Source: http://docplayer.es/18664516-Proyecto-de-urbanizacion-area-de-ordenacion-remitida-aor322-de-santurtzi-barrio-pescadores.html
Timestamp: 2018-10-20 03:42:02+00:00

Document:
PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ÁREA DE ORDENACIÓN REMITIDA AOR322 DE SANTURTZI. BARRIO PESCADORES - PDF
Download "PROYECTO DE URBANIZACIÓN. ÁREA DE ORDENACIÓN REMITIDA AOR322 DE SANTURTZI. BARRIO PESCADORES"
Eva María Naranjo Marín
1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN ÁREA DE ORDENACIÓN REMITIDA AOR322 DE SANTURTZI BARRIO PESCADORES ANEXO IV. CÁCULOS ILUMINACIÓN En el presente anejo trata de estudiar la instalación del alumbrado público a disponer en la zona desde el punto de vista de la instalación eléctrica como del punto de vista lumínico. 1.-ALUMBRADO ACTUAL El alumbrado público del ámbito de actuación se compone de luminarias globo en el eje de las tramadas de escaleras existentes, así como de brazos en fachada tanto en la Calle Julián Gayarre como brazos de fundición en los grupos Diputación y Ayuntamiento. Por otro lado, frente a los portales número 45, 47 y 49 de la Avenida Iparraguirre se ubican tres farolas para iluminación del vial. Los puntos de luz existentes en el camino peatonal serpenteante ubicado en el talud adyacente a los grupos Diputación y Zuberoa están compuesto por columnas modelo Parque y luminarias modelo Pescador Opal de ATP. En las imágenes siguientes se puede apreciar el estado actual del alumbrado público en la zona:
2 CALLE JULIAN GAYARRE AVENIDA IPARRAGUIRRE COLUMNA MODELO PARQUE Y LUMINARIA MODELO PESCADOR OPAL DE ATP
3 2.-ALUMBRADO PROPUESTO PARA LA ZONA La instalación del alumbrado público para la zona se compondrá de: Se instalarán nuevos puntos de luz compuestos por columna cilíndrica de acero galvanizado y acabado en color negro texturado de 4 m de altura Modelo 45-ICG4 de INDAL, sobre las que se colocarán una o dos luminarias modelo STELA WIDE de 36 LEDs de la firma comercial Indalux o similares. Estos puntos se distribuirán en la urbanización interior, en las zonas de escaleras y delante de los portales. Para la iluminación de las nuevas rampas a construir para cumplir la accesibilidad, se dispondrán balizas del modelo ELEMENT de 12 LEDs de la firma Indalux o un modelo similar. Estas balizas se colocarán fuera de las propias rampas para no estrechar el paso en ellas. Punto de luz compuesto por columna modelo Parque de 3.5 m de altura y luminaria Pescador 250 W HM similar a las existente en el parque anexo a la zona de actuación. Se renovarán los tres báculos existentes frente a el nº45, nº47 y nº49 de la Avenida Iparraguirre, sustituyéndolos por tres farolas idénticas a las existentes en la Calle Capitán Mendizabal, con el fin de iluminar la Calle Iparraguirre. Estos puntos de luz dispondrán de una luminaria de tipo viario colocada sobre un brazo en la parte alta de la columna y otra luminaria de tipo peatonal dispuesta en otro brazo a 4 m de altura. Luminaria Modelo Stela Baliza Modelo Element. Luminarias existentes en el entorno de la actuación, idénticas a las que se colocarán.
4 3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN La instalación de ALUMBRADO PÚBLICO, se ajustará tanto en proyecto como en ejecución a los siguientes Reglamentos y Normas: Tanto para el estudio del Proyecto, como para la ejecución de la instalación, se tendrá en cuenta las especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Vigente (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto), en sus Instrucciones Complementarias y Hojas de Interpretación Publicadas. Dadas sus características, la instalación se ajustará a las prescripciones establecidas en la Inst. ITC- BT.09, Instalaciones de Alumbrado Exterior. Se cumplirá con el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre). Además del Reglamento indicado se han tenido en cuenta las siguientes normas: - Norma EN Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de ) sobre Homologación de columnas y báculos. - Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de ). - Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de ). - Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de ), por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). - Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. - Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. - Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. - Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. - Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. - Publicación CIE nº 33/AB Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones de Alumbrado Público. - Publicación CIE nº Luminarias para Instalaciones de Alumbrado. Datos Fotométricos, Clasificación y Comportamiento. - Publicación CIE nº Iluminación entrada de Túneles: Fundamentos para determinar la luminancia en la zona de umbral. - Publicación CIE nº Pavimentos de Carreteras y Alumbrado. - Publicación CIE nº Guía para la Iluminación de Túneles de Carretera y Pasos Subterráneos. - Publicación CIE nº Recomendaciones para el Alumbrado de las Vías de Tráfico Rodado y Peatonales. - Informe Técnico del CEI de Marzo de 1999: Guía para la reducción del Resplandor luminoso nocturno. - Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1978 "Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior" y Sugerencias del Comité Español de Iluminación a la citada Norma Tecnológica. - Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de Alumbrado Público (Orden Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974). - Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento (Noviembre 1999).
5 - Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de Normas sobre el Alumbrado de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (Orden Circular de 31 de Marzo de 1964). - Orden circular 9.1/1964 del M.F. y Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976 sobre limitaciones de los niveles de iluminación en las bocas de entrada Cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior. Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kw de potencia instalada, incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09; b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31; c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT Eficiencia Energética Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes: 1º- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública. 2º- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes. 3º - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.
6 4.- CLASIFICACION DEL ALUMBRADO El alumbrado a analizar en el presente proyecto se trata de un alumbrado vial ambiental, en concreto de una situación de proyecto tipo E, y se clasifica según el flujo de tráfico de los peatones. 5.- EFICIENCIA ENERGETICA El alumbrado vial ambiental y con independencia del tipo de lámpara y de las características o geometría de la instalación, así como de la disposición de las luminarias deberán de cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2. Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA- 01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 10 del reglamento. La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada. donde: ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/w) P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); S = superficie iluminada (m2); Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux);
7 6.- NIVELES DE ILUMINACIÓN El nivel de iluminación requerido en los diferentes viales, se indica en la Instrucción Técnica ITC-EA-02. Las zonas de escaleras y rampas se consideran alumbrados específicos siendo CE2 la clase de alumbrado. En la Tabla 19 se indican en la misma columna las diferentes clases de alumbrado que se consideran equivalentes por tener un nivel de iluminación similar.
8 7.- CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. El índice de eficiencia energética (I ε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (ε R) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3, de la ITC-EA-01. Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados.
9 8.- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y REGULACION En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (η), factor de utilización (fu), grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado. A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los valores nominales previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: a) UNE-EN Balastos para lámparas fluorescentes b) UNE-EN Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. c) UNE-EN Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kw, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kw también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 9.- ESTUDIO LUMÍNICO Se adjunta a continuación los tres estudios lumínicos realizados para las diferentes zonas: 1. Acera de 3.75 m de altura frente a los portales mediante puntos de luz compuestos por luminaria STELA WIDE 36 W en columna de 4 m a una interdistancia entre las mismas de 15 m. 2. Escaleras de 4 m de ancho mediante puntos de luz compuestos por luminaria STELA WIDE 36 W en columna de 4 m a una interdistancia entre las mismas de 12 m. 3. Rampas de 2 m de ancho mediante puntos de luz compuestos por baliza ELEMENT 12 W a una interdistancia entre las mismas de 4,5 m. La clasificación energética de todas las zonas es A. Portugalete, mayo de 2011 EL ARQUITECTO Ramón Atxiaga Ibarrondo en representación de la Sociedad Civil Profesional ATXIAGA & GALLO, Arquitectura y Urbanismo,S.C.P. (C.I.F.: J )
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES CAPITULO 43: ALUMBRADO EXTERIOR
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES CAPITULO 43: ALUMBRADO EXTERIOR Fecha de Aprobación: 19 de julio de 2010 Fecha de Publicación B.O.A.M: 9 de agosto de 2010 Fecha de Publicación B.O.C.M: 9 de agosto

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10