Source: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-285
Timestamp: 2018-11-21 03:31:49+00:00

Document:
285/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, ... | Aktuálne znenie
285/2001 Z. z.
Vyhláška č. 285/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
Čiastka 119/2001
Platnosť od 19.07.2001 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.2001 do31.12.2008
Zrušený 478/2008 Z. z.
§ 2 - Druhy
§ 3 - Vlastnosti a rozdelenie
§ 5 - Automatické uzatváracie zariadenie
§ 7 - Panikový východový uzáver
§ 8 - Núdzový východový uzáver
§ 9 - Tesnenie
§ 10 - Podmienky prevádzkovania
§ 11 - Označenie
§ 12 - Sprievodná dokumentácia
§ 13 - Údržba a opravy
§ 14 - Kontroly
Aktuálne znenie 01.09.2001 - 31.12.2008
Vlastnosti a rozdelenie
(1) Požiarne uzávery sa podľa schopnosti odolávať šíreniu tepla a prieniku dymu členia na1)
(3) Požiarne uzávery sa z hľadiska konštrukčných prvkov,2) z ktorých sú vyhotovené, členia na
(1) Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov1) je ich schopnosť odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nedošlo k porušeniu ich funkcie.
(2) Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov sa určuje na základe preukaznej skúšky podľa technickej normy1) a vyjadruje sa v minútach. Podľa požiarnej odolnosti v minútach dosiahnutej pri skúškach sa požiarne uzávery zaraďujú do stupnice požiarnej odolnosti 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 a 240 minút.
(1) Automatické uzatváracie zariadenie3),4) automaticky uzatvára požiarny uzáver bezprostredne po každom otvorení alebo bezprostredne po vzniku požiaru.
(1) Panikový východový uzáver4) sa používa pre požiarne uzávery na únikových komunikáciách, kde sa predpokladá vznik panikovej situácie, najmä v zhromažďovacích priestoroch2) a v priestoroch, v ktorých je sústredených viac ako 500 osôb v otvorenom stavebnom objekte, viac ako 300 osôb v jednopodlažnom stavebnom objekte alebo v prvom nadzemnom podlaží viacpodlažného objektu, viac ako 200 osôb v druhom a ďalšom nadzemnom podlaží viacpodlažného objektu alebo viac ako 100 osôb v podzemnom podlaží.
(1) Tam, kde nie je pravdepodobnosť vzniku panikovej situácie a kde sú osoby oboznámené s únikovými východmi a ich súčasťami, sa pre požiarne uzávery v únikových komunikáciách a východoch používa núdzový východový uzáver.3)
(8) Konštrukcia núdzového východového uzáveru je riešená tak, aby závora3) po uvoľnení neobmedzila alebo nebránila voľnému pohybu dverí.
(1) Tesnosť1) požiarnych uzáverov je ich schopnosť brániť prenikaniu dymu a splodín horenia vznikajúcich pri požiari.
(1) V stavbe možno umiestniť a prevádzkovať len požiarne uzávery vhodné na použitie v stavbe.5)
Príloha č. 1 k vyhláške č. 285/2001 Z. z.
Pri posudzovaní požiarnej odolnosti dverí možno podľa technickej normy1) bez ďalšieho dokazovania hodnotiť drevené dvere s plnými krídlami s polodrážkou ako požiarny uzáver brániaci šíreniu tepla – EI, pričom požiarna odolnosť sa dá vypočítať zo vzťahu
Op = (d - 3) / 0,8 (min),
Príloha č. 2 k vyhláške č. 285/2001 Z. z.
e) značkou zhody výrobku,1)
1) STN 73 0852 Požiarna bezpečnosť stavieb. Stanovenie požiarnej odolnosti požiarnych uzáverov.
2) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
3) STN EN 179 (16 6020) Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom. Požiadavky a skúšobné metódy.
4) STN EN 1125 (16 6021) Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy.
5) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
1) STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.
1) § 17 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

References: § 2

§ 3

§ 5

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14
 § 17