Source: http://slideplayer.it/slide/940270/
Timestamp: 2017-05-29 10:19:56+00:00

Document:
PubblicatoRosalba Sacchi
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI - Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Per. Ind. Angelo DellOsso Per. Ind. Angelo DellOsso
Ministero dellInterno – Decreto 16 febbraio 2007 CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DESTINATI ALLE ATTIVITA PER LE QUALI E PREVISTO IL REQUISITO DI RESISTENZA AL FUOCO Ministero dellInterno – Decreto 9 Marzo 2007 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso
Recepire il sistema europeo di classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione. LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 OBIETTIVO Abrogare le disposizioni legislative attuali, aggiornandole con i nuovi decreti Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Entrerà in vigore il 25 Settembre 2007 Ministero dellInterno – Decreto 9 Marzo 2007 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Direttiva 89/106/CEE del 21/12/1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (DPR n. 246/93 - regolamento di attuazione) D.M. infrastrutture 14/09/2005, recante norme tecniche per le costruzioni D.M. 16/02/2007, recante classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione Riferimenti EN 1991-1-2 - Eurocodice 1- Azioni sulle strutture - Parte 1-2 Azioni sulle strutture esposte allincendio Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28/12/1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco D.M. 9/05/2007 recante direttive per lattuazione dellapproccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Un livello di sicurezza adeguato per le costruzioni in caso di incendio prevede ladozione di una strategia basata su due principali elementi: 1. La capacità portante 2. La capacità di compartimentazione Resistenza al Fuoco
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Capacità Portante in caso di incendio è lattitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica (R) sotto lazione del fuoco
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Capacità di Compartimentazione in caso di incendio è lattitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto lazione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico (I) ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione (E), nonché tutte le altre prestazioni se richieste. Riguarda sia elementi di separazione strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Prestazioni di resistenza al fuoco Nelle attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi di tipo prescrittivo (scuole, locali di ps, impianti sportivi,alberghi, ospedali, uffici, autorimesse, ecc.), la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di compartimentazione è stabilita a priori, generalmente in funzione dellaltezza antincendio delledificio. Nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di settore occorre seguire i criteri stabiliti dal Decreto del M.I. 9/03/2007 – ossia il metodo che fa riferimento alle classi, oppure lapproccio basato sulla modellazione dell incendio naturale ai sensi del D.M. 9/05/2007 (FSE).
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Circolare n. 91/1961 Dettava Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati con struttura in acciaio destinati ad uso civile. Successivamente la circolare n. 52/1982 ha ampliato le possibilità di applicazione dei criteri della circolare 91 anche a strutture realizzate con altri materiali, sempre però limitatamente ad edifici di tipo civile.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Circolare n. 91/1961 Risultava evidente a tutti che lestensione del metodo introdotto dalla circolare 91 al caso di fabbricati industriali o depositi poteva portare a risultati non corretti e in genere poco conservativi. Calcolo della classe di resistenza al fuoco espressa in minuti C = K · q q = carico di incendio specifico K = coefficiente di riduzione compreso tra 0,2 e 1,0 determinato in base alle caratteristiche delledificio, al combustibile presente, alla destinazione duso, alla distanza da altri edifici e alle misure di protezione e di esercizio previste. La Circ. 91 riteneva automaticamente soddisfatta la classe 15 per le strutture in acciaio. CON I NUOVI DECRETI NON E PIU COSI
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Esigenze di Nuova Normazione Aggiornamento delle procedure di classificazione degli edifici (oggi legate alla circ. 91/61) Superamento della limitazione dellattuale classificazione alle sole costruzioni ad uso civile Allineamento della classificazione delle costruzioni contenenti attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco con i contenuti del Decreto del ministero per le infrastrutture e i trasporti 14 settembre 2005 (Testo unitario delle Norme Tecniche per le Costruzioni) Apertura ai principi propri dellingegneria della sicurezza
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Il campo di applicazione del provvedimento è limitato alle costruzioni in cui si svolgono attività soggette ai controlli del CNVVF per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco non siano già stabilite da specifiche regole tecniche di settore. Le disposizioni si applicheranno: - alle nuove attività, i cui progetti saranno presentati ai Comandi VV.F. per lacquisizione del parere di conformità sui progetti in data successiva a quella di entrata in vigore (25 settembre 2007); -alle costruzioni esistenti nel caso di modifiche che comportino un incremento della classe di rischio di incendio, una riduzione delle misure di protezione o un incremento del carico di incendio specifico.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Con lentrata in vigore del decreto saranno abrogati : - la Circolare del Ministro dellInterno 14 settembre 1961, n. 91; - il Decreto del Ministro dellinterno 6 marzo 1986 - Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Inoltre le definizioni riportate nel DM 30 novembre 1983 relative a: carico di incendio compartimento antincendio resistenza al fuoco saranno sostituite con quelle contenute nel DM 9/3/07.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Obiettivi, strategie, responsabilità Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi, le costruzioni devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da garantire: la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli:
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Il livello I di prestazione - Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco – non è ritenuto accettabile per le costruzioni nelle quali si svolgono attività soggette ai controlli del CNVVF
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Il livello II di prestazione - Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente allevacuazione degli occupanti in luogo sicuro allesterno della costruzione - è ritenuto adeguato per le costruzioni: - isolate - fino a due piani fuori terra ed un piano interrato - destinate ad ununica attività non aperta al pubblico ove inoltre risultino verificate tutte le seguenti condizioni, tipo : a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire lesodo in sicurezza degli occupanti; b) gli eventuali crolli totali o parziali non arrechino danni ad altre strutture; e unaltra serie di condizioni che si omettono per brevità
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Il livello III di prestazione - Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dellemergenza – può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni soggette ai controlli del CNVVF fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV e V Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono correlate al carico dincendio specifico di progetto (q f,d).
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 I livelli di prestazione comportano ladozione di differenti classi di resistenza al fuoco La classe di resistenza al fuoco è lintervallo di tempo espresso in minuti, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. Le classi di resistenza al fuoco previste dal Decreto sono le seguenti: classe 15, classe 20, classe 30, classe 45, classe 60, classe 90, classe 120, classe 180, classe 240, classe 360
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 – Alcuni Termini e definizioni Il carico di incendio è il potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico dincendio specifico è il carico di incendio riferito allunità di superficie lorda. E espresso in MJ/m2. Il carico dincendio specifico di progetto è il carico dincendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Nota sui Criteri di progettazione Il carico di incendio specifico è generalmente riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento considerato, nellipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del materiale combustibile. In caso contrario il carico dincendio specifico deve essere calcolato anche con riferimento alleffettiva distribuzione dello stesso. In un edificio multipiano è possibile considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di separazione posseggano una capacità di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Per tutte le altre tabelle dei carichi di incendio si rimanda allo specifico Allegato al Decreto.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Curve nominali di incendio Per definire le azioni del fuoco devono essere determinati gli scenari di incendio in relazione ad una valutazione dei rischi di incendio da effettuare in fase preliminare. A seconda del tipo di approccio adottato (prescrittivo o prestazionale) landamento delle temperature negli elementi costruttivi sarà valutato in riferimento: - a una curva nominale dincendio per lintervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento; - a una curva naturale dincendio, determinata in base a modelli di incendio tenendo conto dellintera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Curve nominali di incendio - curva nominale standard introdotta dalla norma ISO 834 normalmente Utilizzata - curva nominale degli idrocarburi più severa rispetto alla prima da utilizzare nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico - curva di incendio nominale esterna sensibilmente meno gravosa rispetto alla curva standard a cui può farsi riferimento nel caso di strutture poste allesterno rispetto al compartimento interessato dallincendio
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Criteri di progettazione La sicurezza del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della resistenza meccanica: - di singoli elementi strutturali (travi, colonne, ecc.) considerando carichi e vincoli - di porzioni significative di struttura - dellintero sistema costruttivo considerandone levoluzione sotto lazione dellincendio Devono essere considerati gli effetti del secondo ordine (deformazioni, dilatazioni contrastate, ecc.) tranne nel caso in cui: - siano trascurabili o a vantaggio di sicurezza - siano tenuti in conto nei modelli semplificati e conservativi adottati - i requisiti di sicurezza strutturale allincendio siano valutati con riferimento al metodo delle classi (curve nominali)
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Criteri di progettazione Pertanto, qualsiasi sollecitazione dovuta a sbalzi di temperatura deve essere individuata e tenuta in considerazione. Possiamo quindi ritenere, per esempio, che nel caso di presenza di materiali protettivi non bisogna trascurare come interagiscono tra loro, poiché il problema principale delle strutture sollecitate da un incendio è quello delle deformazioni dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dellesposizione al fuoco.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Il DM 9 marzo 2007 Lart. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 9 Marzo 2007, prevede che i requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, adottati nel progetto ed inseriti nelle costruzioni medesime, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti, al fine di garantire le prestazioni nel tempo. Lart. 2, comma 3, prevede – preliminarmente - uno stretto rapporto tra il titolare dellattività e progettista antincendio, in quanto lindividuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico del progettista, mentre il mantenimento delle condizioni che determinano lindividuazione dei suddetti valori, è a carico del titolare dellattività. Due brevi note conclusive
Ministero dellInterno – Decreto 16 febbraio 2007 CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE DESTINATI ALLE ATTIVITA PER LE QUALI E PREVISTO IL REQUISITO DI RESISTENZA AL FUOCO LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Entrerà in vigore il 25 Settembre 2007
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Obiettivi principali Recepire due Decisioni della Commissione dellUE (2000/367/CE e 2003/629/CE) Recepire una Raccomandazione della Commissione dellUE (2003/887/CE) N.B. Le Decisioni della Commissione dellUE sono direttamente applicabili sui territori nazionali. Pertanto sono cogenti e non necessitano di recepimenti formali. In pratica i Decreti nazionali di recepimento servono per favorire la sostituzione delle regole e procedure vigenti con le regole e le procedure previste dalle decisioni comunitarie.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Obiettivi secondari Chiarire il diverso significato di Prodotti e di Elementi Costruttivi resistenti al fuoco Definire in modo organico le procedure di valutazione della resistenza al fuoco (prove, calcoli, tabelle) e i relativi riferimenti normativi, Individuare competenze e responsabilità nei diversi soggetti previsti per la produzione, certificazione e controllo di prodotti ed elementi resistenti al fuoco, Fissare un termine di validità di rapporti di prova emessi, nel rispetto di norme superate e tramite impianti anacronistici, più di 20 anni fa; Riformulare i contenuti delle tabelle per la rapida progettazione degli elementi resistenti al fuoco, in base alle conoscenze attuali e ai contenuti degli eurocodici.
5 Articoli LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso e 4 Allegati (A, B, C, D) Si compone di
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Definisce il campo di applicazione del decreto Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali e prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti. Fornisce le definizioni di ProdottoProdotto, elemento costruttivo, opera da costruzione elemento costruttivoopera da costruzione Campo di diretta applicazione del risultato di prova Campo di applicazione estesa del risultato di prova Laboratorio di prova nazionale e straniero Articolo 1
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Articolo 1 E considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto» qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Indica i criteri secondo cui classificare la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi. In particolare, tale classificazione si basa sulle caratteristiche di resistenza al fuoco definite secondo i simboli e le classi riportate nelle specifiche tabelle dell'allegato A al decreto che sono state implementate in modo significativo. Definisce le modalità per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco secondo lo schema seguente: Articolo 2 Prodotti Prove Calcoli METODO SPERIMENTALE METODO ANALITICO Allegato B Allegato C Elementi costruttivi Prove Calcoli Tabelle METODO SPERIMENTALE METODO ANALITICO METODO TABELLARE Allegato B Allegato C Allegato D
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Definisce la procedura per limmissione sul mercato dei prodotti In possesso di marcatura CE Secondo le indicazioni previste dalle norme di prodotto Documentazione in lingua italiana Non in possesso di marcatura CE e non omologati Considerati come elementi costruttivi (rimando allarticolo 4) Non in possesso di marcatura CE (es: porte) Rilascio omologazione ai sensi artt. 3, 5 e 6 del DM 21/6/2004 Articolo 3
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Definisce la procedura per linstallazione o la costruzione di elementi costruttivi Deve SEMPRE essere presentata una certificazione a firma di professionista ai sensi del DM 4/5/98 qualunque sia il metodo adottato per la classificazione dellelementoSEMPRE Nel caso in cui il metodo sia quello di prova la certificazione di cui sopra attesta che lelemento ricade allinterno del campo di diretta applicazione del risultato di prova Qualora lelemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la certificazione costituisce la dichiarazione di uso conforme allimpiego previsto. Articolo 4
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Articolo 5 – Norme Transitorie Definisce la modalità di attuazione del Decreto 1. Il Decreto entra in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. 2. Scadenza dei Rapporti di Prova esistenti secondo il seguente programma: EMESSI PRIMA DEL 31/12/85 1 ANNO DI VALIDITA EMESSI DAL 1/1/86 AL 31/12/95 3 ANNI DI VALIDITA EMESSI DAL 1/1/965 ANNI DI VALIDITA (ALLENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO ) Non si Applica: - ai prodotti e agli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto - anche in presenza di modifiche dellopera che non interessino i prodotti e gli elementi costruttivi e tali da non comportare un incremento della classe di resistenza al fuoco richiesta.
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato A – Simboli e Classi
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato A - Simboli e Classi Le classi, in varie maniere, sono definite per: Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio ( Muri, solai, tetti, travi, colonne, scale, passerelle) Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio (Muri, solai, tetti) Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti (Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco, rivestimenti, pannelli, intonaci, placcature e schermi protettivi) Parti o elementi non portanti di opere e prodotti afferenti (Pareti divisorie, controsoffitti con intrinseca resistenza al fuoco, facciate e muri esterni, pavimenti sopraelevati, sistemi di sigillatura e giunti lineari, porte e chiusure, porte a prova di fumo, chiusure per nastri trasportatori, canalizzazioni di servizio e cavedi, camini, rivestimenti per pareti e soffitti)
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato B – Classificazione in base alle Prove
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato C – Calcoli Definisce il significato e il riferimento normativo per il calcolo di elementi costruttivi portanti resistenti al fuoco Evidenzia la necessità di completare gli eurocodici con le Appendici Nazionali contenenti gli NDPS Autorizza, in attesa degli NDPS, la possibilità di impiego delle esistenti norme UNI 9502, 9503 e 9504 Dispone lesecuzione di prove per la caratterizzazione delle proprietà termo-fisiche da utilizzare nei calcoli dei prodotti protettivi. Concede altresì, con riferimento alle norme UNI, di utilizzare i valori normati delle proprietà dei protettivi sotto la responsabilità del produttore purché non siano disponibili le norme di prodotto per la marcatura CE
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato C – Calcoli Autorizza, in attesa delle Appendici Nazionali degli Eurocodici, la possibilità di impiego delle esistenti norme UNI 9502, 9503 e 9504
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato D – Tabelle Definisce il significato e i limiti di impiego delle tabelle Murature non portanti in blocchi – Blocco di laterizio forato, laterizio semipieno e pieno, con intonaco normale o intonaco antincendio – Blocco di calcestruzzo normale con fori monocamera e multicamera o pieno senza intonaco, con intonaco normale o intonaco antincendio – Blocco di calcestruzzo leggero con fori monocamera e multicamera o pieno senza intonaco, con intonaco normale o intonaco antincendio – Blocco di pietra squadrata senza intonaco Solette piene e solai alleggeriti – Solette piene con armatura monodirezionale senza o con intonaco normale o antincendio – Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzosenza o con intonaco normale o antincendio – Solai a travetti con alleggerimento senza o con intonaco normale o antincendio – Solai a lastra con alleggerimento senza o con intonaco normale o antincendio
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Allegato D – Tabelle Murature non portanti in blocchi
LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Salsomaggiore Terme – 7 Luglio 2007 Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Per. Ind. Angelo DellOsso Qualche Riflessione finale sul Decreto Il Decreto ha una portata generale in quanto si applica a tutti i Prodotti/Elementi per i quali è richiesto il Requisito di Resistenza al Fuoco Riorganizza il Quadro Normativo sulla Resistenza al Fuoco in attuazione delle Decisioni della Commissione Europea e il Recepimento della Raccomandazione riguardante il ricorso agli Eurocodici In relazione ai procedimenti di Prevenzione Incendi continua ad affidare sl Professionista, anche con lentrata in vigore del presente Decreto, il rilascio della Certificazione di Resistenza al Fuoco dellelemento costruttivo per la cui predisposizione si potrà avvalere di risultati di Prove, Calcoli, Tabellde (Art.4 commi 1 e 2)
La Sicurezza sul Lavoro in relazione al Rapporto Lavorativo Le Sanzioni La Sicurezza sul Lavoro in relazione al Rapporto Lavorativo Le Sanzioni. Sul progetto

References: Articolo 1
 Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5