Source: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-WasgefStAnlVBWV6P10&doc.part=S&doc.price=0.0
Timestamp: 2019-10-20 13:47:39+00:00

Document:
Landesrecht BW § 10 VAwS | Landesnorm Baden-Württemberg | - Anlagen in Schutzgebieten, Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten | Verordnung des Umweltministeriums über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe - VAwS) vom 11. Februar 1994 | gültig ab: 05.05.2005
Verordnung des Umweltministeriums über Anlagen zum Umgang...
§ 6 - Gefährdungspotential, Gefährdungsstufen
§ 7 - Weitergehende Anforderungen, Ausnahmen
§ 9 - Kennzeichnungspflicht
§ 10 - Anlagen in Schutzgebieten, Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten...
§ 11 - Anlagenkataster
§ 21 - § 21 DRITTER TEIL - Anlagen zum Abfüllen, Umschlagen,...
§ 22 - § 23 VIERTER TEIL - Überwachung
§ 24 - § 26 FÜNFTER TEIL - Fachbetriebe
§ 27 - § 27 SECHSTER TEIL - Bußgeldvorschrift
§ 28 - § 29 SIEBTER TEIL - Übergangs- und Schlußvorschriften
Anhang 1 - Anforderungen an Anlagen zum Lagern, Abfüllen...
Anhang 2 - Anforderungen an das Fassungsvermögen von Anlagen...
Fassung vom: 20.03.2005
über Anlagen zum Umgang mit
(Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe - VAwS)
Anlagen in Schutzgebieten, Überschwemmungs-
und hochwassergefährdeten Gebieten
(1) Im Fassungsbereich (Zone I) und in der engeren Zone (Zone II) von Schutzgebieten sind Anlagen nach § 19 g Abs. 1 und 2 WHG unzulässig.
(2) In der weiteren Zone (Zone III) von Schutzgebieten sind Anlagen mit folgenden Rauminhalten unzulässig:
ohne Begrenzung zulässig
mehr als 1000 m³
mehr als 100 m³
mehr als 1 m³
Bei Tankstellen sind unterirdische Anlagen zum Lagern von Kraftstoffen auch der Wassergefährdungsklasse 3 bis zu einem Rauminhalt von 40 m³ zulässig.
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 dürfen in der weiteren Zone von Schutzgebieten nur Anlagen verwendet werden, die mit einem Auffangraum ausgerüstet sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. Der Auffangraum muß das in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, das bei Betriebsstörungen ohne Berücksichtigung automatischer Sicherheitssysteme oder entsprechender Gegenmaßnahmen maximal freigesetzt werden kann. Bei Tankstellen kann zur Bestimmung des Rückhaltevolumens beim Befüllen der Lagerbehälter die Verwendung von Abfüllschlauchsicherungen (ASS) mit berücksichtigt werden.
(4) Gegen das Austreten von wassergefährdenden Stoffen infolge Hochwassers, insbesondere durch Auftrieb, Überflutung oder Beschädigung durch Treibgut müssen gesichert sein:
Anlagen in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten, für die keine oder geringere als gegen fünfzigjährliche Hochwasserereignisse erforderliche Schutzmaßnahmen bestehen,
Anlagen der Gefährdungsstufe B, C und D nach § 6 Abs. 3 in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten, für die Schutzeinrichtungen gegen ein fünfzigjährliches bis zu einem geringer als hundertjährlichem Hochwasserereignis bestehen, im Falle der Neuerrichtung oder der wesentlichen Veränderung,
Anlagen der Gefährdungsstufe D in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten, für die Schutzeinrichtungen gegen ein mindestens hundertjährliches Hochwasserereignis bestehen, im Falle der Neuerrichtung.
Der Betreiber kann die Anforderungen auch dadurch erfüllen, dass er geeignete technische, organisatorische oder bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz seines Gebäudes, seines Betriebes oder Betriebsgeländes durchführt. Die Maßnahmen sind in einem schriftlichen Konzept darzustellen, das auch Angaben über den Zeitraum der Umsetzung der Maßnahmen enthalten soll.
(5) Weitergehende Anforderungen, Beschränkungen sowie Ausnahmen durch Anordnungen im Einzelfall oder durch Verordnungen nach § 19 WHG oder §§ 24, 40, 77 und 79 WG bleiben unberührt. In der Zone III von Schutzgebieten kommen Ausnahmen von den Beschränkungen nach Absatz 2 in der Regel in Betracht, wenn dies zur strukturgemäßen Erweiterung eines bereits zugelassenen Betriebes erforderlich ist, soweit die Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Betrieb angemessen ist und durch geeignete Schutzvorkehrungen ausgeschlossen werden kann, daß eine Besorgnis für das Grundwasser eintritt. Dasselbe gilt, wenn bestehende Anlagen modernisiert werden sollen.
§ 10 VAwS, vom 22.12.2003, gültig ab 13.01.2004 bis 04.05.2005
§ 10 VAwS, vom 20.03.2001, gültig ab 10.05.2001 bis 12.01.2004
§ 10 VAwS, vom 29.11.1995, gültig ab 14.12.1995 bis 09.05.2001
§ 10 VAwS, vom 11.02.1994, gültig ab 01.04.1994 bis 13.12.1995
§ 10 VAwS wird von folgenden Dokumenten zitiert
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 8. Senat, 31. Januar 2011, Az: 8 S 2650/09
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 8. Senat, 8. März 1995, Az: 8 S 3345/94
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-WasgefStAnlVBWV6P10&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=WasgefStAnlV+BW+%C2%A7+10&psml=bsbawueprod.psml&max=true

References: § 10

§ 6

§ 7

§ 9

§ 10

§ 11

§ 21
 § 21

§ 22
 § 23

§ 24
 § 26

§ 27
 § 27

§ 28
 § 29
 § 19
 § 6
 § 19

§ 10

§ 10

§ 10

§ 10

§ 10