Source: http://docplayer.cz/15741922-Planovani-priprava-a-realizace-investic-do-pz.html
Timestamp: 2018-07-17 08:35:25+00:00

Document:
Plánování, příprava a realizace investic do PZ - PDF
Download "Plánování, příprava a realizace investic do PZ"
1 Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb PZ a poskytovaných služeb V. Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu VI. Náhrady škod při výstavbě PZ VII. Hodnocení zhotovitele stavby PZ VIII. Zajištění kvality přípravy staveb a hodnocení dodavatelů PD Část příslušná tomuto dokumentu je výše zvýrazněna. Obsah P. Přílohy 2 P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 2 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 3 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 4 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu 5 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 6 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) 8 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 9 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 10
2 Stran: 2 / 10 P. Přílohy Přílohy: P.5/1 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z oceli 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci ( bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Izolatérský deník; 12. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha 13. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu pro ocelová potrubí; 14. Zkušební protokol nedestruktivní zkoušky svarů, pokud byla požadována; 15. Doklady o kvalifikaci izolatérů; 16. Technologický postup izolování 17. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby). 18. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh. 19. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 20. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 21. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 22. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 23. Doklady o převzetí hotového díla podle ČSN (protokol o provedení jiskrové zkoušky potvrzený TRS, testy izolačních spojů, osvědčení o jakosti a kompletnosti elektrického zařízení aktivní ochrany atd.); 24. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 25. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno. 26. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce 27. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 28. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
3 Stran: 3 / 10 P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zpráva o výchozí revizi; v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu; 6. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327, 7. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 8. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 10. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; vzor ve formuláři F.5/5 11. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha; 12. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 13. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 14. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení včetně příslušných příloh; 15. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních: 16. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 17. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy; 18. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 19. Doklad o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče; 20. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 21. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 22. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 23. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 24. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 25. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
4 Stran: 4 / 10 P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Zápis o předání staveniště v min. rozsahu inspekční zprávy dle ČSN EN 1954 čl ; 6. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu 7. Protokol o tlakové zkoušce za účasti TIČR Praha, podle ČSN EN 12327, 8. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 9. Doklad o sušení potrubí dle TPG , pokud bylo požadováno; 10. Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI provozovatele; 11. Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit); 12. Protokol o proměření izolačního odporu ocelových chrániček podle ČSN (pokud jsou použity); 13. Protokol o vizuální kontrole svarů podle ČSN EN ; 14. Protokol o nedestruktivních zkouškách (radiografické nebo ultrazvukové zkoušení podle ČSN EN ); 15. Protokol o destruktivní zkoušce svarů podle ČSN EN , pokud byla požadována; 16. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací; 17. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k dokumentům kontroly; vzor ve formuláři F.5/5 18. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 19. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 20. Doklady o kvalifikaci k aluminotermickému svařování; 21. Specifikace postupu svařování (WPS) schválené RWE DS, s.r.o. před zahájením svářečských prací; 22. Izolatérský deník; 23. Doklady o kvalifikaci izolatérů a kontrole izolací; 24. Technologický postup izolování; 25. Dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby); 26. Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.); 27. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy ve dvou vyhotoveních; 28. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení); 29. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; 30. Grafické schéma zabudovaných armatur s uvedením výrobních čísel; 31. Potenciálový diagram plynovodu (u nových plynovodů a u rozsáhlých přeložek s více jak třemi měřící vývody); 32. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována; 33. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno; 34. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 35. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 36. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
5 Stran: 5 / 10 P.5/4 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary ze sklolaminátu Pro sklolaminátové plynovody se předkládá adekvátní dokumentace jako je uvedeno v příloze č. 5/3 této části směrnice tj. mimo dokumentů týkajících se pouze plynovodů z oceli a dále následující dokumentace dle TDG Plynovody ze sklolaminátů v tomto rozsahu: 1. materiálový atest použité pryskyřice, tvrdidel a skleněného vlákna každé dodávky trubek a tvarovek; 2. doporučení výrobce potrubí na použité těsnící mazivo rozebíratelných závitových spojů pro VTL plynovody a ujištění o odolnosti vůči dopravovanému plynu; 3. zkušební protokol o dlouhodobé hydrostatické zkoušce provedené akreditovanou osobou; 4. zkušební protokoly ze zkoušek provedených výrobcem: - hydrostatická tlaková zkouška, - stupeň vytvrzení, - krátkodobá tlaková destrukční zkouška, - opravné zkoušky, - vizuální kontrola, - kontrola tloušťky stěny trubek; 5. dokumentace o každém výrobku musí obsahovat: - vnitřní průměr, - vnější průměr, - jednotkovou hmotnost trubek včetně nátrubku, - maximální vnější průměr nátrubkového nebo integrálního spoje, - sílu stěny trubek, - nejmenší povolený poloměr ohybu; 6. zápis o případných závadách zjištěných při přejímce trubek po přepravě; 7. odborná způsobilost pro montáž a opravy plynovodů podle vyhl. č. 21/1979 Sb.; 8. odborná způsobilost montážních pracovníků průkaz vydaný výrobcem potrubí pro: - závitové spoje, - lepené spoje, - lisované závity API; 9. hydraulické zkoušky manipulačních trubek záznam ve stavebním deníku; 10. ocelový přechod doložit vlastnosti použitého materiálu; 11. záznam ve stavebním deníku o protikorozní ochraně ocelového přechodu; 12. případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 13. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 14. Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy v šesti vyhotoveních jen u staveb cizích investorů
6 Stran: 6 / 10 P.5/5 Dokumentace vyžadovaná k předání a převzetí regulační stanice 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie); 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů): - k montáži vyhrazených plynových zařízení, - k montáži vyhrazených elektrických zařízení, - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů); 5. Osvědčení k provádění revizí plynových zařízení vydané TIČR Praha; 6. Oprávnění k montáži vyhrazených elektrických zařízení vydané TIČR Praha; 7. Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení v objektech třídy B vydané TIČR Praha; 8. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě v oborech: - autorizace v oboru technologická zařízení staveb, - autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 9. Výchozí revizní zpráva o strojním zařízení; 10. Protokol o tlakové zkoušce zkouška těsnosti za účasti TIČR Praha; 11. Protokol o zkoušce pevnosti u RS provádí se u všech RS dle TPG ; 12. Protokol o funkční zkoušce za účasti TIČR Praha; 13. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení na RS, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci včetně Inspekční zprávy TIČR Praha pro el. zařízení v prostoru ZÓNY 2, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění, - výchozí revizní zpráva přípojky nn; 14. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 15. Osvědčení o strojním zařízení s prohlášením, že sestavená stanice odpovídá projektu; 16. Projekt strojní části zařízení, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn; 17. Schéma strojní části RS vč. hromosvodu a uzemnění (plastová tabulka v RS) 18. Tabulka nastavených hodnot v RS 19. Klíče na ovládání vstupních a výstupních armatur RS (výstupní klíče na základě požadavku poskytovatele BŽP) 20. Projekty stavebních částí zařízení upravené podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn: - objektu RS, - osazení v terénu (příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody aj.); 21. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení změn (schémata zapojení rozvaděčů budou v nich 1x uloženy), schéma přípojky nn a prvků jištění bude 1x také v RS; 22. Seznam odchylek od projektu s daty jejich povolení projektantem; 23. Záznamy o provedení odsouhlasených změn na strojním zařízení a příslušenství; 24. Schéma skutečného provedení strojního zařízení se seznamem armatur a značením svarových spojů, včetně označení svarových spojů kontrolovaných nedestruktivními metodami tak, aby byla zajištěna snadná identifikace; 25. Schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení (1x bude také v RS); 26. Dokumentace elektrického zařízení podle skutečného provedení dle ČSN čl. 13 N7 1. a 2.; (1x bude také v RS); 27. Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN ČSN ed.2, ČSN ed.3, ČSN EN (ČSN ed.3) v souladu s NV č. 406/2004 Sb.; 28. Protokol o proměření IS; 29. Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů v souladu s řadou ČSN EN (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů); 30. Místopis polohy vnějších armatur (1x bude také v RS); 31. Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.); 32. Dokumentace použitých regulátorů podle ČSN EN 334: - inspekční certifikát 3.1, - prohlášení o shodě podle ČSN EN ISO/IEC a 2,
7 Stran: 7 / 10 - návod k instalaci a údržbě, - značení; 33. Dokumentace a značení použitých plynoměrů: - prohlášení o shodě podle ČSN EN nebo doklad o zkoušce pevnosti a těsnosti, - návod pro montáž, a údržbu (nedodává se u membránových plynoměrů), - značení podle ČSN EN 1359, čl. 8.1, nebo podle typové zkoušky plynoměru; 34. Doklady pro měřidla tlaku (ukazovací manometry) kalibrační listy (protokoly) podle interních kalibračních postupů na veškeré instalované tlakoměry; 35. Dokumenty kontroly použitých ocelových trubek a tvarovek; 36. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TI Praha; 37. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu; 38. Zkušební protokoly nedestruktivních zkoušek svarů v rozsahu stanoveném ČSN EN 12732, tabulka 4; 39. Inspekční certifikáty a jiné doklady výrobců přídavných materiálů pro svařování; 40. Geodetické zaměření stavební části RS včetně uzávěrů před a za RS, oplocení, izolačních spojek osazených v potrubí v zemi a dalších prvků dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 41. Geodetické zaměření přípojky nn a uzemňovací soustavy včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 42. Legislativou požadované písemné doklady, ze kterých bude zřejmé, že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé výrobky v RS včetně osvědčení o nevýbušnosti elektrických zařízení jako celku nebo jednotlivých částí; 43. Návody postupů k bezpečnému použití výrobků (pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení celé stanice) podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění v českém jazyce; 44. Označení značkou shody a zajištění identifikace výrobků a materiálů podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády; 45. Identifikační štítek regulační stanice musí obsahovat znak výrobce, výrobní nebo identifikační číslo a informace o hlavních parametrech stanice; 46. Doklady o značení armatur a přehled podle platných technických norem; 47. Doklady o značení trubek a tvarovek podle platných technických norem; 48. Doklad montážního pracovníka zhotovitele o zaškolení a pověření výrobcem nebo dovozcem plynového spotřebiče; 49. Doklad o prokazatelném seznámení pracovníků zajišťujících provozu a údržbu zařízení pro uživatele s obsluhou plynového spotřebiče; 50. Zprávu o výsledku prohlídky a zkoušky těsnosti přetlakových komínů a kouřovodů; 51. Doklad o výsledku prohlídky kouřovodu a připojených spotřebičů; 52. Požárně bezpečnostní řešení; 53. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 54. Dokumenty k tlakovým a zdvihacím zařízením (zj. revizní zprávy); 55. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce. 56. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. V případě, že je prováděna stavební úprava části regulační stanice, je vyžadována pouze adekvátní část dokumentace k předání a převzetí díla dle skutečného rozsahu stavby. V případě, že se je prováděna přejímka stavby odorizační stanice je vyžadována tato dokumentace pro RS v adekvátním rozsahu.
8 Stran: 8 / 10 P.5/6 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí stanic katodické ochrany (SKAO) a elektrických polarizovaných drenáží (EPD) Podobně jako u regulačních stanic (viz. příloha P. 9, této části směrnice) musí být dokumentací a doklady vybaveny při technické přejímce i objekty stanic katodické ochrany ( SKAO ) a elektrických polarizovaných drenáží ( EPD ) v rozsahu podle dodávky. Jedná se zejména o tyto doklady: 1. Seznam předávané dokumentace 2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie) nebo jiné doklady obdobného významu vydané stavebním úřadem; 3. Výpis z živnostenského listu a obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce (vč. subdodavatelů); - k montáži vyhrazených elektrických zařízení; - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 4. Příslušná certifikace firmy pro příslušné odborné činnosti nebo oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 5. Výchozí revizní zprávy všech nových zařízení, tzn.: - výchozí revizní zpráva o elektrické instalaci, - výchozí revizní zpráva hromosvodu a uzemnění (pokud je jimi zařízení vystrojeno), - výchozí revizní zpráva přípojky nn nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení Při vodivém propojení s drážním tělesem kolejové dráhy v souladu s Drážním zákonem 266/1994 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy o drahách: - výchozí revizní zpráva dle vyhlášky MD č. 100/1995Sb (u EPD a ESA - na část zařízení spojenou s drážním zařízením); - protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); - průkaz způsobilosti (u EPD a ESA připojených na drážní zařízení); 6. Protokol o proměření anodového uzemnění; 7. Potenciálový diagram plynovodů v dosahu působnosti SKAO; 8. Projekt stavební části zařízení, opravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci: - objektu, - osazení v terénu ( příjezdová cesta, oplocení, zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody a.j.); 9. Projekt elektrické části zařízení včetně přípojky nn, upravený podle skutečného provedení a doklady o odsouhlasení provedených změn při realizaci; 10. Stavební deník vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.; 11. Geodetické zaměření stavební části dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 12. Geodetické zaměření přípojky nn včetně zaměření k pevným bodům dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy : - technická zpráva, - výkres geodetického zaměření ve formátu dgn, (nebo jiném požadovaném předpisy vlastníka), - seznam souřadnic s popisem zaměřených pevných bodů, - geodetické zaměření na elektronickém nosiči (dle dohody např. CD); 13. Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky; 14. Návody k montáži a předpisy pro bezpečný provoz a údržbu jednotlivých částí zařízení celé stanice; 15. Označení a opatření štítkem; 16. Klíče od kiosku, případně skříně (pouze v případech, kdy již není osazen zámek poskytovatelem PUS); 17. Schéma zapojení elektrických částí; 18. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních; 19. Případně další doklady vzniklé při realizaci nebo požadované předpisy vlastníka zařízení. 20. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. 21. Fotodokumentaci vedenou o průběhu stavby (dle dohody např. CD).
9 Stran: 9 / 10 P.5/7 Dokumentace vyžadované k odevzdání a převzetí plynovodních přípojek do 4 barů z oceli nebo polyetylenu, realizovaných smluvními zhotoviteli Poskytovatele OSPM a technickými partnery 1. Seznam předávané dokumentace; 2. Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.); 3. Protokol o tlakové zkoušce (může být součástí tiskopisu výchozí revizní zprávy); 4. Výchozí revizní zprávu; 5. Řádně vyplněný zjednodušený záznam o stavbě (stavební deník); 6. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204:2005 a dalších platných předpisů; 7. Protokol o proměření IS (pouze u ocelových přípojek, připojených na ocelový katodicky chráněný plynovod); 8. Geodetické zaměření přípojky, dle směrnice PDS Dokumentace distribuční soustavy a potvrzení věcné správnosti geodetického zaměření; 9. Doklady o převzetí inženýrských sítí včetně protokolů o vytýčení; 10. Pověření od stavebníka (investora) v případě zastupování; 11. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby. 12. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
10 Stran: 10 / 10 P.5/8 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí liniových staveb ke vpuštění plynu 1. Protokol o tlakové zkoušce (u VTL za účasti TIČR Praha), podle ČSN EN 12327, 2. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 3. Geodetické zaměření bez propojů (výjma REKO TU, výřez odvodňovače). 4. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů; (u REKO PZ, kde dochází k REKO TU bez náhrady (výřezy TU) nebo u výřezů odvodňovačů bez náhrady.

References: zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 čl. 13
 čl. 8
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 22
 zákona č. 22