Source: http://docplayer.pl/2513741-Warszawa-dnia-24-lutego-2015-r-poz-247-rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-1-z-dnia-17-lutego-2015-r.html
Timestamp: 2018-03-18 10:13:26+00:00

Document:
Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. - PDF
Download "Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r."
1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje: 1. Określa się wzory: 1) protokołu z kontroli systemu ogrzewania, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) protokołu z kontroli systemu klimatyzacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Dziennik Ustaw 2 Poz. 247 Załączniki do rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Ministra z dnia Infrastruktury 17 lutego 2015 i Rozwoju r. (poz. 247) z dnia 17 lutego 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 WZÓR WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA OGRZEWANIA PROTOKÓŁ Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA Numer protokołu 1) Dane identyfikacyjne budynku Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Rok oddania budynku do użytkowania Powierzchnia całkowita budynku Kubatura budynku Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Dokumentacja techniczna budynku Roczne projektowe obciążenie cieplne tak (nr świadectwa w wykazie. 4) ) brak pełna częściowa brak.. kwh/rok Dane identyfikacyjne systemu ogrzewania wraz z oceną sprawności systemu i dostosowania go do potrzeb użytkowych budynku 1. Ogólne informacje dotyczące systemu ogrzewania Rok wykonania systemu ogrzewania Liczba kotłów podstawowych Liczba kotłów rezerwowych Całkowita nominalna moc zainstalowanych kotłów.. kw Rodzaj paliwa kolektory słoneczne pompa ciepła kominek Alternatywne źródło ciepła piec kaflowy energia elektryczna inne. brak Temperatura obliczeniowa: T z /T p.. C regularna Częstotliwość przeglądów i konserwacji wg potrzeb brak 2. Kocioł 5) Przeznaczenie kotła Rodzaj paliwa Typ, model Moc nominalna Ocena dostosowania systemu do potrzeb użytkowych budynku (porównanie mocy nominalnej kotła z wielkością zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania) Rok produkcji kotła Sprawność przy mocy nominalnej Typ paleniska/palnika Zakres zmian wydajności kotła Sposób regulacji wydajności paleniska/palnika Stan izolacji termicznej kotła 5), 6) 2.1. Pomiar sprawności kotła Zawartość O 2 lub CO 2 w spalinach suchych.. % Temperatura spalin za kotłem.. C ogrzewanie ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.. kw zadowalająca niezadowalająca uwagi..
3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 247 Temperatura powietrza doprowadzanego do spalania.. C Wilgotność powietrza w pomieszczeniu kotła.. % RH Jawna strata kominowa.. % Sprawność obliczona kotła.. % Ocena sprawności kotła (porównanie sprawności zadowalająca obliczonej z wartościami uzyskiwanymi niezadowalająca w najlepszych dostępnych na rynku rozwiązaniach) uwagi.. 3. Przekazywanie ciepła do pomieszczeń grzejniki ogrzewanie podłogowe Sposób przekazywania ciepła w pomieszczeniach ogrzewanie powietrzne inne. dolny górny dwururowy jednorurowy Sposób rozdziału czynnika grzejnego pionowy poziomy inny. brak elektryczne bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe elektryczne akumulacyjne Typ grzejników wodne członowe wodne płytowe inne. nie dotyczy przy ścianie zewnętrznej przy ścianie wewnętrznej Usytuowanie i zabudowa grzejników grzejniki zabudowane nie dotyczy 4. Regulacja zawory termostatyczne automatyczna Sposób regulacji miejscowej inny. brak nie dotyczy P-1K P-2K PI Zakres regulacji miejscowej PID inny. brak nie dotyczy stała nastawa regulacja pogodowa Sposób regulacji w źródle ciepła inny. brak zadowalające Nastawy regulacyjne niezadowalające nocne w okresie świątecznym Programowanie obniżenia temperatury inny. brak źródło ciepła: tak Możliwość zmiany parametrów regulacji źródło ciepła: nie przez użytkownika odbiorniki: tak odbiorniki: nie tak Instrukcja obsługi urządzeń regulacyjnych nie sposób regulacji. Regulacja hydrauliczna instalacji ocena działania.. brak
4 Dziennik Ustaw 4 Poz Przesył ciepła Rodzaj dystrybucji Stan powierzchni przewodów Szczelność przewodów Stan izolacji termicznej przewodów Izolacja termiczna przewodów w strefach nieogrzewanych System odpowietrzenia pompowa, typ.., moc.. kw grawitacyjna brak uwagi. wizualnie zadowalająca wizualnie niezadowalająca uwagi. uwagi. tak brak uwagi. otwarty zamknięty brak Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej systemu ogrzewania Zalecenia dla właściciela lub zarządcy budynku Informacje na temat kontroli systemu ogrzewania Data kontroli Podstawa prawna kontroli Termin następnej kontroli Załączniki Przeprowadzający kontrolę systemu ogrzewania Imię i nazwisko: Nr wpisu do wykazu 7) : Data wystawienia protokołu: Podpis i pieczątka Osoba zlecająca kontrolę (podpis):. Objaśnienia 1) Nr protokołu w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151). 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 4) Nr świadectwa charakterystyki energetycznej w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (dotyczy świadectw sporządzonych nie wcześniej niż w dniu 9 marca 2015 r.). 5) W przypadku występowania w budynku kilku kotłów, tabelę tę należy wypełnić dla każdego kotła oddzielnie. 6) Wg załącznika C do Polskiej Normy dotyczącej systemów ogrzewczych w budynkach inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych oraz pkt A.1 załącznika A do Polskiej Normy dotyczącej wymagań dotyczących przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych: wymagania podstawowe i metody badań. Wartości współczynników w zależności od rodzaju paliwa przyjmuje się następująco: dla paliw gazowych i płynnych na podstawie pkt A.1 załącznika A do Polskiej Normy dotyczącej wymagań dotyczących przenośnych przyrządów elektrycznych do pomiaru parametrów gazu spalinowego urządzeń grzewczych: wymagania podstawowe i metody badań, dla paliw stałych na podstawie informacji uzyskanej od producenta przyrządu pomiarowego. Pomiar przy standardowym obciążeniu cieplnym. 7) Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 247 WZÓR WZÓR PROTOKOŁU PROTOKOŁU Z KONTROLI KONTROLI SYSTEMU SYSTEMU KLIMATYZACJI KLIMATYZACJI PROTOKÓŁ Z KONTROLI SYSTEMU KLIMATYZACJI Numer protokołu 1) Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Dane identyfikacyjne budynku Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Rok oddania budynku do użytkowania Powierzchnia całkowita budynku Kubatura budynku Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Dokumentacja techniczna budynku Obciążenie wewnętrzne budynku Ochrona przed zyskami słonecznymi tak (nr świadectwa w wykazie. 4) ) brak pełna częściowa brak liczba osób: projektowe obciążenie chłodnicze:.. kw żaluzje, markizy, zacienienia zewnętrzne żaluzje, rolety, elementy wewnętrzne szkło pochłaniające zacienienia inne.. brak Dane identyfikacyjne systemu klimatyzacji wraz z oceną sprawności systemu i dostosowania go do potrzeb użytkowych budynku 5) 1. Ogólne informacje dotyczące systemu klimatyzacji Rok wykonania systemu klimatyzacji Liczba systemów chłodzenia 2. Źródło chłodu sprężarkowe urządzenie chłodnicze absorpcyjne urządzenie chłodnicze split Rodzaj źródła chłodu multi split VRF inne. Moc nominalna urządzenia chłodniczego.. kw Rzeczywiste obciążenie chłodnicze źródła.. kw chłodu Rodzaj czynnika chłodniczego Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER urządzenia chłodniczego Znamionowy wskaźnik efektywności energetycznej EER (dotyczy klimatyzatorów kanałowych) Ocena sprawności źródła chłodu (porównanie zadowalająca wskaźników efektywności urządzenia niezadowalająca chłodniczego z wartościami uzyskiwanymi uwagi.. w najlepszych dostępnych na rynku rozwiązaniach) Ocena dostosowania systemu do potrzeb zadowalająca użytkowych budynku (porównanie mocy niezadowalająca nominalnej urządzenia chłodniczego uwagi.. z rzeczywistym obciążeniem chłodniczym źródła chłodu)
6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 247 Rodzaj regulacji mocy chłodniczej Nastawy regulacyjne Stan techniczny urządzenia zewnętrznego Konserwacja urządzenia 3. Rozprowadzanie chłodu Rozprowadzanie chłodu 3.1. Rurociągi Stan powierzchni Szczelność Stan izolacji Stan armatury 3.2. Pompy Całkowita moc nominalna Sposób eksploatacji Stan techniczny 4. Przekazywanie chłodu do pomieszczeń 6) Przekazywanie chłodu do pomieszczeń 4.1. Wentylacja i klimatyzacja 6) Rodzaj wentylacji Rodzaj odzyskiwania ciepła Rodzaj układu automatycznej regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego Rodzaj układu automatycznej regulacji mocy chłodniczej Ocena układów automatycznej regulacji Łączny strumień powietrza wentylacyjnego w budynku dwupołożeniowa skokowa ciągła inna. zadowalające niezadowalające regularna wg potrzeb brak system wodny za pomocą czynnika chłodniczego wizualnie zadowalająca wizualnie niezadowalająca.. kw z regulacją wg potrzeb niezadowalający uwagi instalacja wentylacji i klimatyzacji klimakonwektory wentylatorowe klimatyzatory inne. 7) naturalna hybrydowa mechaniczna wywiewna mechaniczna nawiewna mechaniczna nawiewno-wywiewna wymiennik obrotowy wymiennik krzyżowy wymiennik przeciwprądowy wymiennik z czynnikiem pośredniczącym pompa ciepła recyrkulacja inny.. brak włącz-wyłącz czasowa według potrzeb (DCV) inny.. brak centralna strefowa pomieszczeniowa inny.. brak zadowalająca niezadowalająca uwagi.. m 3 /h
7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 247 Łączna moc elektryczna silników do napędu wentylatorów w budynku kw Moc właściwa wentylatora średnia dla budynku W/(m 3 /s) Ocena mocy właściwej wentylatorów wymaganie spełnione (porównanie wartości mocy właściwej wymaganie niespełnione z wartością wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych) Centrale klimatyzacyjne lub oddzielne urządzenia do uzdatniania powietrza 6) Stan techniczny Konserwacja Ocena działania Przewody wentylacyjne 6) Stan powierzchni Szczelność Stan izolacji Stan wyposażenia Ocena rozdziału powietrza wentylacyjnego 4.2. Klimakonwektory wentylatorowe 6) Liczba Moc chłodząca uwagi regularna wg potrzeb brak zadowalająca niezadowalająca uwagi uwagi wizualnie zadowalająca wizualnie niezadowalająca bez zastrzeżeń lokalny dyskomfort nieefektywne usuwanie zanieczyszczeń nieprawidłowe kierunki przepływu powietrza nie dotyczy inne uwagi.. kw Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h Moc silnika wentylatora kw Moc właściwa wentylatora W/(m 3 /s) regularna Konserwacja wg potrzeb brak zadowalająca Ocena działania niezadowalająca brak Układ regulacji tak, typ. zadowalające Nastawy regulacyjne niezadowalające 4.3. Klimatyzatory (jednostki wewnętrzne klimatyzatorów typu split, multi split, VRF lub klimatyzatory jednoczęściowe) 6) Liczba Moc chłodząca kw Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 /h Moc silnika wentylatora kw Moc właściwa wentylatora W/(m 3 /s) regularna Konserwacja wg potrzeb brak zadowalająca Ocena działania niezadowalająca brak Układ regulacji tak, typ. zadowalające Nastawy regulacyjne niezadowalające
8 Dziennik Ustaw 8 Poz ), 7) 4.4. Inne Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej systemu klimatyzacji 5) Zalecenia dla właściciela lub zarządcy budynku Informacje na temat kontroli systemu klimatyzacji Data kontroli Podstawa prawna kontroli Termin następnej kontroli Załączniki Przeprowadzający kontrolę systemu klimatyzacji Imię i nazwisko: Nr wpisu do wykazu 8) : Data wystawienia protokołu: Podpis i pieczątka Osoba zlecająca kontrolę (podpis):. Objaśnienia 1) Nr protokołu w wykazie protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151). 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 4) Nr świadectwa charakterystyki energetycznej w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (dotyczy świadectw sporządzonych nie wcześniej niż w dniu 9 marca 2015 r.). 5) W przypadku występowania w budynku kilku niezależnych systemów klimatyzacji (tzn. posiadających więcej niż jeden rodzaj źródła chłodu lub zasilanych z oddzielnego źródła chłodu), tabelę tę należy wypełnić dla każdego systemu oddzielnie. 6) W przypadku wyboru sposobu przekazywania chłodu do pomieszczeń, należy wypełnić tylko te tabele, które dotyczą tego sposobu. 7) W przypadku występowania innego niż podano w tabeli rozwiązania przekazywania chłodu do pomieszczeń, należy odpowiednio dostosować tabelę do potrzeb kontroli tego systemu. 8) Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
Projekt z dnia 1 października 2014 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia... (poz....) WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA Adres budynku Rodzaj budynku Adres

References: art. 30
 art. 23
 art. 23
 art. 31
 art. 7
 art. 31
 art. 31
 art. 31
 art. 7
 art. 31
 art. 31