Source: http://iforem.forem.es/incual/visor/cualificacion.asp?idFamilia=11&idCualificacion=497
Timestamp: 2018-01-24 01:42:04+00:00

Document:
Código: ENA472
UC1522 REALIZAR INSTALACIONES RECEPTORAS COMUNES E INDIVIDUALES DE GAS
UC1523 REALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
UC1524 REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y ADECUACIÓN DE APARATOS A GAS
UC1525 MANTENER Y REPARAR INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
UC1526 PREVENIR RIESGOS EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
Ámbito Desarrolla su actividad profesional por cuenta propia o ajena, en empresas de cualquier tamaño, fundamentalmente privadas, dedicadas al suministro y distribución de gas, así como al montaje, explotación y mantenimiento de instalaciones y aparatos de gas, dependiendo funcionalmente, en su caso, de un superior y pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior. Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración competente, respondiendo la cualificación a los requisitos establecidos en la legislación vigente para la obtención del carné profesional de instalador de gas de categoría B.
Sectores Se ubica en el sector energético, subsector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, en las actividades económicas de producción de gas y distribución de combustibles gaseosos, y fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Ocupaciones - Instalador de gas.
MF1522 MONTAJE DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS (210 horas)
MF1523 PUESTA EN SERVICIO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS (90 horas)
MF1524 PUESTA EN MARCHA Y ADECUACIÓN DE APARATOS A GAS (90 horas)
MF1525 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS (90 horas)
MF1526 SEGURIDAD EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS (60 horas)
RP1 Replantear la ubicación de aparatos, trazado de tuberías, llaves, dispositivos de seguridad, conjuntos de regulación, contadores y demás componentes característicos de las instalaciones receptoras de gas con eficiencia, a partir de un proyecto o memoria técnica con el fin de realizar su montaje o modificación con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR1.1 El tipo de instalación receptora se identifica a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus características
CR1.2 Los diferentes componentes del montaje o instalación así como sus características funcionales y especificaciones se identifican a partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes y se localiza su emplazamiento
CR1.3 La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio emplazamiento, se determina, adoptando las decisiones técnicas y organizativas que procedan, comunicándolo a la persona de quien dependa
CR1.4 Las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y conexiones de los diferentes componentes y elementos se determinan previamente a su montaje
CR1.5 Los esquemas complementarios necesarios para el replanteo y montaje de las instalaciones de gas se realizan en aquellos casos que se requieran
CR1.6 El trazado de las tuberías y demás elementos de la instalación receptora de gas se señaliza sobre el terreno a partir del proyecto o memoria técnica de la instalación, teniendo en cuenta las características del lugar y verificando los posibles servicios afectados, a fin de permitir su instalación
CR1.7 El área de trabajo afectada se señaliza según requisitos reglamentarios
CR1.8 El replanteo de la ubicación de aparatos, trazado de tuberías, llaves, dispositivos de seguridad y demás componentes de las instalaciones receptoras de gas se realiza con eficiencia, atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
RP2 Preparar el montaje de instalaciones receptoras de gas con arreglo al correspondiente proyecto o memoria técnica y a la normativa vigente, con eficiencia, y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR2.1 La secuencia de montaje se establece a partir de planos y documentación técnica, de forma coordinada con el resto del equipo, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo
CR2.2 Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se seleccionan de acuerdo al tipo de trabajo a realizar
CR2.3 Los componentes se recepcionan inspeccionando y evaluando el estado de los mismos y comprobando su adecuación a las prescripciones técnicas
CR2.4 El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, según procedimientos de trabajo establecidos y cumpliendo los requisitos reglamentarios
CR2.5 Las operaciones de preparación del montaje de las instalaciones receptoras de gas se realizan de forma coordinada con las diferentes personas involucradas en la obra, atendiendo a criterios de eficacia
CR2.6 Acopio, desplazamiento, traslado y ubicación de los materiales y equipos en obra se realiza sin deterioro de los mismos, con los medios de transporte y elevación requeridos
CR2.7 La preparación del montaje de instalaciones receptoras se realiza con eficiencia, atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
RP3 Montar tuberías y componentes de instalaciones receptoras de gas a partir de planos, normas y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentarios, con eficiencia y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR3.1 Los soportes y puntos de anclaje de las tuberías se colocan según las especificaciones de proyecto o memoria técnica, permitiendo la dilatación prevista
CR3.2 Las tuberías, válvulas y demás elementos de la instalación se instalan utilizando uniones mecánicas (racores, bridas, entre otras), uniones soldadas, injertos, derivaciones, curvado de tubos o cualquier otro accesorio o procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al material utilizado
CR3.3 Los pasamuros, vainas y demás protecciones se montan según procedimientos establecidos
CR3.4 Los sistemas de evacuación, ventilación y, en su caso, botellas de GLP de contenido inferior a 15 Kg. o depósitos móviles de GLP superiores a 15 Kg. se instalan de acuerdo a la normativa de aplicación
CR3.5 Los tipos y características de los equipos y elementos montados se asegura que son los adecuados a la presión y temperatura de trabajo y que responden a la función que tienen que desempeñar
CR3.6 Las tuberías, accesorios y aparatos que lo requieran se aíslan según las técnicas y procedimientos establecidos
CR3.7 Las conexiones de aparatos se realizan cumpliendo las especificaciones técnicas
CR3.8 Las pruebas de resistencia, estanquidad e inertización se realizan según los procedimientos reglamentarios establecidos
CR3.9 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después del montaje, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR3.10 El parte de trabajo se cumplimenta de acuerdo a procedimientos establecidos por la organización
CR3.11 Las tuberías y componentes de las instalaciones receptoras de gas se montan tomando las precauciones pertinentes para no interferir con otras instalaciones, con eficiencia, atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
RP4 Elaborar la memoria técnica y cumplimentar los certificados que proporcionen los principales datos y características de diseño de las instalaciones para cumplir con los requisitos reglamentarios
CR4.1 El tipo de gas suministrado y las características de la acometida se identifican a partir de la información facilitada por la empresa distribuidora
CR4.2 La instalación receptora se sectoriza en tramos de igual material, presión y caudal
CR4.3 La pérdida de carga admitida en cada tramo de la instalación se determina dependiendo de sus características
CR4.4 El consumo de cada aparato se determina a partir de sus placas o manuales de utilización y de las características del gas suministrado
CR4.5 La variación de presión relativa debido a la diferencia de altura se tiene en cuenta en caso de que tenga influencia
CR4.6 El caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación y la longitud equivalente de cada tramo se calcula
CR4.7 La pérdida de carga del tramo más desfavorable se calcula y comprueba que está dentro de los márgenes admitidos
CR4.8 El diámetro comercial de cada tramo se determina a partir de tablas, programas informáticos o mediante la aplicación de las fórmulas correspondientes
CR4.9 Los croquis, esquemas y diagramas isométricos de las instalaciones se realizan utilizando la simbología normalizada
CR4.10 La memoria de la instalación receptora de gas se elabora a partir de los datos calculados incorporando las principales características de los elementos que componen la instalación
CR4.11 Los certificados de la instalación se cumplimentan, según los procedimientos reglamentarios adjuntando la memoria, croquis o documentación requerida en cada caso
MEDIOS Equipos de protección y seguridad. Equipos y aparatos de medida: analizador de combustión, manómetros, detectores de fugas y otros. Útiles de marcaje y señalización. Equipos y materiales de soldeo. Herramientas de mano. Útiles de dibujo, equipos informáticos. Elementos para la gestión de residuos
PRODUCTOS Instalaciones de gas realizadas con eficiencia y en situación certificable. Entorno de trabajo limpio, ordenado, libre de residuos y emisiones
INFORMACIÓN Proyectos, memorias técnicas, certificados, planos final de obra, planos de conjunto y despiece; planos isométricos; esquemas; croquis; lista de materiales; especificaciones técnicas; catálogos; manuales de servicio y utilización; instrucciones de montaje y de funcionamiento. Reglamentación de aplicación. Documentación reglamentaria de instalaciones de gas
RP1 Realizar las comprobaciones reglamentarias pertinentes para la puesta en servicio o para la inspección o revisión periódica de las instalaciones de gas cumpliendo las exigencias establecidas en la legislación vigente, y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR1.1 El certificado de acometida interior de gas, el certificado de instalación común de gas, el certificado de instalación individual de gas, y demás documentación reglamentaria relacionada con las instalaciones de gas se comprueba que están cumplimentados según procedimientos reglamentarios
CR1.2 El conjunto de regulación de finca, si existe, regulador de usuario, si existe y/o válvula de seguridad de mínima o máxima se comprueba que están ubicados y/o instalados en las instalaciones que los precisen y cumplen las exigencias de la legislación vigente
CR1.3 Los contadores se comprueba que cumplen con las prescripciones reglamentarias
CR1.4 Los locales donde se ubiquen los aparatos conectados a la instalación de gas, incluidos los vehículos habitables, se comprueba que cumplen con la normativa vigente, incluyendo su ventilación y los conductos de evacuación de productos de la combustión procedentes de dichos aparatos, situados en los citados locales
CR1.5 La maniobrabilidad de los dispositivos de corte se comprueba que cumplen con las prescripciones reglamentarias
CR1.6 Las tuberías, sus accesorios y el resto de las partes visibles y accesibles de la instalación receptora se comprueba que cumplen con las prescripciones reglamentarias, inspeccionando en particular el trazado y materiales de la instalación receptora común así como las condiciones específicas a cumplir en el paso por muros y recorrido por sótanos, garajes, falsos techos u otras zonas especiales
CR1.7 Las botellas de GLP inferiores a 15 Kg o depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg, en su caso, se comprueba que están instalados de acuerdo a la normativa vigente
CR1.8 Las pruebas de resistencia e inertización se realizan según los procedimientos reglamentarios establecidos
CR1.9 Las comprobaciones reglamentarias pertinentes para la puesta en servicio o para la inspección o revisión periódica de las instalaciones de gas se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
RP2 Comprobar la estanquidad de la instalación receptora de gas, tanto en la puesta en servicio de instalaciones nuevas o modificadas como en las inspecciones y revisiones periódicas siguiendo el procedimiento reglamentario y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR2.1 Las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar se asegura que estén cerradas así como que estén abiertas las llaves intermedias existentes en la misma, antes de iniciar la prueba
CR2.2 La prueba de estanquidad se realiza a la presión y durante el tiempo que sean especificados en la reglamentación vigente para cada caso
CR2.3 La estanquidad de las partes visibles y accesibles de la instalación, incluyendo la conexión de los aparatos se comprueba mediante el seguimiento con un detector de fugas, con agua jabonosa, o mediante otro procedimiento contrastado reglamentariamente
CR2.4 Las anomalías y eventuales fugas detectadas se reparan en el momento mediante el apriete de racores, sustitución de juntas, si es posible, procediendo de nuevo a realizar la prueba de estanquidad y no pudiendo poner en servicio el tramo correspondiente hasta que dicha prueba sea satisfactoria
CR2.5 El servicio de la instalación se inhabilita cuando la avería supera el ámbito de su competencia y se informa al usuario del procedimiento a seguir
CR2.6 La estanquidad de la instalación receptora de gas se comprueba atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR2.7 Las contingencias acaecidas en la prueba de estanqueidad se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP3 Poner en servicio instalaciones de gas, nuevas o modificadas, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR3.1 Los requisitos de estanquidad y ausencia de anomalías se comprueban previamente a la puesta en servicio de la instalación receptora
CR3.2 Las llaves de usuario o de inicio de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento se comprueba que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas o taponadas si a partir de dichas llaves no hay continuidad en la instalación
CR3.3 Las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha se comprueba que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas
CR3.4 La acometida interior, la instalación común y, si se da el caso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio se purgan, eliminando completamente el aire de su interior, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos
CR3.5 Las partes de la instalación en las que la comprobación de estanquidad no fuera correcta se aíslan mediante el cierre, bloqueo y precintado de una llave de corte pudiéndose dejar en servicio aquella parte de la instalación que sea estanca
CR3.6 El conjunto de regulación se pone en marcha previa comprobación del disparo y óptimo funcionamiento de las válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de seguridad y de la apertura y cierre del regulador
CR3.7 Los órganos de tarado del regulador y de las válvulas de seguridad que hayan sido desprecintados durante las operaciones de puesta en marcha se dejan debidamente precintados
CR3.8 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR3.9 La puesta en servicio de instalaciones de gas, nuevas o modificadas, se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR3.10 Las contingencias acaecidas en la puesta en servicio de instalaciones de gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP4 Cumplimentar la documentación relacionada con la inspección, revisión periódica y con la puesta en servicio de la instalación de gas según reglamentación vigente e informar debidamente al usuario
CR4.1 El certificado de pruebas previas y puesta en servicio de instalaciones de gas se cumplimenta según procedimientos reglamentarios
CR4.2 El certificado de inspección periódica de instalación común, instalación individual y aparatos a gas se cumplimenta según procedimientos reglamentarios
CR4.3 El certificado de revisión periódica de instalación común, instalación individual y aparatos no alimentados desde redes de distribución se cumplimenta según procedimientos reglamentarios
CR4.4 Los informes de anomalías en inspecciones o revisiones periódicas de instalaciones receptoras de gas se cumplimentan, en su caso, según procedimientos reglamentarios
CR4.5 Las anomalías detectadas se informan al usuario asesorándole sobre el sector profesional al que debe dirigirse para realizar la reparación de las mismas
MEDIOS Equipos de protección y seguridad. Equipos y aparatos de medida, analizador de combustión, manómetros, detectores de fugas. Herramientas de mano
PRODUCTOS Instalaciones de gas probadas y puestas en servicio con eficiencia y en situación certificable. Instalaciones de gas inspeccionadas. Instalaciones de gas revisadas. Usuarios informados de las incidencias y anomalías detectadas, y asesorados sobre los trámites para su resolución. Entorno de trabajo limpio, ordenado, libre de residuos y emisiones
INFORMACIÓN Certificados de instalación, inspección, revisión e informes de anomalías en instalaciones de gas. Especificaciones técnicas; catálogos; manuales de servicio y utilización. Reglamentación de aplicación. Documentación reglamentaria de instalaciones de gas. Documentación de la organización
RP1 Realizar las comprobaciones e inspecciones reglamentarias de los aparatos a gas con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR1.1 El estado general y la maniobrabilidad de los mandos de aparato, quemadores, dispositivo de encendido, dispositivos de protección y seguridad, termostato y demás órganos de maniobra de los gasodomésticos se comprueban según procedimientos establecidos
CR1.2 La estanquidad de los circuitos de gas y, en su caso de agua, se comprueban a la presión reglamentaria
CR1.3 La ausencia de fuga interior a través de las válvulas de corte se comprueba mediante detector de fugas
CR1.4 Los dispositivos de seguridad se comprueban según procedimientos establecidos
CR1.5 La salida de los productos de combustión se comprueba que cumple con las prescripciones reglamentarias
CR1.6 Las comprobaciones e inspecciones reglamentarias de los aparatos a gas se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
RP2 Realizar la puesta en marcha y las pruebas de funcionamiento reglamentarias de los aparatos a gas con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR2.1 El proceso general de encendido del aparato se verifica que es conforme a especificaciones comprobando la secuencia de funcionamiento de los pilotos si el aparato dispone de ellos
CR2.2 El encendido de las llamas de los quemadores se realiza sin que aparezcan fenómenos anómalos en la estabilidad de las llamas ni se detecten, en su caso, golpes de presión en el hogar ni en la instalación receptora
CR2.3 El funcionamiento de los aparatos se comprueba verificando:
− El estado de los quemadores y dispositivos de encendido.
− La eficacia de los dispositivos de bloqueo y seguridad.
− La eficacia y adecuado tarado del dispositivo de control de la presión de gas, si existe
− El funcionamiento del dispositivo de bloqueo de la extracción por tiro forzado si éste es preceptivo, así como la eficacia del dispositivo antidesbordamiento de tiro cuando éste sea obligatorio.
− El consumo calorífico de los aparatos.
− El caudal de la entrada de agua fría (para calderas y calentadores).
− La temperatura y composición de los productos de la combustión funcionando los quemadores a su potencia nominal.
− Los tiempos máximos de actuación de las válvulas automáticas de paso de gas cuando se produce un fallo detectado por alguno de los dispositivos de seguridad.
− La existencia de dispositivos de conmutación que eviten el funcionamiento simultáneo de calderas de circuito abierto y extractores mecánicos ubicados en el mismo local.
CR2.4 Los materiales y componentes del aparato se revisan visualmente comprobando que no presentan deformaciones anormales ni deterioros que puedan influir de forma negativa en su funcionamiento y verificando los marcados e instrucciones
CR2.5 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR2.6 La puesta en marcha y pruebas de funcionamiento reglamentarias de los aparatos a gas se realizan atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR2.7 Las contingencias acaecidas en la puesta en marcha de aparatos de gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP3 Realizar la adecuación de aparatos por cambio de familia de gas, según prescripciones reglamentarias y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR3.1 Los aparatos se comprueban funcionando con su alimentación habitual de gas previamente a proceder a su adecuación para utilizarlo con otro tipo de gas
CR3.2 Los aparatos de la instalación de gas licuado del petróleo (GLP) se desconectan y se realiza la nueva conexión a la instalación de gas natural, o a la inversa, de gas natural a GLP, según proceda, utilizando los diferentes tipos de conexión permitidos en función de que los aparatos sean fijos o móviles
CR3.3 El cambio de inyectores, ajuste de mínimos de quemadores, regulación de aire primario, adaptación de la regulación de gas y otras operaciones se realizan en el proceso de adecuación de los aparatos a otra familia de gas
CR3.4 La estanquidad de las conexiones de aparatos, la estabilidad de la llama en los quemadores, el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, el análisis de la combustión del aparato, el tiro del conducto de evacuación, la temperatura del agua caliente sanitaria, el consumo calorífico del aparato y otras comprobaciones finales sobre los aparatos transformados se realizan en el proceso de puesta en marcha
CR3.5 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR3.6 La adecuación de aparatos por cambio de familia de gas se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR3.7 Las contingencias acaecidas en la puesta en marcha de aparatos de gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP4 Cumplimentar y, en su caso, tramitar, la documentación relacionada con la puesta en marcha o con la adecuación de los aparatos a gas según procedimientos reglamentarios e informar y asesorar al usuario
CR4.1 El manual de funcionamiento, la declaración de conformidad y demás documentación relacionada con los aparatos a gas se comprueba que está cumplimentada según procedimientos reglamentarios
CR4.2 Los resultados de la prueba de combustión, y los datos sobre el caudal de gas y diámetro de los inyectores iniciales y finales se incorporan, entre otros, en la cumplimentación de la hoja de solicitud de adecuación de aparatos y la hoja o parte de trabajo
CR4.3 El certificado de puesta en marcha del aparato de gas se cumplimenta incluyendo la impresión del análisis de combustión cuando proceda y se entrega al usuario, archivando una copia para mantenerla a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma cumpliendo la normativa vigente
CR4.4 La atención e información al usuario se realiza asesorándole de acuerdo a procedimientos establecidos
MEDIOS Equipos de protección y seguridad. Equipos y aparatos de medida, analizador de combustión, manómetros, detectores de fugas. Repuestos. Herramientas de mano
PRODUCTOS Aparatos a gas probados y puestos en marcha con eficiencia y en situación certificable. Aparatos a gas transformados y puestos en marcha con eficiencia y en situación certificable. Usuarios debidamente informados y asesorados. Entorno de trabajo limpio, ordenado, libre de residuos y emisiones
INFORMACIÓN Planos de conjunto y despiece; esquemas; listado de piezas y componentes; especificaciones técnicas; catálogos; manuales de servicio y utilización; instrucciones de montaje y de funcionamiento; tablas de consumos de aparatos. Reglamentación de aplicación. Documentación relativa a la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas
RP1 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones receptoras de gas, comunes o individuales, con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR1.1 Los elementos que componen las instalaciones de gas se repasan visual y mecánicamente procediendo, en su caso, a desbloquear aquellas llaves, válvulas o dispositivos de seguridad que se encontraran bloqueadas por los procedimientos establecidos reglamentariamente
CR1.2 La presencia de corrosión, la falta de imprimación, de protección o cualquier otra anomalía que visualmente pueda ser detectada se consideran para subsanarlas
CR1.3 Los elementos del conjunto de regulación se verifican con detector de fugas, procediendo a la limpieza del cartucho filtrante o sustituyéndolo en caso de deterioro
CR1.4 Las ventilaciones y salidas de productos de la combustión se repasan visualmente comprobando que se encuentran en perfectas condiciones de uso para cumplir con sus funciones, liberándolas de obstáculos si los hubiera y detectando posibles revocos en las salidas de productos de la combustión
CR1.5 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR1.6 El mantenimiento preventivo de las instalaciones receptoras de gas, comunes o individuales se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR1.7 Las contingencias acaecidas en el mantenimiento preventivo de instalaciones de gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP2 Realizar el mantenimiento preventivo de los aparatos a gas anexos a las instalaciones, con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR2.1 La estanquidad de los circuitos de agua y de gas de los aparatos se comprueba según los procedimientos establecidos
CR2.2 El análisis de combustión, CO en ambiente y tiro del conducto de evacuación, se realiza manejando para ello los aparatos analizadores, e imprimiendo e interpretando el informe del análisis obtenido
CR2.3 Las cocinas, hornos, encimeras, vitrocerámicas y demás aparatos de cocción se comprueban visualmente, regulando sus mínimos y procediendo al engrase de mandos y accesorios
CR2.4 Las pérdidas y rendimiento de los aparatos de producción de agua caliente y calefacción se determinan para corregir las desviaciones respecto a su funcionamiento eficiente
CR2.5 Los aparatos a gas se regulan teniendo en cuenta la potencia nominal útil del aparato y las potencias máximas necesarias, accionando para ello la válvula de modulación de gas
CR2.6 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR2.7 El mantenimiento preventivo de los aparatos a gas anexos a las instalaciones se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR2.8 Las contingencias acaecidas en el mantenimiento preventivo de aparatos a gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP3 Realizar la reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas, diagnosticando el tipo y alcance de la avería y siguiendo el protocolo de actuación, con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones
CR3.1 Las posibles disfunciones que se produzcan en el funcionamiento de instalaciones y aparatos se detectan, diagnostican, clasifican y valoran, considerando las anomalías como menores o subsanables en el menor plazo de tiempo posible y mayores o que conllevan necesariamente la interrupción del suministro de gas
CR3.2 Las fugas en las instalaciones receptoras comunes o individuales se reparan según los procedimientos establecidos
CR3.3 Los elementos dañados de las instalaciones receptoras se reparan o, en su caso, se procede a su sustitución
CR3.4 El cuerpo de agua de generadores de calor se desmonta e inspecciona, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.5 El cuerpo de gas se desmonta e inspecciona, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.6 La rampa de inyectores y quemador se desmontan e inspeccionan, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.7 El intercambiador se desmonta e inspecciona, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.8 El cortatiro y la salida de los productos de la combustión se desmontan e inspeccionan, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.9 Los microinterruptores, termistancias y resto de componentes del circuito eléctrico y de control se desmontan e inspeccionan, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.10 La bomba circuladora y vaso de expansión se desmontan e inspeccionan, reparando o sustituyendo los elementos dañados
CR3.11 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR3.12 La reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR3.13 Las contingencias acaecidas en la reparación de instalaciones y aparatos de gas se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
RP4 Comprobar el funcionamiento de las instalaciones receptoras y aparatos de gas reparados garantizando su operatividad mediante el procedimiento reglamentario, con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones, y cumplimentar y, en su caso, tramitar, la documentación correspondiente e informar y asesorar al usuario
CR4.1 El rendimiento energético característico de los aparatos se comprueba actuando en caso necesario sobre la regulación de máximos y mínimos
CR4.2 Las estanquidades de todos los circuitos se verifican siguiendo los procedimientos establecidos para ello
CR4.3 El análisis de combustión en conducto de evacuación y de CO en ambiente se realiza, comprobando que el rendimiento de combustión es óptimo, y que el tiro de las salidas de productos de la combustión es igualmente correcto
CR4.4 Los dispositivos de seguridad de las instalaciones y aparatos se comprueban de acuerdo a procedimientos establecidos
CR4.5 Los informes de mantenimiento preventivo y correctivo adecuados a las actuaciones realizadas sobre instalaciones y aparatos se cumplimentan y, en su caso, tramita, según procedimientos establecidos
CR4.6 El entorno de trabajo se deja libre de obstáculos y limpio después de las operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las emisiones
CR4.7 La atención e información al usuario se realiza asesorándole de acuerdo a procedimientos establecidos
CR4.8 La comprobación del funcionamiento de las instalaciones receptoras y aparatos de gas reparados se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y a la normativa de protección medioambiental
CR4.9 Las contingencias acaecidas en la comprobación del funcionamiento de instalaciones receptoras y aparatos de gas reparados o adaptados se resuelven con la máxima celeridad y seguridad
PRODUCTOS Instalaciones receptoras de gas mantenidas, diagnosticadas , reparadas y en servicio con eficiencia y en situación certificable. Aparatos a gas mantenidos, diagnosticados, reparados y en servicio con eficiencia y en situación certificable. Usuarios debidamente informados y asesorados. Entorno de trabajo limpio, ordenado, libre de residuos y emisiones
INFORMACIÓN Proyectos, planos de conjunto y despiece; planos isométricos; esquemas; listado de piezas y componentes; especificaciones técnicas; catálogos; manuales de servicio y utilización; instrucciones de montaje y de funcionamiento. Reglamentación de aplicación. Documentación de mantenimiento de instalaciones receptoras y aparatos de gas
RP1 Identificar y evaluar los riesgos profesionales derivados del montaje, puesta en servicio, mantenimiento e inspección y revisión de instalaciones receptoras de gas y en la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas, y promover comportamientos seguros, en el ámbito de su competencia, para su aplicación en la determinación y establecimiento de las oportunas medidas dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, medio ambiente e instalaciones
CR1.1 Los comportamientos seguros se promueven entre el personal para fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva
CR1.2 La información y las recomendaciones sobre seguridad laboral y prevención de riesgos se transmiten
CR1.3 Las actuaciones preventivas básicas, tales cómo orden, la limpieza, señalización y el mantenimiento general se fomentan y se efectúa su seguimiento y control
CR1.4 Los riesgos de caídas de personas y objetos, exposición a temperaturas ambientales extremas y otros relacionados con el área de trabajo generalmente ubicada en sótanos, garajes, patios, azoteas y en la propia calle se identifican, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación
CR1.5 Los riesgos en la utilización de andamios, plataformas elevadoras, escaleras de mano y otros relacionados con los medios auxiliares se identifican, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación
CR1.6 Los riesgos derivados de la utilización de herramientas manuales, eléctricas y equipos de soldadura se identifican y evalúan, adoptando las medidas de protección adecuadas a cada situación
CR1.7 Los riesgos derivados de la exposición a sustancias nocivas o tóxicas, explosiones e incendios se identifican y evalúan, adoptando las medidas de protección adecuadas a cada situación
CR1.8 Los riesgos profesionales en el proceso de puesta en servicio e inspección y revisión se identifican, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación
CR1.9 Los riesgos profesionales en el proceso de puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas se identifican, comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación
CR1.10 Los riesgos identificados y las propuestas de medidas preventivas aportadas por los trabajadores se recopilan mediante la participación en reuniones, encuestas y otros procedimientos, transmitiéndose a los responsables superiores mediante las vías establecidas
RP2 Actuar según el plan de seguridad de la empresa aplicando las medidas correctivas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, medio ambiente e instalaciones
CR2.1 Colaborar con el personal responsable del plan de prevención de riesgos laborales en la gestión del mismo
CR2.2 Los equipos manuales de trabajo se utilizan de acuerdo con la formación recibida y con las buenas prácticas
CR2.3 Los equipos de medición se seleccionan, usan y mantienen de acuerdo con las instrucciones del fabricante
CR2.4 Las pruebas de estanquidad se realizan según los procedimientos establecidos, haciendo especial hincapié en los temas de seguridad
CR2.5 Las fugas se localizan según los procedimientos establecidos, poniendo especial atención en los correctos métodos y equipos utilizados
CR2.6 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en condiciones de orden y limpieza
CR2.7 Ante eventuales situaciones de fugas se informa y se aplican los procedimientos de actuación más aconsejables y previstos en el plan de seguridad
RP3 Controlar los riesgos de explosión e intoxicación en las operaciones de puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones receptoras y en la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, medio ambiente e instalaciones
CR3.1 Los riesgos de deflagración derivados de las pruebas de estanquidad y el purgado de las instalaciones, se previenen y controlan en las actuaciones en las instalaciones de gas
CR3.2 Los riesgos de deflagración derivados de la localización y control de las fugas se previenen y controlan en las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de gas
CR3.3 Los riesgos de intoxicación derivados de la propia medición de la combustión de los aparatos o bien derivados de la incorrecta combustión de un aparato transformado, se previenen y controlan en las actuaciones de la propia puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones receptoras y en las de puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas
CR3.4 El tarado del consumo de gas del aparato se controla para garantizar que se evita una de las causas de la mala combustión de los mismos
RP4 Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios de manera rápida, eficaz y segura gestionando las primeras intervenciones al efecto y coordinándose con los responsables establecidos y servicios de emergencia
CR4.1 Los canales de información y los medios disponibles para las actuaciones en caso de emergencia se identifican con antelación asegurando que se encuentran plenamente operativos
CR4.2 Los equipos de lucha contra incendios, medios de alarma, vías de evacuación y salidas de emergencia, se revisan, comprobando que se encuentran bien señalizados, visibles y accesibles, para actuar en situaciones de emergencia y de acuerdo con la normativa
CR4.3 La responsabilidad de jefe de equipo de primera intervención, llegado el caso, se asume con garantía
CR4.4 La protección del accidentado y el aislamiento de la causa que ha originado el accidente se realiza de manera inmediata
CR4.5 La valoración de la emergencia se realiza siguiendo los procedimientos definidos en la normativa de seguridad
CR4.6 La solicitud de ayuda ante la emergencia se realiza según se establece en el plan de seguridad y en la normativa vigente, garantizando, en todo caso, la rapidez y eficacia de la misma
CR4.7 Los primeros auxilios se prestan con arreglo a las recomendaciones sanitarias prescritas para cada caso
CR4.8 Los ensayos o simulacros de emergencia, se realizan periódicamente según planificación establecida
MEDIOS Equipos de protección individual y colectiva. Elementos de seguridad. Equipos de detección de gases hidrocarburos, equipo de detección de monóxido de carbono ambiente, equipo de detección de monóxido de carbono en conducto de evacuación. Medios de detección y extinción de incendios. Medios de evacuación, actuación y primeros auxilios. Botiquín de primeros auxilios. Elementos ergonómicos de un puesto de trabajo
PRODUCTOS Instalaciones receptoras y aparatos de gas seguros para las personas, instalaciones y medio ambiente
INFORMACIÓN Proyectos, planos de conjunto y despiece; planos isométricos; esquemas y diagramas de principio; listado de piezas y componentes; programas de montaje, partes de trabajo; especificaciones técnicas; catálogos; manuales de servicio y utilización; instrucciones de montaje y de funcionamiento; bases de datos; programas informáticos; normas UNE, reglamentación de seguridad. Documentos de protocolo y pautas de seguridad que se deben seguir para cada trabajo específico, trabajos en taller, en altura, pruebas de estanquidad
C1 Explicar el funcionamiento de las instalaciones receptoras de gas especificando sus características y elementos relacionados con el montaje de las mismas y las prescripciones reglamentarias de aplicación
CE1.1 Identificar diferentes magnitudes físicas y sus unidades de medida y explicar las características fundamentales del gas: gas natural (GN), gas licuado del petróleo (GLP) y otros
CE1.2 Clasificar y describir los tipos de instalaciones receptoras de gas
CE1.3 Explicar el funcionamiento general de una instalación receptora de gas y de sus sistemas de control a partir de los correspondientes esquemas de configuración
CE1.4 Enumerar, describir y explicar la función que realizan los distintos componentes que integran las instalaciones receptoras de gas
CE1.5 Enumerar, describir y explicar la función que realizan los distintos componentes que integran las instalaciones receptoras de gas
CE1.6 Describir los requerimientos fundamentales de la legislación y normativa aplicable a este tipo de instalaciones
C2 Realizar operaciones de replanteo de una instalación receptora de gas a partir de la interpretación de proyectos y memorias técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE2.1 Interpretar los diferentes documentos que configuran un proyecto, memoria técnica o un manual de montaje de instalaciones de gas distinguiendo las funciones comunicativas de los planos que lo componen e interpretando los elementos de normalización técnica
CE2.2 Interpretar esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos de una instalación de gas y de sus componentes para facilitar su montaje
CE2.3 Manejar e interpretar información gráfica elaborada en sistemas de representación mediante ordenador realizando operaciones básicas de copiado o modificación de datos, mediante procedimientos estandarizados, correspondientes a programas específicos de diseño y representación de instalaciones de gas
CE2.4 Realizar replanteos y marcar la ubicación de anclajes, soportes, trazado de tuberías y demás componentes de las redes partiendo de planos y documentación técnica
CE2.5 Describir los requerimientos de señalización de la zona de trabajo según el emplazamiento
CE2.6 En casos prácticos de una instalación de gas caracterizada por los planos y la documentación técnica correspondiente:
− Identificar los diferentes componentes de la instalación, localizando su emplazamiento.
− Especificar las características de cada uno de los elementos que la componen: tuberías, caudalímetros, válvulas, elementos de regulación y otros accesorios.
− Explicar el funcionamiento de la instalación, describiendo la función, estructura y composición de las distintas partes que la configuran.
− Realizar las operaciones de replanteo y marcar la ubicación de los componentes.
− Realizar la señalización de la zona de trabajo.
− Relacionar la composición y características de la instalación con las exigencias reglamentarias que le son aplicables.
− Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso.
C3 Elaborar planes de trabajo para el montaje de instalaciones receptoras de gas, con arreglo al proyecto correspondiente y a los procedimientos de trabajo establecidos
CE3.1 Describir las diferentes técnicas a aplicar en los procesos de montaje de instalaciones de gas
CE3.2 Identificar los materiales y herramientas a utilizar en los diferentes procesos de montaje de instalaciones de gas
CE3.3 Relacionar los recursos humanos que intervienen en las diferentes fases del montaje de instalaciones de gas
CE3.4 Describir los procedimientos de optimización de trabajos de montaje de instalaciones de gas
CE3.5 Representar los esquemas de organización del trabajo y control de tiempos en el montaje de una instalación de gas mediante diagramas y cronogramas apropiados a su nivel
CE3.6 En un caso práctico de montaje de una instalación de gas establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación técnica, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, calidad, coste, método y tiempo
CE3.7 En uno o varios casos prácticos de montaje de instalaciones de gas, que contengan varios sectores con tuberías de diferente diámetro y diferentes elementos:
− Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios para realizar el trabajo.
− Determinar los recursos humanos requeridos en las distintas fases.
− Determinar la adecuación de los componentes a las prescripciones técnicas y elaborar un informe de disconformidades.
− Determinar la secuencia de montaje mediante un flujograma.
− Determinar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales y de calidad a adoptar en el montaje de la instalación.
− Definir las técnicas de montaje en los puntos clave de la instalación.
C4 Realizar operaciones de montaje de instalaciones de gas a partir de la documentación técnica, aplicando procedimientos normalizados y los reglamentos correspondientes, utilizando las herramientas, equipos y materiales apropiados, y actuando en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE4.1 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos para su preparación, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras
CE4.2 Describir los métodos y procedimientos para desplazar los equipos y materiales en condiciones de seguridad y analizar los criterios para su ubicación
CE4.3 Describir las operaciones con los equipos y herramientas para preparar, conformar y unir tuberías y accesorios de cobre u otros materiales empleados en instalaciones receptoras de gas
CE4.4 Describir las operaciones con los equipos de soldadura para unir tuberías y accesorios
CE4.5 Especificar métodos y técnicas empleados en la protección de tuberías y accesorios utilizados en las instalaciones de gas
CE4.6 Describir técnicas de aislamiento térmico en tuberías y accesorios
CE4.7 Indicar la normativa de aplicación en las instalaciones de gas
CE4.8 En casos prácticos de diferentes tipos de instalaciones de gas canalizado y de botellas de GLP, que contengan varios sectores con tuberías de diferentes diámetros y diferentes elementos:
− Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra según procedimientos de trabajo establecidos, determinando los riesgos laborales específicos correspondientes y sus medidas correctoras.
− Desplazar los equipos y materiales en condiciones de seguridad, ubicándolos en el lugar mas adecuado al trabajo a realizar.
− Comprobar el marcaje sobre el terreno y el replanteo de la instalación y sus componentes, señalizando el área de actuación.
− Colocar los soportes y anclajes respetando las dilataciones previstas.
− Preparar las tuberías, válvulas y demás elementos siguiendo los procedimientos normalizados.
− Tender y conectar las tuberías, válvulas y demás elementos accesorios utilizando, entre otros, los equipos de soldadura adecuados a cada material.
− Montar y aplicar las protecciones contra la corrosión.
− Aislar térmicamente las tuberías y elementos que lo precisen cumpliendo las especificaciones técnicas y la normativa de aplicación.
− Realizar las pruebas de resistencia, estanquidad e inertización cumpliendo la normativa de aplicación.
− Montar sistemas de evacuación y ventilación, con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles y otros materiales, deflectores y cortavientos y colocar rejillas.
− Realizar las operaciones de montaje considerando la optimización de su eficiencia en función del entorno y condiciones generales de la instalación.
− Dejar el entorno de trabajo en condiciones de orden y limpieza después de las operaciones de montaje.
− Generar informe sobre labores realizadas, anomalías e incidencias.
C5 Elaborar memorias técnicas de instalaciones de gas y cumplimentar la documentación reglamentaria relacionada con las mismas, a partir de datos relativos a la instalación y de acuerdo a la reglamentación vigente
CE5.1 Determinar las características generales de diferentes instalaciones receptoras dependiendo del gas de suministro y del tipo de acometida disponible
CE5.2 Determinar la potencia y características de diferentes receptores alimentados por las instalaciones de gas
CE5.3 Realizar cálculos de potencias, caudales, presiones, pérdidas de carga y diámetros para caracterizar los tramos y sectores de diferentes instalaciones receptoras
CE5.4 Seleccionar reguladores, válvulas, y resto de componentes de instalaciones receptoras caracterizadas a partir de catálogos y documentación técnica
CE5.5 Realizar esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos de instalaciones receptoras de gas
CE5.6 Analizar los certificados de acometida, de instalación común y de instalación individual exigidos reglamentariamente para proceder a su cumplimentación
CE5.7 En un caso práctico de una instalación receptora de gas natural caracterizada por el tipo de acometida y el local al que abastece:
− Determinar las características generales de la instalación a realizar y sus requisitos reglamentarios.
− Identificar los aparatos a gas y sus características.
− Diseñar el trazado de la instalación y de sus distintos sectores.
− Calcular potencias, caudales, presiones, pérdidas de carga y diámetros y demás parámetros para configurar completamente la instalación.
− Dibujar el croquis, esquema de principio y diagrama isométrico de la instalación.
− Elaborar la memoria técnica y cumplimentar el certificado de la instalación.
1. Fundamentos físicos y químicos aplicables a las instalaciones receptoras de gas
Presión: concepto de presión, presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades. Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa. Manómetros. Pérdida de carga.
Energía, potencia y rendimiento. Concepto. Unidades S.I. y equivalencias.
Calor. Concepto de calor. Unidades. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. Transmisión del calor. Conducción, materiales conductores, aislantes y refractarios. Convección. Radiación. Dilatación. Calor sensible, cambio de estado.
Temperatura. Concepto, medidas, escalas.
Caudal. Concepto y unidades. Efecto Venturi: aplicaciones.
Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono (CO y CO2). Hidrocarburos: metano, etano, propano, butano.
Gases combustibles comerciales. Familias y tipos. Gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), gas natural.
2. Configuración de instalaciones receptoras de gas
Clasificación. Acometidas.
Configuración de la instalación. Partes y elementos constituyentes.
Esquemas de instalaciones. Croquización. Uso de tablas y gráficas. Simbología de gas, agua, y electricidad.
Accesorios de las instalaciones de gas. Llaves. Reguladores. Contadores. Deflectores. Limitadores de presión-caudal. Inversores. Válvulas de solenoide. Juntas dieléctricas. Dispositivo de recogida de condensados. Racores de botellas. Liras. Indicadores visuales. Válvulas de exceso de flujo. Válvulas de retención. Detectores de fugas.
Ventilación de locales (UNE 60670). Evacuación de gases quemados. Entrada de aire para la combustión. Ventilación.
Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg. Descripción y tipos. Funcionamiento. Válvulas y reguladores. Instalación (normativa).
Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg. Descripción y tipos. Funcionamiento. Instalación (normativa).
3. Técnicas de montaje de instalaciones receptoras de gas
Fases de montaje. Organización. Diagramas, flujogramas y cronogramas.
Determinación y selección equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de planos de la instalación.
Tuberías. Materiales y características técnicas y comerciales. Croquis, trazado y medición de tuberías. Curvado de tubos. Corte de tubos. Injertos y derivaciones. Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellado.
Uniones mecánicas (Bridas. Racores. Sistemas «Ermeto» o similares. Roscadas).
Uniones soldadas. Plomo-plomo, plomo-cobre, bronce o latón. Cobre-cobre, latón, bronce. Acero-acero. Acero-cobre, bronce, latón. Acero-plomo (con manguito). Latón-latón, bronce. Bronce-bronce.
Tipos de soldadura. Soldadura plomo-plomo. Soldadura por capilaridad blanda y fuerte. Soldadura oxiacetilénica. Soldadura eléctrica.
Pruebas de resistencia y estanquidad. Pruebas de inertización.
Seguridad en el montaje de instalaciones receptoras de gas.
Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al montaje de instalaciones receptoras de gas. Información a usuarios.
4. Cálculo de instalaciones receptoras de gas
Datos previos. Características del gas. PCS. Presión mínima de entrada. Pérdida de carga admisible.
Consumo de gas. Recuento potencia de aparatos. Coeficiente de simultaneidad. Determinación del caudal máximo probable. Datos de consumo de gas por aparatos.
Trazado de conducción. Longitudes reales. Longitudes equivalentes de cálculo.
Aplicaciones informáticas de uso general en el cálculo y configuración de instalaciones receptoras de gas. Equipos informáticos en representación y diseño asistido. Programas de diseño asistido. Visualización e interpretación de planos digitalizados. Operaciones básicas con archivos gráficos.
5. Documentación y legislación aplicable a las instalaciones receptoras de gas
Interpretación de planos de edificación.
Planos de situación. Planos de detalle y de conjunto. Planos simbólicos, esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos.
Legislación vigente y aplicable a las instalaciones receptoras de gas y Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. Normas de calidad.
- Taller de instalaciones y aparatos de gas de 90 m2.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de instalaciones receptoras comunes e individuales de gas, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
C1 Realizar operaciones de comprobación, inspección y revisión de instalaciones receptoras de gas siguiendo los requisitos reglamentarios, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE1.1 Indicar la normativa vigente referida a las operaciones de comprobación, inspección y revisión de instalaciones receptoras de gas
CE1.2 Analizar diferentes certificados de instalaciones receptoras de gas, comprobando que están cumplimentados según los procedimientos reglamentarios
CE1.3 Especificar las exigencias reglamentarias respecto a los elementos de la instalación (armario de regulación, regulador de usuario, válvula de seguridad, entre otros)
CE1.4 Especificar las características que deben tener los locales, incluidos los vehículos habitables, donde se colocan los elementos de control y seguridad de la instalación para cumplir la reglamentación vigente
CE1.5 Especificar las exigencias reglamentarias respecto a la ventilación y a los conductos de evacuación de los productos de la combustión
CE1.6 En casos prácticos de comprobación, inspección y revisión de instalaciones receptoras con gas canalizado y con botellas de GLP:
− Comprobar que la ventilación de los locales cumple la reglamentación vigente.
− Comprobar que los conductos de evacuación de los productos de la combustión cumplen la reglamentación vigente.
− Comprobar que las tuberías y accesorios necesarios para el funcionamiento óptimo de la instalación cumplen con la reglamentación vigente.
− Comprobar que los equipos de medidas se encuentran precintados según reglamentación vigente.
− Comprobar que las botellas de GLP inferiores a 15 Kg o depósitos móviles de GLP superiores a 15 Kg, en su caso, están instalados de acuerdo a la normativa vigente.
− Comprobar el resultado de las pruebas de resistencia e inertización según los procedimientos establecidos.
C2 Operar con los equipos y medios necesarios para comprobar la estanquidad de una instalación receptora de gas, cumpliendo con los requisitos reglamentarios y las normas de aplicación en las condiciones de calidad y seguridad establecidas
CE2.1 Describir la secuencia de operaciones y procedimientos a realizar en la prueba de estanquidad de una instalación receptora de gas de acuerdo a las prescripciones reglamentarias
CE2.2 En un caso práctico operar con los equipos y medios adecuados para la detección de fugas
CE2.3 Describir los requisitos de comprobación de la prueba de estanquidad
CE2.4 En un caso práctico de comprobación de la estanquidad de una instalación receptora de gas:
− Realizar la secuencia de operaciones para efectuar la prueba de estanquidad.
− Comprobar la no existencia de fugas en diferentes puntos de la instalación.
− Reparar las posibles fugas en el caso de no superarse la prueba de estanquidad.
− Comprobar que el resultado de la prueba de estanquidad es satisfactorio.
− Dejar el entorno de trabajo en condiciones de orden y limpieza después de las operaciones realizadas.
C3 Realizar operaciones de puesta en servicio de instalaciones de gas cumpliendo con los requisitos reglamentarios y las normas de aplicación en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE3.1 Describir la secuencia de operaciones y procedimientos a realizar en la puesta en servicio de una instalación de gas de acuerdo con la reglamentación
CE3.2 Indicar los equipos y medios necesarios para llevar a cabo la puesta en servicio de una instalación de gas
CE3.3 Indicar la normativa vigente aplicable a la puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas
CE3.4 En casos prácticos de puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas:
− Comprobar que las llaves de usuario y las llaves de conexión a los aparatos a gas que no forman parte de la instalación que se pone en servicio quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas.
− Realizar el purgado de la instalación para eliminar el aire del interior.
− Realizar el inertizado de la instalación.
− Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan correctamente cuando el conjunto de regulación se pone en marcha.
− Comprobar que los elementos que hayan sido manipulados durante las operaciones de puesta en servicio quedan nuevamente precintados.
− Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en todo el proceso
C4 Cumplimentar ordenes y partes de trabajo, certificados e informes relacionados con la inspección, revisión y puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas de acuerdo a la reglamentación vigente
CE4.1 Citar la reglamentación aplicable a la puesta en servicio, inspección y revisión periódica de instalaciones de gas
CE4.2 Identificar los diferentes certificados relacionados con la puesta en servicio, inspección y revisión periódica de instalaciones de gas
CE4.3 En casos prácticos de inspección, revisión y puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas:
− Cumplimentar las órdenes y partes de trabajo correspondiente a la inspección, puesta en servicio y revisión periódica de instalaciones de gas.
− Cumplimentar los certificados de pruebas previas, puesta en servicio y revisión periódica según reglamentación vigente.
− Cumplimentar los informes de labores realizadas y de anomalías e incidencias detectadas en la inspección, clasificándolas en principales y secundarias, tanto de las instalaciones como de los aparatos.
− Elaborar recomendaciones y procedimientos para subsanar las diferentes anomalías que se puedan detectar en las instalaciones
1. Requisitos reglamentarios de las instalaciones receptoras de gas
Conjuntos de regulación y accesorios de las instalaciones de gas. (Llaves, reguladores, deflectores, limitadores de presión caudal, inversores, válvulas, entre otras).
Tuberías, pruebas y ensayos. Requisitos de instalación.
Equipos de medida. Contadores.
Aparatos receptores de gas. Requisitos de instalación.
Botellas de GLP. Depósitos móviles de GLP superiores a 15 Kg.
Normativa de aplicación: Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, normas UNE de aplicación.
2. Pruebas y ensayos a realizar en la puesta en servicio, inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas
Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la puesta en servicio, inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas. Información a usuarios.
3. Documentación reglamentaria preceptiva y legislación aplicable a la puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones receptoras de gas
Certificados e informes recogidos y exigidos por la Legislación Vigente para las actividades de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones de gas.
Legislación vigente y aplicable a los procesos de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones receptoras de gas. Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de la puesta en servicio, inspección y revisión periódica de instalaciones receptoras de gas, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
C1 Realizar operaciones de comprobación de aparatos a gas de acuerdo a la reglamentación y a las normas de aplicación en las condiciones de calidad y seguridad establecidas
CE1.1 Describir las pautas generales a seguir en el proceso de inspección y comprobación de aparatos a gas
CE1.2 Indicar los aparatos susceptibles de alimentarse mediante gas y explicar su funcionamiento especificando sus características y elementos constitutivos
CE1.3 Especificar las operaciones a realizar en función de la tipología de aparato a inspeccionar o comprobar
CE1.4 Indicar la normativa de aplicación en la comprobación de aparatos a gas
CE1.5 En un caso práctico de comprobación de aparatos a gas que al menos incorpore caldera mixta de calefacción y ACS y cocina:
− Realizar comprobaciones del estado de los mandos del quemador.
− Comprobar la estanquidad del circuito de gas en el interior del aparato mediante detectores de fuga.
− Comprobar el funcionamiento de los aparatos antes de adecuarlos a gas natural con el gas de procedencia.
− Realizar análisis de combustión en conducto de evacuación y de CO en ambiente.
C2 Realizar operaciones de puesta en marcha y comprobación de funcionamiento de los aparatos a gas cumpliendo con los requisitos reglamentarios y las normas de aplicación en las condiciones de calidad y seguridad establecidas
CE2.1 Describir la secuencia de operaciones, procedimientos y técnicas empleadas en la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento de aparatos a gas
CE2.2 Especificar los principales parámetros a medir en la puesta en marcha y comprobación de funcionamiento de un aparato de gas
CE2.3 Indicar los equipos y herramientas a utilizar en la puesta en marcha y en las pruebas de funcionamiento reglamentarias de los aparatos a gas
CE2.4 En un caso práctico de puesta en marcha y comprobación de funcionamiento de al menos una cocina y de una caldera de calefacción y ACS:
− Realizar las operaciones de puesta en marcha.
− Realizar la medida del consumo de gas ajustándolo a los valores de referencia.
− Realizar medidas de presión de tarado del dispositivo de seguridad.
− Realizar el análisis de combustión en conducto de evacuación del aparato de gas, ajustando los parámetros a los valores óptimos de referencia.
− Verificar el caudal de entrada de agua fría (para calderas y calentadores).
C3 Adaptar aparatos por cambio de familia de gas cumpliendo con los requisitos reglamentarios y las normas de aplicación en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE3.1 Indicar los aparatos susceptibles de adecuación a gas natural
CE3.2 Describir la secuencia de operaciones, procedimientos y técnicas empleadas en el proceso de adaptación de aparatos por cambio de familia de gas
CE3.3 Describir en los aparatos de cocción los procedimientos para la sustitución o adaptación de inyectores, ajuste de aire primario de los quemadores y regulación de los mismos
CE3.4 Describir en los aparatos de producción de agua caliente, calderas y secadoras los procedimientos para la adecuación del quemador principal, la del quemador piloto y la adaptación del regulador de presión de gas
CE3.5 Describir la secuencia de operaciones, procedimientos y técnicas empleadas al realizar la comprobación y puesta en marcha de los aparatos adaptados
CE3.6 Explicar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de los quemadores según la función que desempeñen y la temperatura del agua en los casos que corresponda
CE3.7 En un caso práctico de adaptación de un aparato a otro tipo de gas:
− Comprobar el estado de conservación del aparato.
− Comprobar que el aparato funciona bien antes de adecuarlo a otro tipo de gas.
− Verificar la estanquidad de las conexiones y del aparato.
− Realizar diferentes tipos de conexiones verificando su estanquidad.
− Sustituir inyectores.
− Ajustar el aire de los quemadores.
− Regular quemadores verificando la estabilidad de la llama.
− Analizar la combustión.
− Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
− Realizar medidas de temperaturas del agua en los casos que corresponda.
C4 Cumplimentar ordenes y partes de trabajo, certificados e informes relacionados con la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas, a partir de datos relativos a las mismas, y de acuerdo a la reglamentación vigente
CE4.1 Citar la reglamentación aplicable a la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas
CE4.2 Identificar los diferentes certificados relacionados con la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas
CE4.3 En casos prácticos de puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas:
− Cumplimentar órdenes y partes de trabajo correspondientes a la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas.
− Cumplimentar certificados de puesta en marcha según reglamentación vigente.
− Cumplimentar informes de labores realizadas y de anomalías e incidencias en la puesta en marcha y adecuación de aparatos, clasificándolas en principales y secundarias.
− Cumplimentar los informes de anomalías de los aparatos a gas.
− Elaborar recomendaciones y procedimientos para subsanar las diferentes anomalías que se puedan detectar en los aparatos.
1. Fundamentos físicos y químicos aplicables a la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas
Nociones de electricidad. Componentes del circuito eléctrico. Potencia. Condensadores. Líneas monofásicas. Cuadros eléctricos de protección y mando. Motores asíncronos. Corrientes de fuga. Corrientes galvánicas. Bases y funcionamiento de la protección catódica (electrodos).
Combustión de los aparatos a gas. Tipos de gases y su potencia calorífica. Combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y aire secundario. Llama blanca y azul. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.
Los productos de la combustión (PdC). Importancia de su evacuación. Riesgo para la salud de las personas.
Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados. CO en ambiente.
Ventilación de locales. Evacuación de gases quemados.
2. Comprobación y puesta en marcha de aparatos a gas
Quemadores. Definición, funciones. Sistemas de combustión (mezcla combustible y comburente). Tipos de quemadores, descripción y funcionamiento.
Dispositivos de protección y seguridad de aparatos. Bimetálicos. Termopares. Analizador de atmósferas. Termostatos. Descripción y funcionamiento. Control de la presión del fluido. Dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro). Dispositivo antidesbordamiento de PdC. Seguro contra insuficiente caudal. Seguro contra exceso de caudal (Presostato). Órganos detectores sensibles a la luz. Órganos detectores utilizando la conductividad de la llama.
Aparatos a gas. Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación de los productos de la combustión. Tipos de aparatos según el uso: Aparatos de cocción. Aparatos de calefacción. Aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos de refrigeración. Aparatos de iluminación. Aparatos de lavado. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento.
Montaje, conexión y puesta en marcha de aparatos de utilización doméstica. Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivo de encendido. Determinación y ajuste del gasto. Ajuste del aire primario de los quemadores.
Recomendaciones para la puesta en marcha (ventilaciones y condiciones del local, características del gas, ensayos de estanquidad y prueba de funcionamiento).
Rendimiento: Pérdidas por calor sensible. Pérdidas por inquemados. Pérdidas por radiación o convección.
Presiones de funcionamiento de los aparatos. Comprobación del funcionamiento de los aparatos.
Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la comprobación y puesta en marcha de aparatos a gas. Información y asesoramiento a usuarios.
3. Adaptación de aparatos a otras familias de gas
Desmontaje e identificación de elementos: Materiales. Herramientas necesarias. Repuestos.
Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción a gases de distintas familias. Determinación y ajuste del gasto. Comprobación del caudal de agua y potencia útil del aparato. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad. Adaptación de aparatos industriales.
Comprobación del funcionamiento de los aparatos una vez transformados. Conexión y puesta en marcha. Pruebas de resistencia y estanquidad .Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados: CO en ambiente. Combustión en la salida de la combustión. Instrumentos de uso para las mediciones. Lectura de contadores.
Resolución de incidencias. Información y asesoramiento a usuarios.
4. Documentación reglamentaria preceptiva y legislación aplicable a la puesta en marcha y/o adecuación de aparatos a gas
Certificados e informes recogidos y exigidos por la Legislación Vigente para las actividades de puesta en marcha y/o adecuación de aparatos.
Legislación vigente y aplicable a los procesos de puesta en marcha y/o adecuación de aparatos de gas. Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. Normas de calidad.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de la puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
C1 Realizar operaciones de mantenimiento preventivo y detección de anomalías en las instalaciones de gas de acuerdo a procedimientos establecidos y reglamentación vigente, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE1.1 Indicar los elementos susceptibles de comprobación en las instalaciones de gas
CE1.2 Indicar las prescripciones reglamentarias a considerar en el mantenimiento preventivo y detección de anomalías en las instalaciones de gas
CE1.3 Explicar las anomalías más frecuentes en las instalaciones de gas y sus principales causas
CE1.4 Describir la secuencia del proceso a seguir en la comprobación del funcionamiento y detección de anomalías en las instalaciones de gas
CE1.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en las operaciones de mantenimiento de instalaciones de gas
CE1.6 En un caso práctico de comprobación del funcionamiento de una instalación de gas que incorpore armario de regulación:
− Verificar que los elementos que conforman la instalación de gas se encuentran en perfectas condiciones de uso.
− Realizar las operaciones necesarias para detectar la presencia de corrosión, falta de imprimación o cualquier otra anomalía.
− Verificar con detectores de fuga los elementos de la instalación.
− Comprobar que la ventilación y salidas de productos de la combustión se encuentran en perfectas condiciones de uso para cumplir con sus funciones.
C2 Realizar operaciones de mantenimiento preventivo en aparatos de gas de acuerdo a procedimientos establecidos y reglamentación vigente, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE2.1 Indicar los tipos de aparatos de gas y sus elementos susceptibles de comprobación
CE2.2 Indicar las prescripciones reglamentarias a considerar en el mantenimiento preventivo de aparatos de gas
CE2.3 Explicar las anomalías más frecuentes en los aparatos de gas y sus principales causas
CE2.4 Describir la secuencia del proceso a seguir en la comprobación del funcionamiento y detección de anomalías en los aparatos de gas
CE2.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en las operaciones de mantenimiento de aparatos de gas
CE2.6 En un caso práctico de comprobación del funcionamiento de un aparato de gas que al menos incorpore caldera mixta de calefacción y ACS y cocina:
− Comprobar que las cocinas, hornos, encimeras, vitrocerámicas y demás aparatos de cocción o gasodomésticos tienen un funcionamiento adecuado en todos sus elementos o, en caso contrario detectar la disfunción.
− Comprobar que los aparatos de producción de agua caliente y/o calefacción tienen un funcionamiento adecuado en todos sus elementos o, en caso contrario detectar la disfunción.
− Realizar análisis de combustión en conducto de evacuación y de CO en ambiente, interpretando debidamente los datos obtenidos.
C3 Realizar operaciones de mantenimiento correctivo en instalaciones y aparatos de gas de acuerdo a procedimientos establecidos y reglamentación vigente, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
CE3.1 Identificar los útiles, herramientas, materiales y medios a utilizar en las operaciones de reparación de averías de instalaciones y aparatos de gas
CE3.2 Indicar las prescripciones reglamentarias a considerar en el mantenimiento correctivo en las instalaciones y aparatos de gas
CE3.3 Describir el protocolo de actuación correctiva en las instalaciones y aparatos de gas
CE3.4 Clasificar los tipos de averías y relacionarlas con los medios, materiales, herramientas, procedimientos o técnicas a emplear
CE3.5 En un caso práctico de reparación de averías en una instalación con varios aparatos a gas:
− Realizar la detección y diagnóstico de las diferentes averías clasificando adecuadamente su tipo y disponiendo los medios y procedimiento más idóneo para su reparación.
− Proceder a la reparación con el equipamiento y procedimiento adecuado, observando en todo momento las debidas medidas de seguridad.
− Reparar las averías detectadas en aparatos de producción de agua caliente y/o calefacción.
− Reparar las averías detectadas en gasodomésticos.
− Reparar las averías detectadas en cocinas, hornos, encimeras, vitrocerámicas y demás aparatos de cocción.
− Regular los aparatos de gas con el fin de optimizar su consumo y rendimiento y garantizar su seguridad según normativa vigente.
− Realizar sustituciones de los elementos de la instalación.
− Reparar fugas comprobando posteriormente su debida estanquidad.
− Verificar que el procedimiento de reparación se ha realizado correctamente.
C4 Realizar operaciones de comprobación del funcionamiento de instalaciones y aparatos de gas reparados, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas, y cumplimentar la documentación requerida reglamentariamente
CE4.1 Describir la secuencia de operaciones, procedimientos y técnicas empleadas al realizar las comprobaciones en aparatos reparados
CE4.2 Describir procedimientos de regulación de los diferentes aparatos de gas para optimizar su consumo y rendimiento y garantizar su seguridad según normativa vigente
CE4.3 Explicar los diferentes tipos de evacuación de gases de la combustión, las exigencias reglamentarias dependiendo del tipo de aparato y los principales problemas que se pueden originar por una evacuación defectuosa
CE4.4 En un caso práctico cumplimentar órdenes, partes de trabajo, certificados e informes, correspondientes a las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de averías en instalaciones y aparatos de gas
CE4.5 En un caso práctico de puesta en servicio posterior a una reparación de averías en una instalación con varios aparatos a gas:
− Comprobar el estado de conservación y que el aparato funciona bien tras la reparación.
− Verificar la estanquidad de las conexiones siguiendo los procedimientos establecidos.
− Verificar la estabilidad de la llama en los quemadores cumpliendo la normativa establecida.
− Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de los quemadores según la función que desempeñen.
− Regular los aparatos de gas con el fin de optimizar su consumo y rendimiento.
− Realizar análisis de combustión en conducto de evacuación y de CO en ambiente, comprobando el rendimiento y la óptima evacuación de los productos de combustión según normativa vigente.
− Rellenar las órdenes, partes de trabajo, certificados o informes según corresponda.
1. Principios básicos relacionados con el mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas
Ventilación y la evacuación de PdC. Importancia de la evacuación de los PdC. Riesgo para la salud de las personas. Evacuación conducida y no conducida. Evacuación conducida de tiro natural. Evacuación conducida de tiro forzado.
Instalaciones colectivas de aparatos. Tipos de chimeneas. Características.
Recomendaciones de uso y medidas de seguridad. Recomendaciones para el uso del gas licuado del petróleo (GLP). Botellas de gas licuado del petróleo (GLP). Acoplamiento a la instalación. Batería de botellas. Transporte de envases. Recomendaciones para el uso de gas Natural.
El agua. Corrosión. Incrustaciones. Contaminación. Protección catódica.
El aire. Contaminación atmosférica.
2. Mantenimiento de instalaciones receptoras de gas
Programas de mantenimiento de instalaciones de gas. Protocolos de actuación en las revisiones.
Manuales de mantenimiento. Averías críticas. Diagnóstico de averías.
Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones receptoras de gas: Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna (presiones de suministro y operación). Evaluación de rendimientos. Seguimiento de consumos. Detección de fugas. Detección de gas en ambiente. Reparación mecánica de tuberías, uniones y accesorios (Tuberías. Curvado de tubos. Corte de tubos. Injertos y derivaciones. Uniones mecánicas. Bridas. Racores. Sistemas «Ermeto» o similares. Roscadas.) Reparación por soldadura: Soldadura plomo-plomo. Soldadura por capilaridad. Soldadura oxiacetilénica. Soldadura eléctrica por arco. Uniones soldadas. Mantenimiento de Reguladores y limitadores de presión. Válvulas moduladoras de caudal. Mantenimiento de accesorios (Soportes y abrazaderas. Pasamuros. Fundas o vainas.) Mantenimiento de contadores. Mantenimiento de los sistemas de evacuación y ventilación mecánica. (Chimeneas. Deflectores y cortavientos. Rejillas.) Equipos y herramientas usuales.
3. Mantenimiento de aparatos a gas
Mantenimiento preventivo y correctivo en quemadores (porcentaje de aireación primaria, regulación de las llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas).
Dispositivos de protección y seguridad de aparatos: Analizador de atmósferas. Termostatos. Presostatos. Dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro). Dispositivo antidesbordamiento de PdC. Seguros contra insuficiencia o exceso de caudal.
Órganos detectores sensibles a la luz: Válvulas fotoeléctricas. Válvulas fotoconductoras. Tubos de descarga. Órganos detectores utilizando la conductividad de la llama.
Dispositivos de encendido: Por efecto piezoeléctrico. Por chispa eléctrica. Por resistencia eléctrica. Encendido programado.
Aparatos de gas: Aparatos de cocción, hornos, vitrocerámicas. Aparatos de calefacción. Aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. Aparatos de refrigeración y climatización. Aparatos de iluminación. Aparatos de lavado. Estufas móviles. Aparatos «populares». Desmontaje, reparación de componentes. Puesta en servicio. Reparación de fugas. Comprobación de funcionamiento eficiente. Rendimiento.
4. Revisiones y visitas de mantenimiento: documentación recomendada y legislación aplicable
Visita preventiva periódica con o sin calefacción: Sistemática y operativa de la visita. Resultado de la visita y actuación en cada caso.
Informe de mantenimiento preventivo y correctivo. El contrato de mantenimiento.
Legislación vigente y aplicable a la actividad de mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalaciones y/o aparatos de gas. Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. Normas de calidad.
Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos a gas. Información y asesoramiento a usuarios.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos de gas, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
MF1526 SEGURIDAD EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS
C1 Identificar las actividades de seguridad y salud en el trabajo en el marco normativo básico que las regula en el sector del gas valorando la importancia de la gestión preventiva
CE1.1 Identificar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y su aplicación en el sector del gas
CE1.2 Explicar el significado de los conceptos de seguridad y salud en el trabajo, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, prevención, accidente de trabajo y enfermedad profesional, explicando las características y elementos que definen y diferencian a cada uno de ellos
CE1.3 Citar las características generales que definen a las técnicas de seguridad y a las técnicas de salud precisando las diferencias entre ellas
CE1.4 Definir que es la gestión de prevención de riesgos justificando las medidas preventivas y de protección de la seguridad y salud de los trabajadores
CE1.5 Identificar las prescripciones del Plan de Seguridad y salud de una obra relacionada con el montaje y mantenimiento de instalaciones de gas
CE1.6 Identificar a los organismos y agentes, públicos y privados, relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
CE1.7 Resumir las funciones de los Servicios de prevención y mencionar las obligaciones de los diferentes responsables definidos legalmente
CE1.8 Identificar los derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud precisando, entre otros, los relacionados con la protección, información, formación en materia preventiva, consulta y participación
CE1.9 Relacionar los canales o medios de divulgación de información sobre seguridad laboral y prevención de riesgos en la realización de operaciones en el sector del gas
CE1.10 En un supuesto práctico de actividades vinculadas a la promoción de comportamientos seguros en el desarrollo del trabajo en el sector del gas:
− Elaborar una programación de actividades de formación-información a los trabajadores que integre acciones de motivación, cambio de actitudes y concienciación de los trabajadores dirigidas a promover comportamientos seguros en el desarrollo de las tareas.
− Elaborar carteles de divulgación y normas internas que contengan los elementos esenciales de prevención general y propia del sector, tales como información, señalizaciones, imágenes y simbología, entre otros, para promover comportamientos seguros.
− Diseñar un procedimiento que contenga todos los elementos necesarios para la verificación de la efectividad de todas las acciones programadas.
− Diseñar una campaña informativa relativa a todas las acciones previstas en materia de prevención de riesgos laborales.
C2 Identificar y evaluar los riesgos profesionales y medioambientales en las operaciones relacionadas con el montaje, mantenimiento, inspección y puesta en servicio de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
CE2.1 Indicar los riesgos específicos de la industria del gas
CE2.2 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el área de trabajo
CE2.3 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con andamios, escaleras, plataformas, entre otros
CE2.4 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el uso de herramientas manuales, eléctricas y equipos de soldadura
CE2.5 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con incendios, explosiones y exposiciones a sustancias nocivas
CE2.6 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con la puesta en servicio, inspección y revisión de las instalaciones de gas
CE2.7 Identificar y evaluar los riesgos relacionados con la puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
CE2.8 Identificar e interpretar la señalización de tuberías, aparatos y equipos, precisando los requisitos reglamentarios al respecto
C3 Aplicar técnicas de seguridad y medidas preventivas según el protocolo establecido, en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
CE3.1 Describir las medidas preventivas a aplicar para evitar y controlar los riesgos de explosión, intoxicación y otros derivados de las operaciones de puesta en servicio, inspección, revisión de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
CE3.2 Indicar las técnicas de seguridad a aplicar en las operaciones de puesta en servicio, inspección, revisión de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
CE3.3 Describir los equipos de protección individual y colectiva empleados en las instalaciones de gas y valorar la importancia y necesidad de su correcto uso y mantenimiento
CE3.4 Exponer las técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés
CE3.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de un accidente o contingencia en una instalación o aparato de gas:
− Seleccionar y usar los equipos de protección de acuerdo con su finalidad.
− Seleccionar, usar y mantener los equipos de medida y detección de acuerdo con las instrucciones técnicas.
− Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos de actuación ante situaciones de fuga de gas.
− Elaborar la documentación e informes que requiere una determinada contingencia.
C4 Aplicar técnicas de actuación en situaciones de emergencia y que precisen primeros auxilios, de acuerdo con planes de emergencia, la normativa del sector del gas y protocolos de atención sanitaria básica
CE4.1 Describir un plan de emergencia, analizando las partes en las que se divide y las funciones de los equipos de primera intervención
CE4.2 Describir los dispositivos de emergencia, equipos y medidas de protección propios de locales con instalación de gas y explicar las características del funcionamiento de los mismos
CE4.3 Detallar los accidentes más frecuentes que se producen en las instalaciones y aparatos de gas y relacionarlos con los dispositivos de emergencia
CE4.4 Definir las actuaciones a seguir por las personas ante accidentes o contingencias relacionados con la asfixia, atrapamiento en zanjas, deflagración, incendio, electrocución, describiendo las medidas de protección, valoración, ayuda y primeros auxilios en cada caso
CE4.5 En un supuesto práctico de simulacro de extinción de incendio en un local con instalación de gas:
− Seleccionar el equipo de protección individual adecuado al tipo de fuego.
− Seleccionar y emplear los medios portátiles y fijos con agentes sólidos, líquidos y gaseosos.
− Efectuar la extinción utilizando el método y técnica del equipo empleado.
CE4.6 En un supuesto práctico de evacuación, en que se facilita el plano de un edificio y el plan de evacuación frente a emergencias:
− Localizar las instalaciones de detección, alarmas y alumbrados especiales.
− Señalizar los medios de protección y vías de evacuación.
− Proponer los procedimientos de actuación con relación a las diferentes zonas de riesgo en una situación de emergencia dada.
CE4.7 Citar el contenido básico de los botiquines para actuaciones frente a emergencias
CE4.8 En un supuesto práctico de ejercicios de simulación de accidentados:
− Indicar las precauciones y medidas que hay que tomar en caso de hemorragias, quemaduras, fracturas, luxaciones y lesiones musculares, posicionamiento de enfermos e inmovilización.
− Aplicar medidas de reanimación, cohibición de hemorragias, inmovilizaciones y vendajes.
CE4.9 Cumplimentar informes descriptivos de la situación de emergencia y de valoración de daños
1. Seguridad y salud en el trabajo: riesgos generales y su prevención
El trabajo y la salud: definición y componentes de la salud; los riesgos profesionales; factores de riesgo; riesgos ligados a las condiciones de seguridad; riesgos ligados al medio ambiente de trabajo; la carga de trabajo y la fatiga. Técnicas de evaluación de riesgos.
Daños derivados del trabajo: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; incidentes; otras patologías derivadas del trabajo. El control de la salud de los trabajadores.
Técnicas de Salud: higiene industrial, ergonomía, medicina del trabajo.
Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. Documentación: recogida, elaboración y archivo.
2. Riesgos y medidas de prevención en las instalaciones y aparatos de gas
Riesgos de explosión e incendios. Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.
Técnicas de seguridad. Medidas preventivas. Análisis de riesgos.
Intoxicaciones del gas y de los productos de combustión. Síntomas de intoxicación y medidas de emergencias.
Riesgos medioambientales. Residuos en obras, vertidos al medio, polución, efecto invernadero.
3. Seguridad en las instalaciones y aparatos de gas
Equipos de protección individual y colectiva. Equipos auxiliares de seguridad. Sistemas de detección y extinción de incendios. Sistemas de señalización. Inspección y mantenimiento de equipos.
Detección de fugas. Subsanación de fugas.
4. Emergencia en las instalaciones y aparatos de gas
Accidentes. Protección del accidentado. Valoración del accidente.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la prevención de riesgos en instalaciones receptoras y aparatos de gas, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
UC1522 UC1523 UC1524 UC1525 UC1526
MF1522
MONTAJE DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS (170 horas)
UF1647
Documentación y legislación aplicable a las instalaciones de gas
1. Documentación reglamentaria de instalaciones de gas - Tipos de proyectos y memorias técnicas de instalaciones de gas. - Memoria, planos, presupuestos y pliego de condiciones. - Interpretación de planos de edificación: - Planos de situación. - Planos de detalle y de conjunto. - Planos simbólicos, esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos. - Documentación reglamentaria preceptiva para la certificación de instalaciones receptoras de gas. 2. Legislación aplicable a las instalaciones de gas - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. - Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. - Administraciones actuantes. - Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. - Normas de calidad.
UF1648
Replanteo de instalaciones receptoras de gas
1. Fundamentos físicos en las instalaciones receptoras de gas - Fuerza, masa, aceleración y peso. - Masa volumétrica y densidad relativa. - Presión: - Presión estática. - Diferencia de presiones. - Principio de Pascal. - Unidades. - Presión atmosférica. - Presión absoluta y presión relativa. - Manómetros. - Pérdida de carga. - Energía, potencia y rendimiento. - Calor: - Unidades. - Calor específico. - Intercambio de calor. - Cantidad de calor. - Transmisión del calor. - Conducción, materiales conductores, aislantes y refractarios. - Convección, radiación y dilatación. - Calor sensible, cambio de estado. - Temperatura: - Medidas. - Escalas. - Caudal. - Aplicaciones del Efecto Venturi. 2. Características del gas - Relaciones PVT en los gases. - Tensión de vapor (botellas de GLP). - Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: - Nitrógeno. - Hidrógeno. - Oxígeno. - Compuestos de carbono (CO y CO2). - Hidrocarburos: - Metano. - Etano. - Propano. - Butano. - El aire como mezcla. - Gases combustibles comerciales: - Familias y tipos. - Gas manufacturado. - Aire propanado. - Aire metanazo. - Gases licuados del petróleo (butano y propano). - Gas natural. 3. Configuración de instalaciones receptoras de gas - Clasificación. - Acometidas. - Configuración de la instalación: - Partes y elementos constituyentes. - Accesorios de las instalaciones de gas: - Llaves. - Reguladores. - Contadores. - Deflectores. - Limitadores de presión-caudal. - Inversores. - Válvulas de solenoide. - Juntas dieléctricas. - Dispositivo de recogida de condensados. - Racores de botellas. - Liras. - Indicadores visuales. - Válvulas de exceso de flujo, válvulas de retención. - Detectores de fugas. - Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos (normas UNE de aplicación). - Instalaciones de contadores (normas UNE de aplicación). - Ventilación de locales (normas UNE de aplicación): - Evacuación de gases quemados. - Entrada de aire para la combustión. - Ventilación. - Botella de GLP de contenido inferior a 15 kg: - Descripción y tipos. - Funcionamiento. - Válvulas y reguladores. - Instalación (normativa). - Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg: - Descripción y tipos. - Funcionamiento. - Instalación (normativa). 4. Operaciones de replanteo de instalaciones receptoras de gas - Planos y esquemas de instalaciones. - Realización de croquis para el replanteo. - Uso de tablas y gráficas. - Simbología de gas, agua, y electricidad. - Procedimientos de replanteo de las instalaciones.
UF1649
Montaje de instalaciones receptoras comunes e individuales de gas
1. Planificación del montaje de instalaciones receptoras de gas - Procedimientos de montaje. - Fases de montaje: - Organización. - Diagramas, flujogramas y cronogramas. - Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de planos de la instalación. 2. Técnicas de montaje de instalaciones receptoras de gas - Materiales y características técnicas y comerciales de tuberías y componentes. - Croquis, trazado y medición de tuberías. - Técnicas de utilización de útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. - Técnicas de soldadura: - Soldadura plomo-plomo. - Soldadura por capilaridad blanda y fuerte. - Soldadura oxiacetilénica. - Soldadura eléctrica. - Curvado de tubos. - Corte de tubos. - Injertos y derivaciones de tuberías. - Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellado. - Instalación de tuberías, válvulas y de más elementos utilizando uniones mecánicas: - Bridas. - Racores. - Sistemas “Ermeto” o similares. - Roscadas. - Instalación de tuberías, válvulas y demás elementos utilizando uniones soldadas: - Plomo-plomo, plomo-cobre, bronce o latón. - Cobre-cobre, latón, bronce. - Acero-acero. - Acero-cobre, bronce, latón. - Acero-plomo (con manguito). - Latón-latón, bronce. - Bronce-bronce. 3. Seguridad industrial en el montaje de instalaciones receptoras de gas. - Pruebas de resistencia y estanquidad. - Pruebas de inertización. - Evacuaciones y ventilaciones: - Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles y otros materiales. - Montaje de deflectores y cortavientos. - Colocación de rejillas. - Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al montaje de instalaciones receptoras de gas: - Información a usuarios. 4. Dimensionado de instalaciones receptoras de gas - Datos previos: - Características del gas. - PCS. - Presión mínima de entrada. - Pérdida de carga admisible. - Consumo de gas: - Recuento potencia de aparatos. - Coeficiente de simultaneidad. - Determinación del caudal máximo probable. - Datos de consumo de gas por aparatos. - Trazado de conducción: - Longitudes reales. - Longitudes equivalentes de cálculo. - Determinación de diámetros en función del caudal, longitud equivalente de cálculo pérdida de carga admitida para cada tipo de gas y otros parámetros a considerar. - Aplicaciones informáticas de uso general en el cálculo y configuración de instalaciones receptoras de gas: - Programas de diseño asistido. - Visualización e interpretación de planos digitalizados. - Tratamiento gráfico.
ASOCIADO A LA UC: UC1522
SECUENCIA:: No se puede acceder a una unidad formativa sin superar la anterior. horas
TITULACIÓN REQ.: • Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • Técnico Superior del área profesional Gas de la familia profesional Energía y agua. • Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional Gas de la familia profesional Energía y agua. horas
MF1523
PUESTA EN SERVICIO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS (80 horas)
CORRESPONDENCIA CON REALIZACIONES: RP1 / RP2 / RP2 / RP3
1. Requisitos reglamentarios de las instalaciones receptoras de gas - Sistemas de suministro de gas. - Sistemas de distribución de gas. - Tipos de instalaciones receptoras según la presión de suministro y los usos de los edificios. - Acometidas. - Conjuntos de regulación y accesorios de las instalaciones de gas: - Llaves. - Reguladores. - Deflectores. - Limitadores de presión caudal. - Inversores. - Válvulas. - Tuberías, pruebas y ensayos: - Requisitos de instalación. - Equipos de medida: - Contadores. - Ventilación de locales. - Chimeneas. - Aparatos de utilización de gas: - Requisitos de instalación. - Botellas de GLP: - Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kg. - Instalaciones receptoras de gas en vehículos habitables. - Normativa aplicable a los procesos de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones receptoras de gas: - Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias. - Normas UNE de aplicación. - Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 2. Pruebas y ensayos a realizar en la puesta en servicio, inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas - Pruebas de resistencia y estanquidad. - Pruebas de inertización. - Prueba de análisis de combustión en conducto de evacuación y CO en ambiente. 3. Documentación reglamentaria preceptiva aplicable a la puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones receptoras de gas y comunicación de incidencias - Certificados e informes recogidos y exigidos por la legislación para las actividades de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones de gas. - Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la puesta en servicio, inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas: - Información a usuarios.
ASOCIADO A LA UC: UC1523
PUESTA EN MARCHA Y ADECUACIÓN DE APARATOS A GAS (80 horas)
1. Legislación aplicable a los procesos de puesta en marcha y/o adecuación de aparatos de gas - Normativa específica sobre la puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas. - Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. - Normas de calidad. 2. Combustión de los aparatos a gas y ventilación - Tipos de gases y su potencia calorífica. - Combustible y comburente. - Reacciones de combustión. - Combustión completa e incompleta. - Aire primario y aire secundario. - Llama blanca y azul. - Temperatura de ignición y de inflamación. - Poder calorífico superior. - Los productos de la combustión (PdC): - Importancia de su evacuación. - Riesgo para la salud de las personas. - Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados. - CO en ambiente. - Entrada de aire para la combustión. - Ventilación de locales. - Evacuación de gases quemados. 3. Aparatos de utilización de gas - Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación de los productos de la combustión. - Tipos de aparatos según el uso: - Aparatos de cocción. - Aparatos de calefacción. - Aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. - Aparatos de refrigeración. - Aparatos de iluminación. - Aparatos de lavado. - Condiciones de instalación. - Características de funcionamiento. - Quemadores: - Definición. - Funciones. - Sistemas de combustión (mezcla combustible y comburente). - Tipos de quemadores, descripción y funcionamiento. - Dispositivos de protección y seguridad de aparatos, descripción y funcionamiento: - Bimetálicos. - Termopares. - Analizador de atmósfera. - Termostatos. - Control de la presión del fluido. - Dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro). - Dispositivo antidesbordamiento de PdC. - Seguro contra insuficiente caudal. - Seguro contra exceso de caudal (Presostato). - Órganos detectores sensibles a la luz. - Órganos detectores utilizando la conductividad de la llama. - Dispositivos de encendido. 4. Verificación y puesta en marcha de aparatos a gas - Detección de disfunciones en el circuito eléctrico: - Componentes del circuito eléctrico. - Potencia. - Condensadores. - Líneas monofásicas. - Cuadros eléctricos de protección y mando. - Motores asíncronos. - Corrientes de fuga. - Corrientes galvánicas (bases y funcionamiento de la protección catódica). - Desmontaje e identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes aparatos de utilización doméstica. - Montaje, conexión y puesta en marcha de aparatos de utilización doméstica: - Conexiones admisibles. - Dispositivos de regulación. - Dispositivos de protección y seguridad. - Dispositivo de encendido. - Determinación y ajuste del gasto. - Ajuste del aire primario de los quemadores. - Recomendaciones para la puesta en marcha: - Ventilaciones y condiciones del local. - Características del gas. - Ensayos de estanquidad y prueba de funcionamiento. - Rendimiento: - Pérdidas por calor sensible. - Pérdidas por inquemados. - Pérdidas por radiación o convección. - Presiones de funcionamiento de los aparatos. - Comprobación del funcionamiento de los aparatos. - Análisis de combustión en los conductos de evacuación y de CO en ambiente. 5. Adaptación de aparatos a otras familias de gas - Razones para la adaptación de aparatos. - Requisitos necesarios. - Desmontaje e identificación de elementos: - Materiales. - Herramientas necesarias. - Repuestos. - Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de cocción a gases de distintas familias. - Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción a gases de distintas familias: - Determinación y ajuste del gasto. - Comprobación del caudal de agua y potencia útil del aparato. - Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad. - Adaptación de aparatos industriales. - Comprobación del funcionamiento de los aparatos una vez transformados: - Conexión y puesta en marcha. - Pruebas de resistencia y estanquidad. - Análisis de los productos de la combustión y conducto de gases quemados (CO en ambiente. Combustión en la salida de la combustión). - Instrumentos de uso para las mediciones. - Lectura de contadores. 6. Documentación reglamentaria preceptiva para la puesta en marcha y/o adecuación de aparatos a gas - Certificados e informes recogidos y exigidos por la Legislación para las actividades de puesta en marcha y/o adecuación de aparatos. - Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la comprobación y puesta en marcha de aparatos a gas: - Información y asesoramiento a usuarios.
ASOCIADO A LA UC: UC1524
MF1525
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS (80 horas)
1. Mantenimiento general de instalaciones receptoras y aparatos de gas - Ventilación y la evacuación de PdC: - Importancia de la evacuación de los PdC. - Riesgo para la salud de las personas. - Evacuación conducida y no conducida. - Evacuación conducida de tiro natural. - Evacuación conducida de tiro forzado. - Instalaciones colectivas de aparatos: - Tipos de chimeneas. - Características. - Principales problemas que se pueden originar por una defectuosa evacuación. - Recomendaciones de uso y medidas de seguridad: - Recomendaciones para el uso del gas licuado del petróleo (GLP). - Botellas de gas licuado del petróleo (GLP). - Acoplamiento a la instalación. - Batería de botellas. - Transporte de envases. - Recomendaciones para el uso de gas Natural. - El agua: - Corrosión. - Incrustaciones. - Contaminación. - Protección catódica. - El aire: - Contaminación atmosférica. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones receptoras de gas - Características y funcionamiento de las instalaciones receptoras de gas. - Normativa de aplicación en el mantenimiento de instalaciones de gas. - Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. - Programas de mantenimiento de instalaciones de gas: - Protocolos de actuación en las revisiones. - Utilización de los manuales de mantenimiento: - Averías críticas. - Diagnóstico de averías. - Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna: - Presiones de suministro y operación. - Evaluación de rendimientos: - Seguimiento de consumos. - Detección de fugas: - Detección de gas en ambiente. - Mantenimiento de Reguladores y limitadores de presión: - Válvulas moduladoras de caudal. - Mantenimiento de Accesorios: - Soportes y abrazaderas. - Pasamuros. - Fundas o vainas. - Mantenimiento de Contadores. - Mantenimiento de Sistemas de evacuación y ventilación mecánica: - Chimeneas. - Deflectores y cortavientos. - Rejillas. - Reparación mecánica de tuberías, uniones y accesorios: - Tuberías. - Curvado de tubos. - Corte de tubos. - Injertos y derivaciones. - Uniones mecánicas. - Bridas. - Racores. - Sistemas “Ermeto” o similares. - Roscadas. - Reparación por soldadura: - Soldadura plomo-plomo. - Soldadura por capilaridad. - Soldadura oxiacetilénica. - Soldadura eléctrica por arco. - Uniones soldadas. - Utilización de equipos y herramientas usuales. 3. Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos a gas - Mantenimiento preventivo y correctivo en quemadores: - Porcentaje de aireación primaria. - Regulación de las llamas. - Desprendimiento. - Retorno, estabilidad, puntas amarillas. - Dispositivos de protección y seguridad de aparatos: - Analizador de atmósferas. - Termostatos. - Presostatos. - Dispositivo de evacuación de PdC (cortatiro). - Dispositivo antidesbordamiento de PdC. - Seguros contra insuficiencia o exceso de caudal. - Órganos detectores sensibles a la luz: - Válvulas fotoeléctricas. - Válvulas fotoconductoras. - Tubos de descarga. - Órganos detectores utilizando la conductividad de la llama. - Dispositivos de encendido: - Por efecto piezoeléctrico. - Por chispa eléctrica. - Por resistencia eléctrica. - Encendido programado. - Desmontaje, reparación de componentes, puesta en servicio, reparación de fugas, comprobación de funcionamiento eficiente y rendimiento en aparatos de gas: - Aparatos de cocción, hornos, vitrocerámicas. - Aparatos de calefacción. - Aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. - Aparatos de refrigeración y climatización. - Aparatos de iluminación. - Aparatos de lavado. - Estufas móviles. 4. Revisiones de instalaciones receptoras y aparatos de gas - Visita preventiva periódica con o sin calefacción: - Sistemática y operativa de la visita. - Resultado de la visita y actuación en cada caso. - Documentación a utilizar: - Informe de mantenimiento preventivo y correctivo. - Contrato de mantenimiento. - Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos a gas: - Información y asesoramiento a usuarios.
ASOCIADO A LA UC: UC1525
SEGURIDAD EN INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS (50 horas)
1. Seguridad y salud en el trabajo - El trabajo y la salud: - Definición y componentes de la salud. - Los riesgos profesionales. - Factores de riesgo. - Daños derivados del trabajo: - Accidentes de trabajo. - Enfermedades profesionales. - Incidentes. - Otras patologías derivadas del trabajo. - Repercusiones económicas y de funcionamiento. - Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales: - La ley de prevención de riesgos laborales. - El reglamento de los servicios de prevención. - Alcance y fundamentos jurídicos. - Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Derechos de protección, información, formación en materia preventiva, consulta y participación. - Deberes básicos en esta materia. - Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo: - Organismos nacionales. - Organismos de carácter autonómico. 2. Riesgos generales y su prevención - Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. - Riesgos ligados al entorno de trabajo - Riesgos derivados de la carga de trabajo y la fatiga - Técnicas de evaluación de riesgos. - Técnicas de Seguridad: - Medidas de prevención y protección. - Técnicas de Salud: - Higiene industrial. - Ergonomía. - Medicina del trabajo. - Planificación preventiva en la empresa: - Plan de seguridad y salud de una obra. - El control de la salud de los trabajadores. - Servicios de prevención: - Tipología. - Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: - Representación de los trabajadores. - Rutinas básicas en la organización el trabajo preventivo. - Recogida, elaboración y archivo de documentación. 3. Riesgos y medidas de prevención en las instalaciones y aparatos de gas - Riesgos específicos de la industria del gas. - Incendios, deflagraciones y detonaciones: - Triángulo de fuego. - Clases de fuego. - Riesgos de explosión e incendios: - Prevención, protección y extinción. - Deflagraciones. - Técnicas de seguridad: - Medidas preventivas. - Análisis de riesgos. - Intoxicaciones del gas y de los productos de combustión: - Síntomas de intoxicación y medidas de emergencias. - Ambiente de trabajo. - Riesgos medioambientales: - Residuos en obras. - Vertidos al medio. - Polución. - Efecto invernadero. - Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales en el sector del gas. 4. Seguridad en las instalaciones y aparatos de gas - Recomendaciones generales de seguridad. - Equipos de protección: - Equipos de protección individual y colectiva. - Equipos auxiliares de seguridad. - Sistemas de detección y extinción de incendios. - Sistemas de señalización. - Inspección y mantenimiento de equipos. - Técnicas de autocontrol ante situaciones de riesgo o emergencia. - Ventilación y estanquidad. - Detección de fugas: - Subsanación de fugas. - Reglajes de quemadores. 5. Emergencia en las instalaciones y aparatos de gas - Plan de emergencias. - Accidentes: - Protección del accidentado. - Valoración del accidente. - Solicitud de ayuda. - Primeros auxilios: - Criterios básicos de actuación. - Evacuación.
ASOCIADO A LA UC: UC1526
TITULACIÓN REQ.: • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales horas
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS (80 horas)
C1 Realizar operaciones de replanteo y montaje de instalaciones de gas a partir de la documentación técnica, aplicando procedimientos normalizados y los reglamentos correspondientes, utilizando las herramientas, equipos y materiales apropiados, y actuando en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
Colaborar en las operaciones de replanteo y marcación de la ubicación de los componentes para instalaciones receptoras de gas
Colaborar en la señalización de la zona de trabajo
Ayudar en la preparación, tendido y conexión de tuberías
Participar en la selección de los materiales y herramientas necesarios para realizar el trabajo
Colaborar en la aplicación de protecciones contra la corrosión y en el aislamiento término de tuberías
Ayudar en la realización de las pruebas de resistencia, estanqueidad e inertización
Colaborar en el montaje de sistemas de evacuación y ventilación
Participar en las operaciones de montaje
Ayudar en la cumplimentación de la documentación reglamentaria relacionada con las instalaciones de gas
C2 Realizar operaciones revisión y puesta en servicio de instalaciones de gas cumpliendo con los requisitos reglamentarios y las normas de aplicación en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
Ayudar en la comprobación de que la ventilación de los locales, los conductos de evacuación, las tuberías, los accesorios, los equipos de medida, las botellas de GLP cumplen la reglamentación vigente
Colaborar en la comprobación de que la estanqueidad de una instalación receptora de gas cumple las normas de calidad y seguridad
Ayudar a comprobar que las llaves de usuario y las llaves de conexión a los aparatos a gas que no forman parte de la instalación que se pone en servicio quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas
Colaborar a realizar el purgado de la instalación para eliminar el aire del interior
Colaborar a realizar el inertizado de la instalación
Ayudar a comprobar que las válvulas de seguridad funcionan correctamente cuando el conjunto de regulación se pone en marcha
Ayudar a comprobar que los elementos que hayan sido manipulados durante las operaciones de puesta en servicio quedan nuevamente precintados
Colaborar en la cumplimentación de los certificados de pruebas previas, puesta en servicio y revisión periódica
C3 Realizar operaciones de puesta en marcha y adaptación de aparatos a gas de acuerdo a la reglamentación y a las normas de aplicación en las condiciones de calidad y seguridad establecidas
Colaborar en la comprobación de aparatos de gas revisando el estado de mandos, la estanqueidad del circuito de gas mediante detectores de fuga, el análisis de combustión en conducto de evacuación y de CO en el ambiente
Ayudar en las operaciones de puesta en marcha y comprobación de funcionamiento de aparatos de gas colaborando en la realización de la medida de consumo de gas, las medidas de presión de tarado del dispositivo de seguridad, los análisis de combustión y la verificación del caudal de entrada de agua fría en el caso de calderas y calentadores
Participar en las operaciones de adaptación de aparatos por cambio de familias de gas haciendo especial hincapié en la sustitución o adaptación de inyectores, ajuste de aire primario de los quemadores y regulación de los mismos y comprobaciones de funcionamiento de los dispositivos de seguridad
Ayudar en la cumplimentación de órdenes y partes de trabajo, así como de certificados de puesta en marcha
C4 Realizar operaciones de mantenimiento en instalaciones y aparatos de gas de acuerdo a procedimientos establecidos y reglamentación vigente, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas
Colaborar en el mantenimiento preventivo de instalaciones de gas ayudando a realizar las operaciones necesarias para comprobar el buen estado de las mismas o detectar posibles anomalías
Ayudar a comprobar el adecuado funcionamiento de aparatos de gas o en caso contrario detectar la disfunción
Participar en la reparación de averías de instalaciones o aparatos de gas
Ayudar en la regulación de los aparatos de gas con el fin de optimizar su consumo y rendimiento
Colaborar en las operaciones de comprobación del funcionamiento de instalaciones y aparatos de gas reparados, haciendo especial hincapié en las comprobaciones de rendimiento y correcta evacuación de los gases quemados
Ayudar a elaborar el informe sobre las labores realizadas, anomalías e incidencias
C5 Aplicar técnicas de seguridad y medidas preventivas según el protocolo establecido, en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y puesta en marcha y adecuación de aparatos de gas
Seleccionar y usar los equipos de protección de acuerdo con su finalidad
Seleccionar, usar y mantener los equipos de medida y detección de acuerdo con las instrucciones técnicas
Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos de actuación ante situaciones de fuga de gas y su acumulación en recintos cerrados, así como en intoxicaciones por CO
Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los trabajos a r
- Equipos audiovisuales - PCs instalados en red, cañón de proyección e internet - Software específico de la especialidad - Pizarras para escribir con rotulador - Rotafolios - Material de aula - Mesa y silla para formador - Mesas y sillas para alumnos.
Taller de instalaciones y aparatos de gas
- Aparatos de gas: cocinas, encimeras, vitrocerámicas, calderas, calentadores y estufas - Instalaciones de gas tipo, tubería y accesorios - Equipos de medición: Manómetros de agua, manómetros de esfera, detectores de metano, medidores de explosividad, analizadores de combustión en conducto y en ambiente y caudalímetros de agua. - Equipos de soldadura (débil, fuerte, oxiacetilénica y eléctrica) con sus combustibles - Dobladoras y cortadoras de tubo - Bancos de trabajo. - Herramientas específicas para el montaje y mantenimiento de instalaciones y aparatos de gas.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución