Source: http://docplayer.es/29249976-Reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-los-edificios-pagina-1-de-200.html
Timestamp: 2018-06-20 12:11:00+00:00

Document:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. Página 1 de PDF
Download "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. Página 1 de 200"
Vicenta López Lara
1 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Página 1 de 200
2 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Alonso Chirino, 7. 3º Cuenca 2011, Cuenca ISBN: Fotocomposición: Fotografía portada: ArchMen - Fotolia.com Página 2 de 200
3 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ÍNDICE Página 3 de 200
4 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Página 4 de 200
5 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ÍNDICE ÍNDICE... 5 BREVE RESUMEN DEL RITE O COMO ENTENDERLO DE UNA FORMA SENCILLA Un paseo por el articulado Un paseo por las instrucciones técnicas sobre las exigencias de bienestar e higiene Un paseo por las instrucciones técnicas de eficiencia energética Generación de calor y frío Aislamientos de tuberías y conductos Controles Contabilización de consumos Recuperación de energía Aprovechamiento de energías renovables Limitación de la energía convencional Un paseo por las instrucciones técnicas de exigencia de seguridad Combustibles Vasos de expansión Sala de máquinas Seguridad contra incendios Ventilación Chimeneas Seguridad de utilización Un paseo por las instrucciones técnicas de montaje Un paseo por las instrucciones técnicas de mantenimiento y uso Un paseo por las instrucciones técnicas de inspección REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios DISPONGO Artículo Único. Aprobación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) Página 5 de 200
6 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios DISPOSICIONES TRANSITORIAS Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento Disposición transitoria segunda. Empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas Disposición transitoria tercera. Carnés profesionales DISPOSICIÓN DEROGATORIA Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa DISPOSICIONES FINALES Disposición final primera. Carácter básico Disposición final segunda. Adaptación del real decreto Disposición final tercera. Inscripción de documentos reconocidos del RITE Disposición final cuarta. Entrada en vigor ANEXO: PARTE PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto Artículo 2. Ámbito de aplicación Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación Artículo 4. Contenido del RITE Artículo 5. Remisión a normas Artículo 6. Documentos reconocidos Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE Artículo 8. Otra reglamentación aplicable Artículo 9. Términos y definiciones CAPÍTULO II. Exigencias técnicas Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas Artículo 11. Bienestar e higiene Artículo 12. Eficiencia energética Artículo 13. Seguridad CAPÍTULO III. Condiciones administrativas Artículo 14. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas Artículo 16. Proyecto Artículo 17. Memoria técnica Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales Página 6 de 200
7 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios CAPÍTULO IV. Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas. 41 Artículo 19. Generalidades Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación Artículo 22. Control de la instalación terminada Artículo 23. Certificado de la instalación CAPÍTULO V. Condiciones para la puesta en servicio de la instalación Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación CAPÍTULO VI. Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación.. 46 Artículo 25. Titulares y usuarios Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento Artículo 28. Certificado de mantenimiento CAPÍTULO VII. Inspección Artículo 29. Generalidades Artículo 30. Inspecciones iniciales Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética Artículo 32. Calificación de las instalaciones Artículo 33. Clasificación de defectos en las instalaciones CAPÍTULO VIII. Empresas instaladoras y mantenedoras Artículo 34. Generalidades Artículo 35. Empresas instaladoras autorizadas Artículo 36. Empresas mantenedoras autorizadas Artículo 37. Acreditación de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional Artículo 38. Registro Artículo 39. Validez Artículo 40. Suspensión y cancelación de inscripciones en el registro Artículo 41. Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné profesional CAPÍTULO IX. Régimen sancionador Artículo 43. Infracciones y sanciones CAPÍTULO X. Comisión asesora Artículo 44. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora Página 7 de 200
8 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ANEXO: PARTE SEGUNDA. INSTRUCCIONES TÉCNICAS INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 1. Diseño y dimensionado IT 1.1. Exigencia de bienestar e higiene IT Ámbito de aplicación IT Procedimiento de verificación IT Documentación justificativa IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene IT 1.2. Exigencia de eficiencia energética IT Ámbito de aplicación IT Procedimiento de verificación IT Documentación justificativa IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética IT 1.3. Exigencia de seguridad IT Ámbito de aplicación IT Procedimiento de verificación IT Documentación justificativa IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 2. Montaje IT 2.1. Generalidades IT 2.2. Pruebas IT Equipos IT Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua IT Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos IT Pruebas de libre dilatación IT Pruebas de recepción de redes de conductos de aire IT Pruebas de estanquidad de chimeneas IT Pruebas finales IT 2.3. Ajuste y equilibrado IT Generalidades IT Sistemas de distribución y difusión de aire IT Sistemas de distribución de agua IT Control automático IT 2.4. Eficiencia energética INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 3. Mantenimiento y uso IT 3.1. Generalidades IT 3.2. Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas IT 3.3. Programa de mantenimiento preventivo Página 8 de 200
9 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios IT 3.4. Programa de gestión energética IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío IT Instalaciones de energía solar térmica IT Asesoramiento energético IT 3.5. Instrucciones de seguridad IT 3.6. Instrucciones de manejo y maniobra IT 3.7. Instrucciones de funcionamiento IT 3.8. limitación de temperaturas IT Ámbito de aplicación IT Valores límite de las temperaturas del aire IT Procedimiento de verificación IT Apertura de puertas IT Inspección INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 4. Inspección IT 4.1. Generalidades IT 4.2. Inspecciones periódicas de eficiencia energética IT Inspección de los generadores de calor IT Inspección de los generadores de frío IT Inspección de la instalación térmica completa IT 4.3. Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío IT Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa APÉNDICES APÉNDICE 1. Términos y definiciones APÉNDICE 2. Normas de referencia APÉNDICE 3. Conocimientos de instalaciones térmicas en edificios A 3.1 conocimientos básicos de instalaciones térmicas en edificios A 3.2 conocimientos específicos de instalaciones térmicas en edificios A 3.3 Contenidos de los cursos de formación complementarios para la convalidación de los carnés profesionales establecidos en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (bite), aprobado por real decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el carné profesional de instalaciones térmicas de edificios A Temario para la convalidación del carné de Instalador A Temario para la convalidación del carné de Mantenedor Página 9 de 200
10 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios PREGUNTAS SOBRE EL ARTICULADO DEL RITE PREGUNTAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL RITE IT 1.1. Exigencias de bienestar e higiene IT 1.2. Exigencias de eficiencia energética IT 1.3. Exigencias de seguridad IT 2. Montaje IT 3. Mantenimiento y uso IT 4. Inspección ÍNDICE POR PALABRAS Y SU PAGINACIÓN BIBLIOGRAFÍA Página 10 de 200
11 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios BREVE RESUMEN DEL RITE O COMO ENTENDERLO DE UNA FORMA SENCILLA Página 11 de 200
12 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Página 12 de 200
13 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios BREVE RESUMEN DEL RITE O COMO ENTENDERLO DE UNA FORMA SENCILLA Un paseo por el articulado En el RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Estas instalaciones deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 Kw, se requerirá la realización de un proyecto. b) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 Kw y menor o igual que 70 Kw, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica. c) No es preceptiva la presentación de la documentación anterior para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 Kw, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 Kw y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. Para el criterio de diseño de las instalaciones térmicas se tendrá en cuenta las exigencias de bienestar e higiene, energéticas, y de seguridad que se contemplan en las instrucciones técnicas. La memoria técnica contendrá los siguientes documentos: a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE. b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales. c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los parámetros de diseño elegidos. d) Los planos o esquemas de las instalaciones. Página 13 de 200
14 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios El mantenimiento de estas instalaciones se realizará atendiendo a los siguientes casos: a) Si la potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío es igual o superior a 5 Kw e inferior o igual a 70 Kw., estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. b) Si las Instalaciones térmicas tienen una potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío es mayor que 70 Kw., se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. c) Si las instalaciones térmicas tienen una potencia total instalada igual o mayor que Kw en calor y/o Kw en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 Kw., se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento Por parte de las Comunidades Autónomas se inspeccionarán las instalaciones térmicas que tengan una potencia superior a 20 Kw. Tras la inspección, la instalación se clasificará en Aceptable (no se determine la existencia de algún defecto grave o muy grave), Condicionada (se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o de un defecto leve ya detectado en otra inspección anterior y que no se haya corregido) y Negativa (cuando se observe, al menos, un defecto muy grave) A efectos de valoración de los defectos, se tendrá en cuenta: Un defecto muy grave es aquel que suponga un peligro inmediato para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente; un defecto grave es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes o del medio ambiente, pero el defecto puede reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación térmica o su eficiencia energética y finalmente un defecto leve es aquel que no perturba el funcionamiento de la instalación y por el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo Página 14 de 200
15 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Un paseo por las instrucciones técnicas sobre las exigencias de bienestar e higiene Lo primero que determina el RITE es el margen de temperaturas de diseño y humedades que se deben de tener en cuenta tanto para invierno como en verano, y que presentan los siguientes valores: Invierno: Temperatura seca entre 21º y 23ºC y humedad relativa entre el 40 y 50% Verano: Temperatura seca entre 23º y 25ºC y humedad relativa entre el 45 y 60% El siguiente paso que se determina es la calidad del aire interior en nuestro establecimiento IDA. Para ello indica cuatro categorías, desde el IDA1 que es el más exigente (propio para hospitales, clínicas, guarderías, etc.), el IDA2, (Oficinas, residencias de ancianos y de estudiantes, hoteles, etc.), la idea, (Comercios, cines, teatros, etc.) y el IDA 4 que se considera un aire de baja calidad. La diferencia de calidad de aire, se cuantifica básicamente en dos factores, los caudales a renovar en función de los metros cuadrados del local o de las personas que ocupan el mismo. (Hay otros métodos, en función de la concentración de CO2 o bien por la calidad de aire percibido. Para obtener la calidad de aire interior, es necesario partir del aire exterior. Este, en función de su calida se califica en 5 niveles, desde el ODA 1 (aire puro con partículas sólidas de forma temporal) hasta el aire exterior clasificado como ODA 5 (con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas). En función de la calidad el aire exterior y de la calidad exigida en nuestro interior, el RITE determina el tipo de filtros a instalar Las exigencias respecto a la higiene el documento nos remite a la legislación vigente en lo que afecta a la producción de ACS y en lo que afecta a la calidad del ambiente acústico debe cumplimentarse el DB-HR de protección contra el ruido del CTE. Un paseo por las instrucciones técnicas de eficiencia energética Es el apartado de eficiencia energética, uno a los que se da más relevancia en este documento, hasta el punto de ser necesario reflejar en la memoria del proyecto, el cumplimiento de cada una de las partes de que se compone el mismo. En inicio, el cumplimiento de la eficiencia energética, la contempla desde dos puntos de vista, de una forma simplificada y de una forma alternativa. Si optamos por la vía simplificada, lo que hacemos es cumplir la eficiencia en base a dotar de unos valores límites y unas especificaciones a nuestra instalación Página 15 de 200
16 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios térmica. Si optamos por la vía alternativa, la eficiencia energética debe valorase de forma cuantitativa en el desarrollo de la memoria. Volviendo a la vía simplificada, el documento contempla 7 apartados distintos sobre los que actuar. 1.- Generación de calor y frío. Generación de calor.- Quedan prohibidos los generadores atmosféricos de menos de 70 Kw, se determinan unos rendimientos mínimos en función de las potencias de los generadores, para potencias superiores a 400 KW se deberán instalar dos o más generadores y los quemadores de calderas de combustibles líquidos o gaseosos tendrán distintos tipos de marchas o serán modulantes para potencias mayores a 70 Kw. Generación de frío.- En máquinas frigoríficas refrigeradas por aire, se dimensionarán con una temperatura que será 2º o 3ºC por encima del percentil más exigente, según sean las máquinas reversibles o no. En máquinas refrigeradas por agua, se dimensionarán con una temperatura que será 1ºC por encima del percentil más exigente. 2.- Aislamientos de tuberías y conductos. El documento contempla el aislamiento de tuberías y conductos cuando la temperatura del fluido es mayor de 40º y circule por locales no calefactados o cuando el conducto lleve un fluido a temperatura inferior a la de ambiente. Los espesores a instalar son indicados en distintas tablas. También contempla este documento la eficiencia energética de los equipos de propulsión de fluidos (ventiladores). 3.- Controles. Control de las condiciones termo-higrométricas en instalaciones de climatización, en función de los distintos elementos que forman parte de la misma. Control de la calidad del aire interior (tiempo, presencia, ocupación, etc.) y control de la producción de ACS. 4.- Contabilización de consumos. Toda instalación térmica dispondrá de un sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, así como interrumpir los servicios desde el exterior de los locales. Página 16 de 200
17 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 5.- Recuperación de energía. En este apartado, se hace especial mención a dos procesos a instalar en nuestras instalaciones. Por un lado en los sistemas de climatización debemos disponer de un sistema que permita el enfriamiento gratuito por aire exterior, siempre que el equipo tenga una potencia superior a 70 Kw. Por otro lado, el documento indica la obligatoriedad de instalar recuperadores de calor (adiabáticos) en instalaciones de climatización, cuando el caudal de ventilación supere los 0,5 m 3 /s, con unos rendimientos mínimos que varía entre el 40 y el 75 %. 6.- Aprovechamiento de energías renovables. El documento remite a los indicados en el CTE DB-HE4 7.- Limitación de la energía convencional. Prohibición del uso de energía eléctrica para calefactar sistemas comunales, salvo cuando se use esta energía como de apoyo para otras energías, o se utilicen acumuladores de calor. A partir de 2012 queda prohibido el uso de combustibles sólidos de origen fósil en instalaciones térmicas de edificios Un paseo por las instrucciones técnicas de exigencia de seguridad Todas las exigencias de seguridad figurarán en la memoria técnica del proyecto de la instalación, tanto en lo que afecta a la generación de frió o calor, redes y conductos, protección contra incendios y seguridad de utilización. 1.- Combustibles. En lo que afecta a los combustibles, los generadores de combustibles líquidos dispondrán de un dispositivo de interrupción del funcionamiento del quemador en caso de retroceso de los productos de la combustión y otro, de rearme manual, que impida que se alcancen temperaturas mayores que la máxima de diseño. Los generadores de combustible biomasa dispondrán de: Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de retroceso de los productos de la combustión. Un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento del combustible. Un dispositivo, de rearme manual, que impida que se alcancen temperaturas mayores que la máxima de diseño. Página 17 de 200
18 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios Tendrán un lugar de almacenamiento exclusivo, dentro o fuera del edificio, con capacidad mínima será suficiente para cubrir el consumo de dos semanas, debiendo preverse un dispositivo de vaciado del almacenamiento del combustible Las paredes suelos y techos del almacenamiento no permitirán el paso de humedad, no estando permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén. 2.- Vasos de expansión. En lo que afecta a los vasos de expansión, todos los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados de vasos de expansión cerrados para absorber las variaciones de volumen del fluido, sin o con transferencia de masa de aire con compresores No se deben emplear recipientes de expansión abiertos para evitar el contacto entre el aire y el agua del circuito, salvo casos muy especiales a justificar en la memoria del proyecto, situándose siempre en la aspiración del grupo de bombeo. 3.- Sala de máquinas. Para que un recinto tenga la consideración de sala de máquina la suma de las potencias térmicas nominales instaladas de los generadores debe ser mayor que 70 Kw. Las dimensiones de las puertas tendrán tamaño suficiente para el movimiento de los equipos Las puertas estarán provistas de cerraduras con fácil apertura desde el interior y se dispondrá de un sistema de desagüe EL cuadro eléctrico de protección o por lo menos el interruptor general estará situado en las proximidades de la puesta principal de acceso, que no cortará el sistema de ventilación, no pudiendo utilizarse estas salas para otros fines En el interior de la sala de máquinas figurarán de forma indeleble: Instrucciones para efectuar una parada de la instalación con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido, teléfono del encargado de mantenimiento y de los bomberos, indicación de extintores cercanos y un esquema de principio de la instalación Las salas de máquinas de generadores de gas, se situarán a un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano y sus cerramientos dispondrán de una disposición constructiva de cómo mínimo 1 metro cuadrado, de baja resistencia mecánica en comunicación con el exterior, siendo obligatorio la dotación de un sistema de detección de fugas de gas Página 18 de 200
Comentarios Immergas al R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
Comentarios Immergas al R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios www.immergas.com 91 656 66 88 TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS 2 Apreciado Cliente: Le agradecemos la confianza
TABLAS DE CÁLCULO DEL RITE2007 GENERACIÓN DE CALOR
TABLAS DE CÁLCULO DEL RITE2007 GENERACIÓN DE CALOR INSTALACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CALOR 1/24 TABLAS DE CÁLCULO DEL RITE2007 EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE CONDICIONES ESTÁNDAR DEL RITE: Para locales
PLAZO DE 1ª CONVOCATORIA: Del 10 al de 29 enero de 2013
INSTALADOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS PLAZO DE 1ª CONVOCATORIA: Del 10 al de 29 enero de 2013 TRIBUNAL CALIFICADOR: Presidente: D. José Manuel Garayalde Brau. Presidente suplente: D. Pedro

References: REAL DECRETO 
 real decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 real decreto