Source: http://www.slideshare.net/luriaco/decreto31-03
Timestamp: 2016-07-25 12:54:11+00:00

Document:
www.Mansoltec.es Limpieza de Campan...
www.mansoltec.es
Legislación sobre limpieza de campanas extractoras industriales
B.O.C.M. Núm. 68 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 Pág. 3 I. COMUNIDAD DE MADRID En otro sentido, y con la pretensión de que el reglamento sea A) Disposiciones Generales un documento vivo y actualizado, deberá ser revisado de forma continuada como consecuencia de los avances técnicos que se irán Consejería de Medio Ambiente produciendo, y para ello se considera necesario proceder a la crea- ción de una Comisión de Prevención de Incendios de la Comunidad 996 DECRETO 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba de Madrid, como órgano de consulta, asesoramiento, coordinación el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad y estudio en todas las cuestiones relacionadas con la interpretación de Madrid. y aplicación del mencionado Reglamento. En su virtud, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, El presente Reglamento de Prevención de Incendios de la Comu- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.g) de lanidad de Madrid da cumplimiento a la Disposición Final Segunda Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraciónde la Ley 19/1999, de 29 de abril, de modificación de la Ley 14/1994, de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el Consejo de Estadode 28 de diciembre, por la que se regulan los Servicios de Pre- y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 13vención y Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de marzo de 2003,de Madrid, en la que se indica que el Gobierno aprobará un Regla-mento que regule la prevención de incendios en el ámbito desus competencias. DISPONGO El cumplimiento de dicho mandato exige a la Administración Artículo primeroactitudes previsoras ante los problemas y no acciones provocadascomo consecuencia de emergencias que se produzcan, anticipán- Se aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de ladose mediante la planificación y la elaboración de una normativa Comunidad de Madrid, cuyo texto se inserta a continuación.actualizada y acorde con los riesgos existentes, que evite pérdidaspersonales y materiales. Artículo segundo La competencia para dictar este Decreto la tiene atribuida la Se crea la Comisión de Prevención de Incendios de la ComunidadComunidad de Madrid en virtud de la disposición transitoria cuarta de Madrid, dependiente de la Consejería competente en la materia.de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 3/1983,de 25 de febrero, modificada por Ley Orgánica 5/1998, de 7 de Artículo tercerojulio, por la que quedó integrada en aquélla la extinta DiputaciónProvincial de Madrid, en conexión con los artículos 31 y 36 de Son funciones de la Comisión, sin perjuicio de las competenciasla Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), atribuidas al Consejo del Fuego:que atribuyen a la Diputación el aseguramiento de la prestación a) Estudiar y recoger si procede, los avances técnicos de pro-integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de tección contra incendios de los edificios y actividades.los servicios de competencia municipal —competencia referida, b) Estudiar las sugerencias recibidas como consecuencia deentre otras materias, a la “protección civil, prevención y extinción la aplicación del Reglamento.de incendios” [artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985]—, así como la c) Estudiar y proponer nuevas disposiciones y directrices téc-coordinación de estos servicios entre sí y con los de las Admi- nicas de seguridad contra incendios.nistraciones autonómica y estatal. d) Revisar el Reglamento para proponer las modificaciones La legislación vigente en materia de protección contra incendios a que hubiera lugar.en la edificación contenida en la NBE-CPI-96 Condiciones de Pro- e) Estudiar las dudas de interpretación que presenten los pro-tección contra Incendios en los Edificios, de aplicación en todo yectistas o las administraciones competentes en su apli-el territorio nacional, aún cuando es más completa que su ante- cación.cesora, presenta ciertas lagunas al no contemplar casos específicos f) Cualquier otra que le sea encomendada por la Direccióncomo son los referidos al riesgo derivado de los usos industriales, General de Protección Ciudadana.almacén y espectáculos y reunión, así como la obligatoriedad delas condiciones del entorno y accesibilidad. Artículo cuarto Asimismo, el presente Reglamento da respuesta adecuada a loprevisto en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos 1. La Comisión de Prevención de Incendios de la Comunidady Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, en todo de Madrid estará formada por el Presidente, que será el Directorlo referido a las condiciones de prevención y protección contra General de Protección Ciudadana, los Vocales y el Secretario.incendios en los locales en donde se desarrollen este tipo de 2. Serán vocales de la Comisión:actividades. a) Un representante del Cuerpo de Bomberos de la Dirección En materia de seguridad industrial se estará a lo dispuesto en General de Protección Ciudadana.el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba b) Un representante de la Dirección General de Turismo.el Reglamento de Seguridad contra incendios en los estableci- c) Un representante de la Dirección General de Arquitecturamientos industriales. y Vivienda. Este Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad d) Un representante del Instituto Madrileño de la Salud.de Madrid regula, complementariamente a esa normativa estatal, e) Un representante de la Secretaría General Técnica de lalos almacenamientos en cualquier tipo de establecimiento, que Consejería de Servicios Sociales.no sea industrial, cuando su carga de fuego ponderada sea inferior f) Un representante de la Dirección General de Industria,a 3.000.000 megajulios (MJ). Energía y Minas.
Pág. 4 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 68 g) Un representante de la Concejalía de Bomberos y Protección 2. A los edificios catalogados con cualquier tipo de nivel de Civil del Ayuntamiento de Madrid. protección distinto de los anteriores les es aplicable lo establecido h) Dos representantes de la Federación de Municipios de en este Reglamento, excepto en aquellos elementos de restauración Madrid obligatoria que deben cumplir con lo dispuesto en el párrafo i) Un representante de los siguientes Colegios Oficiales Pro- anterior. fesionales en la Comunidad de Madrid: — Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. DISPOSICIONES TRANSITORIAS — Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid. — Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Primera Madrid. — Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de No será preceptiva la aplicación del Reglamento de Prevención Madrid. de Incendios de la Comunidad de Madrid: 3. Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Pro- a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengantección Ciudadana, nombrado por el Presidente de la Comisión. concedida licencia de obras en la fecha de entrada en vigor 4. Los vocales serán nombrados por el Consejero competente de este Reglamento.en materia de prevención de incendios a propuesta de los res- b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicasponsables de los organismos a los que representan. o visados por Colegios Profesionales en la fecha de entrada 5. El régimen de funcionamiento de dicha Comisión será el en vigor de este Reglamento, así como a los que se presentenestablecido para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título para su aprobación o visado en el plazo de tres meses aII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico partir de dicha fecha.de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis- c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citadostrativo Común. en el párrafo b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esteArtículo quinto Reglamento. Para apoyo técnico de la Comisión de Prevención de Incendiosde la Comunidad de Madrid, se crea un Grupo de Trabajo Técnico Segundacuyas funciones serán las de asesoramiento y asistencia técnica. El Grupo de Trabajo Técnico estará formado por un máximo 1. En los casos explicitados en la Disposición Transitoria Pri-de siete técnicos especializados en materia de prevención de incen- mera y en las actividades ya existentes, incluidas en el uso dedios, que serán nombrados por el Presidente de la Comisión. Garaje aparcamiento, Sanitario, Espectáculos y reunión, Oficinas, DISPOSICIONES ADICIONALES Cultural y Docente, Residencial Público y Comercial, así como en los Almacenes clasificados por este Reglamento de riesgo altoPrimera y medio, se deberán adoptar las siguientes medidas correctoras, cuando éstas no existan y no supongan la alteración de elementos Los Departamentos municipales que tengan otorgadas por su estructurales:Ayuntamiento las competencias de prevención de incendios, enaquellos municipios cuya población sea superior a 20.000 habi- a) Las instalaciones de alumbrado de emergencia y señalizacióntantes, y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, de las vías de evacuación en el plazo de un año.en los municipios de hasta 20.000 habitantes, podrán admitir solu- b) Las instalaciones de extinción de incendios automáticas enciones diferentes a las contempladas en este Reglamento cuando el plazo de tres años y las manuales en el plazo de unel caso concreto no esté explicitado en el contenido del articulado año.o cuando juzguen suficientemente justificada su necesidad, técnica c) Las instalaciones de compartimentación encaminadas a evi-y documentalmente, siempre que se alcancen las condiciones de tar la propagación del incendio y la invasión de humos enseguridad establecidas en este Reglamento. las vías de evacuación, en el plazo de tres años. d) Las instalaciones generales de un edificio y equipamientos,Segunda Capítulo Segundo del Título Segundo de este Reglamento, que no cumplan los requisitos de las Directivas Europeas, Los establecimientos que se destinen a la estancia de personas en la materia objeto de este Reglamento, deben adaptarsecon privación de libertad, las líneas y estaciones de ferrocarril en un plazo de cinco años a esas Directivas.subterráneas, las estaciones de ferrocarril, las terminales aeropor- e) Presentar en el plazo de un año el Plan de Autoprotección.tuarias, las estaciones de autobuses, así como los centros de trans-porte público o aquellos supuestos que no estén contemplados Cuando la adopción de estas medidas correctoras no sea téc-dentro de los usos de este Reglamento, serán objeto de un estudio nicamente posible, o su coste sea demasiado gravoso para el ejer-específico en cada caso, que debe ser presentado para su apro- cicio de la actividad, el interesado deberá presentar un proyectobación al Organismo Municipal o de la Comunidad de Madrid realizado por técnico competente en el que se propongan las medi-que tenga otorgadas las competencias en materia de Prevención das alternativas para mejorar los niveles de seguridad, de con-de Incendios, previo informe favorable de la Comisión de Pre- formidad con la Disposición Adicional Primera del presentevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. Reglamento. 2. En las zonas edificadas limítrofes o interiores a terrenosTercera forestales la propiedad será responsable de mantener limpia una franja de 25 metros de anchura, como mínimo, junto al terreno 1. Los titulares de los edificios que en virtud de la aplicación forestal, dejándola libre de vegetación baja o arbustiva y con lade la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español masa arbolada rebajada y las ramas podadas, así como un caminoy de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de de 5 metros en ella, libre de árboles, en el plazo de un año.la Comunidad de Madrid, se hayan declarado Bienes de Interés 3. Los campamentos de turismo deberán cumplir lo establecidoCultural o a los que se haya incoado un procedimiento para su en el artículo 26 del presente Reglamento en el plazo de dosdeclaración como tales, así como los catalogados por el planea- años.miento de protección integral o similar, deben presentar un pro- 4. Los núcleos de población deberán instalar hidrantes parayecto especial tendente a salvaguardar su valor arquitectónico pro- facilitar la intervención de los Cuerpos de Bomberos, en el plazoponiendo las medidas complementarias necesarias para mejorar de tres años, como mínimo en la siguiente proporción:los niveles de prevención y protección contra incendios, de con-formidad con la Disposición Adicional Primera de este Decreto, — Hasta 500 habitantes 1 hidrante.debiendo contar dicho proyecto con el preceptivo informe de la — Entre 501 y 2.000 habitantes 2 hidrantes.Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico. — Cada 2.000 habitantes más o fracción 1 hidrante.
B.O.C.M. Núm. 68 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 Pág. 5Tercera Ley 14/1994, de 28 de diciembre, modificada por la Ley 19/1999, La Administración podrá en casos excepcionales, justificados de 29 de abril, por la que se regulan los Servicios de Prevenciónpor interés público, o en razón de manifiesta peligrosidad, disponer y Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad dela aplicación de medidas correctoras distintas a las establecidas Madrid y demás legislación aplicable.en la Disposición Transitoria Segunda. 2. En función de la Ley 14/1994, de 28 de diciembre, modificada por la Ley 19/1999, de 29 de abril, y por la Ley 18/2000, de 27 DISPOSICIÓN DEROGATORIA de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los municipios de más de 20.000 habitantes podrán solicitar a la Comunidad deÚnica Madrid la dispensa de la obligación de prestar el servicio de pre- Queda derogado el Decreto 341/1999, de 23 de diciembre, por vención y extinción de incendios y salvamentos cuando les resulteel que se aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de de imposible o muy difícil cumplimiento, en los términos previstosla Comunidad de Madrid, así como todas las disposiciones exis- en la legislación estatal y en la presente Ley.tentes de igual o inferior rango, sobre materia que es objeto este 3. Los Planes de Autoprotección de los edificios y estable-Reglamento. cimientos, obligados por el presente Reglamento a su elaboración e implantación, deben disponer de informe favorable de la Comu- DISPOSICIÓN FINAL nidad de Madrid o del Organismo Municipal que tenga otorgadas las competencias en materia de Prevención de Incendios.Única El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de Artículo 4su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE DocumentaciónMADRID. En la documentación que compone los expedientes de solicitud En Madrid, a 13 de marzo de 2003. de Licencia de Obra o de Actividades e Instalaciones, deben quedar El Consejero de Medio Ambiente, El Presidente, reflejadas las condiciones de seguridad contempladas en el presente PEDRO CALVO ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN Reglamento, y como mínimo las siguientes: 1. Condiciones de Seguridad que deben quedar reflejadas en REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS la memoria: DE LA COMUNIDAD DE MADRID a) Cálculo de la evacuación. b) De la estabilidad, resistencia y reacción al fuego. TÍTULO PRELIMINAR c) De la detección y alarma de incendios. Objeto, ámbito de aplicación y competencias d) De los pulsadores de alarma. e) De los extintores de incendio.Artículo 1 f) De la extinción automática.Objeto g) Del alumbrado de emergencia. h) De la señalización. El presente Reglamento da cumplimiento a la Disposición Final i) Cálculo del control de humos y temperaturas.Segunda de la Ley 19/1999, de 29 de abril, de modificación de j) Del abastecimiento de agua.la Ley 14/1994, de 28 de diciembre, por la que se regulan los k) De la alimentación eléctrica secundaria o de emergencia.Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos l) Del bloqueo y retención de puertas.de la Comunidad de Madrid, y así mismo establece el marco jurí- m) De los ascensores de emergencia.dico adecuado a las previsiones contenidas en el artículo 6 de 2. Condiciones de seguridad que deben quedar reflejadas enla Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades los planos:Recreativas de la Comunidad de Madrid. Tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad contra a) Del mobiliario o asientos necesarios para el funcionamientoel incendio no premeditado, en la edificación y actividades, con de la actividad, cuando se requiera en cada uso.el fin de tratar de evitar las posibilidades de iniciación, propagación, b) De entorno y accesibilidad.y pérdida de vidas humanas, así como reducir al máximo la pérdida c) De los usos de cada recinto.de bienes y facilitar las operaciones de extinción. d) De compartimentación. e) Dimensionado de vías de evacuación.Artículo 2 f) De la ventilación natural. g) De las bocas de incendio equipadas.Ámbito de aplicación h) De los hidrantes. 1. Es aplicable el presente Reglamento, en todo el ámbito de i) De la columna seca.la Comunidad de Madrid, a todos los proyectos y obras de nueva j) Dimensionado de los huecos del control de humos yedificación, reforma o reestructuración y cambio de uso, así como temperaturas.a todas aquellas actividades de nueva implantación. k) Situación de los ascensores de emergencia. 2. Con respecto a los edificios y actividades ya existentes, se En cualquier caso la documentación de proyecto y la certificaciónestará a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda y de final de obra deben estar suscritas por técnico competente paraTercera, no autorizándose obras de ampliación o reforma que ejercer su profesión en la edificación o sus instalaciones y visadossupongan en cualquier aspecto incremento del riesgo o peligrosidad por su colegio profesional, o en su caso por el órgano de supervisiónen sí mismo o para su entorno, y sólo se permitirán obras o cambios de la Administración. En ambos documentos deberá quedar dede uso que mejoren las condiciones de seguridad. manifiesto el cumplimiento del contenido del presente Regla- 3. Cuando en un recinto o actividad con licencia en vigor se mento.pretenda variar temporalmente, en alguna forma, cualquiera delas condiciones amparadas por la licencia, se debe solicitar al órgano Artículo 5competente en materia de prevención de incendios la autorización Productos fabricados y comercializados en algún estado miembrocorrespondiente, con una antelación de un mes como mínimo, apor- de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeotándose información detallada del objeto de la modificación. Serán admitidos todos los productos fabricados y comerciali-Artículo 3 zados en algún estado miembro de la Unión Europea o que formen parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AELC),Competencias que cumplan las condiciones de la Directiva 89/106/CEE, de 21 1. La Comunidad de Madrid y los Municipios incluidos en de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas,su territorio ejercerán la competencia en materia de prevención relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-y extinción de incendios en los términos establecidos en la tarias y administrativas de los Estados miembros sobre los pro-
Pág. 6 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 68ductos de construcción (transpuesta a la legislación española Además debe cumplir las siguientes condiciones:mediante el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, dis- a) La instalación debe ser fija y proporcionar una iluminanciaposiciones para la libre circulación de productos de construcción, mínima de 3 lux en recintos ocupados por personas y enen aplicación de la 89/106/CEE), así como los marcados CE en las vías de evacuación, y de 5 lux en los inicios de los caminosel sentido de dicha Directiva. de evacuación y donde se precise maniobrar instalaciones. b) Siempre que sea posible, las luminarias se situarán a una TÍTULO PRIMERO altura máxima de 2,20 m sobre el nivel del suelo. Conceptos técnicos 8. Ancho de paso.—La dimensión transversal al sentido de evacuación de cualquier vía de evacuación, por el que debanArtículo 6 circular o atravesar personas durante una evacuación.Definición de términos y características 9. Ascensor de emergencia.—Aquel dotado de llamada prio- ritaria para uso del Cuerpo de Bomberos, con dos fuentes inde- A efectos de este Reglamento, los conceptos técnicos que se pendientes de alimentación eléctrica, de las que la segunda debecontemplan son: garantizar al menos una autonomía de una hora de funcionamiento 1. Abastecimiento de agua contra incendios.—Suministro natu- a plena carga y ser manejable desde el interior de la cabina.ral o artificial de agua capaz de alimentar, con caudal y presión Debe cumplir las siguientes condiciones:adecuada, una o varias instalaciones de protección contra incen-dios, durante el tiempo de autonomía requerido en este Regla- a) La capacidad de carga mínima debe ser de 630 kg.mento para cada una de ellas. b) Debe tener una superficie de cabina mínima de 1,40 m2 y En los casos en que las condiciones de infraestructura hidráulica un ancho de paso mínimo de 0,80 m.de la zona no permitan, en estudio teórico, proporcionar suficiente c) El recinto por el que discurre el camarín debe ser sectorcaudal y presión de abastecimiento de agua, serán exigibles aljibes de incendio independiente, excepto del recinto de maqui-para reserva de agua. naria del ascensor, o tener acceso desde el recinto de una Estos aljibes, si fuera necesario, deben estar complementados escalera que a su vez sea sector de incendio independiente.con los correspondientes grupos de presión. 10. Bajo rasante.—A efectos de este Reglamento, se considera 2. Actividad primaria.—Queda definida por el uso fundamen- bajo rasante toda superficie ocupable, situada por debajo del niveltal del edificio o establecimiento. de calle, en la que todos los recorridos de evacuación precisen 3. Actividad secundaria.—Queda definida por aquella que es salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayorcomplementaria de la primaria. de 1,50 m hasta llegar a una salida de edificio que cumpla las Se encuadran también en este concepto aquellas actividades que, condiciones de entorno y accesibilidad prescritas en éste Regla-sin ser complementarias de la primaria, se ubican dentro de la mento.misma edificación y están situadas dentro de su ámbito de 11. Bloqueo y retención de puertas.—Mecanismos destinadosinfluencia. a mantener puertas o compuertas en posición contraria a la función En ambos casos, las medidas de protección de estas actividades para la que está destinada y que, en caso de emergencia o dese deben regir por lo que para cada una de ellas determina la fallo en el suministro de la energía que los acciona, se liberannormativa específica. automáticamente dejando la puerta o la compuerta en posición 4. Alimentación eléctrica secundaria o de emergencia.—Es la de ejercer dicha función.destinada a proporcionar alimentación eléctrica a uno o varios a) Deben estar conectados al sistema de detección de incendiossistemas, equipos o instalaciones de un edificio, ante el fallo de para su accionamiento automático y disponer de sistemala fuente de alimentación habitual. manual de accionamiento. Cualquiera que sea esa fuente de alimentación, debe estar capa- b) Los mecanismos o automatismos de retención o de bloqueocitada para hacer funcionar los sistemas, equipos o instalaciones de puertas, deben ser de tipo siempre cerrada o de tipoa los que sirve con una autonomía mínima según lo requerido siempre libre, respectivamente, ante un fallo del suministropor el más exigente de los sistemas, equipos o instalaciones a de energía.los que alimenta. Debe cumplir las siguientes condiciones: 12. Boca de incendio equipada (BIE).—Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo a) Fuentes de alimentación. de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Deben estar independizadas de las de suministro habitual Pueden ser de dos tipos, BIE-45 con sección de 45 mm de diá- y proceder de una o varias de las siguientes: metro nominal y BIE-25 con sección de 25 mm de diámetro — Otra Compañía distinta de la de suministro habitual o nominal. de la misma Compañía si las líneas, siendo indepen- Además deben cumplir las siguientes condiciones: dientes, proceden de distinta subestación o centro de a) Las bocas de incendio equipadas de 45 mm de diámetro transformación. se deben situar de forma que el centro del soporte quede — Un grupo electrógeno. a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,50 m, medida — Un sistema de baterías de acumuladores. desde el pavimento del suelo. b) Cuadros de distribución y protecciones. b) Las bocas de incendio equipadas de 25 mm de diámetro Deben estar independizados de los de suministro habitual, se deben situar de forma que la boquilla de surtidor y la constituyendo sector de incendio respecto de éstos durante válvula manual, si existe, se encuentren a una altura com- un tiempo de sesenta minutos como mínimo. prendida entre 0,90 m y 1,70 m del pavimento del suelo. c) El abastecimiento de agua para las BIE debe permitir ali- c) Líneas de distribución. mentar durante una hora, al menos, las dos BIE hidráu- Deben estar protegidas frente a la acción del incendio, licamente más desfavorables, en las condiciones de presión durante el tiempo que en cada caso se especifica en este y caudal indicadas. Reglamento. Todas las BIE deben estar accesibles en todo momento y 5. Almacenamiento en altura.—Aquel en que el producto ser fácilmente visibles o estar señalizadas.almacenado supera los 5 m, medidos desde el suelo del recinto. d) La presión estática que debe suministrar una BIE estará 6. Altura de evacuación.—La diferencia de cota máxima a sal- comprendida entre 3,5 kg/cm2 y 6 kg/cm2.var, en cualquier tramo del recorrido, entre el nivel de un origen e) Para el cálculo del área cubierta por una BIE se tendráde evacuación y el del espacio exterior seguro. en consideración el recorrido real de la manguera y el alcan- 7. Alumbrado de emergencia.—Instalación que tiene como ce del chorro de agua, libre de obstáculos, desde la boquilla,función facilitar la visibilidad en caso de emergencia. que se establece en 5 m. Debe ajustarse al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión f) La red de distribución debe estar protegida contra heladase ITC correspondientes, del Ministerio de Industria. en todo su trazado.
B.O.C.M. Núm. 68 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 Pág. 7 g) La instalación debe estar dotada, como mínimo, de: 16. Columna seca.—Se considera columna seca una instalación — Lanza, que debe permitir alcanzar caudales mínimos de ataque al fuego, para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. admisibles de 3,3 l/s para bocas de 45 mm de diámetro, Además debe cumplir las siguientes condiciones: y 1,6 l/s para las de 25 mm de diámetro. a) Debe estar constituida por una conducción vacía, de acero — Racores, tipo “Barcelona”. galvanizado, de 80 mm de diámetro, que partiendo de lugar — Manómetro, capaz de medir entre cero y la máxima pre- accesible a los vehículos del Cuerpo de Bomberos, en su sión que se alcance en la red. discurrir vertical, esté provista de bocas de salida en las — Válvula, resistente a la corrosión y oxidación, pudiendo plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, ser de apertura automática en la instalación de 25 mm y de válvula de expansión de aire en su parte superior. de diámetro. b) La toma de alimentación, con centro a 90 cm del suelo, — Soporte de devanadera para ambos tipos o de plegadora debe constar de conexión siamesa con llaves incorporadas para la de 45 mm de diámetro. y racores tipo “Barcelona” de 70 mm de diámetro, con tapas, 13. Camino de evacuación.—El recorrido protegido a realizar y disponer de llave de purga de 25 mm de diámetro.hasta el espacio exterior seguro o hasta un sector de riesgo nulo c) Todo el conjunto se encerrará en hornacina o similarque disponga de una o más salidas de edificio. de 55 cm de ancho, por 40 cm de alto y 30 cm de profundidad No se consideran camino de evacuación los aparatos elevadores mínimos. Debe ser fácilmente localizable e identificable, y(salvo los que constituyan sector de incendio independiente y dis- en su tapa de cierre, de simple resbalón para llave de cua-pongan de sistema de alimentación eléctrica secundaria o de emer- dradillo de 8 mm, figurará la inscripción “Uso exclusivogencia), las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, y aquellos de bomberos”.recorridos en que se sitúen puertas giratorias, tornos o elementos d) Las bocas de toma en pisos deben estar provistas de conexiónsimilares que entorpezcan en alguna forma la libre circulación. siamesa con llaves incorporadas y racores tipo Barcelona Los ascensores no contabilizan a los efectos de cálculo de de 45 mm de diámetro con tapas. Su altura, aproximadaevacuación. a 0,90 m medida desde el pavimento del suelo. Debe cumplir las siguientes condiciones: La hornacina dispondrá de tapa de cierre de simple resbalón, a) Dedicarse exclusivamente a circulación de personas y cons- para llave de cuadradillo de 8 mm, en la que figurará la tituir sector de incendio. inscripción “Uso exclusivo de bomberos”. Cuando estén situados en el exterior del edificio, todo ele- e) Cada cuatro plantas, como mínimo, se debe disponer de mento delimitador de otro sector de incendio, situado a una llave de seccionamiento, situada por encima de la menos de 1,50 m de dicho camino, debe ser parallamas conexión siamesa. durante treinta minutos como mínimo. f) Todas las llaves de la instalación, deben ser del modelo b) La reacción al fuego de los revestimientos en suelos debe de bola con palanca incorporada. g) La instalación debe ser capaz de resistir una presión ser M2 o BFL y en paredes y techos M1 o A1, como máximo. de 20 kg/cm2 durante dos horas sin que aparezca ningún c) Además del alumbrado ordinario debe disponer de alum- punto de fuga en la misma. brado de emergencia. d) Debe estar señalizado. 17. Compartimentación.—Sistema de limitación de espacios e) Debe carecer de obstáculos, aunque en él pueden existir cuya función consiste en eliminar o evitar las posibilidades de pro- elementos salientes localizados en las paredes, tales como pagación de un incendio y de los humos y gases del mismo a soportes, cercos, bajantes o elementos fijos de equipamiento, otros sectores de incendio. siempre que, salvo en el caso de extintores, se respete el Todo elemento compartimentador debe estar acreditado como ancho mínimo libre establecido en este Reglamento admi- tal por el técnico correspondiente. tiéndose una reducción máxima de 10 cm. 18. Control de humos y temperatura.—Sistema de ventilación f) En ningún caso se permiten elementos que puedan ocasionar natural o mecánica destinado a evacuar los humos y el calor de enganche en la ropa de las personas o con los que se pueda un incendio en recintos de gran volumen, a fin de evitar la con- tropezar. fluencia del sentido de circulación de los humos con los recorridos g) Queda prohibida la colocación de espejos o elementos deco- de evacuación de los ocupantes dentro del mismo ámbito y con rativos que puedan inducir a error en ellos. las vías de penetración de los servicios de intervención. A los efectos de diseño, cálculo, materiales e instalación de 14. Carga de fuego.—Expresa las calorías desprendidas en la estos sistemas, se deben seguir las condiciones que establezca lacombustión total de una determinada cantidad de productos. normativa de la Unión Europea. Mientras no exista normativa Para un determinado sector de incendio puede expresarse como: de la Unión Europea, se admitirán soluciones suficientemente jus- a) Carga de fuego total. Es la suma algebraica de los productos tificadas, técnica y documentalmente. de la masa de cada uno de los combustibles contenidos 19. Cortina de agua.—Sistema de boquillas abiertas de actua- en dicho sector por la potencia calorífica de cada uno de ción automática y manual, dispuestas en línea, con el fin de esta- ellos, expresada en megacalorías (Mcal) o en megaju- blecer pantalla aislante del calor. lios (MJ). a) Este sistema no es admitido como sustituto de elementos b) Carga de fuego unitaria. Viene determinada por la relación resistentes al fuego ni como pantalla ante el humo. entre la carga de fuego total y la superficie útil del sector, b) Se requiere aplicar una densidad mínima de agua de 14 l/m expresada en Mcal/m2 o en MJ/m2. por cada metro de longitud de la cortina, debiéndose pro- 15. Carga de fuego ponderada.—Expresa los riesgos previsibles yectar sobre el pavimento del suelo una franja longitudinalde la iniciación y desarrollo de un incendio en un determinado con anchura de 2 m como mínimo.sector de incendio. 20. Densidad aparente de la carga de fuego.—Índice que repre- Se determina partiendo de la carga de fuego unitaria, multi- senta la incidencia, en un determinado volumen de materia sólidaplicada por los siguientes factores de ponderación del riesgo: combustible, de la cantidad de aire ocluido entre dicha materia, a) Factor de Riesgo de Desarrollo (Ci). Pondera la carga de en la velocidad con que se desarrolla su combustión completa. fuego en función de la virulencia o de la velocidad de Es inversamente proporcional a dicha velocidad y se calcula desarrollo previsible del incendio. dividiendo la carga de fuego total en Mcal, de un determinado b) Factor de Riesgo de Activación (Ra). Pondera la carga de volumen de producto o productos sólidos combustibles, por dicho fuego en función de la existencia o no en el sector de ele- volumen en m3. Se expresa en Mcal/m3. mentos que favorecen la iniciación del incendio. 21. Detección y alarma de incendios.—Sistema que tiene como La determinación de la carga de fuego ponderada, en un sector función activar una instalación de respuesta ante la iniciación dede incendio, puede realizarse mediante el procedimiento expuesto un incendio o avisar a las personas posiblemente afectadas.en el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba Debe estar compuesta por:el Reglamento de Seguridad contra incendios en los estableci- a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zonamientos industriales. afectada, provista de señales ópticas y acústicas (para cada
Pág. 8 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 68 una de las zonas que se proyecten), capaces de transmitir f) Debe disponer de un pasamanos para anchos de tramo igual la activación de cualquier componente de la instalación. o inferior a 1,20 m; dos pasamanos para anchos de tramo Si no está permanentemente vigilada debe situarse en zona de hasta 2,40 m; y para anchos de tramo superiores, pasa- calificada sector de riesgo nulo y transmitir una alarma audi- manos intermedios dispuestos de tal manera que la distancia ble a la totalidad del edificio o actividad. entre dos de estos elementos esté comprendida entre 1,20 m b) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios y 1,80 m. deben estar conectados con la central de detección y alarma, g) Toda puerta que de acceso a una escalera no puede barrer cuando esta exista. en su apertura sobre el peldañeado. c) Detectores, que deben ser del tipo que se precise en cada h) Ser estable al fuego en grado coincidente con el superior caso, pero que deben estar certificados por organismo de grado del recinto o sector de incendio a que sirve. certificación oficialmente reconocido para ello. i) En el caso de escalera con trazado curvo, la huella se mide d) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que a 50 cm del borde interior y no debe ser mayor que 42 cm garantice, al menos, veinticuatro horas en estado de vigi- en el borde exterior. En dicha escalera se computa como lancia más treinta minutos en estado de alarma. Esta fuente ancho útil la zona en la que la dimensión de la huella sea secundaria puede ser específica para esta instalación o mayor que 17 cm. común con otras de protección contra incendios. j) Debe constituir sector de incendio siempre que su altura Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incen- de evacuación sea superior de 10 m, y sector de incendio dios esté conectada a la central de detección y alarma esta independiente respecto de las plantas bajo rasante salvo debe permitir diferenciar la procedencia de la señal de que se trate del primer sótano y éste tenga el mismo uso ambas instalaciones. que la planta baja. 22. Edificio en altura.—Aquel cuya diferencia de cota entre Excepcionalmente podrán admitirse otras condiciones dela cara superior del último forjado habitable y todas las salidas diseño cuando la escalera sirva únicamente a una zona pri-de edificio a vía pública sea mayor de 28 m. vada y de escasa ocupación. Los trasteros situados en la última planta de un edificio de vivien- k) Las escaleras que sean caminos de evacuación deben cum-das, situados a más de 28 m de altura de evacuación, no clasifican plir, además, las siguientes condiciones:a ese edificio en altura. — No se permiten escaleras con trazado curvo. 23. Elemento compartimentador.—A efectos de este Regla- — Ser estables al fuego durante treinta minutos, salvo quemento se entiende por elemento compartimentador aquel que, estén en sector de riesgo nulo.cumpliendo las condiciones de resistencia al fuego o de parallamas — Ser discontinuas en ámbito y trazado entre tramos sobredelimita un sector de incendio o un recinto. y bajo rasante, a nivel de planta de salida del edificio. 24. Escalera de incendio.—Aquella escalera que permite la Se considera esto conseguido cuando se dé alguna deevacuación de las personas que ocupan o se encuentran en un estas condiciones:edificio o establecimiento y que no puede cumplir las condiciones ɀ La compartimentación entre ambos tramos medianteconstructivas o de diseño de una escalera para evacuación. Sólo elemento continuo parallamas durante sesenta minu-se permite en caso de reforma o cambios de uso. tos. Debe cumplir las siguientes condiciones: ɀ La separación mínima entre ambos tramos es de 10 m en el nivel de salida del edificio, con altura de techo a) Sus tramos deben ser rectos. superior a 3 m y ventilado directamente al exterior. b) Su anchura debe ser de 0,80 m como mínimo. c) Los peldaños deben tener una tabica de 20 cm como máximo — Los tramos sobre rasante deben disponer de ventilación y una huella de 24 cm como mínimo y su superficie debe natural directa al exterior a razón, como mínimo, de evitar los tropiezos o enganches. 1 m2 de superficie útil en cada planta. d) Debe contar con defensas y barandillas adecuadas. Se admite sistema de ventilación forzada en sustitución e) Debe estar señalizada y sus accesos libres de obstáculos. de la ventilación natural, siempre que tanto la admisión f) Se permite que el último tramo, que dé acceso a una zona de aire como la extracción se realice en cada nivel y exterior, pueda realizarse con sistema basculante o desple- se proporcione, al menos, un volumen de extracción de gable de fácil manejo. seis renovaciones por hora. — Además de las puertas de acceso de cada planta sólo 25. Escalera exterior para evacuación.—Aquella escalera abier- pueden acceder al recinto de la escalera las puertas deta que discurre por el exterior de un edificio. los locales de aseo y de los aparatos elevadores. Sus condiciones de construcción y de diseño son las mismas 27. Espacio exterior seguro.—Aquel espacio al descubierto,que las exigibles a la escalera para evacuación, permitiéndose como fuera del plano principal de fachada, que conduce a vía públicavariante, que el último tramo de acceso a una zona exterior segura y con un ancho mínimo superior en 1,50 m al que correspondapueda realizarse con sistema basculante o desplegable de fácil en el cálculo de evacuación de las personas que tienen que servirsemanejo. del mismo. 26. Escalera para evacuación.—Aquella escalera situada en un Si el espacio al descubierto, sin edificación consolidada propiarecorrido de evacuación que permite la evacuación de las personas del edificio por debajo del mismo, no es vía pública o no accedeque ocupan o se encuentran en un edificio o establecimiento. a ella debe disponer de superficie suficiente para albergar a la Debe cumplir las siguientes condiciones de diseño: totalidad de los usuarios en proporción de 4 personas por metro a) Cuando se trate de edificios de uso público, cada tramo cuadrado y estar separado al menos de cualquier hueco de la debe tener tres peldaños como mínimo y quince como fachada del edificio 15 m en proyección horizontal. máximo. 28. Estabilidad al fuego.—La facultad que tiene un elemento b) La escalera de varios tramos rectos y desarrollo no lon- de edificación para mantener la capacidad portante para la que gitudinal, debe disponer de mesetas intermedias, como míni- ha sido instalado, durante el tiempo que se especifica, bajo la mo, iguales a las del ancho del tramo de la escalera. acción de un incendio. c) La escalera de varios tramos rectos y desarrollo longitudinal, 29. Establecimiento.—Todo edificio o recinto del mismo des- debe disponer de mesetas intermedias, como mínimo, tinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo pro- de 1 m. yecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de d) Todos los peldaños deben ser iguales en cuanto a dimen- la actividad prevista, sean objeto de control administrativo. siones en sección. 30. Extinción automática.—Sistemas fijos de funcionamiento La huella, medida en proyección horizontal debe estar com- automático, encaminados a controlar un incendio desde sus inicios prendida entre 28 cm y 35 cm. y a proteger elementos de la edificación, equipos o instalaciones La tabica debe estar comprendida entre 13 cm y 18,50 cm. de proceso. e) En escaleras de evacuación ascendente, los peldaños deben En los casos en que el sistema disponga de detectores para tener tabica y carecer de bocel. activar el disparo, en sistemas abiertos, o de detectores de flujo
B.O.C.M. Núm. 68 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 Pág. 9en sistemas de rociadores automáticos, podrá eximirse de detección 36. Obra de reforma.—Se entiende por obra de reforma, cuan-automática de incendios a los recintos protegidos por el mismo, do se hace mención en este Reglamento, aquella que afecta asiempre que dicho sistema esté capacitado para transmitir la alarma elementos de la edificación relacionados con la prevención y extin-por sectores de incendio, en las mismas condiciones que sean exi- ción de incendios, o que en alguna forma altere el servicio originalgibles para el sistema de detección, aunque ésta resulte ligeramente de los mismos.más retardada, excepto en el caso de uso comercial. 37. Ocupación teórica de cálculo.—Representa el máximo 31. Extintores portátiles.—Instalación manual de ataque al número de personas que teóricamente puede contener un edificio,fuego. establecimiento o recinto, en función de la actividad o uso que Deben cumplir las siguientes condiciones: en él se desarrolle. a) Se deben situar en lugares fácilmente accesibles y visibles, 38. Origen de evacuación.—Cualquier punto pisable de un o señalizados cuando no estén localizados. recinto, con las excepciones que quedan reflejadas en cada uso. b) En los fijados a paramentos verticales, la parte superior 39. Parallamas (PF).—La capacidad de un elemento de cons- del extintor debe quedar a 1,70 m, como máximo, del pavi- trucción, expuesto al incendio, para mantener las condiciones de mento del suelo. compartimentación durante el tiempo requerido en cada caso, c) Todos los establecimientos a los que se exige esta instalación excepto en el aislamiento térmico. deben disponer, como mínimo, de dos extintores y deben 40. Pasillo para evacuación.—Aquel pasillo que permite la eva- colocarse en número suficiente para que el recorrido real cuación de las personas que ocupan o se encuentran en un edificio desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no o establecimiento. supere los 15 m. Debe cumplir las siguientes condiciones: Su grado de eficacia debe ser 21A y 113B, como mínimo. a) Debe carecer de obstáculos, aunque en él pueden existir d) Debe colocarse un extintor en el exterior y próximo a la elementos salientes localizados en las paredes, tales como puerta de acceso de los recintos especiales que se indican soportes, cercos, bajantes o elementos fijos de equipamiento, en este Reglamento. Ese extintor podrá servir simultánea- siempre que, salvo en el caso de extintores, se respete el mente a varios de esos recintos si responde al tipo de riesgo ancho mínimo libre establecido en este Reglamento admi- de los mismos. tiéndose una reducción máxima de 10 cm. 32. Factor de forma o masividad.—Índice que expresa la capa- b) En ningún punto del pasillo pueden disponerse menos decidad de absorción térmica de un elemento estructural de acero tres escalones cuando sirva a zonas de uso público.en función de su grado de exposición al fuego. 41. Plan de autoprotección.—Estudio de organización de Para un determinado perfil estructural y su disposición y/o, en medios humanos y materiales disponibles en una actividad parasu caso, tipo de protección, se determina según lo expuesto en la prevención del riesgo de incendio así como para garantizar lala Sección 5.a apartado 3.a) del Apéndice 1.o de este Reglamento, evacuación e intervención inmediata.y se expresa en m−1. 33. Factor de ventilación.—Índice que representa la capacidad a) Su redacción se debe ajustar a la Directriz del Apéndicede evacuación de humos, así como las posibilidades de disipación Quinta de este Reglamento.térmica, durante el desarrollo de un incendio en un sector de b) El Plan de Autoprotección debe estar firmado por el res-incendio, derivadas de los medios de ventilación natural o ven- ponsable de su implantación.tilación natural directa al exterior, disponibles en el mismo. c) Los edificios y establecimientos, que estén afectados por Se debe determinar mediante el procedimiento contenido en reglamentaciones sectoriales que les obliguen a la redacciónel Apéndice 2.o de este Reglamento, y se expresa en m1/2. de Planes de Emergencia Específicos, deberán redactarlos 34. Grupo de presión.—Instalación destinada a suministrar siguiendo esas reglamentaciones sectoriales.presión y caudal suficientes, desde el aljibe o depósito de reserva d) Todas aquellas actividades que deban disponer de Plan dede agua a una o varias instalaciones de protección contra incendios Autoprotección, cuando se encuentren ubicados en un edi-durante el tiempo de autonomía requerido por este Reglamento, ficio que reglamentariamente deba disponer de Plan decuando la presión requerida para dichas instalaciones no esté pro- Autoprotección, deberán integrar su Plan de Autoprotecciónporcionada por gravedad o por estudio teórico de las condiciones en el del edificio, el cual a su vez integrará todas aquellasde infraestructura hidráulica de la zona. actividades que no requieran Plan propio pero que se Cuando sea necesario grupo de presión en una instalación, éste encuentren físicamente en el mismo.dispondrá al menos de dos bombas principales y una bomba auxi- e) En los edificios o complejos del punto anterior se podráliar. Cuando ambas bombas principales sean eléctricas, el sistema admitir un Plan de Autoprotección Integral único, siempredebe disponer de alimentación eléctrica secundaria o de emer- que se contemple todos los riesgos particulares de cada unagencia. de las actividades que contenga el edificio, pudiendo existir Si el equipo de presión abastece en exclusividad a Bocas de un planteamiento único de la emergencia.Incendio Equipadas, puede admitirse que disponga únicamente 42. Presurización selectiva.—Sistema encaminado a generarde una bomba principal y una bomba auxiliar. una sobre presión de aire en un recinto o sector de incendio, 35. Hidrantes.—Sistema de abastecimiento de agua para uso a fin de impedir la penetración en el mismo de los humos generadosexclusivo del Cuerpo de Bomberos y otro personal debidamente por un incendio en los recintos o sectores adyacentes, incluso enentrenado. la situación de puertas de comunicación abiertas. Además deben cumplir las siguientes condiciones: En ningún caso pueden considerarse estos sistemas como sus- a) La separación máxima admisible entre dos elementos, cuan- titutivos de la condición de sector de incendio o sector de incendio do éstos se precisen, debe ser de 200 m según recorrido independiente del recinto al que sirve, ni de las condiciones de real. ventilación natural directa al exterior de los recintos de escaleras b) Se deben situar en lugares fácilmente accesibles a los vehícu- o de los caminos de evacuación, salvo que, en este último caso, los del Cuerpo de Bomberos y estar debidamente seña- se trate de obras de reforma de edificios ya construidos. lizados. A los efectos de diseño, cálculo, materiales e instalación de c) Deben estar preparados para resistir las heladas y acciones estos sistemas, se deben seguir las condiciones que establezcan mecánicas. las normas europeas. Mientras no existan normas europeas vigen- d) Los caudales mínimos que deben suministrar en cada caso tes, se admitirán soluciones suficientemente justificadas, técnica serán de 500 l/m para los de 80 mm de diámetro y 1.000 l/m y documentalmente. para los de 100 mm de diámetro, en ambos casos estos En cualquier caso, estos sistemas deben disponer de alimentación caudales deben ser garantizados durante al menos dos horas. eléctrica secundaria o de emergencia. La presión de suministro debe ser, como mínimo, de 10 mca. 43. Puerta parallamas.—Aquella que cumple las condiciones e) Un edificio se considera protegido por hidrantes, cuando de compartimentación definidas para un elemento parallamas. cualquier punto de sus fachadas accesibles, a nivel de rasan- a) Las puertas colocadas en las vías de evacuación no deben te, se encuentre a menos de 100 m de uno de estos elementos. disponer de cerco en el umbral.
Pág. 10 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 68 b) Toda puerta parallamas enclavada en un elemento cons- b) Clasificación Unión Europea (Euroclases). tructivo compartimentador de sector de incendio debe dis- Decisión 2000/147/CE: poner de sistema automático de cierre tras su apertura. — A1. Material no combustible en grado máximo. Se admite la posibilidad de que tal puerta disponga de sis- — A2. Material no combustible en menor grado. tema de bloqueo o retención de puertas. — B. Material sin apenas contribución al incendio. c) Cuando este tipo de puerta se enclave en un elemento com- — C. Material con escasa contribución al incendio. partimentador, su grado de parallamas debe ser, al menos, — D. Material con contribución moderada al incendio. igual a la mitad de la resistencia al fuego exigible al elemento — E. Material con contribución al incendio significativa. compartimentador. — F. Material sin determinación de propiedades. d) Cuando este tipo de puerta disponga de dos hojas, debe Clasificaciones adicionales: incluir en la instalación un selector de cierre. — Producción de humos −s1, s2 y s3. e) Cuando las puertas y tapas de registro forman parte de — Caída de gotas y partículas inflamadas −d0, d1 y d2. un vestíbulo de independencia el tiempo de parallamas debe 48. Recinto.—Todo edificio o zona del mismo delimitada por ser, al menos, igual a la cuarta parte del de resistencia exigido suelo y paredes. al sector de mayor grado. Un recinto puede llegar a abarcar una planta entera, en el caso 44. Puerta resistente al fuego.—Aquella que cumple las con- de planta diáfana; e incluso varias de ellas o todo el edificio, sidiciones de compartimentación definidas para un elemento resis- esas plantas están comunicadas entre sí por escaleras abiertas otente al fuego. por espacios de múltiple altura. a) Las puertas colocadas en las vías de evacuación no deben Un recinto puede abarcar como máximo un sector de incendio. disponer de cerco en el umbral. 49. Recinto de gran volumen.—Aquel en el que no es previsible b) Toda puerta enclavada en un elemento constructivo com- la confluencia del sentido de circulación de los humos de un incen- partimentador de sector de incendio debe disponer de sis- dio con los recorridos de evacuación de los ocupantes dentro del tema automático de cierre tras su apertura. mismo ámbito ni con las vías de penetración de los servicios de Se admite la posibilidad de que tal puerta disponga de sis- intervención. tema de bloqueo o retención de puertas. Un recinto de gran volumen puede constituir un único sector c) Cuando este tipo de puerta se enclave en un elemento com- de incendio, cualquiera que sea su superficie, cuando disponiendo partimentador, su grado de resistencia al fuego debe ser, de un sistema de control de humos y temperatura, cumpla alguna al menos, igual a la mitad del de resistencia al fuego exigible de las siguientes condiciones: al elemento compartimentador. a) Se desarrolla en una sola planta y la altura mínima de suelo d) Cuando este tipo de puerta disponga de dos hojas, debe a techo es superior a 5 m. incluir en la instalación un selector de cierre. b) Se desarrolla en varias plantas con recintos abiertos a un e) Cuando las puertas y tapas de registro forman parte de gran espacio de uso exclusivo para circulación de personas un vestíbulo de independencia el grado de resistencia al (atrio), el cual a su vez, dispone de hueco de comunicación fuego debe ser, al menos, igual a la cuarta parte del de entre todos los niveles de al menos el 25 por 100 de su resistencia exigido al sector de mayor grado. superficie total en planta y con cubierta practicable a los efectos de control de humos y temperatura. 45. Pulsadores de alarma de incendios.—Instalación que tiene Pueden ser ejemplos de recintos de gran volumen los polide-como finalidad la transmisión de una señal a una central de detec- portivos cubiertos, los almacenes contemplados en este Reglamen-ción y alarma, centralizada y permanentemente vigilada, de forma to, algunos locales de reunión o espectáculos cubiertos, grandestal que resulte localizable la zona del pulsador que ha sido activado, centros comerciales y otros casos similares.o en su defecto a un sistema de alarma audible en la totalidad 50. Recinto especial.—Aquel que exige especiales condicionesdel edificio o actividad. de protección contra incendios (de sectorización, de evacuación Además deben cumplir las siguientes condiciones: y de instalaciones) y esté especificado en este Reglamento. a) Los pulsadores deben ser fácilmente visibles o estar seña- 51. Recorrido de evacuación.—El que se realiza desde el origen lizados. de evacuación hasta el espacio exterior seguro o hasta una salida b) La distancia a recorrer desde cualquier punto de un edificio de sector. protegido por una instalación de pulsadores, hasta alcanzar a) No se consideran recorrido de evacuación los aparatos ele- el pulsador más próximo, debe ser inferior a 25 m. vadores, las escaleras, rampas y pasillos mecánicos y aquellos c) Se deben situar a una altura máxima de 1,50 m. recorridos en que se sitúen puertas giratorias, tornos o ele- d) Los pulsadores deben estar provistos de dispositivo de pro- mentos similares que entorpezcan en alguna forma la libre tección que impida su activación involuntaria. circulación. e) La instalación debe estar alimentada eléctricamente, como b) Su medición se realiza según el recorrido real, medido sobre mínimo, por dos fuentes de suministro, de las cuales la prin- el eje en el caso de escaleras, pasillos y rampas. cipal debe ser la red general del edificio. La fuente secun- 52. Resistencia al fuego.—La facultad que tiene un elemento daria puede ser específica para esta instalación o común de edificación, expuesto al incendio, para mantener las condiciones con otras de protección contra incendios. de compartimentación durante el período de tiempo requerido f) En los casos en que exista una instalación de detección en cada caso, tanto por clasificación Nacional como por clasi- automática de incendios, la instalación de pulsadores de ficación de la Unión Europea (Euroclases), Decisión 2000/367/CE. alarma debe estar conectada a la central de detección y 53. Rociadores automáticos de agua.—Instalación automática alarma. En este caso dicha central debe permitir diferenciar de agua de ataque al fuego. la procedencia de la señal de ambas instalaciones. Además deben cumplir las condiciones siguientes: 46. Rampa para evacuación.—Su pendiente no debe ser mayor a) En cualquier caso, la instalación debe disponer de sistemadel 12 por 100. de conexión, debidamente identificado, tipo by-pass, que 47. Reacción al fuego.—Representa la respuesta de los mate- permita la alimentación suplementaria por el correspondien-riales constructivos ante un incendio. te Cuerpo de Bomberos. Los materiales, en función de su reacción al fuego quedan cla- b) Los puestos de control de los rociadores automáticos debensificados en: estar conectados con la central de detección y alarma, cuan- do ésta exista. a) Clasificación Nacional. UNE 23 727: c) Este tipo de instalaciones, que precisen de instalación eléc- — Material M0. Incombustible. trica para su funcionamiento, deben estar abastecidas por — Material M1. Combustible no inflamable. dos fuentes de suministro, de las que una será la red general — Material M2. Baja inflamabilidad. de la actividad. La otra debe garantizar, como mínimo, el — Material M3. Inflamabilidad media. tiempo de funcionamiento obligatorio previsto para la — Material M4. Altamente inflamable. instalación.
B.O.C.M. Núm. 68 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 Pág. 11 54. Salida de edificio.—La puerta o hueco del edificio que Deben quedar también señalizados los puntos de cual-comunica con el espacio exterior seguro y de dimensiones mínimas quier vía de evacuación en los que existan alternativasde 0,80 m × 2 m. que puedan inducir a error. 55. Salida de emergencia.—Toda salida que tiene como función — Las puertas que situadas en recorridos de evacuaciónpermitir la evacuación en caso de emergencia bajo cualquier hipó- pueden por su situación inducir a error, deben seña-tesis de anulación de una de las salidas. lizarse con el rótulo “Sin salida”. 56. Salida de recinto.—La puerta o paso, que conduce direc- — En los ascensores que no puedan ser utilizados paratamente, o a través de otros recintos, hacia una salida de sector. evacuación, en cada acceso se debe disponer de seña- 57. Salida de sector.—Se considera salida de sector: lización de “No utilizar en caso de incendio”. a) Aquella que es salida de edificio. Se prohíbe la colocación de carteles y otros elementos que b) Una puerta de al menos 0,80 m × 2,00 m que accede desde dificulten la visión de cualquier tipo de señalización rela- el sector a un camino de evacuación del edificio. cionada con la prevención de incendios. c) El acceso desde el sector de incendio que se pretende eva- 66. Temperatura crítica del acero.—Es la temperatura en gra- cuar a otro sector de incendio colindante que no sea recinto dos centígrados a la que supuestamente las secciones de un ele- de instalaciones generales siempre que en ambos sectores mento estructural de acero, en sus condiciones de sustentación de incendio exista al menos otra salida de sector, y que o de conexión con el resto de la estructura, pierden la capacidad se pueda abandonar el edificio sin confluir en un mismo portante para la que han sido diseñadas, en condiciones normales sector de incendio salvo que éste sea considerado sector de servicio. de riesgo nulo. Los valores a adoptar en cada caso, quedan definidos en la Sección Quinta apartado 3.c) del Apéndice 1.o de este Reglamento. 58. Sector de incendio.—Recinto o conjunto de recintos deli- 67. Uso primario.—Igual que actividad primaria.mitados por elementos compartimentadores, con una superficie 68. Uso público.—Aquella actividad que implica la existenciaútil y durante el tiempo, que en cada caso se determine en este de personas que no son ocupantes habituales del edificio.Reglamento. 69. Ventilación forzada.—Aquella que se consigue mediante Pueden exceptuarse de esta condición aquellos elementos de la apertura de un conjunto de huecos y/o canales de extracciónla edificación en contacto directo con el exterior, en cuyo caso con el fin de evacuar los humos del mayor tipo de incendio pre-deben cumplir las condiciones específicas para fachadas y cubiertas. visible en un recinto o sector, a través de una red de conductos 59. Sector de incendio independiente.—Aquel sector de incen- sometida a la depresión de uno o varios equipos de impulsióndio al que se accede directamente desde el espacio exterior seguro mecánica (ventiladores y/o turbinas). El conjunto del sistema debeo a través de vestíbulos de independencia. cumplir y estar diseñado de acuerdo con los siguientes requisitos: 60. Sector de riesgo alto.—El sector de incendio en el que a) Los cálculos teóricos y el diseño general responderán a losse da alguna de las siguientes circunstancias: procedimientos al uso en el ámbito de la Unión Europea a) Cuando contenga una carga de fuego ponderada superior para los sistemas de Control de Humos y Temperatura. a 800 Mcal/m2 (3.347 MJ/m2). b) La superficie en planta del techo o cubierta del recinto b) Cuando se manipulen o almacenen productos explosivos. o sector, debe estar dividida en zonas o depósitos de humos, c) Cuando se manipulen o almacenen documentos y/o libros ninguna de cuyas dimensiones en planta será mayor incunables o irremplazables u objetos artísticos, a los solos que 15 veces la altura media de la zona, con un valor máximo efectos de medios o instalaciones de protección contra de 60 m. La máxima superficie de estas zonas o depósitos incendios. no debe superar los 2.600 m2. 61. Sector de riesgo bajo.—El sector de incendio que contenga c) Todo el sistema se pondrá en funcionamiento a la recepciónuna carga de fuego ponderada mayor de 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) de una señal de comando del sistema de detección de incen-y menor o igual a 200 Mcal/m2 (837 MJ/m2). dios, el cual será preceptivo, alcanzando el pleno funcio- 62. Sector de riesgo medio.—El sector de incendio en el que namiento en un tiempo máximo de sesenta segundos desdese da alguna de las siguientes circunstancias: la recepción de dicha señal. Entrará en extracción la zona a) Cuando contenga una carga de fuego ponderada mayor o depósito afectado por el incendio, pudiéndose hacer uso de 200 Mcal/m2 (837 MJ/m2) y menor o igual a 800 Mcal/m2 del resto de las zonas de impulsión, como admisión de aire (3.347 MJ/m2). fresco de reemplazamiento, cuando se pueda demostrar por b) Cuando almacene productos de combustión espontánea. cálculo que ésta no perturba la estabilidad de la capa flotante de los humos. En cualquier caso, el volumen de admisión 63. Sector de riesgo nulo.—El sector de incendio que contiene de aire de reemplazamiento, no será inferior a 1,5 vecesuna carga de fuego ponderada menor o igual a 10 Mcal/m2 (42 el valor del volumen de extracción de humos y, la velocidadMJ/m2). del aire fresco en las aberturas de admisión no supera Para que un sector de incendio sea considerado sector de riesgo los 5 ms−1.nulo no debe existir en él ningún recinto con carga de fuego pon- d) Se dispondrá un panel de control manual de todo el sistemaderada superior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2). para uso exclusivo del personal autorizado y de los servicios 64. Sectorización.—Ver conceptos de sector de incendio y sec- de extinción de incendios. Dicho panel debe estar situadotor de incendio independiente. en las proximidades de los accesos o, en el centro de detec- 65. Señalización.—Instalación que tiene como función infor- ción y alarma cuando éste exista y se encuentre perma-mar sobre la situación de algún elemento de protección (seña- nentemente vigilado. Se dispondrán instrucciones visibleslización de instalaciones de protección contra incendios) y sobre para su manejo.la situación de las vías de evacuación y de los distintos tipos de e) Se demostrará por cálculo que la altura libre de humossalidas para evacuar (señalización de recorridos). no es inferior a 1,60 m y que la temperatura media de a) Señalización de instalaciones de protección contra incen- los humos por encima de la del ambiente es superior a 20 ⍭C; dios: si dicha temperatura fuese inferior a 50 ⍭C, la altura libre — Todo medio de protección contra incendios de utiliza- de humos no debe ser inferior a 2,10 m. En cualquier caso ción manual, que no sea visible desde algún punto del se tenderá a mantener libre de humos la mayor altura posible recinto, debe ser señalizado de forma tal que desde dicho que permita el sistema proyectado. punto sea localizable. f) Todos los equipos y elementos del sistema, serán capaces de mantener las condiciones de funcionamiento previstas b) Señalización de recorridos: en el diseño, para la temperatura media de los humos deter- — Todas las salidas de recinto, sector o edificio, de uso minada en los cálculos incrementada en un 50 por 100, público, así como las vías de evacuación, que no sean durante un tiempo mínimo igual al tiempo de estabilidad localizables desde los distintos orígenes de evacuación, al fuego requerido por este Reglamento para el recinto o deben disponer de señales de esas salidas y señales indi- sector. En cualquier caso, este tiempo no será inferior a cativas de dirección. una hora.
Pág. 12 VIERNES 21 DE MARZO DE 2003 B.O.C.M. Núm. 68 g) Todos los conductos del sistema mantendrán las condiciones Cuando el edificio sea exento, esta accesibilidad debe hacerse de compartimentación del edificio hasta el espacio exterior extensiva al menos a dos fachadas, excepto en el caso de vivienda al mismo. unifamiliar. 70. Ventilación natural.—Aquella que se consigue mediantela apertura de huecos o conductos que acceden al exterior y está Artículo 8destinada a la evacuación de humos en caso de incendio. Condiciones de los viales de acceso a los edificios a) La sección útil de estos huecos debe ser, como mínimo, en proporción de 50 cm2/m2 de superficie útil en planta, 1. Los viales de acceso a los edificios deben permitir el paso en uso garaje aparcamiento de 25 cm2/m2 de superficie útil de un vehículo de dimensión 10 m × 2,50 m y cumplir las con- en planta. diciones siguientes: b) Cuando se trate de conductos con tramos horizontales, la a) Anchura mínima libre 3,5 m. dimensión vertical de dicho tramo será tal que la línea de b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m. máxima pendiente que une cualquier punto del borde infe- c) Radio de curvatura exterior en tramo curvo 17 m. rior de la abertura, con el borde superior opuesto del tramo d) Sobrecarga de uso 2.000 kg/m.2 horizontal, no forme un ángulo menor que 45 ⍭ y dicha 2. Los viales de aproximación en fondo de saco, de más de 50 m abertura debe estar lo más cerca posible al techo del recinto. de longitud, deben permitir la maniobrabilidad de un vehículo En aquellos recintos o establecimientos en los que se requie- de 10 m de longitud. re la disponibilidad de ventilación natural, pero que por 3. Los viales de acceso a los edificios se deben mantener libres la naturaleza de la actividad se precise que la ventilación de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obs- permanezca cerrada durante el funcionamiento ordinario táculos que dificulten las posibilidades de accesibilidad. de la misma, la ventilación natural podrá permanecer cerra- da pero debe disponer de sistemas de apertura automática Artículo 9 para caso de incendio. Condiciones de la zona de emplazamiento de vehículos 71. Ventilación natural directa al exterior.—Aquella que se de emergenciaconsigue mediante huecos fácilmente practicables que accedendirectamente al exterior, o al menos, a un patio de dimensiones 1. Los espacios de emplazamiento de los vehículos deben cum-aceptadas para ventilación de habitaciones vivideras en la nor- plir las siguientes condiciones:mativa urbanística y siempre que la superficie de cada hueco sea a) Anchura mínima libre: 5 m.de 0,50 m2 como mínimo. b) Altura mínima libre o gálibo: La del edificio. 72. Vestíbulo de independencia.—Recinto delimitado por ele- c) Separación máxima al edificio (desde el plano de la fachadamentos resistentes al fuego, función del que corresponda al sector accesible del edificio hasta el eje del vial):a independizar y que tiene como única función la de circulación. En edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m. Debe cumplir las siguientes condiciones: En edificios de entre 15 m y 20 m de altura de a) Estar dotado, al menos, de un doble sistema de puertas evacuación: 18 m. con dispositivo de cierre automático y selector de cierre En edificios de más de 20 m de altura de evacuación: 10 m. cuando la puerta esté compuesta por dos hojas. Cuando d) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edi- una de las puertas comunique con un sector de riesgo nulo ficio: 30 m. dicha puerta puede ser parallamas durante el tiempo e) Pendiente máxima, excepto en vía pública: 10 por 100. correspondiente. f) Sobrecarga de uso: 2.000 kg/m2. b) A él no accederán más que aseos, ascensores, recintos con g) Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm ø. carga de fuego nula, los recintos especiales o sectores a independizar y en su caso el espacio exterior. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en c) La distancia mínima entre los arcos de la zona barrida por las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públi- las hojas de las puertas será de 0,50 m. cos, sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran d) Los vestíbulos previos a un camino de evacuación deben mayores que 15 cm × 15 cm, debiendo ceñirse a las espe- disponer de sistema de ventilación de alguno de los siguien- cificaciones de la Norma UNE-EN 124:1995. tes tipos: Las viviendas unifamiliares quedan exentas del cumplimien- d.1. Cruzada de entrada y salida de aire, de forma tal que to de los apartados a), b) y c). el barrido de la corriente recorra la mayor dimensión 2. Las zonas de emplazamiento de vehículos se deben mantener posible del recinto. libres de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros d.2. Natural y directa al exterior. obstáculos, que dificulten dicho emplazamiento. d.3. Sistema de presurización selectiva. d.4. Ventilación forzada que proporcione, al menos, un Artículo 10 volumen de extracción de seis renovaciones por hora. Condiciones de accesibilidad por fachada 73. Vía de evacuación.—El recorrido a realizar desde cualquierorigen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, sean cuales Para que una fachada se considere accesible debe:sean las condiciones de sectorización del edificio. 1. Disponer de huecos en cada nivel, hasta una altura de 40 m respecto de la zona de emplazamiento, que cumplan las siguientes TÍTULO SEGUNDO condiciones: a) La altura del antepecho respecto del nivel de la planta a Normas de carácter general aplicables a todo tipo de edificación la que accede no debe ser mayor que 1,20 m. Capítulo Primero b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1 m, respectivamente. La distancia máxima entre Normas de diseño los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exce- SECCIÓN PRIMERA der de 25 m, medida sobre la fachada. c) No se deben instalar elementos que impidan o dificulten Condiciones de entorno y accesibilidad la accesibilidad al interior del edificio a través de dichosArtículo 7 huecos, a excepción de elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no excedaGeneralidades de 6 m. Cualquier edificio que se construya, debe realizarse de forma 2. Una fachada se considera accesible cuando la distancia, enque permita al menos en una de sus fachadas, el acceso y manio- planta, entre algún punto de la zona de emplazamiento del vehículobrabilidad de los vehículos del Cuerpo de Bomberos. quede a menos de 25 m del punto más alejado de la fachada.
www.Mansoltec.es Limpieza de Campanas Extractoras Industriales
Ley de agilizacion procesal

References: artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 26
 Artículo 4
 artículo 6
 Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10