Source: https://pt.scribd.com/document/203287993/Relatorio-ETA-Joao-Jabor-Mini-ETA-Buru
Timestamp: 2019-05-19 21:51:35+00:00

Document:
Enviado por Bruno Piva Pellis
1Tratamento de Agua_Generalidades_Aeracao n
RELATRIO DE VISITA ESTAES DE CAPTAO E TRATAMENTO DE GUA JOO JABOUR E JARDIM BURU E ESTAO DE TRATAMENTO DE GUA NAES
ESTAO DE TRATAMENTO JOO JABOUR
Data: 06 de dezembro de 2012 Seguindo a sequncia de visitas s Estaes de Tratamento de gua da Estncia Turstica de Salto, os integrantes da Comisso e convidados - Bruno Piva, Laerte Sonsin, Wlademir da Silva, Maurcio Barbosa, Osas Singh Jr. e Claudiney Bravo -, acompanhados pelo Sr. Elcio, responsvel pelo funcionamento das ETAs, seguiram para a visita ETA Joo Jabour. Seu funcionamento semelhante ao da ETA Bela Vista, no entanto, por ser uma estao compacta, suas etapas de tratamento ocorrem com um tempo de durao mais curto. Assim sendo, o tempo residual para o tratamento da gua de aproximadamente 45 minutos. A capacidade de tratamento da ETA Joo Jabour , aproximadamente, 64 litros por segundo. Trata-se de um valor informado pelo SAAE, pois no h um medidor que aponte o valor exato da vazo. Ressalte-se tambm que a ETA Joo Jabour contgua Captao, ou seja, a gua j tratada no mesmo local onde captada.
Foto 1: Ribeiro Buru visto do ptio interno da ETA. Este fato apresenta um agravante: A estao de tratamento fica muito prxima ao ribeiro Buru, as bombas de captao, o laboratrio, os equipamentos da ETA e as bombas de recalque de gua tratada, enfim, a grande maioria dos equipamentos est a poucos metros acima do nvel do ribeiro Buru. Em perodos de enchente, o ribeiro extravasa sua calha original inundando reas ribeirinhas e com isso, deixa a ETA Joo Jabour debaixo dgua. Em anos passados, as operaes da ETA foram comprometidas e paralisadas por motivo de enchente do ribeiro. E, todos os anos, em pocas de chuva, h risco de repetio deste evento. Quando isso acontece h grandes prejuzos em relao aos equipamentos, motores e aos produtos qumicos estocados como a Cal pra corrigir o PH. O Ribeiro Buru - foto 1 - segundo monitoramentos da qualidade da gua bruta, apresenta em certos perodos - na estiagem principalmente - concentraes sensveis de despejos de esgotos e resduos, o que interfere nos processos de clorao, por exemplo.
Foto 2: Equipe observando os mdulos de decantao da ETA Joo Jabour. Muito embora o estado fsico dos equipamentos, tanto de captao quanto bombeamento de gua tratada, se mostre satisfatrio, inclusive com sobra na margem operacional dos conjuntos motobombas, alguns aspectos negativos foram notados na ETA Joo Jabour: 1. Questes relativas segurana: A instalao aberta, no possui muros nem grades pelo lado do rio, o que proporciona o acesso de pessoas no autorizadas no local. Foi-nos relatado casos de roubo de equipamentos, invases por pessoas armadas e vndalos. O patrulhamento ostensivo ineficiente - notamos uma das raras aparies da patrulha rural durante a visita, porm bastante rpida. Segundo relato do Sr. Elcio, existe grande preocupao por parte dos funcionrios, principalmente durante o perodo noturno, quanto ao bem estar e segurana dos mesmos.
Foto 3: Viso de entrada da ETA. esquerda, tanques de produtos qumicos que esto sendo desativados. Ao fundo, os mdulos compactos de flocao/decantao/filtro. Mais ao fundo, os novos tanques para produtos qumicos.
Foto 4: VVs da Comisso reunidos ouvindo explicaes do Sr. Elcio.
1) A capacidade de tratamento atual encontra-se prxima ao limite, embora saiba-se que a demanda naquela regio da cidade crescente, ainda no h confirmao de expanso dessa ETA. Quando do incio de suas operaes, ela operava com um mdulo de Flocao/decantao/filtragem. Hoje ela opera com trs, porm a rea disponvel para sua expanso invivel. Gasta-se 1 hora para a limpeza dos filtros - ante aos 15 minutos da ETA Bela Vista. Isso significa que durante 1 hora por dia a ETA Joo Jabour no faz o tratamento da gua, o que equivale a deixar de tratar aproximadamente 230 m de gua, alm de gastar 300 m de gua tratada para a limpeza dos filtros. Ao todo, capta-se 5,3 milhes de litros de gua por dia, dispondo na rede o total de 5 milhes tratados. Detalhe importante que no feita fluoretao da gua tratada nesta ETA. 2) Cabe ressaltar como observao o alerta para contaminao do Ribeiro Buru, que detectvel pelos operadores da ETA e necessitam, urgentemente, de uma ao fiscalizatria por parte da Prefeitura e de rgos ambientais, j que o Ribeiro Buru atravessa uma regio da cidade em franca expanso, sujeita a ligaes clandestinas de esgoto e demais focos poluidores. 3) Salienta-se a inadequao do local: A ETA se localiza na parte baixa, beira do ribeiro Buru. No ciclo das chuvas h grande possibilidade de ocorrncia de enchentes no local e isso causa prejuzos materiais ETA e ao errio, alm da prpria suspenso do fornecimento de gua para toda a regio.
ESTAO DE TRATAMENTO NAES
Data: 06 de dezembro de 2012 Aps a visita ETA Joo Jabour, acompanhados pelo Sr. Sr. Elcio, do SAAE, os integrantes da Comisso e convidados - Bruno Piva, Wlademir da Silva, Laerte Sonsin, Maurcio Barbosa, Osas Singh Jr. e Claudiney Bravo - seguiram para a visita ao ETA Naes. Comparado ETA Joo Jabour e Bela Vista, a ETA Naes possui um layout diferente, sendo composta por 2 mdulos verticais de tratamento de gua, um sistema compacto de tratamento tambm conhecido como "super filtro". Nesses mdulos, os processos de tratamento so condensados, ou seja, alia-se dois processos como clarificao e a filtrao em uma s unidade, ocorrendo no mesmo compartimento. Essa configurao de ETA indicada para o tratamento de pequenas vazes, em regime pressurizado, at 75 m/hora por mdulo. A aplicao dos reagentes da coagulao bem como a desinfeco efetuada atravs de bombas dosadoras recalcando as solues previamente preparadas.
Figura 5: Layout de uma ETA compacta.
Figura 6: Detalhe interno do compartimento Flocodecantador. Nota-se a presena de trs tomadas de amostras.
Foto 7: Tubulao de aduo da ETA Naes. Detalhe do manmetro sobre o tubo de aduo da ETA - quando h queda de presso - significa que houve interrupo na chegada de gua necessrio correr a 1 Km dali para verificar o ocorrido. Exemplo de controle apenas visual.
Foto 8: Sistema compacto de Tratamento ETA Naes. No entanto, o sistema compacto de tratamento, com dois Floco-decantadores e dois Filtros, foi projetado para trabalhar com aduo de gua sob presso com vazo regularizada. Como o sistema de aduo da ETA Naes por gravidade, oriundo da Fazenda Conceio, existem oscilaes na vazo e presso da gua aduzida que desestabilizam todo o sistema. Tal a sensibilidade do sistema que, dada a paralizao do fornecimento de gua do dia 3 de dezembro ocasionada por entupimento da grade da cisterna de captao na Lagoa da Conceio, o sistema de tratamento encontra-se, at hoje, em fase de acerto. A unidade foi fabricada em chapas de ao carbono, com as canalizaes e vlvulas operacionais rosqueadas e/ou flangeadas, de acordo com a capacidade do conjunto. Visualmente apresenta pontos de corroso, com vazamentos, conforme mostram as fotos 9 e 10.
Foto 9: Corroso de chapas dos mdulos de tratamento, falta de manuteno adequada e indcio de possvel final da vida til do equipamento.
Foto 10: Furo esguichando gua em uma costura de solda de um dos Floco-decantadores.
Foto 11: No primeiro plano e ao fundo, copinhos plsticos utilizados para verificao por mtodo visual, contnuo, de parmetros de turbidez da gua. Operao difcil e desgastante, dependente da luz do dia, sujeita a Intempries. Como ser essa aferio durante noite ou num dia de chuva torrencial?
Face s constataes, salienta-se: 1) A capacidade de tratamento atual fixa, correspondente a 40 litros/segundo. Este valor incapaz de suprir a necessidade dos bairros prximos, at mesmo para se encher o reservatrio de gua das Naes e necessita de reforo de um ramal que vem da ETA Bela Vista. Toma-se como agravante de ineficincia o fato da limpeza do filtro consumir entre 200 mil e 300 mil litros de gua por dia, ou seja, correspondente ao volume tratado em at 2 horas de operao da ETA Naes. Esse gasto leva em conta a descarga de lodo acumulado no fundo do Floco-decantador, em determinado ponto do dia e das perdas contnuas nos pontos de amostragem. A ETA Naes disponibiliza aproximadamente 3 milhes de litros de gua por dia. 2) Pelo fato da amostragem ser contnua, em cada mdulo 3 tomadas ficam permanentemente jorrando gua, que verificada e colhida para anlise, a perda de gua no processo contnua ao longo do dia. Mais do que isso, a operao exige uma ateno permanente por parte do operador, alm de ser muito trabalhosa. A sensibilidade do sistema por gravidade, uma vez que esse tipo de sistema de tratamento usado sob regime pressurizado, torna-se um fator complicador sua operao. A operao e os ajustes realizados para correo do sistema so todos manuais, ou seja, dependem nica e exclusivamente de aes do operador. 3) Dada a complexidade do sistema e a instabilidade da presso e vazo da gua aduzida, o acerto da eficincia da ETA Naes gera dificuldades, chegando a demorar dias para se regularizar, ou seja, a gua j tratada costuma estar com parmetros de no conformidade s normas no que diz respeito turbidez. 4) A gua tratada nesta ETA tambm no dispe de flor, devido a ausncia da etapa de fluoretao.
MINI-ETA JARDIM BURU
Data: 11 de dezembro de 2012 Os integrantes da Comisso - Wlademir da Silva e Maurcio Barbosa - acompanhados pelo Sr. Fbio, tcnico qumico do SAAE Ambiental - fizeram uma visita de reconhecimento a uma estao compacta aberta de tratamento de gua situada no Jardim Buru, na Estncia Turstica de Salto, que tambm faz a captao de gua no Ribeiro Buru, porm, cerca de 1 km montante da ETA Joo Jabor.
Figura 13: Corpo dgua e casinha de bombas de captao So normalmente projetadas e implantadas para potabilizar guas oriundas de crregos, ribeires e outros mananciais similares para pequenas comunidades. Sistemas como este tem sua principal aplicao para a tratabilidade de guas com variaes constantes em suas caractersticas fsico-qumicas. Tem maior flexibilidade operacional que a ETA compacta pressurizada - ETA Naes, por exemplo - uma vez que, neste caso o operador tem a visualizao total dos processos e, se necessrio, poder rapidamente alterar a dosagem qumica. A Mini-ETA Jardim Buru tem capacidade de 10 m/h - algo em torno de 2,7 litros por segundo e sua operao totalmente manual e a dosagem dos produtos qumicos feito por bombas dosadoras.
Figura 12: Layout do flocodecantador de uma MINI-ETA. Tanto a captao quanto o tratamento so feitos no mesmo local, exemplo da ETA Buru, as fotos 14 e 15 mostram o local e o corpo dgua onde se faz a captao:
Figura 14: Bombas dgua da captao
Figura 15: Corpo dgua e esquerda os tubos da captao
Foto 16: Detalhe do selo de patrimnio do SAAE Conforme informaes do Sr. Fbio, acontece o revezamento de dois tcnicos diariamente para operar a Mini ETA Jardim Buru, com jornada de 15 horas dirias, produzindo 10 m/h de gua tratada e gastando 5 m para lavagem do filtro diariamente. Segundo informaes do Sr. Fbio, esta vazo alimenta o bairro suficientemente durante a semana, podendo haver falta de gua nos finais de semana devido a maior consumo em lavagem de quintais, piscinas, etc. A instalao da Mini ETA Jardim Buru aconteceu em novembro de 1978.
Foto 17: Vista do Floco-decantador
Foto 18: Ao fundo mostra o rancho de 10 m onde fica o laboratrio, almoxarifado e casa das bombas. Esse cmodo - rancho - foi construdo sobre o reservatrio da gua tratada a ser bombeada para o reservatrio de distribuio. No podemos analisar qual o tipo de laje usado no local, mas devemos levantar dvidas se ela foi ou no foi pensada como piso de transito e/ou receber cargas de estocagem de produtos qumicos e outros materiais.
Foto 19: Tudo num s compartimento: armazenamento de produtos qumicos, vestirio, refeitrio, laboratrio e casa de bombas. Sem arejamento e nem ventilao
Foto 20: Plantas crescendo na calha de sada do Floco-decantador e estrutura coberta por ferrugem indcios de falta de limpeza e manuteno.
Foto 21: Registro e tubulao de descarga de lodo corrodos Registros, tubulaes e o prprio reservatrio onde a gua tratada armazenada tambm mostram sinais de fim da vida til. Nota-se na Mini ETA Jardim Buru, um estado de deteriorao e falta de manuteno e limpeza nas estruturas, principalmente em partes que mantm contato constante com a gua que est sendo tratada.
Foto 22: Pranches e tbuas precariamente instalados na parte superior do Floco-decantador mostram a falta de segurana para os operadores.
Foto 23: Vista do Reservatrio de gua tratada para distribuio. Informaes repassadas pelo tcnico, na parte superior do reservatrio existem "rachaduras". .
Foto 24: Ferrugem aparente na chaparia e marcas de vazamentos remete-nos a um reservatrio corrodo pelo tempo de uso.
Diante da situao encontrada na Mini-ETA do Jardim Buru, pode-se considerar: 1) A capacidade declarada desta ETA, cerca de 150 m dirios, atende a demanda cotidiana do bairro, faltando gua eventualmente aos finais de semana devido ao maior consumo; 2) O controle das etapas de tratamento totalmente manual, visual e emprico. O laboratrio local no dispe de materiais mnimos para se executar testes corriqueiros. Assim como nas ETAs Joo Jabour e Naes, no detectamos um sistema de fluoretao da gua tratada. 3) Pelo fato de ser uma ETA antiga, e no passar por processos de modernizao das instalaes, a qualidade do tratamento da gua e consequentemente da gua tratada so duvidosas, no por incapacidade tcnica dos operadores, mas pela degradao e desorganizao dos equipamentos e estruturas. Considera-se, baseado nas fotos, a necessidade urgente de interveno nesta ETA. 4) No h nenhuma preocupao do SAAE Ambiental com o quesito segurana dos operadores. As refeies so feitas no mesmo local onde h produtos qumicos e barulho das bombas operando. O banheiro externo com o sistema de fossa. 5) A Mini ETA Jardim Buru no consta do quadro oficial de ETAs da Estncia Turstica de Salto, conforme informaes mostradas no site da prefeitura, muito provavelmente por no ter sido legalizada junto aos rgos competentes como CETESB e/ou CRQ. H necessidade eminente de se resolver esta pendncia.
Diante da constatao dos fatos, a Comisso verifica a necessidade de investimentos para a melhoria da ETA Joo Jabour. Sugere-se a mudana do local da ETA, saindo da parte baixa do bairro e indo para regio prxima ao reservatrio que se encontra prximo ao Picollo Paese, com um investimento especfico para a construo de uma nova ETA. A tubulao que hoje leva gua tratada para o reservatrio supracitado serviria de linhas de aduo para essa nova ETA. No se justifica investimentos numa unidade que pode ser inundada a cada perodo de chuvas. Quanto ETA Naes, a sugesto a desativao da unidade com consequente desvio da linha de aduo para a ETA Bela Vista. Segundo informaes do Sr. Elcio, que ainda carecem de comprovao por parte da comisso tcnica do SAAE, a ETA Bela vista poderia suportar a transferncia dessa vazo adicional - um aumento de vazo na ordem de 40 litros por segundo - mediante simples ajustes. A tubulao que j supre parte da demanda de gua da ETA Bela Vista poderia ser reforada como alternativa. Essa operao eliminaria gastos com energia, manuteno de equipamentos obsoletos, condies de operao com grandes dificuldades e a liberao de operadores que poderiam reforar o ETA Bela Vista. Situao mais grave ainda se encontra a Mini ETA Jardim Buru, que devido posio estratgica, ou seja, supre uma pequena demanda localizada numa regio da cidade.
Deveria ser regularizada junto aos rgos competentes e receber uma melhor ateno do SAAE Ambiental. O atual estado de conservao da Mini ETA Jardim Buru de degradao avanada, refletindo extremo descaso por parte do SAAE Ambiental e da Prefeitura. Qualquer descontrole na operao desta ETA, estritamente emprica e manual, pode comprometer seriamente a gua que chega populao local. imperativo uma reforma geral da Mini ETA Jardim Buru, que pequena e simples, com equipamentos difundidos no mercado, para que ela continue operando com eficincia e qualidade, caso contrrio, o melhor seria optar pela sua desativao, procedendo-se ligao do Jardim Buru malha hidrulica da cidade. A desorganizao e a precariedade das instalaes so totalmente incompatveis com os padres de desenvolvimento regional e municipal . CONCLUSES DO VOLUME GUA DISPONVEL PARA DISTRIBUIO Somando-se as vazes das ETAs Bela Vista, Naes, Joo Jabour e Mini-ETA Buru, perfaz-se uma vazo de gua tratada disponvel para a distribuio da ordem de 390 litros por segundo. Isso chega-se perto de 33,5 milhes de litros de gua por dia. Parte disso vai para as residncias; parte para o comrcio; parte para as indstrias e parte para reparties publicas. exatamente nesse ponto que comeamos a nova fase de nosso trabalho nesta comisso. _______________________ Membros da Comisso: Laerte Sonsim, Maurcio Barbosa, Gustavo Cristofoli, Alison Bressiano, Flvio Garcia, Bruno Piva Pellis, Wlademir da Silva e Claudiney Bravo. Convidado especial: Osas Singh Jr.
DECRETO N 76.872 DE 22 DEZEMBRO DE 1975
Regulamenta a Lei n 6.050, de 24 de maio de 1974, que dispe sobre a fluoretao da gua em sistemas pblicos de abastecimento O Presidente da Repblica, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 81, item III, da constituio e tendo em vista o disposto na Lei n 6.050, de 24 de maio de 1974. DECRETA: Artigo 1 Os projetos destinados construo ou ampliao de sistemas pblicos de abastecimento de gua devero conter estudos sobre a necessidade de fluoretao da gua para consumo humano. Pargrafo nico. O disposto neste artigo se aplica inclusive aos sistemas que no possuem estao de tratamento nos quais devero ser utilizados mtodos e processos de fluoretao apropriados, observado o contido no 1. do artigo 2. , deste Decreto. Artigo 2.. Fica o Ministrio da Sade nos termos da alnea b do item I do artigo 1 da Lei n 6.229, de 17 de julho de 1975, autorizado a estabelecer normas e padres para a fluoretao da gua, a serem observados em todo o territrio nacional. 1. As normas a que se refere este artigo fixaro as condies de obrigatoriedade da fluoretao da gua levando em considerao o teor natural de flor j existente, a viabilidade tcnica e econmica da medida e o respectivo quadro nosolgico dental da populao. 2 As normas e padres a que se refere este artigo disporo sobre: a) a concentrao mnima recomendada e a mxima permitida de on fluoreto a ser mantida na gua dos sistemas pblicos de abastecimento, b) os mtodos de anlise e os procedimentos para determinao da concentrao de on fluoreto nas guas de consumo pblico, c) o tipo de equipamento e tcnicas a serem utilizadas na fluoretao da gua. 3 As normas e padres de que trata este artigo sero aprovado por Portaria do Ministrio de Estado da Sade. Artigo 3 Compete aos rgos responsveis pelos sistemas pblicos de abastecimento de gua dos Estados, do Distrito Federal, dos Municpios e dos Territrios, o projeto, instalao, operao e manuteno do sistema de fluoretao de que trata este regulamento. Artigo 4 Compete s Secretarias de Sade ou rgos equivalentes dos Estados, do distrito Federal, dos Municpios e dos Territrios examinar e aprovar os planos e estudos de fluoretao contidas nos projetos a que se refere o artigo 1o deste Decreto, dentro de suas respectivas reas de jurisdio.
Artigo 5 O Ministrio da Sade, em ao conjugada com as Secretarias de Sade ou rgos equivalentes exercer a fiscalizao do exato cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto e nas demais complementares. Artigo 6 Os dirigentes dos rgos responsveis pelos sistemas pblicos de abastecimento de gua ficaro sujeitas s sanes administrativas cabveis, de acordo com o regime jurdico a que estejam submetidos, pelo no cumprimento deste Decreto e de suas normas complementares. Artigo 7 Os rgos oficiais de crdito concedero facilidades para obteno de financiamento destinados instalao dos sistemas de fluoretao da gua. Artigo 8 O Ministrio da Sade em colaborao com rgos oficiais e outras reconhecidos pelo Poder Pblico, promover as medidas necessrias implementao do disposto nesta Decreto, inclusive a capacitao de recursos humanos visando a melhorar as condies de sade dental da populao. Artigo 9 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposio em contrrio. Braslia, 22 de dezembro de 1975; 154 da Independncia a 87 da Repblica. Ernesto Geisel Paulo de Almeida Machado Maurcio Rangel Reis ____________________________________
PORTARIA N 635 Bsb, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1975
Documentos semelhantes a Relatório ETA João Jabor, Mini ETA Buru
Mais de Bruno Piva Pellis

References: artigo 81
 Artigo 1
 artigo 2
 Artigo 2
 artigo 1
 Artigo 3
 Artigo 4
 artigo 1

Artigo 5
 Artigo 6
 Artigo 7
 Artigo 8
 Artigo 9