Source: http://docplayer.it/78337-Informazioni-operatori-di-apparecchiature-contenenti-gas-fluorurati-ad-effetto-serra.html
Timestamp: 2018-06-20 11:50:02+00:00

Document:
INFORMAZIONI OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - PDF
INFORMAZIONI OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
Download "INFORMAZIONI OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA"
Agnella Bertini
1 INFORMAZIONI per OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra e atti di esecuzione
2 Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'unione europea Numero verde unico (1: (*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l accesso ai numeri o non ne accettano la gratuità. Numerose altre informazioni sull'unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu). Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009 ISBN DOI /95695 Comunità europee, 2009 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte
3 Indice 1 Introduzione... 2 Informazioni generali sui gas fluorurati e sul relativo regolamento. 2.1 Riscaldamento globale Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra? Quadro generale del regolamento sugli F-gas... 3 A chi si rivolge il presente opuscolo? Quali tipi di apparecchiature sono interessati? Come individuare i refrigeranti contemplati dal regolamento Chi è l operatore dell apparecchiatura?... 4 Quali sono gli obblighi dell'operatore? Come determinare la quantità di gas fluorurati di un'applicazione Come individuare i sistemi ermeticamente sigillati... 5 Quali sono i compiti dell'operatore? Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell apparecchiatura Prevenire e riparare le perdite Controllare le perdite Installare sistemi di rilevamento delle perdite Tenere un registro Recuperare il refrigerante... 6 Informazioni sulla certificazione del personale tecnico e dell'impresa 7 Informazioni sulle etichette... 8 Sanzioni per mancata conformità Allegato I: Allegato II: elenco degli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 842/ gas fluorurati elencati nell allegato I del regolamento (CE) n. 842/ Allegato III: campione di un registro dell apparecchiatura... Allegato IV: ulteriori informazioni
5 1 Introduzione Nel quadro del protocollo di Kyoto l Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo dell 8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: biossido di carbonio (CO 2 ), metano (CH 4 ), protossido di azoto (N 2 O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF 6 ). Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio , stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature. Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni (cfr. allegato I). Il presente opuscolo è destinato agli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti. Sono esclusi gli impianti di refrigerazione di condizionamento d aria usati in tutte le modalità di trasporto. Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante. Sono disponibili pubblicazioni separate per gli operatori di altre apparecchiature e per il personale tecnico e le società interessati dal regolamento. I requisiti derivanti da tale regolamento per i produttori, gli importatori e gli esportatori di gas fluorurati e per i fabbricanti e gli importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati sono sintetizzati in un foglio di istruzioni separato. 1 L articolo 9 e l allegato II del regolamento sono entrati in vigore il 4 luglio
6 2 Informazioni generali sui gas fluorurati e sul relativo regolamento 2.1 Riscaldamento globale Le espressioni riscaldamento globale o effetto serra sono comunemente usate per descrivere l aumento della temperatura superficiale media della Terra nel corso del tempo. Si calcola che nell ultimo secolo il clima terrestre abbia subito un riscaldamento compreso tra 0,6 e 0,9 gradi Celsius. Gli scienziati sono giunti alla conclusione che la maggior parte dell aumento delle temperature medie globali osservato a partire dalla metà del XX secolo è molto probabilmente dovuta all aumento osservato delle concentrazioni di gas ad effetto serra di origine antropica (prodotti cioè dall attività umana) 2. I principali gas serra di origine antropica sono quelli disciplinati dal protocollo di Kyoto: biossido di carbonio (CO 2 ), metano (CH 4 ), protossido di azoto (N 2 O) e gas fluorurati di origine antropica. Sono gas ad effetto serra rilevanti anche le sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate nell ambito del protocollo di Montreal, come i clorofluorocarburi (CFC), gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli halon. Figura 1 Principio semplificato del riscaldamento globale Principio semplificato del riscaldamento globale La Terra riceve energia dal Sole sotto forma di luce solare (radiazione solare a onde corte) che penetra nell atmosfera relativamente senza impedimenti. Circa il 30% della radiazione solare a onde corte in ingresso viene riflesso dall atmosfera e dalla superficie e riemesso verso l esterno nello spazio. Il restante 70% viene assorbito dalla superficie terrestre (terre, oceani) e dallo strato inferiore dell atmosfera. La parte assorbita riscalda la superficie terrestre e viene nuovamente irradiata come radiazione termica (infrarossa) a onde lunghe, che al contrario della radiazione a onde corte non è in grado di penetrare l atmosfera, ma viene riflessa dalle nuvole e assorbita dai gas ad effetto serra atmosferici. Questi ultimi intrappolano il calore nel sistema costituito da superficie terrestre e troposfera. 2 Quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), 2
7 Storicamente, le concentrazioni naturali di gas ad effetto serra hanno mantenuto la Terra a un livello di calore tale da consentire il mantenimento della vita come la conosciamo. Maggiore è la quantità di gas ad effetto serra di origine antropica presente nell atmosfera, maggiore è la quantità di radiazione infrarossa riflessa sulla superficie terrestre; così si crea il cosiddetto effetto dei gas serra antropogenici, che ha come risultato un riscaldamento globale della Terra. 2.2 Cosa sono i gas fluorurati ad effetto serra? I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF 6 ) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. Sono diventati molto diffusi dagli anni 90 come sostituti di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono 3 utilizzate all epoca nella maggior parte delle applicazioni, come i clorofluorocarburi (CFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), e gradualmente eliminate in base al protocollo di Montreal. I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, tuttavia la maggior parte di essi presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP). Il GWP utilizzato nel contesto del regolamento sugli F-gas è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas fluorurato rispetto a un chilogrammo di CO 2. 4 Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Trovano impiego in vari settori e applicazioni, ad esempio come refrigeranti negli impianti di refrigerazione e di condizionamento dell aria e nelle pompe di calore, come agenti espandenti per schiume, come agenti estinguenti in sistemi antincendio, propellenti per aerosol e solventi. I PFC sono di norma usati nel settore dell elettronica (ad esempio per la pulizia al plasma di wafer di silicio) e nell industria cosmetica e farmaceutica (estrazione di prodotti naturali come nutraceutici e aromi), ma in misura minore anche negli impianti di refrigerazione come sostitutivi dei CFC spesso in combinazione con altri gas. In passato i PFC venivano utilizzati come agenti estinguenti e possono ancora trovarsi nei sistemi di protezione antincendio più vecchi. L SF 6 viene usato principalmente come gas di isolamento e di spegnimento d arco in apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione e come gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio. Potenziale di riscaldamento globale (GWP) Si tratta di un indice che descrive le caratteristiche radiative dei gas ad effetto serra e rappresenta l'effetto combinato dei differenti tempi di permanenza in atmosfera di tali gas con la loro relativa efficacia di assorbimento della radiazione infrarossa in uscita. Questo indice esprime il rapporto tra il riscaldamento prodotto da una massa unitaria di un determinato gas ad effetto serra presente attualmente nell'atmosfera, e quel-lo prodotto da una massa unitaria di biossido di carbonio (CO 2 ). (fonte: terza relazione di valutazione IPCC) L allegato II del presente opuscolo fornisce un quadro generale delle sostanze oggetto del regolamento sugli F-gas, comprendente il rispettivo potenziale di riscaldamento globale e le applicazioni tipiche. 3 4 Le sostanze che riducono lo strato di ozono sono sostanze che distruggono lo strato di ozono della Terra. Contengono di norma cloro o bromo. Tali sostanze sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. I dati relativi al GWP in 100 anni elencati nell'allegato II sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Tali valori sono compresi tra 97 per il fluorometano (HFC-41) e per l'esafluoruro di zolfo. 3
8 2.3 Quadro generale del regolamento sugli F-gas L obiettivo generale del regolamento sugli F-gas è ridurre le emissioni di tali gas attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita. Dati relativi a produzione, importazione ed esportazione di gas fluorurati comunicati annualmente (articolo 6) Importatore di gas fluorurati Esportatore di gas fluorurati Produttore di gas fluorurati Utilizzatore di gas fluorurati Usi specifici vietati (articolo 8) Chi è interessato? Importatore di prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati Divieto di immissione in commercio di specifici prodotti ed apparecchiature (articolo 9) Fabbricante di prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio (articolo 7) Operatore di apparecchiature/sistemi contenenti gas fluorurati Personale tecnico e imprese Prevenzione di perdite da talune apparecchiature. Riparazione quanto prima possibile delle perdite rilevate (articolo 3, paragrafo 1) Installazione, manutenzione o riparazione, compresa la riparazione di perdite in taluni sistemi ed apparecchiature da parte di personale e imprese certificati (articolo 5) Recupero di gas fluorurati durante le operazioni di manutenzione o riparazione e prima dello smaltimento definitivo dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 4) Talune apparecchiature sottoposte a controlli regolari da parte di personale certificato per verificare l'eventuale presenza di perdite (articolo 3, paragrafo 2) Tenuta di un registro per talune apparecchiature (articolo 3, paragrafo 6) Installazione di sistemi di rilevamento delle perdite in talune applicazioni (articolo 3, paragrafo 3) Figura 2 Quadro generale dei principali soggetti interessati dal regolamento sugli F-gas e dai relativi requisiti 4
9 I requisiti del regolamento sugli F-gas riguardano: - produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati; - fabbricanti e importatori che immettono in commercio nell'ue taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati; - utilizzatori di SF 6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento degli pneumatici; - operatori di talune apparecchiature e sistemi contenenti gas fluorurati; - personale tecnico e imprese coinvolti in determinate attività collegate ad apparecchiature contenenti gas fluorurati. Come già descritto in precedenza, i gas fluorurati sono impiegati in vari settori di applicazione. Nel regolamento sugli F-gas sono definiti obblighi specifici per gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature: - impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d aria e pompe di calore; - impianti fissi di protezione antincendio ed estintori; - quadri e apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione; - apparecchiature contenenti solventi. Rientrano nel regolamento sugli F-gas anche altri prodotti e apparecchiature, comprese apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati. 5
10 3 A chi si rivolge il presente opuscolo? Oggetto del presente opuscolo sono i requisiti stabiliti nel regolamento sugli F-gas per gli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore, che contengono gas fluorurati come refrigeranti. Come primo passo, è pertanto necessario determinare con esattezza a chi sono destinati i relativi requisiti del regolamento sugli F-gas e quindi il presente opuscolo. 3.1 Quali tipi di apparecchiature sono interessati? 6 Un apparecchiatura fissa è definita come un apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza, non rientrano nel presente opuscolo le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d aria usate in tutte le modalità di trasporto. Le apparecchiature fisse sono utilizzate in diverse configurazioni e in tutti i tipi di edifici, comprese abitazioni, uffici, supermercati, negozi, fabbriche, stabilimenti di lavorazione, magazzini frigoriferi, ristoranti, bar, ospedali e scuole. Circuito di refrigerazione Il circuito in cui circola il refrigerante comprende il compressore, il condensatore, la valvola di espansione e l evaporatore. Le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore sono basate sullo stesso processo termodinamico e contengono refrigeranti simili. Esistono sistemi diretti e indiretti per ottenere raffreddamento e riscaldamento: un sistema diretto è caratterizzato da un unico circuito contenente il refrigerante. Nel luogo dove è necessario il raffreddamento o il riscaldamento avviene lo scambio di calore. Un sistema indiretto ha due circuiti con un primo scambio di calore tra i fluidi del circuito primario e del circuito secondario e un secondo scambio di calore nel luogo dove è necessario il raffreddamento o il riscaldamento. Il primo circuito contiene il refrigerante. Apparecchiature di refrigerazione Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per uso domestico, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali. Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall uso domestico alla vendita al dettaglio, all uso industriale. Le dimensioni nell ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici con un solo comparto ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano da meno di 0,1 kg (refrigerazione domestica) sino a parecchie migliaia di kg (refrigerazione industriale). Apparecchiature di condizionamento d aria La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d aria è raffreddare e/o controllare la temperatura in camere o edifici mantenendola a un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità (per esempio, unità mobili da collegare alla presa di corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.
11 A seconda della configurazione, è possibile distinguere tra condizionatori d aria monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) e i cosiddetti split system (nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi). Gli stabili adibiti a uffici, negozi o ospedali dispongono in genere di diversi sistemi, quali piccoli condizionatori split e grandi impianti centralizzati, che spesso utilizzano un impianto secondario di acqua refrigerata. La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento d aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico. Pompe di calore Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento. Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali. 3.2 Come individuare i refrigeranti contemplati dal regolamento Il regolamento sugli F-gas riguarda le apparecchiature contenenti gas fluorurati elencati nell allegato II nonché i preparati (comunemente denominati miscele ) contenenti tali gas nei circuiti di refrigerazione. Tipi comuni di refrigeranti Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura industriale 5, cui si fa di solito riferimento con un numero preceduto da R (abbreviazione di Refrigerante ), per esempio R-134a sta per HFC-134a. Si usano anche nomi commerciali specifici. In Europa gli idrocarburi (non disciplinati dal regolamento sugli F-gas), come R-600a (isobutano) e R-290 (propano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei congelatori per uso domestico, nonché in piccole apparecchiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetrine frigorifero collegate ad una presa di corrente). Sono anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati (tipicamente R-134a). Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei supermercati (per esempio vetrine frigorifere con sistemi di refrigerazione centralizzati), sono ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di HFC). Oltre agli F-gas, nella refrigerazione di merci sono altresì usati altri tipi di refrigeranti come HCFC 6, R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH 3 ). Questi refrigeranti non rientrano nel regolamento sugli F-gas. Per le apparecchiature di condizionamento d aria, i gas fluorurati sono ampiamente impiegati come refrigeranti (per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di HFC). Oltre agli HFC, nelle apparecchiature più datate sono ancora usati gli HCFC come R-22. Si utilizzano sempre più spesso altri tipi di refrigeranti come R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH 3 ). 5 6 Basata sulla norma ISO 817 Sostanze che riducono lo strato di ozono, disciplinate dal regolamento (CE) n. 2037/2000 7
12 Gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (una miscela di HFC) sono impiegati principalmente come refrigeranti in pompe di calore, mentre si utilizzano con sempre maggior frequenza refrigeranti alternativi, tra cui R-744 (CO 2 ), R-600a (isobutano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH 3 ). Nella seguente tabella è riportato un elenco non esaustivo di sostanze usate come refrigeranti. Tipo Refrigeranti comuni Refrigeranti meno comuni Disciplina dal regolamento sugli F-gas HFC - fluidi puri R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a Miscele contenen HFC R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Altri refrigeranti non disciplina dal regolamento sugli F-gas bensì dal regolamento sulle ODS 7 HCFC - fluidi puri R-22 R-123, R-124 HCFC - miscele R-406A, R-409 (A,B) CFC - fluidi puri e miscele R-11, R-12, R-502 R-13 Altri refrigeranti non disciplina dal regolamento sugli F-gas né dal regolamento sulle ODS Alterna ve R-717 (ammoniaca), R-290 (propano), R-600a (isobutano), R (propilene), miscele di idrocarburi (HC) R-744 (CO 2 ) Tabella 1 Refrigeranti usati comunemente in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore Come identificare il tipo di refrigerante nelle apparecchiature Il modo più facile per individuare il tipo di refrigerante è controllare l etichetta sull apparecchiatura. Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati immesse in commercio nell'ue dopo il 1 aprile 2008 devono riportare un etichetta con il testo Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto 8 e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato. Nella sezione 7 è riportato un esempio di tale etichetta. In molti casi sono disponibili informazioni importanti anche su apparecchiature immesse in commercio in data antecedente al 1 aprile Se sull etichetta non si trovano le necessarie informazioni, il manuale o le specifiche tecniche dovrebbero indicare il tipo di refrigerante contenuto nell apparecchiatura. In alternativa, è opportuno richiedere tali informazioni al fornitore, al produttore o all'impresa e al personale che eseguono operazioni di manutenzione o di riparazione dell apparecchiatura. 7 8 Regolamento (CE) n. 2037/2000 I requisiti di etichettatura sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione 8 1
13 Come stabilire se una miscela refrigerante (preparato) è contemplata dal regolamento Oltre alle sostanze pure, si utilizzano preparati (miscele) contenenti gas fluorurati. Ai sensi del regolamento sugli F-gas, i preparati sono definiti come miscele - composte da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, - quando il GWP complessivo non è inferiore a 150. Per il primo criterio, l allegato II contiene un elenco dei pertinenti F-gas contemplati dal regolamento. Gli operatori devono fare riferimento a tale elenco per verificare se uno dei componenti della miscela vi sia incluso. Per il calcolo del GWP complessivo del preparato, oltre al GWP degli F-gas, occorre prendere in considerazione il GWP degli altri componenti che svolgono la stessa funzione (refrigerante). Per determinare il GWP di sostanze diverse dagli F-gas nei preparati, si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC 9. Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP. Σ [(sostanza X% x GWP) + (sostanza Y% x GWP) + (sostanza N% x GWP)] laddove % è il contributo in peso con una tolleranza di +/- 1%. Esempio 1 R-415B 25% HCFC-22 (GWP 1 500), 75% HFC-152a (GWP 120) Esempio 2 R-410A 50% HFC-32 (GWP 550), 50% HFC-125 (GWP 3 400) Σ [(25% x 1 500) + (75% x 120)] GWP complessivo= 465 Preparato contemplato dal regolamento sugli F-gas (GWP 150) Σ [(50% x 550) + (50% x 3 400)] GWP complessivo= Preparato contemplato dal regolamento sugli F-gas (GWP 150) Tabella 2 Esempi di come calcolare il GWP di preparati 3.3 Chi è l operatore dell apparecchiatura? Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l operatore dell apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi. L operatore è definito come una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti. In base a questa definizione, il proprietario dell impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l operatore dell apparecchiatura. L effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l accesso a terzi; - controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); 9 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK)
14 il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell apparecchiatura o nell impianto, e all esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. Di solito, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell apparecchiatura, mentre nelle applicazioni commerciali e industriali l operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti. Sebbene la proprietà non sia un criterio per individuare "l'operatore", lo Stato membro può designare il proprietario come il responsabile degli obblighi dell'operatore in specifiche situazioni definite, anche se il proprietario non ha il controllo effettivo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti. Vanno pertanto tenute in considerazione le specifiche condizioni degli Stati membri in materia di attuazione.! 10
15 4 Quali sono gli obblighi dell'operatore? A seconda della quantità contenuta nell'applicazione, sono previsti obblighi specifici da rispettare. Lo schema decisionale di seguito riportato raggruppa gli impianti nelle categorie 10 A-E e la Tabella 3 sintetizza gli obblighi attinenti a ciascuna categoria. Carica contenuta nell'applicazione CATEGORIA di carica di gas fluorurati 3kg? No E Sì Come individuare i sistemi ermeticamente sigillati (cfr. capitolo 4.2) 6kg? No Sistema ermeticamente sigillato? Sì D Sì No 30kg? No C Sì 300kg? No B Sì A Figura 3 Schema decisionale per individuare cosa deve essere fatto 10 Le categorie quantitative di gas fluorurati sono utilizzate nel presente opuscolo per semplicità. Non sono definite in quanto tali nel regolamento. 11
16 Obblighi per l'operatore Categoria quantitativa di gas fluorurati A ( 300kg) B ( 30kg e <300kg) C ( 3kg e <30kg; ermeticament e sigillati 6kg e <30kg) D (ermeticame nte sigillati 3kg e <6kg) E (<3kg) Installazione 11, manutenzione o riparazione del sistema da parte di personale e imprese certificati, articolo 5, paragrafo 3 12 Prevenzione delle perdite e riparazione delle perdite rilevate non appena possibile, articolo 3, paragrafo 1 12 Regolari controlli delle perdite da parte di personale certificato, articolo 3, paragrafo 2 12 Installazione di un sistema di rilevamento delle perdite che deve essere controllato come minimo ogni 12 mesi, articolo 3, paragrafo 3 12 Tenuta di un registro, articolo 3, paragrafo 6 12 Recupero dei gas fluorurati prima della distruzione definitiva e, se del caso, durante la riparazione e manutenzione da parte di personale certificato, articolo 4, paragrafi 1 e 4 12 Tabella 3 Quadro generale degli obblighi per l'operatore a seconda della quantità di gas fluorurati dell'applicazione La differenza tra i requisiti delle categorie B e C consiste nella frequenza dei controlli delle perdite (cfr Tabella 5). 4.1 Come determinare la quantità di gas fluorurati di un'applicazione Nell'individuare un'applicazione, la Commissione considera quale criterio principale la struttura tecnica (circuito refrigerante), e non il luogo di utilizzo o la funzione. Un'applicazione deve essere intesa come una serie di componenti e tubazioni che formano una struttura continua attraverso la quale i gas fluorurati possono fluire. Se una molecola di gas fluorurato può passare attraverso la struttura da un punto a un altro, significa che questi due punti fanno parte di un'unica applicazione. Per quanto riguarda le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore, questo significa che due circuiti di refrigerazione scollegati (cioè in assenza di qualsiasi mezzo permanente o temporaneo atto a collegare un circuito refrigerante all altro), anche se usati allo stesso scopo (per esempio per mantenere una bassa temperatura in un deposito o magazzino frigorifero), sarebbero considerati due applicazioni separate. 11 Ove applicabile, per esempio non pertinente per sistemi collegati a presa di corrente. 12 Regolamento (CE) n. 842/
INFORMAZIONI per OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore Regolamento (CE) n. 842/2006 su
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai sensi dell art.16 comma 1 del DPR n.43/2012 rmativa di riferimento Regolamento CE 842/2006; DPR 43/2012; DLgs 26/2013 Campo di applicazione Soggetti
La certificazione del personale e delle imprese frigoriste
La certificazione del personale e delle imprese frigoriste Il punto di partenza C era una volta il Freon. Questo il nome commerciale di uno dei più diffusi gas utilizzati dall industria. Fino agli anni
Numero verde unico (1:
INFORMAZIONI per OPERATORI E PERSONALE TECNICO CHE LAVORANO SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra Regolamento
2. Pubblicazioni dell UO: non vi sono state pubblicazioni sul tema specifico del progetto.
PROGETTO KYOTO RICERCA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL CONTROLLO DEI GAS SERRA IN LOMBARDIA Progress Report dell Unità Operativa 2 Linea Emissioni Completamento dell inventario regionale delle emissioni
INFORMAZIONI OPERATORI E PERSONALE TECNICO CHE LAVORANO SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI per OPERATORI E PERSONALE TECNICO CHE LAVORANO SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Apparecchi di manovra (commutatori di alta tensione Regolamento (CE n. 842/2006
RINFRESCHIAMOCI. senza riscaldare il pianeta. Campagna di informazione per la corretta gestione dei fluorocarburi. con il patrocinio di
T E C H N O L O G I E S E U R O P E RINFRESCHIAMOCI senza riscaldare il pianeta Campagna di informazione per la corretta gestione dei fluorocarburi con il patrocinio di INTRODUZIONE I fluorocarburi fanno
GLI HFC NELL ISOLAMENTO TERMICO UNA SOLUZIONE PER RISPONDERE ALLA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
GLI HFC NELL ISOLAMENTO TERMICO UNA SOLUZIONE PER RISPONDERE ALLA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO Il progresso al servizio della nostra qualità di vita... Potremmo vivere senza riscaldamento e senza aria
OLTRE I GAS FLUORURATI QUALE EVOLUZIONE SI PROSPETTA PER IL FUTURO? Giovanni Camino
OLTRE I GAS FLUORURATI QUALE EVOLUZIONE SI PROSPETTA PER IL FUTURO? Giovanni Camino Politecnico di Torino Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia giovanni.camino@polito.it COSA SONO I «GAS FLUORURATI»
COMUNICAZIONE Nuovo Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 Implicazioni a breve e medio termine
COMUNICAZIONE Nuovo Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 Implicazioni a breve e medio termine Gentile Cliente, la presente per comunicare che in data 20 maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell
Ammodernamento degli impianti del freddo
Programma Freddo climacompatibile della Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK Ammodernamento degli impianti del freddo Approfittate ora dei sussidi! Scegliete di ammodernare
Etichettatura energetica dei condizionatori d aria
Etichettatura energetica dei condizionatori d aria Linee Guida per i rivenditori all applicazione della Direttiva 2002/31/CE per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori
Per l'utente Pompe di calore ROTEX Manuale per l'utente Tipi ROTEX HPSU compact 6-8 kw ROTEX HPSU compact 11-16 kw ROTEX HPSU Bi-Bloc 6-8X ROTEX HPSU Bi-Bloc 6-8H ROTEX HPSU Bi-Bloc 11-16X ROTEX HPSU Bi-Bloc
CERTIFICAZIONE ROHS. aggiunta nella sezione tipi di certificazione
LaCertificazione CERTIFICAZIONE ROHS aggiunta nella sezione tipi di certificazione In un contesto dove l'evoluzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenta una crescita esponenziale,
GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L OZONO STRATOSFERICO
Applicazione: IREN ENERGIA S.p.A. IRIDE SERVIZI S.p.A. AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. GESTIONE AMBIENTALE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI SOSTANZE LESIVE PER L OZONO RESPONSABILE CONTROLLO ED APPROVAZIONE

References: articolo 9
 articolo 5
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 3
 articolo 4
 art.16