Source: https://www.scribd.com/document/315362501/REGLAMENTO-DE-LOS-SISTEMAS-DE-DETECCION-Y-ALARMAS-DE-INCENDIOS-JTIA-90-277
Timestamp: 2018-11-16 22:40:44+00:00

Document:
REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS JTIA-90-277
Uploaded by jjgonzalezquina
REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS en la República de Panamá
REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS ...
Manual Del Usuario DSC
Resumen Cap 11.12.13
Tutorial Electronics Workbench
Informe 1 LabPotencia Grupo2
CorrView Piping Technical Bulletin P-02
CorrView Piping Technical Bulletin P-01
100485401-Clase-de-Tanques-De-almacenamiento-I_2.pdf
Manual Introduccion a los END.pdf
res 03-96.pdf
CorrView Corrosion Technical Bulletin C-10
cad standars.pdf
Analisis de aceite una estrategia proactiva y predictiva.pdf
116319989-Calderas.pdf
CANTIDAD Y FRECUENCIA GRASA.pdf
engrase con pistola.pdf
Diseño estructural para Panama_REP-04.pdf
fx100MS_115MS_570MS_991MS_ES.pdf
AW10.pdf
Libro funciones hiperbólicas.pdf
39862556-Mantenimiento-de-Calderos-Pirotubulares.pdf
Reglamento calderas y Generadores de vapor.pdf
res 03-96
calculo de calderas.pdf
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
(Ley 15 de 26 de Enero de 1959)
RESOLUCIÓN No. 277
PANAMÁ 26 DE OCTUBRE DE 1990
“Por medio de la cual se adopta el REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y
ALARMAS DE INCENDIOS en la República de Panamá.”
LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
1. Que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura es un organismo oficial creado por la Ley 15 de 1959
y reglamentada por los Decretos 775 de 1960 y No. 275 de 1965, los cuales rigen y reglamentan el
ejercicio de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura y las Actividades de Técnicos Afines;
2. Que el Literal “K” del Artículo 12 de la Ley 15 de 1959 establece que es atribución de la Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura interpretar y reglamentar dicha Ley en todos los aspectos de carácter
estrictamente técnicos.
3. Que el Literal “G” del Artículo 27 del Decreto No. 257 de 1965 establece que es atribución de la Junta
Técnica de Ingeniería y Arquitectura fijar los requisitos y las condiciones técnicas necesarias que deben
seguirse en la elaboración de planos y especificaciones y en la ejecución en general de toda obra de
ingeniería y arquitectura que se ejecute en el territorio de la Republica. Las decisiones que a este respecto
tome la Junta Técnica serán comunicadas mediante Resolución.
4. Que la República de Panamá requiere de una reglamentación oficial sobre los Sistemas de Detección y
5. Que el Reglamento de los Sistemas de Detección y Alarmas de incendios ha sido preparado y recopilado
por miembros de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá. y por miembros de la
Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.
6. Que es deber de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura el velar por la seguridad de la comunidad
PRIMERO: Adoptase el REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS
DE INCENDIOS en la República de Panamá, cuyo texto es el siguiente:
SEGUNDO: TEXTO DEL REGLAMENTO.
1.1. Objetivos: El objeto de este reglamento es establecer los requisitos mínimos de instalación y
funcionamiento permanente de los Sistemas de Detección y Alarmas de Incendios que garanticen
la seguridad de personas y bienes en los diferentes tipos de edificaciones.
1.2. Ámbito: Este reglamento se aplicará a la instalación, funcionamiento, inspección, mantenimiento
(conservación y reparación) reformas, pruebas y cualesquiera otras alteraciones de los Sistemas de
Detección y Alarmas de Incendios y regirá en edificios públicos, particulares comerciales,
industriales o residenciales tal cual lo señala la presente norma en el Capítulo III para toda la
En aquellas áreas del territorio donde no hubiera Oficina de Seguridad para exigir la instalación de
un sistema de Detección y Alarma de Incendios por la naturaleza de la obra, se procedera a solicitar
el registro de los planos e instalación del sistema en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Cabecera
de la Provincia correspondiente.
1.3. Interpretación y Aplicación: Cuando fuere imposible cumplir estrictamente lo dispuesto en este
reglamento o existieren para ello dificultades prácticas o cuando su aplicación literal pueda causar
perjuicios, la Oficina de Seguridad previa solicitud, podrá conceder, dispensar por escrito,
únicamente cuando garantice, en forma clara y evidente, seguridad prudencial.
1.4. Inscripción de Empresas: Toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta o suministro
de materiales o equipos, a la instalación, mantenimiento e inspección de cualquier Sistema y
Alarma de Incendios, deberá poseer registro de la Junta Técnica de Ingeniería y de Arquitectura tal
cual lo señala el Artículo IV de la Ley 15 de 1959 y el registro de inscripción de la Oficina de
Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondiente. (Ver anexo No. 1)
1.5. Registro de Planos: Antes de iniciar cualquier instalación de sistema de detección y alarmas de
incendios, deberán ser sometidos a la Oficina de Seguridad todos los planos y las especificaciones
técnicas para su registro siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en este Reglamento.
1.6. Resoluciones, Normas, Códigos de Referencia y Reglamentaciones Vigentes:
1.6.1. Los fundamentos técnicos del presente reglamento son los de los Códigos Nacionales de
Incendios, “NATIONAL FIRE CODES”, de la National Fire Protection Association de los
Estados Unidos. La Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, entidad
responsable de la aplicación del presente reglamento, con fuerza legal en la Ley 21 del 18
de octubre de 1982, exigirá en todo equipo que tenga relación con los sistemas de detección
y alarmas de incendios, la aprobación e identificación de los Underwriters Laboratories, Inc.
(U.L.) a fin de garantizar que los mismos han sido probados y evaluados en pruebas de
laboratorio, que especifican su aceptación y capacidad. En ausencia de tales requisitos, se
exigirán evidencias de calidad equivalente a los requeridos por los Underwriters
Laboratories, Inc. La Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá se
reservará el derecho de aceptar o no dicha evidencias, mediante consulta a organismos
1.6.2. El presente reglamento sustituirá y dejará sin efecto todos aquellos artículos y partes
conteni dos en la Resolución #46 de 3 de febrero de 1975, en la Resolución #41 de 5 de
septiembre de 1975 y la Resolución #74 de 7 de marzo de 1988, referentes a los Sistemas de
Detección y Alarmas de Incendio, una vez promulgado en la Gaceta Oficial.
1.6.3. Las especificaciones eléctricas del reglamento de los sistemas de detección de incendios
deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Eléctrico de la
República de Panamá, elaborado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
1.7. Instrucciones: Todas las instrucciones sobre operación, mantenimiento y uso de los Sistemas de
Detección y Alarmas contra incendios serán fijadas en lugares visibles y estarán escritas en idioma
Español. En todos los sitios de hospedajes y otros sitios de recepción de turistas, además deben
incluirse las instrucciones escritas en idioma Ingles.
Para todos los casos incluidos bajo las condiciones antes indicadas, se requiere la obligación de
adiestrar y entrenar al personal e integrar brigadas de prevención y protección contra incendios.
2.1. Detección Automática.
2.1.1. Detectores de humo.
Son dispositivos que detectan partículas de combustión visibles e invisibles.
Son de dos (2) categorías:
A. Ionización.
Detector de incendios cuyo funcionamiento se basa en el principio de ionización; es decir,
este dispositivo es capaz de detectar cambios en la corriente iónica causada por la
presencia de partículas producidas por combustión.
B. Fotoeléctrico.
Detector de incendios que incluye un elemento de detección por fotoceldas y un circuito
de alarmas diseñado para responder a un incremento o descenso de la luz recibida.
Está provisto de una cámara negra que impide la entrada de luz, en un ángulo distinto a la
entrada de la luz. Cuando se introducen las partíc ulas de humo, estas reflejan luz en la
fotocelda y se activa la alarma.
2. El mismo no responde a condiciones ambientales de iluminación. Que emiten sonidos característicos de urgencia en situaciones de peligro. luces incandescentes o fluorescentes. Detector de incendios que responde a la radiación infrarroja cercana producida por incendios de hidrocarburos tales como: gasolina. señalización y control en sistemas de alarmas de incendios. 2. Es aquella que es accionada solamente al tirar de la palanca sin obstáculos previos.4C) o más por minuto. La activación de un detector de humo o cualquier dispositivo indicador de alarmas de incendios normalmente abierto producirá la . Es aquella que para activar la alarma se requieren dos acciones del usuario. así como luz solar. el cual es altamente sensible a la porción ultravioleta de la energía radiada por todo tipo de llamas. incluyendo las producidas por líquidos y gases inflamables.4.1 Estación Manual Una estación manual es un aparato mecánico. detectores de llamas. Detector Infrarrojo. B. B.3. aceite y madera.2. detectores de calor.2.1.2. Detector de calor que posee las características del detector de temperatura fija y además puede ser activado por aumento de temperatura de 15°F (-9. 2. 2. Detector Ultravioleta. cornetas. etc.8 °C 135 °F ó 190 °F) B. De Doble Acción. 2. Temperatura Fija. combustible. Ejemplo: Luces estroboscópicas. Cambio de Temperatura. Dispositivos de señalización de alarmas de incendios que debe ser utilizado en lugares donde el nivel de sonido ambiental puede dificultar la percepción de señales audibles de alarmas.3. que un aumento rápido de temperatura activaría los contactos del detector.1 Elementos Audibles. 2.3.1.2 °C u 87. El usuario debe empujar una palanca o romper un cristal antes de activar la alarma. Este puede ser de dos (2) clases: A. Detector de incendios el cual será activado cuando la temperatura en el mismo.4. Este será activado de manera automática con la presencia de llamas en el lugar donde esté instalado. Son más efectivos en ambientes con bajo nivel de luz.3. Detección Manual. Detector de incendios recomendado para áreas abiertas. LNG (gas licuado natural). Son aquellos dispositivos o aparatos tales como campanas. Panel Dispositivo electrónico diseñado para el monitoreo. hidrógeno o magnesio. 2.3 Combinados. que transfiere un contacto cuando se hala una palanca en el frente de la estación.3.1. Es aquel sistema en el cual se incluyen tanto elementos auditivos como visuales con características indicativas de urgencia 2.2. El rango de detección de radiación usualmente está entre 6500 y 8500 Armstrogs. Detectores de Calor. No se recomienda en la detección de incendios de alcohol. (usualmente 57. Señalización. Este debe proveer la alimentación de voltaje y componentes para el funcionamiento de las zonas de detección y circuitos de señalización audibles necesarios en el sistema. 2. El panel de alarma debe tener capacidad para conectar en su (s) circuito (s) de detección: detectores de humo del tipo de ionización o fotoeléctricos. así como dispositivos de contactos normalmente abiertos combinados como sean necesarios en un mismo circuito. Detector de Llamas. Son detectores que funcionan en base al cambio de la temperatura en un lugar determinado. Son de dos (2) tipos: A. es decir. Sencilla o de Una Acción. alcance la temperatura de activación especificada por el fabricante. Visual. sirenas. Supervisión y Control 2. Esta puede ser de dos (2) tipos: A.
Equipo: Detectores de humo de batería e interconectados. B. Conexión de sistemas de extinción automática de incendios a los sistemas de alarmas de manera que la activación de estos produzca una señal de alarma en el panel de control y que se supervisen los sistemas de extinción de manera que se indique en el panel cualquier situación anormal que pueda evitar el buen funcionamiento de los sistemas de extinción.Cerca de salidas en la vía exigida de escape.5. 2. Se requerirá uno en cada nivel del proyecto y cerca de áreas de cocina por unidad de vivienda. Cuadro con características similares al panel.Cuartos de máquina (de ascensores. en caso que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en el sistema.) Detectores de humo de batería: . 3. III. D.1.1 Edificaciones Residenciales. 2. los contactos de alarma y salidas de señalización remota. Todos los edificios destinados a viviendas multifamiliares. PROYECTOS QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS Y LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. Edificaciones Residenciales-Comerciales.Corredores . bifamiliares y casas en hileras. Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en: .En niveles techados (o cerrados) de estacionamiento.activación del (los) circuitos (s) de señalización audible. ubicado en lugares estratégicos y distintos al principal para conveniencia del personal que así lo requiera. hidroneumáticos. Se consideran como auxiliares las funciones adicionales tales como: A. C.En cada unidad habitacional Detectores de calor conectados al sistema de alarma: . . condominios.1.En pasillos y áreas comunes a 61 m (200 pies) de cualquier punto en cada nivel. Desactivación de sistema de aire acondicionado. Activación o desactivación de ascensores.2. propiedades horizontales o combinados con actividades comerciales. etc.Cada actividad comercial . 3. activación o control empleadas como complemento del sistema de alarma y determinado de acuerdo con el riesgo de cada proyecto. 3. Todos los edificios destinados a viviendas unifamiliares. centrales de acondicionadores de aire. Anunciador. Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos. Son todas aquellas funciones adicionales con acciones de protección. E.1. .2.4. CONDICIONES DE APLICACIÓN. Funciones Auxiliares. Abrir o cerrar puertas. Generadores eléctricos. .Cerca de cortinas en cada unidad habitacional Estaciones Manuales conectados al sistema de alarma: . Proyectos Específicos.Cada vestíbulo .
Cada actividad comercial . . . .Ductos de acondicionadores de aire . áreas de reunión y social cerradas.Cerca de cada salida en la vía exigida de escape.Desactivación de sistemas de aire acondicionado y activación de dispositivos para el control del humo.En áreas de estacionamientos techados. . Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en: .Vestíbulos . Generales: Todas las instalaciones comerciales en general (dedicadas al manejo. almacenamiento y distribución de mercancías). Edificios Comerciales.En caso de sistemas de extinción de incendios tales como: rociadores y dispositivos para supervisión y alarma conectados al sistema.Cafeterías.Niveles de estacionamientos techados .Cuartos de máquinas .En cada unidad de alojamiento Detectores de calor conectados al sistema de alarma en: . pensiones y otros similares en naturaleza y magnitud) Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en: . relacionadas con las actividades mercantiles y profesionales de centros urbanos. apartahoteles.En discotecas Detectores de humo de batería con alarma local: . Hospedajes: Todas las edificaciones dedicadas a la actividad comercial de hospedajes (hoteles.Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de bomberos en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en el sistema.3.Cada local comercial .En caso de sistemas de extinción de incendios tales como: rociadores y dispositivos para supervisión y alarma conectados al sistema de alarma.El retorno del ducto de acondicionadores de aire .Corredores internos cerrados Detectores de calor conectados al sistema de alarma: . .Desactivación de sistemas de aire acondicionado y activación de dispositivos para el control del humo.Funciones Auxiliares: . en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en el sistema.A 61 m (200 pies) de cualquier punto en cada nivel. restaur antes. moteles.1.Cada unidad de alojamiento . 3. Funciones Auxiliares: .Corredores internos cerrados .Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos. . Estaciones manuales conectadas al sistema de alarma: .
Estaciones manuales conectadas al sistema de alarma: . o que produzcan gases o vapores peligrosos para los usos vecinales existentes y cualquier otra actividad que se considere similar en naturaleza y magnitud de las descritas aquí y aprobadas previamente por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondiente. moler. . A. doblar. De Bajo Riesgo: Toda edificación destinada a: Talleres de reparación de autos. explosivos. 3. procesado y distribución de productos radiactivos.5. minerales y metales (fundir. periféricos antiexplosivos. Conexión de sistema de extinción automática de incendios a los sistemas de alarma de manera que la activación de estos produzca una señal de alarma en el panel de control. Otros dispositivos de detección automática según sean los riesgos que presenten los diferentes materiales combustibles de cada área (Detectores de llamas.Cerca de cada salida en la vía exigida de escape. moldear. industria de cigarrillos o tabacos. Funciones Auxiliares: .1. prensar) y cualquier otra actividad que se considera similar en naturaleza y magnitud de las descritas aquí y aprobadas previamente por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondiente.En caso de sistemas de extinción de incendios tales como rociadores y dispositivos para supervisión y alarma conectados al sistema de alarma. etc. en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en el sistema. lavanderías a vapor. .A 61 m (200 pies) de cualquier punto en cada nivel o cerca de cada salida en la vía exigida de escape.1. 3. químicos. Desactivación de sistemas de aire acondicionada y activación de dispositivos para el control del humo. Edificaciones Industriales. B. Funciones Auxiliares: Funciones adicionales tales como: A. agentes contaminantes. De Alto Riesgo: Toda edificación destinada a actividades peligrosas tales como: Manejo.4. Abrir o cerrar puertas D. Son todas las edificacione s dedicadas a servicios de atención al público y todas aquellas que comprendan las siguientes actividades: edificios escolares (Universidades-Centros . C. Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en sistemas.A 61m (200 pies) de cualquier punto en cada nivel . B. productos alimenticios. y que se supervisen los sistemas de extinción de forma que se indiquen en el panel cualquier situación anormal que pueda evitar el buen funcionamiento de los sistemas de extinción. almacenamiento. Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en todos los ambientes.Desactivación de sistemas de aire acondicionado y activación de dispositivos para el control del humo. inflamables.Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos.) Estaciones manuales conectadas al sistema de alarma: . industrias de orfebrería. Detectores de calor conectados al sistema de alarma en áreas de estacionamientos techados y en otros ambientes que así lo requieran. productos textiles. soldar. Edificaciones Institucionales Públicas y Privadas. fábricas de materiales de construcción.
Educativos). Conexión de sistemas de extinción automática de incendios a los sistemas de alarma de manera que la activación de estos. C. Conexión de sistema de extinción automática de incendios a los sistemas de alarma e manera que la activación de estos. clubes sociales. Desactivación de sistemas de aire acondicionado y activación de dispositivos para el control del humo. museos. edificios públicos y otros cuya actividad se considere similar en naturaleza y magnitud.6. y que se supervisen los sistemas de extinción de forma que se indique en el panel cualquier situación anormal que pueda evitar el buen funcionamiento de los sistemas de extinción. produzca una señal de alarma en el panel de control. Edificaciones de usos multitudinarios Todas las edificaciones para uso multitudinario tales como: Cines. hospitales. C. clínicas. centros de convenciones. Detectores de calor conectados al sistema de alarma donde se requiera: . Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en: -Cuarto de proyección (máquinas) -Ductos de retorno de aire acondicionado -Depósitos -Pantallas (escenarios) -Corredores o pasillos -Discotecas Detectores de calor conectados al sistema de alarma en: -Áreas de estacionamiento techado -Restaurantes (cocinas) Estaciones manuales conectadas al sistema de alarma: -A 61 m (200 pies) de cualquier punto de cada nivel o cerca de cada salida en la vía exigida de escape. correos. E.Cocinas . B. restaurantes. salas de baile. aprobadas previamente por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondiente. aprobadas previamente por la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondiente. bibliotecas. . asociaciones gimnasios o similares en naturaleza y magnitud.Cafeterías . auditorios. 3. Dispositivos de señalización audibles y/o visuales según se requiera para alertar prontamente a los ocupantes en caso de incendio. y que se supervisen los sistemas de extinción de forma que se indique el panel cualquier situación anormal que pueda evitar el buen funcionamiento de los sistemas de extinción. Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma problemas en el sistema.1. bancos. Desactivación de sistemas de aire acondicionado y activación de dispositivos para el control del humo. Desconexión automática de equipos de sonido.Estacionamientos techados Funciones Auxiliares: Funciones adicionales tales como: A. B. Conexión del panel de alarma de incendio a estación de supervisión o al Cuerpo de Bomberos en caso de que otros medios no garanticen una pronta notificación de alarma o problemas en el sistema. Equipo: Detectores de humo conectados al sistema de alarma en todos los ambientes. Funciones Auxiliares: A. produzca una señal de alarma en el panel de control. estudios. iglesias. discotecas. D.
Componentes: 4. IV. Todos los proyectos.1. Sistemas de Alarma de Incendio: Es una combinación de dispositivos iniciadores compatibles. paneles de control.3.1. emplean sistemas de alarmas audibles y visuales (luces estroboscópicas) y cuentan con funciones auxiliares para su seguridad personal.2.Recomendaciones.1. deberán prevenir a los usuarios que dichas estructuras. sobre todo cuando se trate de edificaciones multitudinarias. que por disposiciones del presente Reglamento instalen un sistema de detección y alarma de incendio. y dispositivos de señalización . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4.
.4. Si los filtros. los detectores de conductos deben siempre estar colocados del lado de los filtros en que baja la corriente. sin embargo. hilachas y desperdicios inflamables. los detectores de conductos deben instalarse tanto corriente arriba como corriente abajo de los filtros. Por esta razón. Filtros de Aire: Los filtros de aire dentro de los conductos tienden a recolectar papeles. son capaces de filtrar también el humo.
Detectores de Humo de Estación Individual.2.2 y los circuitos de potencia limitada deben cumplir con la parte 4.2. Clasificación: Los circuitos de señalización y protección contra incendios deben ser clasificados como de potencia limitada o potencia no-limitada. El nivel de sonido de los dispositivos audibles debe ser mayor que 85 decibeles a 3m (10pies) y no más de 130 decibeles a la distancia mínima de audición.4 m del nivel del piso. . Todos los circuitos de señalización y protección contra incendio deben cumplir con la parte. localizados de tal forma que se escuchen claro.3. Alcance: Las disposiciones de este artículo deben ser aplicadas a la instalación de alambres y equipos de sistemas para señalización y protección contra incendio que operen a 600 voltios o menos.5.1 m y no más de 1.2. *Estaciones adicionales se requerirán para que no haya distancias mayores de 61 m ( 203pies) entre ellas. . se clasifican como de potencia no -limitada y deben cumplir con todos los requerimientos de la parte 4. debe estar provisto de un interruptor para probar la activación del mismo. capaz de producir un nivel de sonido de por lo menos 85 decibeles a 3 m (10 pies) El detector de humo debe producir una señal audible distintiva que indique cuando el nivel del voltaje de la batería este bajo. Circuitos de señalización que se extienden más allá de un edificio.2.2.2.030 Amperes.Los sistemas de alarmas contra incendios deberán tener uno o más dispositivos de señalización en cada piso.2. Sirenas. Los circuitos que no cumplan con todos los requerimientos de la parte 4. G. Estaciones Manuales - Las estaciones deberán instalarse a no menos de 1.2 Alambrado en Sistema de Señalización y Protección Contra Incendio. Bocinas. 4.Los dispositivos audibles deben instalarse de tal manera que se obtenga un nivel de sonido de por lo menos 15 decibeles sobre el nivel del sonido ambiental en toda las áreas. Por esta razón los detectores de un área abierta deben ser utilizados para la protección en general.1 y adicionalmente. Dispositivos de la Señalización de Alarmas ( Campanas. 4. También son desconectados cuando la energía eléctrica de un edificio falla. Los circuitos que no estén marcados de la sección P deben cumplir con la parte 4. aún con condiciones de ruido máximo de maquinarias y otros equipos. que estén rápidamente accesibles y en la vía normal a la salida del área. Los circuitos de señalización y protección contra incendios que se extienden aéreamente más allá de un edificio deben cumplir ya sea con los requerimientos del artículo 800 (NFPA 70) y ser clasificados como circuitos de comunicación o cumplir con los requerimientos del artículos 225 (NFPA 70) D. Las estaciones manuales deberán ser distribuidas en el área protegida de tal forma que no estén obstruidas. Los detectores de humo de estación individual serán del tipo que operan con baterías y con dispositivos de señalización audible incorporado. los circuitos de potencia no limitada deben cumplir con la parte 4. Puesta a Tierra: Los circuitos de señalización y protección contra incendios y equipos deben ser puestos a tierra de acuerdo con los requisitos aplicables del articulo 250 (NFPA70) Excepción: Los circuitos de señalización y protección contra incendios de corrientes directa de potencia limitada que tenga una corriente máxima de 0. de manera que cuando cualquier detector de humo que se encuentre interconectado se active. se produzca la señal audible en todos los detectores interconectados F.2.Cierre de los Ventiladores: Los sistemas de manejo de aire son frecuentemente desconectados por la noche o ajustados en ciclos automáticos de apagado y encendido para conservar energía. etc. El detector de humo de estación individual debe tener la capacidad de interconectarse con otros detectores de humo iguales.2 C. B. Identificación: los circuitos de señalización y protección contra incendios deben ser identificados en los puntos de empalme y terminales. así: *Por lo menos una en cada piso. (Extraído y adaptado del “National Electric Code” ) 4.1 Alcance y Generalidades: A.3. . E. de manera tal que prevenga la interferencia con los circuitos de señalización durante prueba y servicios.Los dispositivos visuales deben ubicarse para alertar visualmente a los ocupantes en caso de alarma de incendio. bajo condiciones normales de ocupación.) . CH.
Circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia no -limitada.L. . PGF. TF.Aislamiento: El aislamiento en los conductores debe ser adecuado para 600 Volts. E. TFN. cable o canalización metálica sin importar que los circuitos individuales sean de corrientes directa o corriente alterna. Excepción: Los circuitos de interconexión de equipos domésticos de alerta de incendio dentro de una unidad habitacional. 4. Los conductores mayores al No.L. 2 : Cobre trenzado con un máximo de 19 filamentos para calibre No. en circuitos de señalización y protección contra incendios de 150 vols o menos. PF. RFHH3. 1: Cobre trenzado con un máximo de 7 filamentos para calibres No. CH. A. 16 pueden ser utilizados siempre que estos alimenten cargas que no excedan las capacidades de corrientes recomendadas y estén instaladas en canalización o cables listados por U. para este uso. cable o canalización metálica.2.L para circuitos de señalización y protección contra incendios de potencias no -limitada 3. 18 y 10 amperios para No. Supervisión: El circuito debe ser supervisado eléctricamente de manera que una señal de problemas indique la ocurrencia de un circuito abierto o una falla a tierra en cualquier alambre que pueda evitar la activación requerida de la alarma. 1: Donde el dispositivo de sobre corriente que protege al conductor más grande también protege al conductor más pequeño.Material de los conductos: Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzados agrupados con recubrimiento de estaño Excepción No. La protección contra sobre corriente no debe exceder 7 amperios para conductores No. B. SF-2. Excepción : Donde otros artículos de este reglamento requieran otra protección contra sobre corriente C. Método de Alambrado: La instalación del alambrado debe ser de acuerdo a los artículos aplicables del Capítulo 3 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas.13 metros (7pies) de l piso. 1. Se permite el uso de cable multiconductores de dos o más conductores de cobre trenzados (7 filamentos) No. Cables multiconductores para circuitos de 150 Volts o menos. RFHH-2. D. cable o canalización metálica. Conductores de circuitos diferentes en un mismo gabinete. G. Conductores de Cobre:. 2F o KF-2 Conductores con otro tipo y grosor de aislamiento se permiten siempre y cuando estos sean listados U.. Ubicación de dispositivos de sobre corriente: Los dispositivos de sobre corriente deben ubicarse en el punto donde el conductor que debe ser protegido recibe su alimentación Excepción No. según sea el caso. 16 y 18 deben ser del tipo RFH-2.2. 16 y 18 está permitido. 16. sólo cuando estén conectados al mismo equipo. deben cumplir con las secciones A a la C del Punto. Los factores de corrección no deben ser aplicados.1. Excepción a los puntos 2 y 3: Alambres tipo PTF y FAF están permitidos únicamente para aplicaciones a altas temperaturas entre 90 °C (194 ° F) y 250 °C (482 °F) F. Números de conductores en canalización. Excepción No. Excepción No. y el voltaje de salida debe ser de menos de 600 Volts nominales. Limitaciones de Potencia: La alimentación de voltaje de los circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia no-limitada.2. Protección contra sobre corriente: Los conductores No. está permitido. bandejas para cables y corrección. 18 y No. 2. Los circuitos de Clase 1 y los circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia no-limitada debe permitirse que ocupen el mismo gabinete. 4. excepto los cables montados superficialmente no permitidos a menos de 2.Calibres y Uso: Conductores No. 14 o más grandes deben ser protegidos contra sobre corriente de acuerdo a los valores especificados en las tablas 310-16 a la 310-31 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. 16 deben cumplir con el artículo 310 del Reglamento para Instalaciones eléctricas Los conductores del No. siempre que todos los conductores tengan aislamiento para el voltaje máximo de cualquier conductor en el gabinete o canalización metálica Los circuitos de alimentación de voltaje de señalización y protección contra incendios pueden ocupar un mismo gabinete.E. 2: Donde la protección de sobre corriente se provee de acuerdo a la sección 725-12 (NFPA 70). 14 y mayores. El cable multiconductor debe ser instalado en canalización metálica o expuesto según los requerimientos del Capítulo 3 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. 16 ó 18 listados U.
3. Circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia no limitada y circuitos Clase1.2. Conductores de alimentación de voltaje y conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios. El dispositivo contra sobre corriente puede ser parte integral de la fuente de alimentación. el número de conductores debe ser determinado de acuerdo a la sección 300-17 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas.2.1. transformadores. Los factores de corrección de la Nota 8 de las tablas 310-16 a la 310-31 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas deben aplicarse como sigue: a. Circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada. Cuando conductores de alimentación de voltaje y conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios estén permitidos en una canalización de acuerdo a la sección I. Supervisión: Adicionalmente a los requerimientos de la sección E ( 4. deben colocarse en el punto donde el conductor que debe ser protegido recibe su alimentación. y del capítulo 3 del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas. cuando los conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios no llevan carga cont inua y donde el número de conductores de alimentación de voltaje es más de tres. Métodos de alumbrado del lado de la alimentación: Los conductores y equipos en el lado de la alimentación de la protección contra sobre corriente. A. Cuando únicamente hay circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia no-limitada y circuitos de Clase1 en una canalización. Excepción: Circuitos de interconexión de circuitos caseros de alerta de incendios dentro de una unidad habitacional. A todos los conductores cuando los conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios llevan carga continua y donde el número de conductores sea mayor a tres.2. Los transformadores y otros dispositivos alimentados por conductores de alimentación de voltaje deben ser protegidos por un dispositivo contra sobre corriente clasificado para más de 20 amperios. Limitaciones de Potencia: Como se especifica en la Tabla A(a) para los circuitos de corriente alterna y la Tabla A(b) para los circuitos de corriente directa. B. C.3. los circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada pueden ser limitados inherentemente los cuales no requieren protección contra sobre corriente o limitadas por una combinación de fuente de poder y protección contra sobre corriente. E. D.) ya sea una señal de alarma o de problemas debe indicar la ocurrencia de “fallas a tierra” múltiples o cualquier falla de corto circuito en la fuente de alimentación primaria del sistema de alarma de iniciadores. o dispositivos limitadores de corriente deben ser ins talados de acuerdo a los requerimientos apropiados de la parte 4. b. Identificación de los Circuitos: Los circuitos deben estar identificados durablemente donde sea visible en las terminaciones para indicar que es un circuito de señalización y protección contra incendios de potencia limitada.2. donde se requieran. . CH. Bandejas para cables: Donde se instalen conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios en bandejas para cables estos deben cumplir con las secciones 318-9 a 318-11 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. Los factores de corrección dados en la Nota 8 de la Tabla 310-16 a la 310-31 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas deben aplicarse si estos conductores llevan carga continua 2. 4. línea de señalización o circuitos de indicación que pudiese evitar el funcionamiento apropiado de alarma.1. el número de conductores debe ser determinado de acuerdo a la sección 300-17del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. Protección contra sobre corriente: Donde se requiera protección contra sobrecorriente. los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben intercambiables con dispositivos de clasificación mayores. Ubicación de dispositivos contra sobre corriente: Los dispositivos contra sobrecorriente. Sólo a los conductores de alimentación de voltaje.
y otros espacios de circulación de aire. c. Método de alambrado y materiales para potencia no-limitada. agrupados con recubrimiento de estaño. debe aplicarse la sección T (3) (b). a. para el uso en ductos. incluyendo la sección 300-17 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. 2: No deben aplicarse los factores de corrección dados en la Nota 8 de las Tablas 31016 a la 310-31 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas.L. como resistentes a la propagación del fuego. En pozos verticales: Los cables individuales y multiconductores de circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada en pozos verticales deben ser del tipo FPLR listados por U.22 (b) del Reglamento para Instalaciones Eléctricas y otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en la sección 300. o se provea de protección sólida equivalente.22 del Reglamento para las Instalaciones Eléctricas. Los cables tipo FPLP listados por U. 1: Conductores y cables multiconductores como los descritos. proporcionen el máximo de protección contra daño físico.13 m (7 pies) del piso. En canalización metálica o conductores rígidos no-metálicos cuando pasen a través de pisos y paredes a una altura de 2. cámaras de aire y en otros espacios de circulación de aire según la sección T( 3) (c) pueden ser usados para cumplir los requerimientos de esta sección.1. cámaras de aire u otros espacios usados para aire ambiental deben también cumplir con los métodos de instalación de la sección 300. Adicionalmente. Donde se instalen expuestos. Excepción No. los conductores deben ser de cobre. Excepción : los cables individuales y multiconduc tores tipo FPLP descritos en la Parte C para circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada listados por U. Alambrado dentro de edificaciones: Los cables individuales y multiconductores de circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada instalados como alambrados dentro de edificios deben ser del tipo FPL y listados por U. 2. y donde los cables estén instalados en ductos. Excepción No. adicionalmente. cámaras de aire. donde los cables se encuentren en pozos verticales. 2 En espacios expuestos donde la longitud de cable expuesto no exceda de 3. e instalados de acuerdo a la sección K y L están permitidos. c En ductos. o trenzados con un máximo de 19 filamentos. 05 m (10 pies) b. los cables deben ser sujetados firmemente de manera aprobada a intervalos de no más de 454 cm (18pulgadas) b. sólidos. con características de resistencia al fuego capaz de evitar la propagación del incendio de un piso a otro.Métodos de alambrado y materiales para potencia limitada. marcos de puertas.22 del Reglamento para Instalaciones Eléctricas. Los cables individuales y multiconductores de circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada y los equipos instalados en ductos. los cables deben soportarse de manera adecuada y terminados en accesorios aprobados e instalarse de manera tal que las construcciones del edificio tales como. Cables Resistentes al Fuego. Los artículos apropiados del capítulo 3. etc.L. Los conductores de circuitos de potencia limitada y cables descritos en la Sección V deben ser instalados de la manera siguiente: a. deben ser aplicados y. Donde los cables se encuentren en canalizaciones o tuberías no combustibles Excepción No. se permiten para ductos y cámaras de aire como se describe en la sección 300. 23 .L. con características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo. En tuberías rígidas metálicas. Excepción: Donde los cables se encuentren dentro de tuberías incombustible o estén localizados en pozos verticales a prueba de fuego con barreras de fuego en cada piso.L.. Donde se encuentren a menos de 2. cámaras de aire y en otros espacios verticales según la sección T (3) (c) Los cables del tipo FPLR en pozos verticales según la sección T(3) (b) o del tipo FPLP para uso en circulación de aire según la seccion T (3) (c) son permitidos siempre que cumplan con los requerimientos de esta sección. En canalizaciones o expuestos en superficies de techos y paredes o en espacios ocultos.13 m (7 pies) sobre el piso a manos que la construcción del edificio proporcione protección adecuada como se detalla en el punto (a) anterior. proyecciones de paredes. Excepción No.. 1. tuberías intermedia metálica o tubería metálica eléctrica 3.
o tipo UF. 2: Cobre trenzado con un máximo de 19 filamentos debe permitirse para calibre 14 y mayores. 1.L. Excepción No. 24 para 6 o más conductores en cables multiconductores. 1: Donde los conductores de sistemas diferentes estén separados por una división. 4. Clase 1 o de señalización y protección contra incendio de potencia no-limitada estén en canalizaciones o en cables con cubierta metálica armadura metálica. potencia. No. o accesorios similares que contengan conductores de circuitos de luz eléctrica. caja de paso o canalización de conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios si el aislante de los circuitos Clase 2 en el cable. o de canalización es por lo menos el requerido por los circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada. potencia. Los circuitos de potencia limitada no deben colocarse en ningún gabinete. 16 para conductores individuales. Excepción No. Excepción No. Marcas: Los cables listados por U. caja de paso o canalización.Voltaje Nominal: El cable debe tener un voltaje nominal no menos de 300 voltios y el compuesto de la envoltura debe tener un grado de resistencia a la abrasión. I.Conductores de circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada diferente y Circuitos Clase 2 y Clase 3 en el mismo cable. caja de paso. Separación de Conductores: Los conductores y cables del lado de l a carga de la protección contra sobre corriente.G. 24 . Cables y conductores de 2 o más circuitos de señalización y protección contra incendios de potencia limitada o circuito Clase 3 pueden estar en el mismo cable. H. 2. o de señalización y protección contra incendios de potencia no -limitada. 2: Donde los conductores de circuitos de potencia limitadas estén permanentemente separados de conductores de otros circuitos por medio de un material aislante continuo y firmemente colocado.Aislante: Los cables deben ser listados por U. 1: Donde los conductores de circuitos de luz eléctrica. 1: Cobre trenzado con un máximo de 17 filamentos debe permitirse para calibre 16 y 18.L como de señalización y protección contra incendios de potencia limitada deben ser marcados de acuerdo a la Tabla 1. caja de paso.Calibres: Los conductores no deben ser menores al No. 2. a. cubierta no metálica. transformadores y dispositivos limitadores de corriente deben cumplir con los puntos 1 y 2 siguientes.L. de señalización y protección contra incendios o de comunicación. y No. No. 3. tal como tubos de porcelana o tuberías flexibles adicionalmente aislante en el alambre. Separación de circuitos de luz eléctrica. Excepción No. b. potencia Clase 1 o. Conductores y Cables: Los conductores y cables para el uso en circuitos de señalización y protección contra incendios instalados de acuerdo con la sección T(2) deben ser listados por U. Excepción No. de señalización y protección contra incendios de potencia no limitada. 2 : Los conductores en cajas de paso. canalización. Clase 1 y de señalización y protección contra incendios de potencia no-limitada a. cable compartimiento. Conductores de 1 o más circuitos Clase 2 puedan estar dentro del mismo cable. o accesorios similares o compartimientos donde se introducen conductores de alimentación de voltaje únicamente para suministrar energía al sistema de señalización y protección contra incendios de potencia limitada al cual estén conectados los otros conductores en la caja. Excepción No. b. como adecuados para circuitos Clase 3. 19 para dos o tres conductores. caja de paso o canalización. 22 para cuatro o cinco conductores. para este uso y deben llenar o exceder los requerimientos de los puntos 1 al 4 siguientes: 1.Material de los conductores: Los conductores deben ser de cobre sólido o cobre trenzado estañado. Los circuitos de potencia limitada deben estar preparados por los menos 5cm (2 pulgadas) de conductores de cualquier circuito de luz eléctrica. potencia. Clase 1.
modelo. 2. Adjuntar copia de la (s) hoja(s) del plano registrado donde aparezca el sistema de alarma ( plantas y esquemáticos) . 5. 6. calle y corregimiento) y nombre del propietario o representante legal. ANEXOS ANEXO No. tomo. la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.Descripción completa del equipo que vende. -Tipo o uso de la estructura. la empresa instaladora deberá estar registrada en la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. CERTIFICACIONES. corregimiento. Contenido: Incluirán: -Fecha -Nombre de la Empresa o local donde esté instalado el equipo. Nota: Estas solicitudes deberán ser presentadas en papel sellado y adjuntar las literaturas necesarias relacionadas con los equipos que presenta.( Industrial.Número de Licencia Comercial y /o Industrial. 5. distrito. 6. Todas las estructuras existentes tendrán hasta un máximo de cinco(5) años para la instalación de un sistema de detección y alarmas de incendios a partir de la promulgación en la Gaceta Oficial del Presente Reglamento. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. elaborará un listado de las estructuras que deberán ceñirse a las condiciones de aplicación general dentro del plazo señalado.VI. La solicitud para la instalación de un Sistema de alarmas deberá presentarse en papel membretado de la empresa instaladora a la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos correspondientes.Nombre de la Empresa 2. 1 CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES PARA INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD ( PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS) 1. Se indicará la ubicación del proyecto ( finca. número del lote. panel principal. 3.) -Ubicación o Dirección(Provincia. Para adquirir el permiso de instalación de un equipo. 4. lote. Comercial. especificaciones) incluye cantidad y calidad. tiradores. Se describirá detalladamente el equipo a instalar( marca.2. finca. 2 TRAMITES DE PERMISOS PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALARMAS EN UN PROYECTO ESPECIFICO 1. 3. tipos de detectores. calles o avenida.Represent ante Legal. detección y alarma contra incendio. VIII. ANEXO No. tomo. ya asea para proyectos existentes o nuevos.3.Registro de la empresa ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura con su representante Técnico ( sello de idoneidad profesional y firma) 4. Presentación: . residencial etc.Papel membretado de la empresa. campana. teléfono) -Descripción del Sistema instalado: Marca del equipo. folio.1 Objetivos: Todas las empresas debidamente inscritas en la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura tendrán la obligación de presentar un documento que certifique las condiciones del equipo instalado. Para tal efecto. -Certificar que los equipos instalados están conforme a lo estipulado por este reglamento -Firma y sello de idoneidad del representante técnico de la empresa instaladora. VII. sistemas auxiliares y cantidad. -Fotocopia del permiso de ocupación. instala y/o da mantenimiento. 6.
257 de 1965 Dada en la Ciudad de Panamá. . Firma y sello de idoneidad del representante técnico de la empresa instaladora. INCENDIDO? .CANTIDAD DE ZONAS CONECTADAS . y este último decida contratar los servicios de otra empresa.PRUEBA MINIMA DE DOS (2) DISPOSITIVOS INICIADORES DE ALARMA. la que deberá tramitar otro permiso para la instalación del equipo. reformar y actualizar el REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. Cuando la empresa instaladora incumpla el contrato establecido con el cliente. reformada por la Ley 53 de 1963 y Decreto No.ACTIVAR UNA ZONA.UBICACIÓN DE LOS MISMOS (PLANOS)? ESTADO DEL SISTEMA: . APAGADO? DESCONECTAR ALIMENTACION(PRUEBA DE BATERIA): . SEÑAL DE ALARMA POR MAS .INDICADOR DE ALIMENTACION.DE CINCO(5) MINUTOS? ESTADO DE PERIFERICOS Y ALAMBRADO: .CABLE ADECUADO? .DISPOSITIVOS UBICADOS DE ACUERDO A .INDICADOR DE PROBLEMAS. La presente Resolución comenzará a regir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 7.ACTIVACION: SEÑAL DE ALARMA. a los VEINTISEIS DIAS (26) del mes de OCTUBRE de 1990.PLANOS APROBADOS? . deberá presentar una nota indicando la nueva empresa que adquirió el contrato firmada por el dueño del proyecto y dicha empresa. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES? -. FUNDAMENTO LEGAL: Ley 15 de 26 de enero de 1959. propuestos por los colegios de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.SUPERVISION: SEÑAL AUDIBLE Y VISUAL DE PROBLEMA EN LA ZONA? OBSERVACIONES: ___________________________________ Firma de Persona Responsable de la Prueba (SI) (SI) (NO) (NO) (SI) (SI) (SI) (NO) (NO) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) (SI) (NO) Fecha:____/____/______ TERCERO: Con el propósito de estudiar. una vez que se cumplan con todo estos pasos se podrá proceder a la instalación. LA Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura nombrará un COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE que será integrado por profesionales idóneos de la especialidad. POR ZONA .LISTADO DE EQUIPO INSTALADOS? .SEÑAL AUDIBLE Y VISUAL DE PROBLEMAS? . ANEXO No. 3 INSPECCIONES DE SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO (ALARMAS DE INCENDIO) DOCUMENTACION BASICA: .RESISTENCIA DE FIN DE LINEA EN CADA ZONA? (CLASE B) PRUEBA OPERATIVA DEL SISTEMA: -.6.
Documents Similar To REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE INCENDIOS JTIA-90-277
Camila Lazo Frez
More From jjgonzalezquina

References: RESOLUCIÓN 
 Artículo 12
 Artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 800
 artículo 310
 Resolución