Source: http://docplayer.it/4767442-Dalla-legge-46-90-e-dal-dpr-47-91-al-nuovo-dm-37-08.html
Timestamp: 2019-03-21 06:14:33+00:00

Document:
DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08 - PDF
Download "DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08"
Fortunato Oliva
1 DALLA LEGGE 46/90 E DAL DPR 47/91 AL NUOVO DM 37/08
2 DM del 22/01/08 n. 37 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI
3 Art. 1 - IMPIANTI SOGGETTI ALL APPLICAZIONE DEL DM 37/08 a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, di distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte e cancelli; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; e) impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.
4 Art. 1 - QUALI SONO GLI IMPIANTI A CUI SI APPLICA SI APPLICA A TUTTI GLI IMPIANTI DI TUTTI GLI EDIFICI N.B. PER QUANTO ATTIENE GLI IMPIANTI ELETTRICI LA LEGGE 46/90 ERA GIA ESTESA A TUTTI GLI EDIFICI
5 DALLLA 46/90 AL DM 37/08 ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VENGONO CLASSIFICATI NELLA LETTERA a) comma 2 art. 1: Gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica; Gli impianti di autoproduzione dell energia elettrica fino a 20 Kw collegati ad un impianto utilizzatore; Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; Gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere.
6 DALLLA 46/90 AL DM 37/08 ART. 2 - DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA La manutenzione ordinaria sono interventi finalizzati a contenere il degrado normale d uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell impianto su cui si interviene La manutenzione ordinaria non comporta: - né l obbligo del progetto; - né l obbligo della dichiarazione di conformità; - né l obbligo di affidare i lavori ad una ditta abilitata. N.B. Il datore di lavoro deve comunque affidare la manutenzione a personale qualificato in quanto sarebbe sempre responsabile di eventuali infortuni (culpa in eligendo).
7 DALLLA 46/90 AL DM 37/08 ART. 1 - IMPIANTI ELETTRICI COMPLETAMENTE ALL APERTO IL NUOVO DECRETO SI APPLICA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI, COLLOCATI ALL INTERNO DEGLI STESSI O DELLE RELATIVE PERTINENZE Non si applica quindi agli impianti completamente all aperto quali ad esempio quelli di pubblica illuminazione
8 ART. 10 comma 2 - IMPIANTI ELETTRICI DEI CANTIERI EDILI IL NUOVO DECRETO SI APPLICA AGLI IMPIANTI DEI CANTIERI EDILI ANCHE SE COMPLETAMENTE ALL APERTO La Ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità; Non c è l obbligo della redazione del progetto.
9 ART. 3 - ABILITAZIONE DELLE IMPRESE Le ditte installatrici devono essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio; Devono avere un responsabile tecnico che deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. PUÒ SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE TECNICO a) L imprenditore individuale; b) Un legale rappresentante dell impresa installatrice; c) Una persona preposta con atto formale a tale incarico.
10 ART. 4 - REQUISITI TECNICO PROFESSINALI Laurea o diploma di laurea in materia tecnica specifica; Diploma o qualifica di scuola secondaria con specializzazione al settore di attività, con un periodo di inserimento di almeno due anni alle dipendenze di un impresa del settore; Titolo o attestato di formazione professionale, con un periodo di inserimento di almeno quattro anni alle dipendenze di un impresa del settore; Installatore con qualifica di specializzato, con un periodo di inserimento di almeno tre anni alle dipendenze di un impresa del settore con la qualifica di specializzato; Il titolare, i soci, e i collaboratori familiari possono acquisire i requisiti tecnico professionali dopo un periodo di sei anni di collaborazione tecnica continuativa e in relazione al titolo di studio posseduto.
11 ART. 5 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Secondo il DM 37/80 tutti gli interventi di installazione di nuovi impianti, di ampliamenti o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di: Ascensori; Impianti di cantiere; Installazione di apparecchi per usi domestici. Per gli impianti più complessi, per i quali sussiste l obbligo del progetto, la progettazione deve essere redatta da un professionista iscritto all albo, in tutti gli altri impianti il progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell impresa installatrice.
12 ART. 5 - IMPIANTI ELETTRICI CON OBBLIGO DEL PROGETTO E richiesto il progetto dell impianto elettrico da parte di un professionista iscritto all albo professionale per i seguenti impianti: Impianti condominiali aventi potenza impegnata > a 6 kw; Unità abitative con superficie > a 400 mq, oppure con potenza impegnata > a 6 kw ; Unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte in B.T., o qualora la superficie > a 200 mq o quando le utenze sono alimentate in B.T. ed hanno potenza impegnata > a 6 kw; Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, quali locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o luoghi MARCI; Impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo con potenza > a 1200 W o quando sono collegati ad impianti per c è l obbligo del progetto.
13 ALTRI IMPIANTI PER I QUALI È RICHIESTO IL PROGETTO E richiesto il progetto dell impianto elettrico da parte di un professionista iscritto all albo professionale anche per i seguenti impianti: Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetto; Impianti di rivelazione incendio quando sono inseriti in una attività soggetta al rilascio di prevenzione incendi, oppure quando l impianto comprende almeno dieci rivelatori.
14 ART. 5 lett. d) - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Secondo il nuovo decreto, l impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) va progettato da un professionista iscritto all albo professionale nei seguenti casi: Se il volume dell edificio protetto supera i 200 metri cubi; Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative con superficie > a 400 mq, oppure con potenza impegnata > a 6 kw; Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione > a 1000 V, inclusa la parte in B.T., o qualora la superficie > a 200 mq o quando le utenze sono alimentate in B.T. ed hanno potenza impegnata > a 6 kw.
15 ART DEPOSITO DEL PROGETTO Nei casi in cui c è l obbligo del progetto da parte di un professionista, il progetto relativo ad impianti connessi ad interventi edilizi, per i quali è richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA), deve essere depositato, contestualmente al progetto edilizio, presso lo sportello unico del Comune dove viene realizzato l intervento, a cura del soggetto titolare del permesso a costruire o che presenta la DIA
16 ART. 6 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE ABITAZIONI Resta invariato quanto detto dal DPR 447/91 (decreto di attuazione della Legge 46/90), ovvero gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 si considerano adeguati se dotati di: Sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste all origine dell impianto; Protezione contro i contatti diretti; Protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale non superiore a 30 ma.
17 ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI e del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea o che sono contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell arte.
18 ART. 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DICO) Al termine dei lavori, previa l effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell impianto, l impresa installatrice rilascia al committente, entro trenta giorni, la dichiarazione di conformità; copia della stessa la depositata presso lo sportello unico per l edilizia del Comune in cui si trova l impianto. La dichiarazione di conformità va redatta sull apposito modello e fanno parte della stessa. la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati; il progetto. N.B. In caso di rifacimento parziale di impianti la DICO si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell opera di rifacimento, ma tiene conto della sicurezza e funzionalità dell intero impianto
19 ART. 7 comma 6 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) Per gli impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del DM 37/08 (G.U. n. 61 del 12/03/08), nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza. La DIRI può essere effettuata da: quando sussiste l obbligo del progetto, da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni; quando non sussiste l obbligo del progetto, da un responsabile tecnico di un impresa abilitata che ricopre tale ruolo da almeno cinque anni nel settore specifico
20 ART A COSA SERVE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (DICO) La dichiarazione di conformità: Serve per ottenere l agibilità dei locali dal comune; Va consegnata al distributore o venditore di energia elettrica entro trenta giorni dall allacciamento di una nuova fornitura o per aumenti di potenza impegnata con lavori sull impianto e comunque per aumenti di potenza maggiori a 6 kw (in caso contrario, dopo congruo avviso, il distributore sospende la fornitura); Va presentata all ASL, all ISPESL o all ARPA, se luogo di lavoro, per denunciare l impianto di messa a terra, l impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) e l impianto elettrico nelle zone con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01.
21 ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate; Il proprietario dell impianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell impianto, tenendo conto delle istruzioni per l uso e la manutenzione predisposte dalla ditta installatrice; Il committente consegna al distributore o venditore di energia elettrica entro trenta giorni dall allacciamento di una nuova fornitura o per aumenti di potenza impegnata con lavori sull impianto e comunque per aumenti di potenza maggiori a 6 kw.
22 DALLA 46/90 AL D.M. 37/08 DESTINATARI OBBLIGHI affidare lavori ad una ditta installatrice che abbia i requisiti tecnici professionali COMMITTENTE affidare ad un professionista abilitato, ove necessario, la redazione del progetto realizzare impianti a regola d arte DITTA INSTALLATRICE rispettare il progetto, ove necessario. Provare l impianto e rilasciare la dichiarazione di conformità
23 DALLA 46/90 AL D.M. 37/08 DESTINATARI PROGETTISTA COMUNI OBBLIGHI redigere il progetto dell impianto secondo la regola dell arte (NORME CEI e NORME UNI) rilascio agibilità a seguito presentazione DICO Trasmette copia della DICO alla CCIAA
24 DALLA 46/90 AL D.M. 37/08 Limiti dimensionali per l obbligo della progettazione degli impianti elettrici di edifici adibiti ad uso civile 400 m² o P > 6 kw
25 LEGGE 46/90 e D.P.R. 447/91 Limiti dimensionali per l obbligo della progettazione degli impianti elettrici di immobili adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi 200 m² o P > 6 kw Utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V inclusi gli impianti di B.T.
26 DALLA 46/90 AL D.M. 37/08 Obbligo della progettazione degli impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione, MA.R.C.IO e adibiti ad uso medico Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, quali locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o luoghi MARCI; Uso medico CEI 64 8/7 SEMPRE Pericolo di esplosione CEI Ambienti MA.R.C.IO CEI 64 8/7

References: Art. 1
 Art. 1
 ART. 1
 art. 1
 ART. 2
 ART. 1
 ART. 10
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 7
 ART. 8