Source: https://adoc.tips/fakulta-stavebni-ustav-pozemniho-stavitelstvi-faculty-of-civ.html
Timestamp: 2019-05-27 09:01:13+00:00

Document:
1 FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES KONCOV&Yacut...
Author: Alexandra Říhová
0 downloads 111 Views 2MB Size
FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
KONCOVÝ ŘADOVÝ DŮM VE STŘELICÍCH END TERRACED FAMILY HOUSE IN STRELICE
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem a hmotou nemá tvořit dominantu, ale jne dotvářet stávající zástavbu. Dům má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví, střechu sedlovou, je nepodsklepený. Dům obsahuje 1 bytovu jednotku, je určen pro bydlení 4 členné rodiny. Klíčová slova Rodinný dům, nadzemní podlaží, vestavěnné podkroví, keramické tvárniuce Porotherm
Abstract Bachelors thesis is focused on design and elaboration of design documentation of end terraced family house in Strelice u Brna, the parcel number 5801/2. Proposition of house respects both commune plan and current street buildings. It&apos;s not supposed to create stress with its shape and size, but complete actual buildings. It has one elevated floor and built-in attic, saddle roof, it is cellar less. House has 1 living unit, it&apos;s determinate for 4 member family. Keywords Family house, first floor, built-in attic, ceramic blocks Porotherm
-­‐ 2/52 -­‐
Bibliografická citace VŠKP Miloslav Novotný Koncový řadový dům ve Střelicích. Brno, 2014. XX s., YY s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
-­‐ 3/52 -­‐
V Brně dne 30.5.2014
……………………………………………………… podpis autora Miloslav Novotný
-­‐ 4/52 -­‐
Prohlášení: Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou listinnou formou.
-­‐ 5/52 -­‐
Poděkování: Děkuji tímto vedoucímu své bakalářské práce Ing. Karlu Šuhajdovi, PhD. za věcné připomínky při zpracování bakalářské práce a za vstřícný postoj z pozice vedoucího bakalářské práce.
V Brně dne 30.5. 2014
............................................... Podpis autora Miloslav Novotný
-­‐ 6/52 -­‐
Obsah: 1. Úvod 2. Vlastní text práce
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpáva C. Technická zpáva 3. Závěr 4. Seznam použitých zdrojů 5. Seznam použitých zkratek a symbolů 6. Seznam příloh
-­‐ 7/52 -­‐
1. ÚVOD V řešení bakalářské práce se budu zabývat vypracováním projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby řadového rodinného domu v obci Střelice u Brna. V řešení se postupně budu zabývat vypracováním studií a poté zpracováním požadovaných výkresů. Výkresy zpracuji dle platným norem a se vzájemnou návazností. Mimo zpracování výkresů projektové dokumentace se rovněž budu zabývat řešením požárně bezpečnostního řešení daného objektu a tepelně technickým posouzením s vyhotovením energetického štítku budovy. Dále budu zpracovávat výpis skladeb konstrukcí, výpis truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků.
-­‐ 8/52 -­‐
2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE
A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
NÁZEV AKCE Novostavba řadového rodinného domu „Střelice u Brna“ STAVEBNÍK Filip Drápal, Chládkova 7, Brno – Žabovřesky HLAVNÍ PROJEKTANT Miloslav Novotný, Šemberova 16, Brno - Bystrc
-­‐ 9/52 -­‐
DATUM květen 2014
STUPEŇ PROJEKTU PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
POČET STRAN [27] Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 499/2006 Sb., Příloha 1, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Nedílnou součástí této dokumentace jsou všechny její části, vč. zpráv, posudků a výpočtů. Dokumentaci a ani žádnou její dílčí část nelze použít pro výběr dodavatele nebo pro provedení stavby! Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitelů dokumentace níže uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem hlavního projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, jsou určena pouze pro tento projekt. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.
-­‐ 10/52 -­‐
2. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ Název stavby: Novostavba řadového rodinného domu „Střelice u Brna“ Místo stavby: ulice Vanecká, Střelice u Brna, 664 47 Předmět projektové Projektová dokumentace pro stavební povolení pro rodinný dům dokumentace: A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI Jméno: Filip Drápal Adresa: Chládkova 7, Brno – Žabovřesky, 616 00 IČ: A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a) HLAVNÍ PROJEKTANT Jméno: Miloslav Novotný Adresa: Šemberova 16, Brno – Bystrc, 635 00 Číslo autorizace: b) ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jméno: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. Adresa: Hradisko 867, Bílovice nad Svitavou 664 01 Číslo autorizace: 1004503 Obor pozemní stavby (IP00) c) PROJEKTANT JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Jméno: Miloslav Novotný
- územní plán obce Střelice u Brna - požadavky investora - podmínky majitelů sousedních pozemků - údaje z katastru nemovitostí - projekt pro SP Řadový rodinný domek, Střelice u Brna
a) rozsah řešeného území Stavební pozemek se nachází v k.ú Střelice u Brna (okres Brno-venkov) 757438 a je tvořen pozemkem s parcelním číslem 5801/2. Celková výměra pozemku, na němž se nachází řadový rodinný dům, je 165,21 m2. Stavební pozemek je znázorněn na následujícím schématu.
-­‐ 11/52 -­‐
b) dosavadní využití a zastavěnost území Řešený objekt řadového rodinného domu se nachází v obci Střelice u Brna. Stavební parcela v současnosti slouží jako orná půda. Řadový rodinný dům se bude nacházet v zastavěné části obce určené pro bydlení.
-­‐ 12/52 -­‐
c) údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nezasahuje do památkově chráněných území. Stavební pozemek se taktéž nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území ani záplavovém území apod.
-­‐ 13/52 -­‐
údaje o odtokových poměrech Stavební pozemek je svažitého charakteru s celkovým převýšením cca 0,175 m. Pozemek je vysvahován směrem od komunikace. Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové jímky a budou používány na zalévání zahrádky. Na pozemku není narušeno přirozenému vsakování srážkové vody. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě s regulačním plánem Stavba je v souladu s územním plánem obce. e) údaje o dodržení obecněných požadavků na využití území Při navrhování stavby byly dodrženy požadavky dle §2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména obecné požadavky na využívání území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Bude doplněno po vyjádření DOSS. g) seznam výjimek a úlevových řešení Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. h) seznam souvisejících a podmiňujících investic Navrhovaná stavba je investována stavebníkem, nevyžaduje další podmiňující investice.
-­‐ 14/52 -­‐
i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru, nemovitostí)
Parcelní číslo 5801/2
5801/1 5801/3
Výměr Druh a [m2] pozemku 165,21 Orná půda
Drápal Filip Chládkova 7, Brno – Žabovřesky 616 00 MDDr. Novotný Pavel 155,87 Orná půda Šeránkova 16, Brno – Žabovřesky 616 00 Kohoutek Jiří 165,21 Orná půda Matzenauerova 5, Brno – Žabovřesky 616 Obec00Střelice u Brna 992 Ostatní plocha Nám. Svobody 111/1, Střelice 664 47 Novotný Miloslav 1057 Orná půda Šemberova 16, Brno - Bystrc 635 00 Hrazdíra Michal 2411 Orná půda Chládkova 5, Brno – Žabovřesky 616 00
Způsob ochrany, BPEJ zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 165,21 m2 zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 155,87 m2 zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 165,21 m2 bez evidovaného BPEJ
zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 1057 m2 zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 2411 m2
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o novostavbu objektu řadového rodinného domu s jednou obytnou jednotkou. b) účel užívání stavby Objekt je určen k trvalému bydlení 4 osob. c) trvalá nebo dočasná stavba Novostavba řadového rodinného domu je charakterem trvalé stavby. d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) Na stavbu nejsou vztahovány předpisy pro její ochranu.
-­‐ 15/52 -­‐
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Při navrhování stavby byly dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména: a) mechanická odolnost a stabilita, b) požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace, kterou zpracoval Miloslav Novotný. c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, například: •
uvolňování nebo přítomnost nebezpečných látek nebo částic v ovzduší – navrženy standardní materiály a technologie s certifikací uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících – ve stavbě se nenacházejí, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy – stavba nadměrně nezatíží životní prostředí a zdraví osob nevhodného nakládání s odpady – zatřídění odpadů a způsoby jejich likvidace jsou popsány v části B. Průvodní a souhrnné technické zprávy, nevhodných světelně technických vlastností – popsáno v části B. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.
d) ochrana proti hluku e) bezpečnost při užívání – z hlediska stavebního jsou dodrženy zejména výšky zábradlí, výšky parapetů, návrh schodiště, apod. f) úspora energie a tepelná ochrana – doloženo Průkazem energetické náročnosti budovy v části D. Dokladová část této dokumentace. Dále jsou dodrženy požadavky ČSN 73 4301 (červen 2004), zejména: •
vzdálenosti průčelí od komunikace, vzdálenosti od chodníku,
výšky parapetů a zábradlí,
plochy a šířky místností, světlé výšky místností, šířky dveří,
šířky a sklony schodišť. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. g) seznam výjimek a úlevových řešení Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.
-­‐ 16/52 -­‐
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků a pod.)
Zastavěná plocha budovy: Rodinný dům – navrhovaný stav
Podlahová plocha budovy: Rodinný dům – navrhovaný stav 1.NP 2.NP Celkem 119,47 m2
63,32 m2 56,15 m2
Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku, je určen k trvalému bydlení 4 osob. i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) Roční potřeba vody: Množství dešťové vody Spotřeba elektrické energie:
QR= 183,96 m3/rok Q = 3,08 l/s, dešťová voda bude odvedena do dešťové jímky a použita na zalévání zahrádky SR = 10 až 12 MW (sazba D45d: Pro ohřev vody)
Odpady: Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů: Předpokládá se následující produkce a množství odpadů: I. Fáze produkce –výstavba Skupina 15 – odpadní obaly Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 01 03 Plasty Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; Podskupina 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín; 17 04 07 Směsné kovy
-­‐ 17/52 -­‐
Podskupina 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Tyto jednorázové odpady od původce vzniknou stavební činností v době výstavby. Jako takové budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu předány provozovateli ke skladování a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zák. č. 188/2004 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. Způsob odstranění odpadů Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem za poplatek od producenta ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 188/2001 Sb., v platném znění. Třída budov:
náročnosti B/C
j) základní předpoklady stavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) Předpokládaný začátek stavby Předpokládaný konec stavby
6/2014 6/2015
Popis postupu výstavby •
vytyčení hranic trvalého odnětí z půdy, skrývka ornice a hlouběji uložené vrstvy v tl. 30 cm, uložení na deponii na staveništi,
příprava staveniště,
výkopy, základové konstrukce včetně prostupů v základech,
hrubá stavba domu – obvodové a nosné zdivo, stropy, krov, střešní krytiny,
výplně otvorů – osazení oken a vchodových dveří,
venkovní hrubé úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace, venkovní rozvody elektro,
vnitřní instalace – rozvody elektro, voda, plyn, kanalizace,
úpravy povrchů – vnitřní omítky, hrubé podlahy, schodiště, okapy, zárubně, hromosvod,
dokončení zpevněných ploch – provedení finálních vrstev,
kompletace stavby – vnější fasáda, sokl, podbití střechy – podhledy, zdravotní technika, podlahy a prahy, vnitřní dveře, obklady, dlažby, obložení schodiště, malířské práce, dokončení elektro – zásuvky, vypínače, dokončovací práce terénní, osázení zelení.
Realizace stavebních prací se předpokládá v souvislém čase, bez členění na dílčí etapy. k) orientační náklady stavby
-­‐ 18/52 -­‐
Orientační hodnota přístavby RD:
cca 3 000 tis. Kč.
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ Rozdělení na stavební objekty: SO 01 – Rodinný dům SO 02 – Zpevněné plochy na pozemku SO 03 – Nezpevněné plochy na pozemku, vegetační úpravy SO 04 - Oplocení Rozdělení na stavební objekty a rozdělení, který úřad které povoluje: Objekty, které povoluje obecný stavební úřad: SO 01 – Rodinný dům SO 02 – Zpevněné plochy na pozemku SO 03 – Nezpevněné plochy na pozemku, vegetační úpravy SO 04 - Oplocení
-­‐ 19/52 -­‐
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)
Parcelní číslo 8502
Vlastník Drápal Filip Chládkova 7, Brno – Žabovřesky 616 00
Způsob ochrany, BPEJ zemědělský půdní fond, BPEJ: 23716, 2411 m2
Pozemek řadového rodinného domu se nachází v místě zástavby rodinných domů, v obci Střelice u Brna. Pozemek v současné době slouží jako orná půda, je zatravněný. Výměra pozemku je 165,21 m2. Stavební pozemek je svažitého charakteru s celkovým převýšením cca 0,175 m. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
(geologický
V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum pozemků a okolí, rovněž byla pořízena fotodokumentace. c)
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavební pozemek se nenachází v žádném výše uvedených pásem. d)
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému apod.
Stavba se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Okolní pozemky nebudou ovlivněny dopravou a prašností při provádění stavby v blízkosti staveniště způsobené používáním standardních stavebních strojů a technologických postupů. Stavební práce s ohledem na hlučnost budou prováděny pouze v denní pracovní době stanovené pro provoz hlučných strojů. Hlučnost je nutné omezit také použitím nových technologií a strojů. Znečišťování nebo poškozování veřejných komunikací využívaných k přepravě materiálů bude redukováno čištěním vozidel před výjezdem na komunikaci. V době užívání stavba a její provoz nijak nezvýší nepříznivé působení na okolní pozemky oproti současnému stavu. Pozemek, na kterém je objekt navržen, nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu, pozemky
-­‐ 20/52 -­‐
také nejsou určeny pro plnění funkcí lesa. Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v území, nebude zabráněno přirozenému vsakování a nebude narušen přirozený odvod srážkové vody. Srážkové vody ze střechy budou odvedeny do dešťové jímky. f)
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na stavebním pozemku není vyžadováno kácení dřevin. g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování materiálu, pojezd strojů a dočasnou stavbu bude plně využit pozemek na stavební parcele č. 8501/2. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Stavební parcela je přes ulici Vanecká napojena na silnici II.třídy. na severovýchodní části. Objekt řadového rodinného domu bude napojen na: •
Vedení NN,
Kanalizaci splaškovou,
Kanalizaci dešťovou (dešťová jímka)
Pro novostavbu řadového rodinného domu budou budovány nové přípojky. i)
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Související investice se nepředpokládají.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba je navržena jako řadový rodinný dům, určená pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Stavba je dvoupodlažní, tvořena jednou bytovou jednotkou.
-­‐ 21/52 -­‐
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení a)
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Řešený objekt se nachází v katastrálním území Střelice u Brna (okres Brno-venkov) 757438. Jedná se o novostavbu objektu řadového rodinného domu s jednou obytnou jednotkou. Návrh respektuje platný územní plán obce Střelice u Brna. Je dodržena vzdálenost stavby od uliční čáry. Důraz byl kladen na nenásilné začlenění objektu do stávající zástavby. b)
Objekt řadového rodinného domu přízemní, nepodsklepený, s obytným podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 25°. Objekt je navržen jako 1 bytová jednotka o velikosti 4+kk bez garážového stání. Výška hřebene střechy je +8,10 m (hřeben rovnoběžný s uliční čárou). V rámci novostavby vznikne zádveří, navazující na technickou místnost a WC, přes chodbu poté na schodiště a obývací pokoj a kuchyní. Z obývacího pokoje se dostaneme na terasu. Ve 2.NP se dále nachází chodba spojující 2 pokoje, ložnici, WC a koupelnu. B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby Není řešeno. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby Řadový rodinný dům není navržen jako bezbariérový, bezbariérové řešení není vyžadováno. B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, apod. Veškerá zařízení v budově budou tedy certifikována dle právních předpisů. Řadový rodinný dům je navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární bezpečnosti objektu je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby (dříve vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu). V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (změna 301/2009 Sb.).
-­‐ 22/52 -­‐
B.2.6. Základní charakteristika objektů a)
Založení přístavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky pod terénem, na terénu je provedena betonová deska tl. 100 mm. Na konstrukce je použit beton C 20/25 s vloženou KARI sítí o průměru ok 150 mm. Objekt přístavby je realizován jako zděný z cihelných zdících prvků.
Základy navrhovaná část ŘRD - založení na betonových pasech Svislé konstrukce navrhovaná část ŘRD - obvodové nosné zdivo – tl. 370 mm s tepelnou izolací tl. 80 mm a obvodové zdivo tl. 450 mm bez tepelné izolace, příčky v 1.NP z keramických příčkovek tl. 150 a 100 mm a ve 2.NP příčky sádrokartonové s jednoduchým opláštěním tl. 125 mm Vodorovné konstrukce stropní kce řešena jako ŽB stropní deska tl. 250 mm z betonu C20/25 XC1 Schodiště
Konstrukce střechy krokvemi
sedlová o sklonu 25°, navržena systémem tepelné izolace mezi
betonová taška Mediterann Danibia, odstín cihlově červená
Úpravy povrchů – venkovní omítka
Baumit EPS70F tl. 80 mm, tenkovrstvá omítka
– vnitřní omítky
štuková VC omítka
Obklady – koupelny
keramický obklad výšky 2,1 m, spárovací hmota bílá
keramický obklad výšky 1,5 m, spárovací hmota bílá
keramický obklad výšky 0,85 – 1,45 m
Podlahy 1.NP – obývací pokoj, kuchyně – vstupní hala, spíž – WC, technická místnost
lamino, vč. dřevěného soklu 10 cm keramická dlažba, vč. ker. soklu 10 cm keramická dlažba
Podlahy 2.NP
– pokoje, ložnice
lamino, vč. dřevěného soklu 10 cm
– chodba, schodiště
keramická dlažba, vč. ker. soklu 10 cm
-­‐ 23/52 -­‐
– WC, koupelna
Výplně otvorů – okna ve fasádě
EURO profil, Ug = 1,0 W.m–2.K–1
- vstupní dveře do domu
ocelové, křídla plná hladká
- vchod s prahem, ostatní dveře přechodová lišta Izolace proti vodě -
proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů
v koupelnách pod dlažby a obklady stěrková izolace
asfaltový pás jako pojistná hydroizolace a parozábrana ve střeše
Izolace tepelné a akustické - obvodové zdivo
Baumit EPS70F tl. 80 mm
dílce Thermo Plus tl. 180 mm, EPS70S tl. 50 mm
- v podlahách
izolace EPS150S tl. 70 mm
Zdravotechnika – rozvody vody – zařizovací předměty
plastové s izolací WC závěsné, zabudované splachovací zařízení, umyvadlo (60cm) s polosloupem, umyvadlová baterie, vana smaltovaná 180x70, vanová baterie s příslušenstvím
– vnitřní kanalizace
Vytápění – ústřední
elektrické přímotopy, elektrické podlahové vytápění
Konstrukce klempířské – z pozinkovaného plechu (venkovní parapety, svody, žlaby atd.) Kuchyňský kout – bez dodávky kuchyňské linky, – příprava pro připojení elektrického sporáku a digestoře, plyn (variantně) – vývody vody a kanalizace pro dřez Venkovní zpevněné plochy – okapový chodník z oblázků - chodník z betonové dlažby -stání pro automobil z betonové dlažby Nezpevněné plochy – zatravněné, osázené stromy a keři c)
Stavba nesmí být realizována bez odpovídající dokumentace. Před započetím betonáže základových pasů je doporučeno posouzení únosnosti základové spáry.
-­‐ 24/52 -­‐
Mimo jiné je prokázáno, že: • •
Nedojde ke zřícení stavby nebo její části. Nedojde k většímu stupni nepřípustného přetvoření. Přetvoření konstrukce bude úměrné plánované stavební činnosti. Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Jedná se části konstrukcí a konstrukce známé a přesně identifikované v průběhu projekčních prací či následných prohlídek a dopřesnění dodavatelem. Nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Návrh zajišťující konstrukce počítá s jejím neustálým působením při dodržení všech projekčních předpokladů, řádných udržovacích prací, při dodržení vypočteného statického schématu (bez jeho modifikací v budoucnosti), při řádném a kvalitním provedení a při řádném odvodnění rubu stěny.
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení Není řešeno. B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace, kterou zpracoval Miloslav Novotný. B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi a) Kritéria tepelně technického hodnocení Obalové konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky normy ČSN 73 0540 – 2 (2011) a všechny splňují požadované hodnoty. Při navrhování objektu je snaha o návrh energeticky úsporného objektu. Jednotlivé konstrukce jsou vždy popsány v dané technické zprávě stavebního objektu b) Energetická náročnost stavby Třída energetické náročnosti budov: B/C. c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií. Alternativní zdroje energií v zásadě nebudou využity, je zvažován pouze solární ohřev vody. B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a
-­‐ 25/52 -­‐
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Větrání objektu je uvažováno jako přirozené (netěsnostmi oken, řízeně otevíravé křídla oken) s intenzitou výměny vzduchu min. n = 0,5. Vytápění objektu je řešeno elektrickými přímotopy. Pro tepelnou pohodu v obývacím pokoji jsou umístěna krbová kamna na tuhé dřevěné palivo. Osvětlení všech místností je řešeno přirozeně i uměle. Rozměry oken jsou dodrženy v doporučených plochách (min. 1/8 až 1/10 k ploše podlahy osluňované místnosti). Při návrhu byly dodrženy platné normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. Zásobování vodou je řešeno napojením na novou vodoměrnou sestavu. Vodovodní přípojka bude vybudována nová. Splaškové vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do kanalizační sítě. Dešťové vody budou odvedeny do dešťové jímky. Na zdraví osob nebude mít stavba v době provádění nadměrný negativní vliv. V době provádění stavby se předpokládá mírně zvýšený hluk a zvýšená prašnost v blízkosti staveniště způsobené používáním standardních stavebních strojů a technologických postupů. Stavební práce s ohledem na hlučnost budou prováděny pouze v denní pracovní době stanovené pro provoz hlučných strojů. Hlučnost je nutné omezit také použitím nových technologií a strojů. V době užívání nebude stavba a její provoz nijak nepříznivě působit na lidské zdraví. Jsou použity pouze certifikované materiály. Je však nutné omezit použití formaldehydu jako jedné ze složek v umělých dřevěných materiálech a měkčeného PVC. Z hlediska ochrany ovzduší se předpokládá minimální zátěž objektu na ŽP. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby: Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívání je nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb: Zvukoizolační vlastnosti vnitřních dělících konstrukcí budovy musí splňovat požadavky dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Není předmětem.
-­‐ 26/52 -­‐
b) ochrana před bludnými proudy Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před bludnými proudy. c) ochrana před technickou seizmicitou Objekt se nenachází v oblasti s výskytem zvýšené technické seizmicity, proto se při vypracování dokumentace neuvažovalo se seizmitickou ochranou. d) ochrana před hlukem Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před hlukem. e) protipovodňová opatření Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území, není zde riziko zaplavení.
-­‐ 27/52 -­‐
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU a) napojovací místa technické infrastruktury Kanalizace Napojení stavebního objektu na dešťovou /splaškovou kanalizaci bude provedeno do nově zbudované dešťové/splaškové kanalizace rodinného domu. Vodovod Napojení stavebního objektu na vodovod bude řešeno novou vodovodní přípojkou. Elektro NN Napojení stavebního objektu na NN bude provedeno do nového bytového rozvaděče stavebního objektu řadového rodinného domu. Plynovod Napojení stavebního objektu na plynovod bude provedeno novou přípojkou. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Kanalizace splašková – nová přípojka délky 7,7 m dešťová – nová přípojka délky 4,6 m Vodovod nová přípojka délky 7,0 m Elektro NN nová přípojka délky 6,0 m Plynovod nová přípojka délky 6,0 m B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a) popis dopravního řešení Stavební parcela je přes ulici Vanecká napojena na silnici II.třídy na severovýchodní části. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno na východní části pozemku. c) doprava v klidu Parkování vozidla je řešeno na zpevněné ploše pozemku tvořené zámkovou dlažbou. d) pěší a cyklistické stezky
-­‐ 28/52 -­‐
Chodníky na pozemku jsou řešeny taktéž zámkovou dlažbou.
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a) terénní úpravy Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletace stavby. Pro terénní úpravy bude použita ornice uložená na mezideponii. Terénní úpravy budou malého rozsahu v těsném okolí stavby. b) použité vegetační prvky Volba vegetace a vegetačních prvků bude ponechána na majitelích, popřípadě na zahradním architektovi. c) biotechnická opatření Pro daný projekt nejsou řešena.
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Na zdraví osob nebude mít stavba nadměrný negativní vliv. V době provádění stavby se předpokládá zvýšený hluk a zvýšená prašnost v blízkosti staveniště způsobené používáním standardních stavebních strojů a technologických postupů. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jednotlivé složky životního prostředí: Ovzduší (atmosféra) Nebude znečištěno. Voda (hydrosféra) Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. Flora, fauna Flora ani fauna nebude významně ovlivněna. Odpady Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci.
-­‐ 29/52 -­‐
Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů: Předpokládá se následující produkce a množství odpadů: I. Fáze produkce –výstavba Skupina 15 – odpadní obaly Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 01 03 Plasty Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; Podskupina 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín; 17 04 07 Směsné kovy Podskupina 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Tyto jednorázové odpady od původce vzniknou stavební činností v době výstavby. Jako takové budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu předány provozovateli ke skladování a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zák. č. 188/2004 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. Způsob odstranění odpadů Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem za poplatek od producenta ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 188/2001 Sb., v platném znění. b) vliv stavby na přírodu a krajinu Provoz objektu nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti stavby se nevyskytují státem chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Při výstavbě se nevyžaduje jejich ochrana. Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. Stavba nezasahuje do ochranných pásem z hlediska ochrany ŽP– evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). Dle výše zmíněného nebudou chráněná území výstavbou dotčeny. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Pro danou oblast je vyloučen možný negativní vliv na soustavu NATURA 2000 dle návrhu zásad územního rozvoje.
-­‐ 30/52 -­‐
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Není vyžadováno. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Řešený objekt ŘRD nezasahuje do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma.
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA Stavba není navržena k využití pro potřeby ochrany obyvatelstva. Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Nejsou navrženy žádné zvláštní opatření k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucího k přerušení jejich příčin. Nepředpokládá se, vzhledem k charakteru objektu, vznik závažných havárií dle Zákona 59/2006 Sb. Předpokladem je, že vzhledem k typu objektu nedojde k závažným haváriím ohrožujícím obyvatelstvo.
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Potřeby a spotřeby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. b) odvodnění staveniště Odvodnění staveniště bude zařízeno do žlabů po obvodu výkopu svedených do jímky, která bude následně odčerpána. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
-­‐ 31/52 -­‐
Staveniště je snadno přístupné z přilehlé místní komunikace vedoucí na východní straně řešeného území. Tohoto přístupu bude využito jak při samotné fázi stavebních úprav objektu, tak při jeho užívání. V rámci stavebních prací bude využito nového oplocení pozemku tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Napojení na vodovod a elektřinu bude řešeno využitím nově zbudovaných přípojek. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavba svým charakterem nebude mít významný vliv na okolí stavby v rámci provádění stavby. V rámci provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním pozemku (č.p. 8501/2). Majitelé všech okolních pozemků vyjádřili ke stavbě souhlasné stanovisko.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Na stavebním pozemku není vyžadováno kácení dřevin. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování materiálu, pojezdu strojů a dočasné stavby bude plně využit pozemek tvořen stavební parcelou č. 8501/2. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změnou vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. a návrhu místa možného uložení. Skupina 15 – odpadní obaly Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 01 03 Plasty Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; Podskupina 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
-­‐ 32/52 -­‐
17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín; 17 04 07 Směsné kovy Podskupina 17 08 Stavební materiál na bázi 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Vytěžená zemina se bude skladovat na mezideponii v prostoru staveniště. Část zeminy bude využita ke konečným terénním úpravám a zbytek bude odvezen na příslušnou skládku dle příslušných předpisů. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č. 114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.
1 Ochrana stávající zeleně Stávající flora nebude významně ovlivněna. 2 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívání je nutno dodržet Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 3 Ochrana před prachem Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: -
používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;
uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.;
v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu.
4 Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů
-­‐ 33/52 -­‐
Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 5 Manipulace s odpady Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen splnit požadavky zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. Stejnopis oznámení o zahájení stavby musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby, až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Pokud je to vhodné, je možné provést a umístit výše uvedené ohlášení jiným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Pokud budou na stavbě vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 výše uvedeného nařízení vlády, musí zadavatel stavby zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán musí zejména: •
obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení,
být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Další povinnosti pro jednotlivé pracovní činnosti budou pro svoji složitost a různorodost připojeny k dílčím projektům stavebních objektů. V těchto dílčích projektech budou stanoveny zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro všechny pracovní činnosti, které se na daném objektu budou provádět tak, jak je stanoveno ve výše uvedeném nařízení vlády, a které musí zhotovitelé a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby dodržovat. Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být
-­‐ 34/52 -­‐
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP. Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků zákona se postupuje podle § 23 dle dosud platných nařízení vlády jako jsou: - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, - nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, - nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, - nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize
-­‐ 35/52 -­‐
technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou vyžadovány. l) zásady pro dopravně inženýrská opatření Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a dopravu. Přístup na staveniště je přes hlavní vjezd. Stroje a auta před výjezdem na místní komunikaci budou očištěny. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není vyžadováno. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládaný začátek stavby
Předpokládaný konec stavby
výplně otvorů – osazení oken a vchodových dveří
venkovní hrubé úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace, venkovní rozvody elektro
vnitřní instalace – rozvody elektro, voda, plyn, kanalizace
úpravy povrchů – vnitřní omítky, hrubé podlahy, schodiště, okapy, zárubně, hromosvod
dokončení zpevněných ploch – provedení finálních vrstev
vytyčení hranic trvalého odnětí z půdy, skrývka ornice a hlouběji uložené vrstvy v tl. 30 cm, uložení na deponii na staveništi.
kompletace stavby – vnější fasáda, sokl, podbití střechy – podhledy, zdravotní technika, podlahy a prahy, vnitřní dveře, obklady, dlažby, obložení schodiště, malířské práce, dokončení elektro – zásuvky, vypínače dokončovací práce terénní, osázení zelení
-­‐ 36/52 -­‐
Realizace stavebních prací se předpokládá v souvislém čase, bez členění na dílčí etapy.
V Brně, květen 2014 vypracoval: Miloslav Novotný
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
1.1.1. Technická zpráva a) Účel objektu Stavba pro bytové potřeby – v rámci bytové zástavby ve Střelicích u Brna. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
-­‐ 37/52 -­‐
Pozemek areálu výstavby parc. č. 5801/2 se nachází v nové uliční zástavbě na ulici Vanecká Navržený řadový rodinný dům jako standartní řešení je součástí řadového bloku o 8 ŘRD 1-8. Je obdélníkového tvaru rozměrů 7.10x12.00.m o zastavěné ploše 75.50m2 s úrovní +0.00=podlaha 1.NP, cca 0.30m nad niveletou navržené dopravně zklidněné komunikace se smíšeným provozem typu D1/20. Jednotlivé ŘRD obou bloků jsou oproti sobě výškově odskočeny o 200mm. Objekt ŘRD je přízemní, nepodsklepený, s obytným podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 25°. Objekt je navržen jako 1 bytová jednotka o velikosti 4+kk bez garážového stání. Výška hřebene střechy je +8.10 m ( hřeben rovnoběžný s uliční čarou ). Vzdálenost objektu ŘRD od hranic pozemku – JV je 6.49 m – stavební uliční čára a 4.10 m od pozemku na severovýchodní straně. Objekt ŘRD je navržen zděný z keramických tvárnic tl. obvodového zdiva 370mm včetně fasádního zateplovacího systému v tl. min. 80 mm. Příčky v 1.NP z ker.příčkovek tl.100 a 150 mm, ve 2.NP sádrokartonové s jednoduchým opláštěním tl.125mm. Stropní konstrukce – železobetonová stropní deska tl.250 mm z betonu C20/25 XC1 Střešní rovina je sedlového tvaru o sklonu 25°. Střešní konstrukce je navržena systémem tepelné izolace nad krokvemi . Jako krytina je navržená betonová taška Mediterann Danibia , odstín cihlově červená Okna , venkovní dveře a stěny jsou navržená plastová 6-ti komorového vyztuženého profilu, zasklená izolačními trojskly. Střešní okno typu Roto plastová kyvná rozm.740x1180 popř.1380mm. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Zastavěná plocha
objekt ŘRD zpevněné plochy
75.50 m2 45.00 m2
Obytná plocha Užitná plocha
71.90 m2 98.25 m2
Obestavěný prostor celkem
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Konstrukčně je stavba každého ŘRD v obou blocích řešena jako zděný stěnový systém založený na základových pasech, ŽB. stropní konstrukce a dřevěnou konstrukcí krovu sedlové střechy o sklonu 25°. Střešní krytina – betonová skládaná Mediterann Danubia na systému Thermodach Plus e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Parametry obalových konstrukcí splňují ČSN 730540 vč. výplní otvorů. . Požadavky normy ČSN Un=1,80 W/m2K pro okna, Un=3,50 W/m2K pro dveře, Un=0,24 W/m2K pro střechy šikmé do
-­‐ 38/52 -­‐
45°, Un=0,30 W/m2K pro vnější stěnu atp. f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Vzhledem k charakteru stavby byl proveden pouze geologický průzkum zemin v podzákladí. Tento byl proveden kopanou sondou do hloubky základové spáry. Závěr je hlinitopísčitá půda s předpokládanou únosnosti 0,18-0.20 MPa, postupně přecházející ve slabě ulehlé až ulehlé vrstvy s prvky štěrku a štěrkové vrstvy, podzemní voda max. na kótě cca 235.00 1.2. Stavebně konstrukční část 1.2.1.
1. Dispoziční řešení Hlavní vstup do objektu ŘRD je ze SV strany od komunikace včetně sjezdu na komunikaci – parkovací stání pod dřevěnou pergolou. Přes vstupní halu je vstup do chodby se schodištěm a do obývacího pokoje s kuchyňským a jídelním koutem, dále vstup do komory a WC. Z obývacího pokoje je přístup na venkovní zahradní terasu Dvouramenným schodištěm je zajištěn přístup do obytného podkroví. Zde je situována hlavní chodba , z které je přístup do ložnice , dvou pokojů a koupelny a WC. 2. Zemní práce Před vlastním provedením výstavby ŘRD v lokalitě byly provedeny HTU tak, že v prostoru výstavby bloku ŘRD byla provedena úprava terénu na úroveň -0.400 m pro navrženou kótu +0.00=úroveň čisté podlahy 1.NP pro každý jednotl. ŘRD. Z úrovně HTU budou vykopány rýhy pro základové pasy pod obvodové a vnitřní nosné stěny přízemí šířky 550-600 mm na úroveň -1.00-1.35m a pro potrubí ležaté kanalizace. Vykopaná zemina ze stavebních rýh bude uložena na pozemku, popřípadě použita na zásypy na JZ straně zástavby. 3. Základy Základy provedeny z betonu C 12/15/S2 v šířce 550-600mm do úrovně -1.00m. Základové pasy jsou přebetonovány ŽB deskou z betonu C 16/20/S2 s KARI sítí (oka 150/150mm, drát Ø 6,3 mm). Pod základovou žb. deskou je navržen štěrkový podsyp v tl. 100 mm s frakcí 0-32. Po obvodu zákl.pasů je uložena do štěrkového lože odvodňovací drenáž DN100 mm .Do základové spáry bude po obvodě objektu vložena zemnící páska FeZn 30/4 vyvedena v rozích RD pro hromosvody a pod pojistkovým rozvaděčem. 4. Svislé konstrukce Zdivo obvodové z ker.tvárnic Porotherm 36.5 P+D P10 tl. 370mm vč. kompletního zateplovacího fasádního systému Baumit tl. min. 80mm, sousední stěny mezi dvěma ŘRD jsou navrženy z tvárnic Porotherm 44 P+D s vytvořením dilatace vložením desek polystyrénu tl. 20mm, dělící příčky v 1.NP jsou navrženy z ker. děrovaných příčkovek tl. 150 a 100mm, dělící příčky v 2.NP jsou navrženy sádrokartonové jednoduše opláštěné požárními deskami tl. 12.5mm typu
-­‐ 39/52 -­‐
Knauf Red tl. 125mm s vloženou izolací tl. 60mm. Štítové stěny tl. 370mm jsou vytaženy 150mm nad hřeben střechy. V prostoru obývacího pokoje je navržen dvouprůduchový komín systému Schiedel UNI DN200 mm vč. vent. sopouchu rozměrů 360x500mm, na který bude napojen vnitřní zděný krb s vložkou – tento není standartní součástí provedení RD. Ukončení nosného zdiva je provedeno ztužujícím žb. věncem š. 270-320mm z betonu C20/25 jako součástí ŽB stropní desky. Výztuž je navržena z profilů R10-12 se smykovými třmínky R6 popř. E6 á 200 mm. Nadokenní a naddveřní překlady v 1.NP jsou navrženy keramické systému Porotherm ROP 238/70. Překlady nad okenními a dveřními otvory ve 2.NP jsou navrženy keramické systému Porotherm ROP 238/70. Součástí nosného systému ŘRD je bet. kruhový sloup d=350mm z betonu C25/30 XC1 nesoucí předsazené obvodové zdivo 2.NP ze strany uliční. Sloup je vyztužen ocelí R16 a ukotven do žb. základové patky rozm. 1000x1000x800mm. 5. Vodorovné konstrukce Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena v úrovni +2.95 m. Je navržena jako železobetonová stropní deska tl. 250mm z betonu C20/25 XC1. Celková tl. stropní konstrukce včetně podlahy je 350 mm . Nad nosnými obvodovými a vnitřními stěnami je deska propojena s žb. pozedními věnci. Výztuž stropní desky a věnců – je navržena jako oboustranná s profilů R10-12 a ocel. svař. sítí 58/100x100mm. Po obvodu bude stropní kce obezděna věncovkou Porotherm VT8 a zateplena polystyré nem tl. 50mm. 6. Schodiště Pro vstup do podkroví je v prostoru krbu v obývacím pokojí navrženo dvouramenné točené železobetonové schodiště o celkem 17 stupních. Celkem schodiště překonává konstrukční výšku +2.95m. Šířka ramene je 950mm, rozměr stupňů 173x280mm. Součástí schodiště je ochranné dřevěnné zábradlí výšky 1.00m. Konstrukce schodiště je tvořena ŽB deskou tl. 200 mm s nadbetonovanými stupni a dřevěným nášlapem tl. 50mm. Nosná deska schodiště je vyztužena profily R12 a oboustrannou OS 8/100 s provázáním s výztuží stropní konstrukce. 7. Střešní konstrukce Krov je navržen klasický dřevěný sedlového tvaru o sklonu 25° s tepelnou izolací nad nosnými krokvemi. Veškeré viditelné prvky krovu budou hoblované. Nosné krokve 80/180mm jsou ukotveny na pozednicích 140/120mm kotvených do ŽB věnce 270/250 mm a na středních a vrcholové vaznici rozm.140/280mm. Vaznice jsou na koncích ukotveny v obvodové a vnitřní stěně. Kotvení pozednice do věnce pomocí ocel. pásoviny 50x10mm. Pásovina bude ukotvena přes příložky do žb. věnce stropu. Krokve osazené po vzdálenosti 840mm jsou opatřeny horním prkenným záklopem o tl. 20mm z jednostranně hoblovaných palubek. Na záklop je provedena větrotěsná folie Dórken Delta–Vent S Plus paropropustná se samolepícím okrajem a systém kontralatí prof. 80/50mm a latí prof. 50/40mm. Na latě je navržen nadkrokevní zateplovací systém Thermodach – polystyrénové tvarované desky Thermo plus tl. 180mm. Mezi kontralatě je provedena další vrstva polystyrénu
-­‐ 40/52 -­‐
EPS tl. 50mm. Jako krytina je použita krytina betonová Mediterann Danubia v cihlově červené barvě na dřevěném laťování ukotvena na systému Thermodach .Výška hřebene +8.10m. 8. Izolace Do podlahy přízemí v kontaktu s podložím je na podkladní betonovou desku tl. 100mm položena a svařena mPVC hydroizolační a radonová folie tl. 1.5mm. Do střechy pod kontralatě je na bednění položena větrotěsná folie s lepenými spoji. Do podlahy přízemí je navržena tepelná izolace – podlahový polystyrén tl. 70mm + tl. 32mm systémová deska podlahového topení, do podlahy stropní konstrukce nad 1.NP je navržena tepelná izolace jako součást systémové desky podlahového topení tl. 32 mm. Nad krokve a bednění střechy je navržena tepelná izolace s desek Thermodach Plus tl. 180mm, mezi kontralatě polystyrén EPS70S tl. 50mm. Základový pas bude do hl. 500mm pod UT s položením i vodorovně š.300 mm zateplen deskou z tvrzeného polystyrénu Styrodur tl. 80mm, v úrovni +0.20m bude přes soklový profil s integr. síťovinou pokračovat kontaktní zateplovaní systém tl. 80mm z desek EPS-70F. 9. Úpravy povrchy Vnější fasáda – bude proveden fasádní zateplovací systém např. Baumit tl. min. 80mm s tenkovrstvou probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti do 2mm vyztuženou sklotextilní. síťovinou. Na sokl ( desky Styrodur ) bude použita vodovzdorná mozaiková omítka, Přesah krovu v místě okapu bude obložen – falcovanými hoblovanými prkny a oplechován v šikmé rovině. Ze zahradní strany na fasádě je navržen kamenný fasádní obklad s kamenných desek tl. do 2mm. Vnitřní omítka – v 1.NP a v 2.NP na keram. stěnách je navržena vápenocementová hladká štuková tl. 15mm. Sádrokartonové příčky jsou přesádrovány. Keramické obklady v koupelně, WC do výšky uvedené na výkresech, položené do tmelu. Omítka pod obklady cementová. 10. Výplně otvorů Okna a venkovní dveře v 1. a 2.NP a stěna s dveřmi v 1.NP objektu RD jsou navržena plastová, 6-ti komorového vyztuž. profilu, zasklená izolačním trojsklem o Umin.=0.70 pro sklo a Umin.=0.90 pro celé okno, pro dveře vstupní – Umin.=1.20, barva vnější zlatý dub. Střešní okna jsou navržená plastová kyvná systému Roto Standart rozměrů 740x1380mm s lemováním Al – počet oken 2 ks, označení WDF R69G K WD AL 7/11 – okna s izol. trojsklem. Dveře vnitřní dřevěné, 1křídlové, do dřev. obložkové zárubně, v odstínu světlý dub. 11. Podlahy Nášlapy podlah – z keramické dlažby do tmelu v koupelně, WC, na chodbách a zádveří. – rozm. 300x300mm popř. 400x400mm. V ostatních místnostech dřevěná podlaha – třívrstvá. Nosná vrstva pod nášlap–anhydrit tl. 50-55mm s překrytím rastru trubek podlahového topení. Na venkovní terase bude provedena betonová dlažba tl. 60mm do pískového lože. Dlažba bude od svislé stěny a zatepl. systému oddělena pásem kačírku š. 100-150mm, dlažba odsazena pomocí plastové kotvené lišty. V místě vstupních dveří na terasu bude osazen nerez žlab ACO š. 150mm
-­‐ 41/52 -­‐
pro odvedení srážkové vody od fasády do štěrkového lože a drenáže. 12. Zámečnické výrobky Jako zámečnické výrobky jsou navrženy typové venkovní okenní žaluzie typu Climax Z90, kotvené přes tepelnou izolaci do nosné keramické nebo ŽB konstrukce. Schránka žaluzie je š. 130 mm, na hraně fasády opatřená krycím plechem š. 300mm. Ovládání žaluzií klikou přes okenní rám. 13. Klempířské výrobky Veškeré klempířské výrobky ( parapety, žlaby svody, lemování, atd. ) provedeny z titanzink. plechu tl. 0,7mm. 14. Nátěry Všechny ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a zámečnické výrobky v bytě i venkovním syntetickým emailem. Dřevěné konstr. budou opatřeny lazurovacím trojnásobným nátěrem – v přírodní barvě. 15. Malby Všechny místnosti natřeny pačokem a vápennou malbou, sádrokartonové konstrukce popř. Primalexem.
16. Zpevněné plochy a terénní úpravy Zpevněné plochy – terasa a před vstupem do objektu z ulice budou provedeny ze zámkové bet. dlažby tl. 60 a 80mm do pískového lože barva šedá nebo světle hnědá. Dlažba bude ohraničena bet. záhonovým obrubníkem do bet. opěry. Podél objektu mimo zpevněných ploch bude proveden okapový chodník š. 500mm – násypem z kamenných oblázků tl. 250mm ohraničený bet. záhonovým obrubníkem š. 50mm do bet. lože. 19. Hodnoty užitných a klimatických popř. ostatních zatížení uvažovaných při návrhu stavby Použity hodnoty z ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ve znění všech pozdějších novel. Užitné zatížení 2.0 kN/m2 – obytné místnosti, zatížení sněhem 1,00 kN/m2 – II.sněhová oblast. 20. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Technologické podmínky postupu výstavby včetně technologických lhůt musí být během výstavby dodavatelem dodržovány.
Jedná se o nevýrobní objekt.
Vypracoval : Miloslav Novotný
-­‐ 42/52 -­‐
3. ZÁVĚR Cílem této práce bylo navrhnout a zpracovat projektovou dokumentaci řadového rodinného domu ve Střelicích u Brna podle nejnovějších požadavků a trendů ve výstavbě. Byl zpracován návrh vhodného konstrukčního řešení objektu, nosný systém a použité materiály. Práce je v souladu se zadáním. Oproti studiím byly provedeny minimální změny na úrovni změn materiálu a povrchových úprav. Dispoziční řešení zůstalo nepozměněné. Výstupem práce je projektová dokumentace pro provedení stavby objektu řadového rodinného domu.
-­‐ 43/52 -­‐
4. SEZNAM POUŽITÝCH ZROJŮ Platné právní předpisy: -
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Zákon č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Vyhláška č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
-­‐ 44/52 -­‐
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Vyhláška č. 202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů..In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 5. 2014].
-­‐ 45/52 -­‐
Normy ČSN: • ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut, 2004. • ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. Praha: Český normalizační institut, 2005. • ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Český normalizační institut, 2011. • ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: Český normalizační institut, 2005. • ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody. Praha: Český normalizační institut, 2005. • ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Český normalizační institut, 2010. • ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Český normalizační institut, 2009. • ČSN 73 0821. Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí. Český normalizační institut, 2007. • ČSN EN 1990. Zásady navrhování konstrukcí. Praha: Český normalizační institut, 2003. • ČSN EN 1992-1-1. Navrhování betonových konstrukcí: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2005. • ČSN EN 12831. Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Praha: Český normalizační institut, 2005
-­‐ 46/52 -­‐
5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
ČSN - Česká Státní Norma ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální RD - rodinný dům PP - podzemní podlaží NP - nadzemní podlaží BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci B.p.v. - baltský výškový systém po vyrovnání JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální SPB - stupeň požární bezpečnosti ENB - energetická náročnost budovy XPS - extrudovaný polystyren EPS - expandovaný polystyren Zkratka/symbol
b h l d n A/S V
m m m m m2 m3
šířka výška délka tloušťka počet plocha objem
kg/m3 kg/m2
objemová hmotnost požární zatížení
R U Uw Ug Uf λ HT bi θi/θe
m2.K.W-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-2.K-1 W.m-1.K-1 W.K-1 °C
tepelný odpor součinitel prostupu tepla součinitel prostupu tepla okna součinitel prostupu tepla zasklení součinitel prostupu tepla rámem součinitel tepelné vodivosti měrná ztráta prostupem činitel teplotní redukce teplota vnitřní/vnější
-­‐ 47/52 -­‐
6. SEZNAM PŘÍLOH SLOŽKA Č. 1 Textová část: Textová část VŠKP Výpočet schodiště Výpočet základu Výkresová část: S.01 – Půdorys 1.NP S.02 – Půdorys 2.NP S.03 – Řez AA‘ S.04 – Pohled uliční S.05 – Pohled dvorní S.06 - Situace Vizualizace 1 Vizualizace 2 Vizualizace 3 Vizualizace 4 Vizualizace 5 Vizualizace 6 SLOŽKA Č. 2 Textová část: A. Průvodní zpráva Výkresová část: C1 – Situace širších vztahů C2 – Celková situace C3 – Koordinační situace C4 – Katastrální situace SLOŽKA Č. 3 Textová část: B. Souhrnná technická zpráva C. Technická zpráva Výkresová část:
-­‐ 48/52 -­‐
D.1.01 – Půdorys základů D.1.02 – Půdorys 1.NP D.1.03 – Půdorys 2.NP D.1.04 – Půdorys krovu D.1.05 – Půdorys střechy D.1.06 – Řez A-A‘ D.1.07 – Řez B-B‘ D.1.08 – Řez C-C‘ D.1.09 – Řez krovu D.1.10 – Pohled uliční SV D.1.11 – Pohled zahradní JZ D.1.12 – Pohled SZ D.1.13 – Detail – řešení soklu D.1.14 – Detail – napojení u vstupu D.1.15 – Detail – okení žaluzie D.1.16 – Detail – přesah střechy u okapu D.1.17 – Detail – přesah střechy u štítu D.1.18 – Detail – hřeben střechy Výpis dveří vnitřní Výpis dveří vnější Výpis oken Výpis truhlářských a zámečnických výrobků Výpis klempířských výrobků SLOŽKA Č. 4 Textová část: Výkresová část: ZTI01 – Schéma vedení kanalizace ZTI02 – Schéma vedení vodovodu ZTI03 – Schéma vedení plynovodu ZTI04 – Schéma otopných těles SLOŽKA Č. 5 Textová část: Požárně bezpečnostní řešení
-­‐ 49/52 -­‐
PB výpočet Výkresová část: PBŘ – odstupové vzdálenosti SLOŽKA Č. 6 Textová část: Tepelně technické posouzení stavební konstrukce Energetický štítek budovy
-­‐ 50/52 -­‐
VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA STAVEBNÍ
Koncový řadový dům ve Střelicích
Název práce v anglickém End terraced family house in Strelice jazyce Typ práce
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem a hmotou nemá tvořit dominantu, ale jne dotvářet stávající zástavbu. Dům má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví, střechu sedlovou, je nepodsklepený. Dům obsahuje 1 bytovu jednotku, je určen pro bydlení 4 členné rodiny.
Anotace práce v Bachelors thesis is focused on design and elaboration of design documentation of end anglickém terraced family house in Strelice u Brna, the parcel number 5801/2. Proposition of house respects both commune plan and current street buildings. It&apos;s not supposed to create jazyce stress with its shape and size, but complete actual buildings. It has one elevated floor and built-in attic, saddle roof, it is cellar less. House has 1 living unit, it&apos;s determinate for 4 member family. Klíčová slova
Rodinný dům, nadzemní podlaží, vestavěnné podkroví, keramické tvárniuce Porotherm
Klíčová slova v anglickém Family house, first floor, built-in attic, ceramic blocks Porotherm jazyce
-­‐ 51/52 -­‐
-­‐ 52/52 -­‐

References: §2
 zákona č. 183
 zákona č. 185
 § 11
 zákona č. 185
 zákona č. 17
 § 11
 §28
 zákona č. 13
 §52
 zákona č. 185
 § 3
 §2
 §21
 § 23