo origem para nenhuma retificação de consumos e faturação. Na análise das reclamações a EEM dispõe de um procedimento de avaliação dos 12 últimos meses de consumo para verificar a razoabilidade das suspeitas de anomalias de funcionamento dos equipamentos de medição, procedendo de imediato a um esclarecimento junto do cliente. Ainda assim, caso persistam dúvidas por parte do cliente, a EEM disponibiliza-se para uma visita à instalação, podendo daí resultar encargos da deslocação, nos termos regulamentares. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5152 7 COMPENSAÇÕES No que se refere à continuidade de serviço, verificaram-se 133 incumprimentos, sendo 5 de clientes MT e os restantes 128 de clientes BT. O quadro seguinte resume o número de clientes e valores a compensar por zona de qualidade de serviço, devido ao incumprimento dos padrões individuais de continuidade de serviço. Compensações por incumprimento dos padrões individuais de continuidade de serviço Número de Clientes Abrangidos A compensar Compensação a clientes Montantes Fundo de Investimento Total Interrupções [nº/ano] MT BT ( 2,7 kva) BT (>2,7 kva) Subtotal Duração [horas/ano] MT , ,29 Zona A Zona B ,64-696,64 Zona C , ,65 BT ( 2,7 kva) ,4 28, ,94 Zona A ,3 9,1 21,4 Zona B ,25,66 18,91 Zona C ,49 19, ,63 BT (>2,7 kva) ,6-156,6 Zona A Zona B Zona C ,6-156,6 Subtotal ,93 28, ,83 Total 5.782,93 28, ,83 O valor das compensações a clientes atingiu um montante de 5.811,85, sendo ligeiramente superior ao do ano anterior e resulta do incumprimento da duração das interrupções, face ao padrão estabelecido. As compensações individuais cujo valor é inferior a 2,5 na BT e a 5, nos restantes clientes, num montante de 28,9, não foram pagas aos respetivos clientes, tendo sido aplicadas no Fundo de Investimento para a melhoria da qualidade de serviço, conforme determinado no RQS. Dos clientes a compensar 3 localizam-se na ilha do Porto Santo, tratando-se de um cliente de baixa tensão e de dois de média tensão, todos na zona B de qualidade de serviço.53 COMPENSAÇÕES 213 Relativamente ao incumprimento dos padrões individuais de natureza comercial, previstos no artigo 37º, foram apuradas as seguintes compensações: Compensação por incumprimento dos padrões individuais de serviço comercial Nível de Tensão Número de Clientes em que foram ultrapassados os padrões I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Montante de Compensação BT ( 2,7 kva) 1 1 3, BT (> 2,7 kva) - MT - Total 1 1 3, Verificou-se assim, a existência de apenas 2 clientes em que foram ultrapassados os padrões individuais de serviço, distribuídos pelos 1º e 2º trimestre do ano. Compensação por incumprimento dos padrões individuais de serviço comercial Nível de Tensão Número de compensações efectuadas em 213 I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Montante de Compensação BT ( 2,7 kva) 1 1 3, BT (> 2,7 kva) - MT - Total 1 1 3, Verifica-se assim, pelo quadro acima apresentado, que os incumprimentos, sujeitos a compensação nos termos da alínea a), do n.º 6, do artigo 47.º, do RQS dizem respeito a 2 clientes com potência inferior ou igual a 2,7 kva, sendo o valor total das compensações pagas de 3,. Relativamente ao número de avarias comunicadas situadas na instalação de alimentação individual do cliente e da sua responsabilidade, a EEM efetuou, durante o ano de 213, 184 intervenções, conforme se pode verificar no quadro seguinte: E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5354 COMPENSAÇÕES 213 N.º de avarias comunicadas situadas na instalação de alimentação individual do cliente e da sua responsabilidade I-Trimestre II-Trimestre III-Trimestre IV-Trimestre Total N.º de Intervenções N.º de Compensações pagas pelos Clientes (BT 2,7 kva) N.º de Compensações pagas pelos Clientes (restante BT) N.º de Compensações pagas pelos Clientes (restantes clientes) Montante pago pelos Clientes (BT 2,7 kva) 393,45 32,25 219,6 466, ,95 Montante pago pelos Clientes (restante BT) 18,3, 18,3 9,15 45,75 Montanta pago pelos Clientes (restantes clientes),,,,, Total de Compensações Total ( ) 411,75 32,25 237,9 475, ,7 Os dados apresentados revelam que, das 184 intervenções efetuadas, 158 encontravam-se regularizadas à data de 31 de Dezembro de 213, sendo o montante envolvido nesta atividade de 1.445,7. 8 PRINCIPAIS AÇÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO Com a publicação do Diário da República, 2.ª série N.º de novembro de 213, entrou em vigor o novo Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico (RQS), a partir de 1 de Janeiro de 214, tendo abrangência de âmbito nacional, sem prejuízo da salvaguarda das especificidades que caracterizam os sistemas elétricos continental e das regiões autónomas dos Açores e Madeira. Face às alterações introduzidas, é expetável um impacto considerável, na quantificação dos indicadores de qualidade de serviço, particularmente nos que se refere à continuidade de serviço. De facto, não temos dúvidas que com a aplicação do clausulado do novo RQS os indicadores da continuidade de serviço serão piores, na medida em que inclui incidentes que até aqui eram excluídos para efeitos de comparação com os padrões. Por outro lado, os valores de referência para os padrões também se tornaram mais exigentes, pelo que será expetável o agravamento dos indicadores, nos novos moldes. Assim, as ações para a melhoria da qualidade de serviço serão duplamente desafiantes. No que concerne à Qualidade de Serviço de Âmbito Comercial a EEM concentra os seus esforços no sentido de aplicar o novo regulamento e com base nos novos indicadores efetuar alterações aos processos existentes que permitam cumprir as novas regras estabelecidas. Destas ações, realizadas em conformidade com o acompanhamento prestado pela ERSE, destaca-se a o tunning do contact center aos novos regulamentos, reorganização dos workflows e registo de novas datas chave, reorganização das notas, a reestruturação do inquérito satisfação de clientes e a melhoria das ferramentas de Reporting. Ao nível da continuidade de serviço, a EEM continuará a desenvolver medidas no sentido de minimizar o número e a duração das interrupções, através da introdução de melhorias técnicas, do estabelecimento de novas ligações mais robustas e da remodelação de troços tradicionalmente mais afetados. Neste âmbito, encontra-se em concurso a remodelação das subestações do Amparo e dos Prazeres, que irão permitir melhorar a distribuição de energia, nas zonas de influência. No caso da SE dos Prazeres, o impacto na rede ainda será mais significativo, uma vez que a nova E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5455 COMPENSAÇÕES 213 instalação será dotada de regulação de tensão em carga, melhorando os indicadores de qualidade de onda de tensão. Neste âmbito, são de destacar as medidas contempladas no plano de investimentos, as quais permitirão um diagnóstico mais rápido da causa das interrupções e respetiva localização, bem como a otimização da gestão dos recursos humanos dos Piquetes. Por outro lado, num contexto de mercado liberalizado, assume cada vez maior relevância o rigoroso cumprimento das especificações técnicas dos materiais e equipamentos, a par da formação técnica adequada dos técnicos que atuam na rede elétrica, de modo a garantir uma boa qualidade de execução dos trabalhos. Com estas ações, julgamos reunir as condições necessárias, tendo em vista melhorar, continuamente, o nível da qualidade de serviço, bem como avaliar e dar resposta aos requisitos subjacentes ao RQS. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5556 Anexo I Convenções e Definições Tipos de Nós da Rede de transporte Descritivo Nós a 3 kv - Ilha da Madeira Sigla Instalação Sigla Tipo de Nó Mudança de tipo de condutor ML Funchal FCH SE Transição aérea/subterrânea AS Amparo AMP SE Derivações na rede de Transporte Der Vitória CTV SE Subestação Elétrica SE Vitória VIT CE Central Elétrica CE Santa Quitéria STQ SE Posto de Seccionamento PS Virtudes VTS SE Posto de Corte PC Ponte Vermelha PVM SE Lombo do Meio LDM SE Central da Calheta CAV SE CE Calheta CTS SE Ribeira da Janela RDJ SE CE Serra d`água SDA SE CE Lombo do Faial LDF SE Nós a 6 kv - Ilha da Madeira Santana STA SE Instalação Sigla Tipo de Nó Machico MCH SE Caniço CAN SE Vitória 6 kv VTO SE Livramento LIV SE Alegria ALE SE Palheiro Ferreiro PFE SE Viveiros VIV SE S. Vicente SVC SE Lombo do Doutor LDR SE Prazeres PRZ SE Machico MCH SE Cabo Girão CGR SE Palheiro Ferreiro PFE SE Santo da Serra SSR SE Caniçal CNL SE Ponta Delgada PDG SE São João SJO SE Ponta do Pargo PDP SE Pedra Mole PML SE Aeroporto AEP PC C. Térmica do Caniçal CTC CE Meia Serra MSR PC CE Central dos Socorridos SCR CE Bica da Cana BDC PC Der. VTO/ALE/PFE DerALE Der Fonte do Bispo FDB PS Fajã da Nogueira FDN CE Fajã dos Padres FDP CE Calheta de Inverno CTI CE Loiral LRL PC Pedras PDR PC Lombo da Velha LDV PC Nós a 3 kv - Ilha do Porto Santo Der. FCH/PFE/MSR DerMSR Der Der. CAN/AEP/MCH DerAEP Der Central Térmica CNP SE CE Der. RDJ/BDC/SVC DerBDC Der Vila Baleira VBA SE Der. BDC/LRL/LDR DerLRL Der Calheta CPS SE Der. PVM/CGR/PDR DerPVM Der Alta Tensão (AT) tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 45 kv e inferior a 11 kv. Avaria condição do estado de um equipamento ou sistema de que resultem danos ou falhas no seu funcionamento. Baixa Tensão (BT) tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 1 kv. Carga valor, num dado instante, da potência ativa fornecida em qualquer ponto de um sistema, determinada por uma medida instantânea ou por uma média obtida pela integração da potência durante um determinado intervalo de tempo. A carga pode referir-se a um consumidor, a um aparelho, a uma linha ou a uma rede. Causa todo o conjunto de situações que deram origem ao aparecimento de uma ocorrência.57 ANEXOS 213 Cava (abaixamento) da tensão de alimentação diminuição brusca da tensão de alimentação para um valor situado entre 9% e 5% da tensão declarada, Uc (ou da tensão de referência deslizante, Urd), seguida do restabelecimento da tensão depois de um curto lapso de tempo. Por convenção uma cava de tensão dura de 1ms a 1 min. Centro de Condução de uma rede órgão encarregue da vigilância e da condução das instalações e equipamentos de uma rede. Cliente pessoa singular ou coletiva com um contrato de fornecimento de energia elétrica ou acordo de acesso e operação das redes. Condições normais de exploração condições de uma rede que permitem corresponder à procura de energia elétrica, às manobras da rede e a eliminação de defeitos pelos sistemas automáticos de proteção, na ausência de condições excecionais ligadas a influências externas ou a incidentes importantes. Condução da rede ações de vigilância, controlo e comando da rede ou de um conjunto de instalações elétricas asseguradas por um ou mais centros de condução. Consumidor entidade que recebe energia elétrica para utilização própria. Corrente de curto-circuito corrente elétrica entre dois pontos de um circuito em que se estabeleceu um caminho condutor ocasional e de baixa impedância. Consumidor direto da rede de transporte entidade (eventualmente possuidora de produção própria) que recebe diretamente energia elétrica da rede de transporte para utilização própria. Contrato de ligação à rede de transporte contrato entre o utilizador da rede de transporte e a entidade concessionária do transporte e distribuidor vinculado relativo às condições de ligação: prazos, custo, critérios de partilha de meios e de encargos comuns de exploração, condições técnicas e de exploração particulares, normas específicas da instalação, procedimentos de segurança e ensaios específicos. Concessionária do transporte e distribuidor vinculado do SEPM entidade a quem cabe, em regime de exclusivo e de serviço público, mediante a celebração de um contrato de concessão com o Governo Regional da Madeira, a gestão técnica global dos sistemas elétricos de cada uma das ilhas do arquipélago da Madeira, o transporte e a distribuição de energia elétrica nos referidos sistemas, bem como a construção e exploração das respetivas infraestruturas, conforme o disposto no Capítulo V do Regulamento das Relações Comerciais. Defeito elétrico anomalia numa rede elétrica resultante da perda de isolamento de um seu elemento, dando origem a uma corrente, normalmente elevada, que requer a abertura automática de disjuntores. Desequilíbrio do sistema trifásico de tensões estado no qual os valores eficazes das tensões das fases ou das desfasagens entre tensões de fases consecutivas, num sistema trifásico, não são iguais. Despacho Regional de uma rede órgão que exerce um controlo permanente sobre as condições de exploração e condução de uma rede no âmbito regional. Disparo abertura automática de um disjuntor provocando a saída da rede de um elemento ou equipamento, por atuação de um sistema ou órgão de proteção da rede, normalmente em consequência de um defeito elétrico. DRCIE Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia. Duração média das interrupções do sistema (SAIDI - System Average Interruption Duration System Index) quociente da soma das durações das interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total dos pontos de entrega nesse mesmo período. Elemento avariado todo o elemento da rede elétrica que apresente danos em consequência de uma avaria. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5758 ANEXOS 213 Energia não distribuída (END) valor estimado da energia não distribuída nos pontos de entrega das redes de distribuição em MT, devido a interrupções de fornecimento, durante um determinado intervalo de tempo (normalmente 1 ano civil). Energia não fornecida (ENF) valor estimado da energia não fornecida, nos pontos de entrega, devido a interrupções de fornecimento, durante um determinado intervalo de tempo (normalmente um ano civil). Entrada canalização elétrica de Baixa Tensão compreendida entre uma caixa de colunas, um quadro de colunas ou uma portinhola e a origem de uma instalação de utilização. ERSE Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Exploração conjunto da atividades necessárias ao funcionamento de uma instalação elétrica, incluindo as manobras, o comando, o controlo, a manutenção, bem como os trabalhos elétricos e os não elétricos. Flutuação de tensão série de variações de tensão ou variação cíclica da envolvente de uma tensão. Fornecedor entidade responsável pelo fornecimento de energia elétrica, nos termos de um contrato. Fornecimento de energia elétrica venda de energia elétrica a qualquer entidade que é cliente da entidade concessionária do transporte e distribuidor vinculado. Frequência da tensão de alimentação (f) - taxa de repetição da onda fundamental da tensão de alimentação num dado intervalo de tempo (em regra 1 segundo). Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI - System Average Interruption Frequency Index) quociente do número total de interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total dos pontos de entrega nesse mesmo período. Imunidade (a uma perturbação) aptidão de um dispositivo, dum aparelho ou dum sistema para funcionar sem degradação na presença duma perturbação eletromagnética. Incidente acontecimento que provoca a desconexão (não programada) de um elemento de rede, podendo originar uma ou mais interrupções de serviço. Instalação elétrica conjunto dos equipamentos elétricos utilizados na produção, no transporte, na conversão, na distribuição ou na utilização da energia elétrica, incluindo fontes de energia elétrica, bem como as baterias, os condensadores e outros equipamentos de armazenamento de energia elétrica. Instalação elétrica eventual instalação elétrica provisória, estabelecida com o fim de realizar, com carácter temporário, um evento de natureza social, cultural ou desportiva. Instalação de utilização instalação elétrica destinada a permitir aos seus utilizadores a aplicação de energia elétrica pela sua transformação noutra forma de energia. Interrupção acidental interrupção do fornecimento ou da entrega de energia elétrica provocada por defeitos permanentes ou transitórios, na maior parte das vezes ligados a acontecimentos externos, a avarias ou a interferências. Interrupção breve (ou de curta duração) interrupção acidental com duração igual ou inferior a 3 minutos. Interrupção do fornecimento ou da entrega situação em que o valor eficaz da tensão de alimentação no ponto de entrega é inferior a 5% da tensão declarada Uc, nas fases, dando origem a cortes de consumo nos clientes. Interrupção longa interrupção acidental com uma duração superior a 3 minutos. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5859 ANEXOS 213 Interrupção prevista interrupção do fornecimento ou da entrega que ocorre quando os clientes são informados com antecedência, para permitir a execução de trabalhos programados na rede. Licença vinculada licença mediante a qual o titular assume o compromisso de alimentar o SEPM ou ser por ele alimentado, dentro das regras de funcionamento daquele sistema. Limite de emissão (duma fonte de perturbação) valor máximo admissível do nível de emissão. Limite de imunidade valor mínimo requerido do nível de imunidade. Manobras ações destinadas a realizar mudanças de esquemas de exploração de uma rede elétrica, ou a satisfazer, a cada momento, o equilíbrio entre a produção e o consumo, ou o programa acordado para o conjunto de interligações, ou ainda a regular os níveis de tensão ou a produção de energia reativa nos valores mais convenientes, bem como as ações destinadas a colocar em serviço ou fora de serviço qualquer instalação elétrica ou elemento dessa rede. Manutenção combinação de ações técnicas e administrativas, compreendendo as operações de vigilância, destinadas a manter uma instalação elétrica num estado de operacionalidade que lhe permita cumprir a sua função. Manutenção corretiva (reparação) combinação de ações técnicas e administrativas realizadas depois da deteção de uma avaria e destinadas à reposição do funcionamento de uma instalação elétrica. Manutenção preventiva (conservação) combinação de ações técnicas e administrativas realizadas com o objetivo de reduzir a probabilidade de avaria ou degradação do funcionamento de uma instalação elétrica. Média Tensão (MT) tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1kV e igual ou inferior a 45 kv. Ocorrência acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica. Operador automático (OPA) dispositivo eletrónico programável destinado a executar automaticamente operações de ligação ou desligação de uma instalação ou a sua reposição em serviço na sequência de um disparo parcial ou total da instalação. Operação ação desencadeada localmente ou por telecomando que visa modificar o estado de um órgão ou sistema. Perturbação (eletromagnética) fenómeno elétrico suscetível de degradar o funcionamento dum dispositivo, dum aparelho ou dum sistema. Ponto de Entrega (PdE) ponto (da rede) onde se faz a entrega de energia elétrica à instalação do cliente ou a outra rede. Nota: Na rede de transporte o ponto de entrega é, normalmente, o barramento de uma subestação a partir da qual se alimenta a instalação do cliente. Podem também constituir pontos de entrega: Os terminais dos secundários de transformadores de potência de ligação a uma instalação do cliente; A fronteira de ligação de uma linha à instalação do cliente. Ponto de ligação ponto da rede eletricamente identificável, a que se liga uma carga, uma outra rede, um grupo gerador ou um conjunto de grupos geradores. Ponto de medida ponto da rede onde a energia ou a potência é medida. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 5960 ANEXOS 213 Posto (de uma rede elétrica) parte de uma rede elétrica, situada num mesmo local, englobando principalmente as extremidades de linhas de transporte ou de distribuição, a aparelhagem elétrica, edifícios e, eventualmente, transformadores. Posto de transformação posto destinado à transformação da corrente elétrica por um ou mais transformadores estáticos cujo secundário é de baixa tensão. Potência nominal é a potência máxima que pode ser obtida em regime contínuo nas condições geralmente definidas na especificação do fabricante, e em condições climáticas precisas. Produtor entidade responsável pela ligação à rede e pela exploração de um ou mais grupos geradores. Ramal canalização elétrica, sem qualquer derivação, que parte do quadro de um posto de transformação ou de uma canalização principal e termina numa portinhola, quadro de colunas ou aparelho de corte de entrada de uma instalação de utilização. Rede conjunto de subestações, linhas, cabos e outros equipamentos elétricos ligados entre si com vista a transportar a energia elétrica produzida pelas centrais até aos consumidores. Rede de distribuição parte da rede utilizada para condução de energia elétrica, dentro de uma zona de distribuição e consumo, para o consumidor final. Rede de transporte parte da rede utilizada para o transporte da energia elétrica, em geral e na maior parte dos casos, dos locais de produção para as zonas de distribuição e de consumo. Severidade da tremulação intensidade do desconforto provocado pela tremulação definida pelo método de medição UIE-CEI da tremulação e avaliada segundo os seguintes valores: severidade de curta duração(pst) medida num período de dez minutos; severidade de longa duração (Plt) calculada sobre uma sequência de 12 valores de Pst relativos a uma intervalo de duas horas, segundo a seguinte expressão: P lt Pst 12 i1 Sobretensão temporária à frequência industrial sobretensão ocorrendo num dado local com uma duração relativamente longa. Sobretensão transitória sobretensão, oscilatória ou não, de curta duração, em geral fortemente amortecida e com uma duração máxima de alguns milissegundos. Subestação posto destinado a algum dos seguintes fins: Transformação de corrente elétrica por um ou mais transformadores estáticos, cujo secundário é de alta ou média tensão; Compensação do fator de potência por compensadores síncronos ou condensadores, em alta ou média tensão. Taxa de cumprimento do plano de monitorização (Tcpm) determinada pela soma do índice de realização do plano de monitorização das estações móveis (lprm_m) e do índice do plano de monitorização das estações fixas (lrpm_f), considerando que o período de monitorização das instalações móveis é de 4 semanas e de 52 semanas para as instalações fixas: E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 661 ANEXOS 213 Nº mv Tcpm lrpm _ m Tinst lrpm _ f Nºmv número de estações móveis Nºfx número de estações fixas Tinst total de instalações (móveis+fixas) Nº fx 1% Tinst em que o índice de realização do plano de monitorização das estações móveis (lrpm_m) calculado por: lrpm _ m Nº semanas de Nº instalações monitorização 1% previstas 4 e do índice do plano de monitorização das estações fixas (lrpm_f) é calculado por: lrpm _ f Nº Nº semanas de monitorização instalações previstas Nº semanas 1% anuais Tempo de interrupção equivalente (TIE) quociente entre a energia não fornecida (ENF) num dado período e a potência média do diagrama de cargas nesse período, calculada a partir da energia total fornecida e não fornecida no mesmo período. Tempo de interrupção equivalente da potência instalada (TIEPI) quociente entre o somatório do produto da potência instalada nos postos de transformação de serviço público e particular pelo tempo de interrupção de fornecimento daqueles postos e o somatório das potências instaladas em todos os postos de transformação, de serviço público e particular, da rede de distribuição. Tempo médio de reposição de serviço do sistema (SARI - System Average Restoration Index) quociente da soma dos tempos de interrupção em todos os pontos de entrega, durante determinado período, pelo número total de interrupções de alimentação nos pontos de entrega nesse mesmo período. Tensão de alimentação valor eficaz da tensão entre fases presente num dado momento no ponto de entrega, medido num dado intervalo de tempo. Tensão de alimentação declarada (Uc) tensão nominal Un entre fases da rede, salvo se, por acordo entre o fornecedor e o cliente, a tensão de alimentação aplicada no ponto de entrega diferir da tensão nominal, caso em que essa tensão é a tensão de alimentação declarada (Uc). Tensão de referência deslizante (aplicável nas cavas de tensão) valor eficaz da tensão num determinado ponto da rede elétrica calculado de forma contínua num determinado intervalo de tempo, que representa o valor da tensão antes do início de uma cava, e é usado como tensão de referência para a determinação da amplitude ou profundidade da cava. Nota: O intervalo de tempo a considerar deve ser muito superior à duração da cava de tensão. Tensão harmónica tensão sinusoidal cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental da tensão de alimentação. As tensões harmónicas podem ser avaliadas: Individualmente, segundo a sua amplitude relativa (Uh) em relação à fundamental (U1), em que h representa a ordem da harmónica; E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6162 ANEXOS 213 Globalmente, ou seja, pelo valor da distorção harmónica total (THD sigla em inglês) calculado pela expressão seguinte: THD 4 2 U h h2 Tensão inter-harmónica tensão sinusoidal cuja frequência está compreendida entre as frequências harmónicas, ou seja, cuja frequência não é um múltiplo inteiro da frequência fundamental. Tensão nominal de uma rede (Un) tensão entre fases que caracteriza uma rede e em relação a qual são referidas certas características de funcionamento. Tremulação (flicker) impressão de instabilidade da sensação visual provocada por um estímulo luminosa, cuja luminância ou repartição espectral flutua no tempo. Utilizador da rede de transporte produtor, distribuidor ou consumidor que está ligado fisicamente à rede de transporte ou que a utiliza por intermédio de terceiros para transporte e ou regulação de energia, ou ainda para apoio (reserva de potência). Variação de tensão aumento ou diminuição do valor eficaz da tensão provocada pela variação da carga total da rede ou parte desta. E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6263 ANEXOS 213 Anexo II Classificação das causas das interrupções TIPOS OCORRÊNCIA ACIDENTAIS CAUSAS 2 Razões de segurança 21 Facto imputável ao Cliente (Comercial ou Técnico) 22 Trabalhos inadiáveis 23 Atmosféricos 24 Protecções/Automatismos 25 Material/Equipamento 26 Manutenção 27 Técnicas 28 Humanas 29 Entidades exteriores 3 Desconhecidas SUB-CAUSAS 21 Desligação de carga automático 22 Desligação de carga manual 23 Risco iminente de pessoas e bens (52º) 211 Não pagamento no prazo (193º,199º e 21º) 212 Falta de pagamento/actualização caução (176º e 18º) 213 Alteração da instalação sem aprovação (54º) 214 Não comunicação de alteração de identidade 215 Cedência de energia eléctrica a terceiros (175º) 216 Impossibilidade de acordo para datas para leituras (148º) 217 Impedimento de acesso aos aparelhos (54º) 218 Causador de perturbações na rede (54º) 219 Falta de segurança da instalação (54º) 221 TI - Trabalhos de ligação/desligação 222 TI - Manobras 223 TI - Conservação preventiva 224 TI - Trabalhos de reparação 231 Neve/gelo 232 Queda de árvores por condições atmosféricas adversas 233 Projecção de ramos por vento 234 Chuva 235 Vento 236 Nevoeiro 237 Trovoada 241 Falta de selectividade longitudinal 242 Falta de selectividade transversal 243 Defeito de protecção/automatismos 244 Defeito de teleacção/telecomando 245 Defeito em comunicações 251 Defeito de montagem 252 Defeito de fabrico 253 Erro na concepção de materiais 254 Utilização inadequada de materiais 255 Envelhecimento de materiais 256 Defeito de isolamento 257 Defeito de disjuntor 261 Contornamentos/condensação 262 Inundação/infiltrações 263 Manutenção deficiente 264 Fase à terra 265 Mau contacto de fase 266 Mau contacto de neutro 267 Poluição/corrosão 268 Faixas de protecção insuficientes 269 Condutores desregulados 271 Utilização acima das características 272 Regime especial de exploração 281 Falsa manobra 282 Ensaios 283 Trabalhos da EEM (administração directa) 284 Trabalhos da EEM (empreiteiro) 285 Trabalhos TET (administração directa) 286 Trabalhos TET (empreiteiro) 291 Instalação do Cliente 292 Instalação do Produtor 31 Desconhecidas - condições atmosféricas normais 32 Em análise 33 FFM-Terceiros s/m/prova E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6364 ANEXOS 213 TIPOS OCORRÊNCIA SEM INTERRUPÇÃO PREVISTAS ACIDENTAIS FFM CAUSAS 9 Ocorrência sem interrupção 1 Acordo com o Cliente 11 Razões de serviço / Trabalhos programados SUB-CAUSAS 91 Perturbações de tensão 92 Religações comerciais 93 Verificação de equipamento danificado (Cliente) 94 Estranhas à rede eléctrica 11 Acordo com o Cliente (por iniciativa do Cliente) 12 Acordo com o Cliente (por iniciativa da Empresa) 111 P - Trabalhos de ligação/desligação 112 P - Manobras 113 P - Conservação preventiva 114 P - Trabalhos de reparação 12 Razões de interesse público 121 Plano de emergência energética 41 Greve geral 42 Alteração de ordem pública 43 Sabotagem 4 45 Terceiros Naturais ou Ambientais 44 Malfeitoria (Vandalismo) 45 Escavações 46 Veículos 47 Trabalhos de terceiros (gruas, etc.) 48 Abate de árvores 451 Vento de intensidade excepcional 452 Inundações imprevisíveis 453 Descarga atmosférica directa 454 Incêndio 455 Deslizamento de terras 456 Terramoto 457 Aves 458 Animais não aves 459 Ruptura de canalização de fluidos 46 Corpos estranhos na rede E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6465 ANEXOS 213 Anexo III Continuidade de Serviço na Rede de Transporte Pontos de entrega da rede de transporte do SEPM 213 Descrição Tipo Tensão (kv) Madeira AEP3 BUS Aeroporto Cliente 3 ALE6.6 BUS Alegria EEM 6,6 AMP6.6 BUS1 Amparo 1 EEM 6,6 AMP6.6 BUS2 Amparo 2 EEM 6,6 CAN6.6 BUS Caniço 1 EEM 6,6 CAN6.6 BUS2 Caniço 2 EEM 6,6 CAV6.6 BUSSE Central Calheta 6,6 kv EEM 6,6 CGR6.6BUS Cabo Girão EEM 6,6 CNL6.6 BUS1 Caniçal 1 EEM 6,6 CNL6.6 BUS2 Caniçal 2 EEM 6,6 CTS6.6 BUS Calheta 3 kv EEM 6,6 FCH6.6 BUS1 Funchal 1 EEM 6,6 FCH6.6 BUS2 Funchal 2 EEM 6,6 FCH6.6 BUS3 Funchal 3 EEM 6,6 LDF6.6 BUS Lombo do Faial EEM 6,6 LDM6.6 BUS Lombo do Meio EEM 6,6 LIV6.6 BUS1 Livramento 1 EEM 6,6 LIV6.6 BUS2 Livramento 2 EEM 6,6 MCH6.6 BUS1 Machico 1 EEM 6,6 MCH6.6 BUS2 Machico 2 EEM 6,6 MSR3 BUS1 Meia Serra 1 Cliente 3 MSR3 BUS2 Meia Serra 2 Cliente 3 PDG6.6 BUS1 Ponta Delgada EEM 6,6 PFE6.6 BUS1 Palheiro Ferreiro 1 EEM 6,6 PFE6.6 BUS2 Palheiro Ferreiro 2 EEM 6,6 PRZ6.6 BUS1 Prazeres 1 EEM 6,6 PRZ6.6 BUS2 Prazeres 2 EEM 6,6 PVM6.6 BUS Ponte Vermelha EEM 6,6 RDJ6.6 BUS Ribeira da Janela EEM 6,6 SJO6.6BUS1 São João 1 EEM 6,6 SJO6.6BUS2 São João 2 EEM 6,6 SDA6.6 BUS Serra d'água EEM 6,6 SSR6.6 BUS Santo da Serra EEM 6,6 STA6.6 BUS Santana EEM 6,6 STQ6.6 BUS Santa Quitéria EEM 6,6 SVC6.6 BUS São Vicente EEM 6,6 VIT6.6 BUS1 Vitória 1 EEM 6,6 VIT6.6 BUS2 Vitória 2 EEM 6,6 VIV6.6 BUS1 Viveiros 1 EEM 6,6 VIV6.6 BUS2 Viveiros 2 EEM 6,6 VIV6.6 BUS3 Viveiros 3 EEM 6,6 VTS6.6 BUS1 Virtudes 1 EEM 6,6 VTS6.6 BUS2 Virtudes 2 EEM 6,6 Porto Santo CPS6.6 BUS Calheta (Porto Santo) EEM 6,6 CNP6.6 BUS Central Nova (Porto Santo) EEM 6,6 VBL6.6 BUS1 Vila Baleira (Porto Santo) 1 EEM 6,6 VBL6.6 BUS2 Vila Baleira (Porto Santo) 2 EEM 6,6 E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6566 ANEXOS 213 Indicadores individuais 213 (totalidade das interrupções longas) Acidentais Previstas Produção Transporte Distribuição Produção Transporte Distribuição FI DI FI DI FI DI FI DI FI DI FI DI n.º min n.º min n.º min n.º min n.º min n.º min Madeira AEP3 BUS ALE6.6 BUS AMP6.6 BUS AMP6.6 BUS CAN6.6 BUS CAN6.6 BUS CAV6.6 BUSSE 1 8, CGR6.6BUS CNL6.6 BUS CNL6.6 BUS CTS6.6 BUS FCH6.6 BUS FCH6.6 BUS FCH6.6 BUS LDF6.6 BUS LDM6.6 BUS LIV6.6 BUS LIV6.6 BUS MCH6.6 BUS MCH6.6 BUS MSR3 BUS MSR3 BUS PDG6.6 BUS PFE6.6 BUS PFE6.6 BUS PRZ6.6 BUS PRZ6.6 BUS PVM6.6 BUS 1 13, RDJ6.6 BUS SJO6.6BUS SJO6.6BUS SDA6.6 BUS SSR6.6 BUS STA6.6 BUS STQ6.6 BUS SVC6.6 BUS VIT6.6 BUS VIT6.6 BUS VIV6.6 BUS VIV6.6 BUS VIV6.6 BUS VTS6.6 BUS VTS6.6 BUS Porto Santo CPS6.6 BUS CNP6.6 BUS VBL6.6 BUS VBL6.6 BUS E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 6667 ANEXOS 213 Anexo IV Qualidade da Onda de Tensão Síntese dos valores máximos registados por semana nos pontos de monitorização Desequilibrio Harmónicas (%) Tremulação Tensão eficaz Instalação/PdE Ilha 7ª harmónica 5ª harmónica 3ª harmónica U máx(%) Fases U min(%) Fases Tensão (kv) THD (%) Plt Designação Abrev. 4, 3,9 4,1 1,9 1,8 1,9 3,5 3,5 3,6,6,2,25 3,9 3,6 3,7,2 -,1 -,1 Caniçal SE CNL 6 3,2 3,3 3,4 1,6 1,6 1,7 2,8 3, 3,,5,1,21,2,2 4,2 3,8 4, 1,5 1,2 1,4 Vitória 6kV SE VTO 6 3,5 3,8 3,7 2, 1,9 2, 3,1 3,4 3,4,2,27,5 4,6 4,3 4,3 3, 2,8 2,8 Calheta SE CTA 3 3,1 3,3 3, 1,5 1,5 1,5 2,7 2,9 2,6,2,5,26,2 5, 4,9 5,2 1,6 1,6 1,8 Vitória 3kV(Barr 1) SE CTV1 3 4,4 4,4 4,2 1,9 1,9 2, 3,9 4, 3,7,5,2,26,2,2 5,8 6, 6,1 2,9 3,1 3,2 Vitória 3kV(Barr 2) SE CTV2 3 3,8 3,7 3,9 2,1 2, 2,1 3,4 3,4 3,6,7,2,23 6, 5,9 5,9 2,7 2,5 2,6 Palh. Ferreiro SE PFE 3 5, 4,9 5,2 1,8 1,9 1,6 4,9 4,8 5,2,6 5,6,5 4,4 3,7 4,5 2, 1,3 2,1 São Vicente SE SVC 6,6 3,5 3,3 3,6 1,6 1,5 1,6 3,3 3,1 3,4,5,7,2,72,8,2,7 6, 5,9 4,4 3,6 3,5 2,1 Vitória 6,6kV SE VIT 6,6 4,9 4,1 4,5 1, 1,3 1,4 4,8 3,9 4,3,5,58,2 2,2 3, 1,8,5 1,2, Prazeres SE PRZ 6,6 3,6 3,4 3,6 1,8 1,6 1,5 3,2 3,1 3,3 4 1,1 5,3 5,4 5,1 3,7 3,9 3,8 Florenças C-AC-15 3,6 3,4 3,6 1,8 1,6 1,5 3,2 3,1 3,3 7,2,2 8,4 8,7 8,1 6,6 6,8 6,4 Galeão I F-SR-155 Anual 1º Semestre 2º Semestre Madeira E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 67 5,5 5,6 5,9 1,7 1,9 1,7 5,3 5,4 5,8,9,5,26 2,2 2,1 2, - - -,6 Igreja-Lamaceiros PM-PM-23 3,9 3,9 3,9 1,5 1,4 1,6 3,7 3,8 3,7,9,6 5 3,4 3,3 3,5 1,2 1,2 1,4 Lar 3ª Idade RB-T-8 5, 5,2 5, 1,8 1,5 1,5 4,9 5,2 4,9,9,5,6 2 1,7 1,1 1 7,9 7,2 7,6 Casais ST-ASJ-5 4,1 4,3 4,1 1,7 1,4 1,5 3,9 4,2 3,9,5,6,6 3,8,9 5,3 5,1 5,1 2,5 2,3 2,3 Corticeiras CL-JS-1 5,2 5, 4,8 2, 1,8 1,7 5, 4,8 4,7,7,5,2 5 5, 4,9 4,9 1,7 1,2 1,4 Portela MX-SS-3 3,7 3,6 3,8 2, 2, 1,9 3,3 3,3 3,5,5,6 9,7 6,4 6,4 6,1 4,1 3,5 3,5 Pico do Anjo PS-PS-5 3,7 3,8 3,9 1,7 1,6 1,8 3,5 3,6 3,6,5,2,6,28 3,5 3,3 3,6 1,9 1,7 1,9 P.E. Camacha SC-CM-38 5,2 5,7 5,1 1,5 1,3 1,3 5,1 5,7 5,1,7,5,2,5,6 3,3 3,4 3,4 1,5 1,4 1,6 Lombinho SV-PD-3 4,1 3,9 4,2 2, 1,9 2, 3,8 3,5 3,8,6 3,5,5,5 2,8 3,1 2,7,6,8,6 Calheta SE CPS 6,6 3,9 3,9 3,9 1,5 1,4 1,6 3,7 3,8 3,7,9,6,26 1,8 1,9 1,6,9 1,1,8 Portela II PST-PST-1 Anual 1º S 2º S Porto Santo 4,4 4,1 4,5 2,5 2,3 2,4 3,9 3,7 4,1,5,5 5,5,5,5 1,6 1,7 1,4,2, Farrobo Norte PST-PST-38 8% 5% / *4% 6% / *5% 5% / *3% 2% 1 +/- 1% / *+/- 5% LIMITES * Este limite é referente ao nível de tensão AT (6kV) 68 ANEXOS 213 Cavas de tensão Ilha da Madeira Cavas de tensão 6kV Cavas de tensão 3kV > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u Cavas de tensão 6,6kV Cavas de tensão 23V > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u Ilha do Porto Santo Cavas de tensão 6,6kV Cavas de tensão 23V > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u 1 9 > u >= 8 8 > u >= 7 7 > u >= 4 4 > u >= 5 5 > u E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 68 69 ANEXOS 213 Sobretensões Ilha da Madeira Sobretensões de tensão 6kV Sobretensões de tensão 3kV 1 1 u >= > u > 11 u >= > u > 11 Sobretensões de tensão 6,6kV Sobretensões de tensão 23V u >= > u > 11 2 u >= > u > 11 Ilha do Porto Santo Sobretensões de tensão 6,6kV Sobretensões de tensão 23V u >= > u > 11 1 u >= > u > 11 E.E.M.- Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 69 Exibir mais
Plano de Monitorização da Qualidade de Serviço Técnica 2015-2016 DEP Direção de Estudos e Planeamento Setembro de 2014 Índice 1 Introdução... 3 2 Proposta de Plano de Monitorização da Qualidade de Serviço Leia mais QUALIDADE DE SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA NO SECTOR ELÉCTRICO
QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA A qualidade de serviço de natureza técnica no sector eléctrico está associada à análise dos seguintes aspectos: Fiabilidade do fornecimento da energia eléctrica (continuidade Leia mais www.pwc.pt Auditoria nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço Relatório resumo EDP Distribuição, S.A.
www.pwc.pt Auditoria nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço Relatório resumo EDP Distribuição, S.A. Janeiro 2014 Enquadramento A promoção da melhoria contínua da qualidade de serviço no âmbito Leia mais Relatório de Qualidade de Serviço 2014
Relatório de Qualidade de Serviço REDE ELÉCTRICA NACIONAL Relatório da Qualidade de Serviço 2012 1 INDICE Introdução 5 Sumário Executivo 8 Continuidade de Serviço 15 Indicadores Gerais 19 Análise Global Leia mais ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS. Diretiva n.º 20/2013. Parâmetros de Regulação da Qualidade de Serviço do setor elétrico
Diário da República, 2.ª série N.º 227 22 de novembro de 2013 34305 PARTE E ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Diretiva n.º 20/2013 Parâmetros de Regulação da Qualidade de Serviço do setor elétrico Leia mais EDP Distribuição Energia, S.A. Rua Camilo Castelo Branco, 43 1050-044 LISBOA www.edpdistribuicao.pt
Este documento está preparado para impressão em frente e verso EDP Distribuição Energia, S.A. Rua Camilo Castelo Branco, 43 1050-044 LISBOA www.edpdistribuicao.pt Errata ao Relatório da Qualidade de Serviço Leia mais Relatório da Qualidade de Serviço 2013
Relatório da Qualidade de Serviço 2013 Grupo EDP EDP Distribuição Maio 2014 EDP Distribuição Energia, S.A. Rua Camilo Castelo Branco, 43 1050-044 LISBOA www.edpdistribuicao.pt Este relatório foi escrito Leia mais Relatório de Qualidade de Serviço. Ano Gás 2009-2010
Relatório de Qualidade de Serviço Ano Gás 29-21 15 de Novembro de 21 Índice 1. Enquadramento... 3 2.Qualidade de Serviço Técnico - Continuidade e interrupção de Serviço... 4 2.1 Art. 15º Indicadores gerais Leia mais Regulamento da Qualidade de Serviço
Regulamento da Qualidade de erviço CAPÍTULO I Disposições gerais ECÇÃO I Objecto, campo de aplicação e definições Artigo 1.º Objecto O presente Regulamento estabelece os padrões mínimos de qualidade, de Leia mais REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO SETOR ELÉTRICO
REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO SETOR ELÉTRICO Outubro 2013 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 e-mail: Leia mais 7010 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-B N. o 287 9 de Dezembro de 2004 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
7010 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-B N. o 287 9 de Dezembro de 2004 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Presidência do Governo Decreto Regulamentar Regional n. o 15/2004/M Aprova o Regulamento da Qualidade de Serviço Leia mais ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS. Diretiva N.º 20/2013. Parâmetros de Regulação da Qualidade de Serviço do setor elétrico
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Diretiva N.º 20/2013 Parâmetros de Regulação da Qualidade de Serviço do setor elétrico O Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico (RQS) prevê que Leia mais RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SERVIÇO 2011 REDE ELÉCTRICA NACIONAL
CONTINUIDADE DE SERVIÇO REDE ELÉCTRICA NACIONAL 1 ÍNDICE MENSAGEM DO PRESIDENTE 3 INTRODUÇÃO 5 SUMÁRIO EXECUTIVO 6 01 CONTINUIDADE DE SERVIÇO 01. INDICADORES GERAIS 1 02. ANÁLISE GLOBAL DOS INDICADORES Leia mais RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO ANO GÁS 2011-2012
RELATÓRIO DA QUALIDADE DE SERVIÇO ANO GÁS 2011-2012 Novembro 2012 Índice SUMÁRIO EXECUTIVO... 3 INTRODUÇÃO... 4 CONTINUIDADE DE SERVIÇO E INCIDENTES MAIS SIGNIFICATIVOS... 5 CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL... Leia mais MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO SETOR ELÉTRICO
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE DE SERVIÇO DO SETOR ELÉTRICO Junho 2013 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Os textos agora propostos para consulta pública carecem ainda de aperfeiçoamentos Leia mais Relatório de evolução da atividade seguradora
Relatório de evolução da atividade seguradora 1.º Semestre 214 I. Produção e custos com sinistros 1. Análise global 2. Ramo Vida 3. Ramos Não Vida a. Acidentes de Trabalho b. Doença c. Incêndio e Outros Leia mais Relatório de Qualidade de Serviço do Sector do Gás Natural da Empresa Sonorgás, SA
Relatório de Qualidade de Serviço do Sector do Gás Natural da Empresa Sonorgás, SA Sonorgás Sociedade de Gás do Norte, S.A. [Escrever o nome da empresa] SBernardino Ano Gás 2009/2010 Índice 1 Introdução... Leia mais COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA CTE 64 Instalações Elétricas em Edifícios
COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO ELETROTÉCNICA CTE 64 Instalações Elétricas em Edifícios ESQUEMAS TIPO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC) março 2015 A secção 712: Instalações Solares Fotovoltaicas Leia mais Introdução. Sumário Executivo. Continuidade de Serviço Indicadores Gerais Indicadores Individuais
Introdução Sumário Executivo Continuidade de Serviço Indicadores Gerais Indicadores Individuais Qualidade da Onda de Tensão Plano de Monitorização Distorção Harmónica Tremulação ( Flicker ) Desequilíbrio Leia mais Barómetro Regional da Qualidade Avaliação da Satisfação dos Residentes com o Meio Envolvente
Avaliação da Satisfação dos Residentes com o Meio Envolvente 2011 Entidade Promotora Concepção e Realização Enquadramento Vice-Presidência Avaliação da Satisfação dos Residentes com o Meio Envolvente Leia mais TARIFÁRIO DE VENDA DE ENERGIA ELÉCTRICA A CLIENTES FINAIS 2011
TARIFÁRIO DE VENDA DE ENERGIA ELÉCTRICA A CLIENTES FINAIS 2011 Despacho nº 15/2010 da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, RT Regulamento tarifário RRC Regulamento de Relações comerciais Tarifário Leia mais CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2015
CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2015 Dezembro 2014 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel.: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 Leia mais Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica Aula 10 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica (adptada por Prof. Fabiano)
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica Aula 10 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica (adptada por Prof. Fabiano) 1 Qualidade de energia Após reestruturação do setor elétrico AEEL tem exigido Leia mais RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO
ASF Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões SUMÁRIO I PRODUÇÃO E CUSTOS COM SINISTROS 1. Análise global 2. Ramo Vida 3. Ramos Não Vida a. Acidentes de Trabalho b. Doença c. Incêndio e Outros Leia mais ELETRICIDADE ELETRICIDADE DEZEMBRO 2013. LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador. 3. Contratar o fornecimento
DEZEMBRO 2013 LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador Todos os consumidores de energia elétrica em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor desde setembro de Leia mais RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SERVIÇO ANO 2014. GALP POWER, SA Comercializadora
RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SERVIÇO ANO 2014, SA Comercializadora ÍNDICE 1. Sumário Executivo... 2 2. Indicadores Gerais de Natureza Comercial... 3 2.1. Tempo de Espera no Atendimento Presencial... 3 2.2. Leia mais www.pwc.pt Auditoria nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço Relatório resumo EDP Serviço Universal, S.A.
www.pwc.pt Auditoria nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço Relatório resumo EDP Serviço Universal, S.A. Janeiro 2014 Enquadramento A promoção da melhoria contínua da qualidade de serviço no Leia mais CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2016
CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 Dezembro 2015 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Este documento está preparado para impressão em frente e verso Rua Dom Cristóvão da Gama Leia mais CONDIÇÕES GERAIS. 3. Os comercializadores são responsáveis pelo cumprimento das obrigações decorrentes do acesso à RNTGN por parte dos seus clientes.
CONDIÇÕES GERAIS Cláusula 1ª Definições e siglas No âmbito do presente Contrato de Uso da Rede de Transporte, entende-se por: a) «Contrato» o presente contrato de uso da rede de transporte; b) «Agente Leia mais Barómetro Regional da Qualidade Avaliação das Atitudes e Conhecimentos dos Residentes sobre a Qualidade. Enquadramento.
Avaliação das Atitudes e Conhecimentos dos Residentes sobre a Qualidade 2011 Entidade Promotora Concepção e Realização Enquadramento Vice-Presidência Avaliação das Atitudes e Conhecimentos dos Residentes Leia mais REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS REGULAMENTO DA QUALIDADE DO SERVIÇO Regulamento da Qualidade de Serviço Índice Capítulo I Disposições Gerais... 1 Artigo 1.º Objecto... 1 Artigo 2.º Âmbito... Leia mais ELETRICIDADE ELETRICIDADE NOVEMBRO 2013. LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador. 3. Contratar o fornecimento
NOVEMBRO 2013 LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador Todos os consumidores de energia elétrica em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor desde setembro de Leia mais ENE-EP E OS DESAFIOS DA REGULAÇÃO
VI CONFERENCIA RELOP A QUALIDADE DE REGULAÇÃO DA ENERGIA E DOS SERVIÇOS NOS PALOP ENE-EP E OS DESAFIOS DA REGULAÇÃO Eng. Júlio Capitango Luanda, Maio de 2013 Índice 1. Enquadramento 2. Organização do Sector Leia mais Ligações às redes de energia eléctrica de instalações consumidoras (em vigor a partir de 12 de maio de 2013)
Ligações às redes de energia eléctrica de instalações consumidoras (em vigor a partir de 12 de maio de 2013) Novembro de 2012 Índice Competências da ERSE Princípios e conceitos gerais Potência requisitada Leia mais Relatório da Qualidade de Serviço 2014
Relatório da Qualidade de Serviço 2014 EDP Serviço Universal EDP Serviço Universal, S.A. 2 NOTA PRÉVIA... 5 ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE... 7 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA... 8 NÚMERO DE CLIENTES... 9 VENDA Leia mais GESTÃO DOS PROCESSOS DE MUDANÇA DE COMERCIALIZADOR - ELETRICIDADE
GESTÃO DOS PROCESSOS DE MUDANÇA DE COMERCIALIZADOR - ELETRICIDADE Junho de 2012 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Este documento está preparado para impressão em frente e verso Rua Dom Cristóvão Leia mais FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Introdução
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Introdução A questão do fornecimento de energia elétrica é de suma importância para um funcionamento adequado de equipamentos eletro-eletrônicos. Assim sendo, cabe ao poder Leia mais f) Processamentos de dados em baixa tensão, designadamente estimativas de consumo e metodologia de aplicação de perfis de consumo.
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AO DESPACHO N.º 2/2007 QUE APROVA O GUIA DE MEDIÇÃO, LEITURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS O Regulamento de Relações Comerciais (RRC) aprovado através do despacho da Entidade Reguladora Leia mais Diário da República, 2.ª série N.º 5 8 de janeiro de 2016 721
Diário da República, 2.ª série N.º 5 8 de janeiro de 2016 721 b) Os perfis de consumo aplicáveis a instalações em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Especial (BTE), e o diagrama Leia mais CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MINIPRODUÇÃO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MINIPRODUÇÃO Entre [ ]., com sede em [ ], matriculada na Conservatória do Registo Comercial de [ ], com o número de matrícula e pessoa coletiva Leia mais Produção e Transporte de Energia 2. Produção e Transporte de Energia 2 - Definição de Condições de Ligação à Rede. J. A.
- Definição de Condições de Ligação à Rede J. A. Peças Lopes Introdução Grande Aumento da Produção Distribuída (PRE): A ligar fundamentalmente nas redes de distribuição e subtransmissão (MT e AT); Aparecimento Leia mais Análise da proposta de. condições gerais do. Contrato de Uso das Redes - RARI
Análise da proposta de condições gerais do Contrato de Uso das Redes - RARI Junho de 2006 Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 e-mail: erse@erse.pt www.erse.pt Leia mais AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL RESOLUÇÃO N o 615, DE 6 NOVEMBRO DE 2002 (*) Vide alterações e inclusões no final do texto. Aprova o modelo do Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Leia mais CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO Entre, residente em com o número de contribuinte, adiante designado(a) abreviadamente por Produtor; e EDP Serviço Universal, S.A., com sede Leia mais RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO
SUMÁRIO I PRODUÇÃO E CUSTOS COM SINISTROS 1. Análise global 2. Ramo Vida 3. Ramos Não Vida a. Acidentes de Trabalho b. Doença c. Incêndio e Outros Danos d. Automóvel II PROVISÕES TÉCNICAS E ATIVOS REPRESENTATIVOS Leia mais RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SERVIÇO 2007
RELATÓRIO DE QUALIDADE DE SERVIÇO 2007 Maio 2008 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO...1 2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA...3 3. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES...4 3.1. CLIENTES EMPRESARIAIS...4 METODOLOGIA...4 PRINCIPAIS Leia mais ACERTOS DE FACTURAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA
ACERTOS DE FACTURAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA Parecer interpretativo da ERSE (ao abrigo do artigo 290.º do Regulamento de Relações Comerciais) Julho de 2005 ACERTOS DE FACTURAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA Parecer Leia mais projecto de postos de transformação
123 Henrique Ribeiro da Silva Dep. de Engenharia Electrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) projecto de postos de transformação {2.ª Parte - Postos em Cabine} Os postos de Leia mais RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO
ASF Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões SUMÁRIO I PRODUÇÃO E CUSTOS COM SINISTROS 1. Análise global 2. Ramo Vida 3. Ramos Não Vida a. Acidentes de Trabalho b. Doença c. Incêndio e Outros Leia mais Ligações às redes de energia eléctrica. Setembro de 2011
Ligações às redes de energia eléctrica Setembro de 2011 Índice Competências da ERSE Princípios e conceitos gerais Potência requisitada Procedimentos para ligação de uma instalação à rede Ponto de ligação Leia mais SUMÁRIO. 3º Trimestre 2009 RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE SEGURADORA. Produção de seguro directo. Custos com sinistros
SUMÁRIO Produção de seguro directo No terceiro trimestre de, seguindo a tendência evidenciada ao longo do ano, assistiu-se a uma contracção na produção de seguro directo das empresas de seguros sob a supervisão Leia mais CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO Entre, com sede em, com o capital social de ( Euros), matriculada na Conservatória do Registo Comercial de, com o número de matrícula e Leia mais ELETRICIDADE ELETRICIDADE JULHO 2013. LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador. 3. Contratar o fornecimento
JULHO 2013 LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador Todos os consumidores de energia elétrica em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor desde setembro de 2006, Leia mais ELETRICIDADE ELETRICIDADE SETEMBRO 2013. LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador. 3. Contratar o fornecimento
SETEMBRO 2013 LIBERALIZAÇÃO DO MERCADO ELÉTRICO Mudança de comercializador Todos os consumidores de energia elétrica em Portugal continental podem livremente escolher o seu fornecedor desde setembro de Leia mais Obras licenciadas e concluídas continuaram a diminuir
14 de junho de 2013 Construção: Obras licenciadas e concluídas 1º Trimestre de 2013- Dados preliminares Obras licenciadas e concluídas continuaram a diminuir No 1º trimestre de 2013 foram licenciados 4,3 Leia mais RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO
SUMÁRIO I PRODUÇÃO E CUSTOS COM SINISTROS 1. Análise global 2. Ramo Vida 3. Ramos Não Vida a. Acidentes de Trabalho b. Doença c. Incêndio e Outros Danos d. Automóvel II PROVISÕES TÉCNICAS E ATIVOS REPRESENTATIVOS Leia mais Continuidade de Serviço nas Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Departamento de Engenharia Eletrotécnica Continuidade de Serviço nas Redes de Distribuição de Energia Elétrica Trabalho de Projeto apresentado para a obtenção do grau de Mestre em Automação e Comunicações Leia mais Joana Rodrigues. Valor Ambiente Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A.
SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA O presente projecto, co-financiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia, contribui para a redução das disparidades sociais e económicas entre Leia mais NOVOS ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA SÉRIE QUALISTAR MODELOS CA 8331 CA 8333 CA 8336 CA 8435 PARA USO EXTERNO, COM ÍNDICE IP 67
NOVOS ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA SÉRIE QUALISTAR MODELOS CA 8331 CA 8333 CA 8336 CA 8435 PARA USO EXTERNO, COM ÍNDICE IP 67 Nota prévia: os três analisadores de qualidade de energia da série Leia mais CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉCTRICA EM 2006
CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA DE ENERGIA ELÉCTRICA EM 2006 Novembro 2005 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 Leia mais Ordem dos Engenheiros Região Centro Ciclo Sessões técnicas
Ordem dos Engenheiros Região Centro Ciclo Sessões técnicas Evolução QS da rede de distribuição MT em Portugal continental e próximos desafios Coimbra, 14 de Maio de 2012 Direção Despacho e Condução Agenda Leia mais Condições de Oferta dos Serviços OTNETVTEL UNIPESSOAL LDA
Condições de Oferta dos Serviços OTNETVTEL UNIPESSOAL LDA ÍNDICE 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 2 2. SERVIÇOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO 2 2.1) SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 2 2.2) SERVIÇO TELEVISÃO 2 2.3) SERVIÇO Leia mais Ficha de Inscrição. Ação. *Nacionalidade País de Origem: NIF* *Morada *Código Postal - *Telefone Telemóvel Fax. E-mail Nível de Escolaridade.
Ficha de Inscrição Ação *Nome completo *Sexo Masculino Feminino *Naturalidade Distrito: Concelho: *Nacionalidade País de Origem: NIF* *BI CC N.º *Data Validade BI / CC / / *Data de Nascimento / / *Morada Leia mais Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica Para Cooperantes / Clientes em BTN ao abrigo do regime do mercado liberalizado
Cooperativa Eléctrica de Loureiro, C.R.L. Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica Para Cooperantes / Clientes em BTN ao abrigo do regime do mercado liberalizado Condições Gerais: 1ª Objeto do contrato. Leia mais Construção continua em queda
Construção: Obras licenciadas e concluídas 2º Trimestre de 2012 - Dados preliminares 13 de setembro de 2012 Construção continua em queda O licenciamento de obras acentuou a sua trajetória descendente, Leia mais TARIFAS E PREÇOS PARA A ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS EM 2016
TARIFAS E PREÇOS PARA A ENERGIA ELÉTRICA E OUTROS SERVIÇOS EM 2016 Dezembro 2015 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Este documento está preparado para impressão em frente e verso Rua Dom Cristóvão Leia mais CONDIÇÕES A OBSERVAR PARA O ESTEBELECIMENTO DE POSTO DE TRANSFORMACÃO PRIVATIVO
CONDIÇÕES A OBSERVAR PARA O ESTEBELECIMENTO DE POSTO DE TRANSFORMACÃO PRIVATIVO 1 CONDIÇÕES PRÉVIAS Antes de iniciar qualquer trabalho de montagem, ou antes de adquirir um posto de transformação (PT), Leia mais 5. TIPOS DE SERVIÇO PRESTADOS TARIFÁRIO E FATURAÇÃO
s oc i alde230. 000. 000, 00Eur os,s í t i onai nt er net 4.4. O CLIENTE compromete-se igualmente a observar todas as disposições legais aplicáveis, nomeadamente, a não praticar ou a fomentar a prática Leia mais ISEL. Subestação de Alto Mira. Relatório de Visita de Estudo. 27 Maio 2005. Secção de Sistemas de Energia
ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E AUTOMAÇÃO Relatório de Visita de Estudo 27 Maio 2005 Secção de Sistemas de Energia Junho 2005 Índice 1. Enquadramento Leia mais CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉCTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉCTRICA UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO Entre F.., residente em.com o número de contribuinte, [ou 1 ] F..., com sede em,, com o capital social de. euros, matriculada na Conservatória Leia mais TARIFAS E PREÇOS PARA A ENERGIA ELÉCTRICA E OUTROS SERVIÇOS EM 2009 E PARÂMETROS PARA O PERÍODO DE REGULAÇÃO 2009-2011
TARIFAS E PREÇOS PARA A ENERGIA ELÉCTRICA E OUTROS SERVIÇOS EM 2009 E PARÂMETROS PARA O PERÍODO DE REGULAÇÃO 2009-2011 Dezembro 2008 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama Leia mais ANA Aeroportos de Portugal Aeroportos e Ruído: Uma Gestão de Compromisso
ANA Aeroportos de Portugal Aeroportos e Ruído: Uma Gestão de Compromisso O ruído tem vindo a assumir um lugar de destaque no conjunto de preocupações dos cidadãos em matéria ambiental. De acordo com informação Leia mais CONCURSO DE IDEIAS VEM REGULAMENTO
CONCURSO DE IDEIAS VEM REGULAMENTO PARTE I ENQUADRAMENTO GERAL Artigo 1.º Âmbito das iniciativas de apoio a empreendedores emigrantes O Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (doravante ACM, I.P.) propõe Leia mais Manual de Execução de Trabalhos em Equipamento de Contagem de Energia e de Controlo de Potência em instalações BTN ÍNDICE
Manual de Execução de Trabalhos em Equipamento de Contagem de Energia e de Controlo de Potência em instalações BTN ÍNDICE 1. Localização e montagem... 2 1.1. Equipamento de contagem... 2 1.2. Dispositivos Leia mais REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FORMATIVA. Março de 2015 4ª Edição
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE FORMATIVA Março de 2015 4ª Edição Índice 1 O DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO... 3 1.1. POLÍTICA E ESTRATÉGIA... 3 1.2. ESTRUTURA... 3 2 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA Leia mais REGULAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS
Eliminado: Maio REGULAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS Junho 2007 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 e-mail: Leia mais Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Economia A 10.º e 11.º Anos de Escolaridade Prova 712/2.ª Fase 15 Páginas Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: Leia mais CARACTERIZAÇÃO DAS REDES DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CARACTERIZAÇÃO DAS REDES DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES Situação em 31 de Dezembro de 2014 ELECTRICIDADE DOS AÇORES EDA, S.A. 31 de Março de 2015 ÍNDICE Leia mais Sociedade da Informação e do Conhecimento Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2013
Sociedade da Informação e do Conhecimento Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2013 38% DAS PESSOAS COM IDADE ENTRE 16 E 74 ANOS CONTACTAM COM ORGANISMOS Leia mais RELATÓRIO DE AUDITORIA
Entidade Auditada: BIBLIOTECA MUNICIPAL SANTA MARIA DA FEIRA Tipo de Auditoria: Auditoria Interna Data da Auditoria: 09.12.2014 Duração: 1 dia Locais Auditados: Av. Dr. Belchior Cardoso da Costa / 4520-606 Leia mais Conjuntura da Construção n.º 36. Construção em 2009 verificou dois andamentos
Associações Filiadas: AECOPS Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços AICCOPN Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas ANEOP Associação Nacional dos Empreiteiros Leia mais GUIA DO CONSUMIDOR DE ÁGUA
Infomail GUIA DO CONSUMIDOR DE ÁGUA Índice Prestação do serviço de abastecimento de água Está sujeita a regras especiais? É obrigatória? O que é necessário? Como se processa a ligação à rede pública? Quem Leia mais RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA AO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Pág. 1 5 Designação legal da Organização: Municipio do Sátão. Instalações auditadas: Paços do Concelho, na Praça Paulo VI, Oficina e Armazém na Zona Industrial e Obra (Bem ou serviço nº 525) "valetas em Leia mais Escola Secundária do Padrão da Légua. Gabinete de Inclusão Escolar Ano Lectivo 2010/2011
Escola Secundária do Padrão da Légua Gabinete de Inclusão Escolar Ano Lectivo / Relatório trimestral º Período Dando cumprimento ao estipulado no ponto. do º artigo do Regulamento Interno, o Gabinete de Leia mais Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Para Cooperantes / Clientes em BTE ao abrigo do regime do mercado liberalizado
Cooperativa Elétrica de Loureiro, C.R.L. Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Para Cooperantes / Clientes em BTE ao abrigo do regime do mercado liberalizado Condições Gerais: 1ª Objeto do contrato. Leia mais Relatório de Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade
Relatório de Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade Referente ao período de janeiro a dezembro de 2014 Município de Terras de Bouro Elaborado em 29 de janeiro de 2015 janeiro de 2013 MUNICÍPIO DE Leia mais Qualidade da energia elétrica no Brasil
Qualidade da energia elétrica no Brasil Luiz Henrique Capeli Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL Luanda 30 de maio de 2013 Agenda Qualidade da Energia Elétrica Evolução da Regulamentação Qualidade Leia mais ISEL. Subestação de Sacavém. Relatório de Visita de Estudo. 6 Dezembro 2005. Secção de Sistemas de Energia
ISEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E AUTOMAÇÃO Relatório de Visita de Estudo 6 Dezembro 2005 Secção de Sistemas de Energia Março 2006 Índice 1. Enquadramento Leia mais MAPA 1. DEMARCAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO DE RIBEIRA BRAVA E RESPECTIVAS FREGUESIAS. Fonte:www.geocities.com/Heartland/Plains/9462/map.
8. Ribeira Brava MAPA 1. DEMARCAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO DE RIBEIRA BRAVA E RESPECTIVAS FREGUESIAS Fonte:www.geocities.com/Heartland/Plains/9462/map.html (adaptado) A vila de Ribeira Brava, situada no Leia mais Grupo de Trabalho da Qualidade de Energia Elétrica (GT-QEE) Relatório da Reunião n.º 6
Grupo de Trabalho da Qualidade de Energia Elétrica (GT-QEE) Relatório da Reunião n.º 6 Dia: 28 de maio de 2015 Hora: 15h00 a 17h00 Local: ERSE, Rua Dom Cristóvão da Gama 1, 1400-113 Lisboa Participantes: Leia mais Evolução de alguns indicadores de desempenho das redes eléctricas em Portugal
Evolução de alguns indicadores de desempenho das redes eléctricas em Portugal Jorge Esteves, XI Reunião Ibero-Americana de Reguladores de Energia Madrid, 18 de Junho de 2007 Entidade Reguladora dos Serviços Leia mais Este documento está preparado para impressão em frente e verso EDP Serviço Universal, S.A. Rua Camilo Castelo Branco, 45 1050-044 LISBOA
Relatório de Qualidade de Serviço 2010 Este documento está preparado para impressão em frente e verso EDP Serviço Universal, S.A. Rua Camilo Castelo Branco, 45 1050-044 LISBOA www.edpsu.pt ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... Leia mais CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013
CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013 NOME DA INSTITUIÇÃO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA ANEEL ATO REGULATÓRIO: CONSULTA PÚBLICA Nº 15/2013 EMENTA (Caso exista): Leia mais REGULAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS SETOR ELÉTRICO. Outubro 2012 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS
REGULAMENTO DE RELAÇÕES COMERCIAIS DO SETOR ELÉTRICO Outubro 2012 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS Rua Dom Cristóvão da Gama n.º 1-3.º 1400-113 Lisboa Tel: 21 303 32 00 Fax: 21 303 32 01 e-mail: Leia mais INSTALAÇÕES AT E MT. SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO
INSTALAÇÕES AT E MT. SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO Função de automatismo: regulação de tensão Especificação funcional Elaboração: INTS, ICTS, ISTS, DNT Homologação: conforme despacho do CA de 2007-02-13 Leia mais A Satisfação do Cliente no Sector dos Seguros
A Satisfação do Cliente no Sector dos Seguros Introdução Num contexto de uma economia de mercado em acelerada mudança, afigura-se fundamental que as empresas em geral, e em particular o sector segurador, Leia mais AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES 2013 (canal internet)
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES 2013 Março 2014 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES 2013 Autoridade Tributária e Aduaneira Ministério das Finanças Classificação: 010.10.01 Rua da Prata nº Leia mais Comunicado. Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Elétrica em 2016
Comunicado Proposta de Tarifas e Preços para a Energia Elétrica em 2016 Nos termos regulamentarmente previstos, designadamente no artigo 185.º do Regulamento Tarifário, o Conselho de Administração da ERSE Leia mais Observatório Nacional de Recursos Humanos
RUBRICA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO Observatório Nacional de Recursos Humanos Resultados nacionais agregados de 211 O Observatório Nacional de Recursos Humanos (ONRH) celebra este ano 1 anos de existência. Leia mais Benchmarking Europeu sobre a
Benchmarking Europeu sobre a Qualidade de Serviço Qualidade de Serviço Comercial, Investimentos e Incentivos à Melhoria do Desempenho na Madeira Lisboa, 23 de Junho de 2009 2 3 4 5 Enquadramento da EEM Leia mais 2017 © DocPlayer.com.br Política de Privacidade | Termos de serviço | Feedback

References: artigo 13
 artigo 13
 artigo 13
 artigo 13
 artigo 13
 artigo 6
 artigo 37
 artigo 47
 Artigo 1
 Artigo 1
 Artigo 2
 artigo 290
 Artigo 1
 artigo 185