Source: http://docplayer.es/1378893-Proyecto-de-instalaciones-electricas-para-urbanizacion-de-la-unidad-de-ejecucion-carretera-de-murcia-de-baza-granada.html
Timestamp: 2017-07-27 13:04:42+00:00

Document:
PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CARRETERA DE MURCIA DE BAZA (GRANADA) - PDF
Download "PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CARRETERA DE MURCIA DE BAZA (GRANADA)"
Pablo Paz Parra
1 INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL REF: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CARRETERA DE MURCIA DE BAZA (GRANADA). PROMOTOR: EXCMO AYUNTAMIENTO DE BAZA SITUACION: URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CARRETERA DE MURCIA, T.M. BAZA(GRANADA) C/ Fueros de Baza nº 2-Bajo, Tlfn2 INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL MEMORIA 1.- OBJETO. 2.- SITUACION. 3.- REGLAMENTACION. 4.- PREVISION DE POTENCIA. 5.- CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE. 6.- LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSION. 7.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 8.- RED DE BAJA TENSIÓN. 9.- ALUMBRADO PÚBLICO CONCLUSION. INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL - ANEXO I. CALCULOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN. - ANEXO II. CALCULOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN. - ANEXO III. CALCULOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO. - ANEXO IV. CALCULOS LUMINOTECNICOS. PLANOS PLIEGO DE CONDICIONES PRESUPUESTO ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 23 INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL INGENIERO TÈCNICO INDUSTRIAL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN CARRETERA DE MURCIA DE BAZA. 1.- OBJETO. Se redacta el presente proyecto a petición del Excmo. Ayuntamiento de Baza, con domicilio en Plaza Mayor nº 4 de Baza con C.I.F.: P J teniendo por objeto la autorización de los organismos competentes para las instalaciones eléctricas suficientes para dar suministro eléctrico a Urbanización de la unidad de ejecución Carretera de Murcia en el T.M. de Baza, dichas instalaciones comprenden: 1.- Línea subterránea de M.T. 2.- C.T. tipo interior de 630 KVA. 3.- Red subterránea de B.T. para suministro a cada una de las parcelas. 4.- Alumbrado público de la Urbanización. Por tanto el objeto de este proyecto es el de describir las instalaciones y comprobar que reúnen las condiciones de garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa para la ejecución de las instalaciones, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de las mismas. 2.- SITUACION. La Urbanización objeto de este proyecto, se encuentra situada en Calle de nueva apertura, de la urbanización de la unidad de ejecución Carretera de Murcia, T.M. de Baza, y se accede desde la Avda. del mediterráneo y desde la rotonda frente a la Venta del Sol, y Las coordenadas UTM de la ubicación del centro de transformación a instalar son: X: Y: REGLAMENTACION. El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 34 - Real Decreto 3.275/1982 de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad de centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. - Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). - Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. - Normas particulares y condiciones técnicas y de Seguridad 2005, de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. - Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en B.O.E. 68 de 19/03/ Normas UNE-EN y UNE-EN referentes a luminarias y proyectores para alumbrado exterior. - Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de ). - R D 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus ITC EA-01 a EA Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 4.- PREVISION DE POTENCIA. Según la Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial, en su apartado 1.1. la potencia prevista o instalada en cada parcela, será la suma de las que resulten en las cajas generales de protección que existan o se prevean en dicha parcela. Para cada C.G.P. la potencia se calculará de acuerdo con la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para B.T. de R.D. 842/2002. Se considera grado de electrificación elevado para las viviendas, y de acuerdo con los datos facilitados por el arquitecto redactor del proyecto, la previsión de potencia es: 45 MANZANA 1 Parcela 1A (1022,76 m2) 20 viviendas (184 KW) 136,16 KW Parcela 1B (163,12 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 1D (625,83 m2) 12 viviendas (110,4 KW) 91,08 KW Parcela 1E (138,57 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 1F (142,78 m2) 3 viviendas 27,6 KW Total Manzana 1 310,04 KW MANZANA 2 Parcela 2A (137,51 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 2B (125,94 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 2C (126,99 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 2D (124,88 m2) 2 viviendas 18,4 KW Parcela 2E (138,57 m2) 7 viviendas (64,4 KW) 57,04 KW Parcela 2F (142,78 m2) 3 viviendas 27,6 KW Parcela 2G (142,78 m2) 3 viviendas 27,6 KW Total Manzana 2 213,44 KW Alumbrado Publico 2,0 KW TOTAL 525,48 KW 56 Aplicando la Instrucción de , sobre previsión de cargas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial: Apdo Potencias previstas en líneas de baja tensión. Para cada línea de distribución en BT la potencia a considerar se calculará aplicando un coeficiente de simultaneidad de 0,8 sobre la suma de las potencias previstas en las C.G.P. que alimente, siempre que el número de éstas no sea inferior a cuatro en cuyo caso el coeficiente a considerar será la unidad. Se tendrá en cuenta en el cálculo la estructura en anillo de la red para el caso más desfavorable, además de lo que se indica en las instrucciones ITC-BT-06 e ITC-BT-07 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Normas Particulares, de las empresas distribuidoras de energía eléctrica oficialmente aprobadas por la Administración. En el supuesto de líneas subterráneas se deberá prever siempre al menos un tubo de reserva para el caso de que en el futuro se produzca alguna desviación de la realidad con lo previsto. Circuito 1 alimentará las parcelas 1A y 1B: 163,76 KW x 1 = 163,76 KW Circuito 2 alimentará las parcelas 1D, 1E y 1F, por lo que: 146,28 KW x 1 = 146,28 KW Circuito 3 alimentará las parcelas 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F y 2G, por lo que: 213,4 KW x 0,8 = 170,72 KW Circuito 4 alimentará al alumbrado publico, por lo que: 2 KW x 1 =2 KW Estas cargas serán las consideradas para el cálculo de la red eléctrica de baja tensión, que dota de suministro eléctrico a todas esas parcelas. La potencia correspondiente al alumbrado público; se determina según estudio luminotécnico. En ausencia de datos se puede estimar una potencia de 1,5 w/m² de vial. 67 Apdo.1.3 Potencias previstas en C.T.. La potencia prevista para cada transformador en un C.T. se calculará sumando las potencias previstas en todas las CGP que alimente, multiplicada por el coeficiente 0.8, siempre que el numero de estas no sea inferior a cuatro. El transformador alimentará la Manzana 1, la Manzana 2 y el Alumbrado Publico, por lo que: M1 310,04 KW M2 213,44 KW AP 2,00 KW M1+M3+AP = 525,48 KW 525,48 KW x 0,8 = 420,384 KW Según los datos anteriores, el total de la previsión de Potencia para esta Urbanización es de: 420,4 KW Programa de necesidades Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400/230 V, con una potencia máxima simultánea de 420,4 kw. Para atender a las necesidades arriba indicadas, es necesaria la construccion de un CD cuya potencia total instalada es de 630 kva (504 KW) 5.- CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE Y SU PROCEDENCIA La energía será suministrada por Endesa Sevillana en corriente alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y 20 KV de tensión compuesta. Esta energía procede de las redes de 20 KV aéreas y subterráneas que alimentan la zona. Al centro se le hará entrada y salida de una de las líneas, llegando Endesa Sevillana a dichas celdas. De acuerdo con el condicionado recibido de la Cia. Sevillana Endesa de Electricidad, para la derivación de la línea en estudio, la conexión se efectúa en dos puntos. En la línea aérea de C.S.E de 20 KV, denominada Baza-Serranillo, en apoyo de seccionador S_34154d, abriendo la línea y pasándola a subterránea hasta el nuevo C.T. a instalar, con una longitud de 240 m y en la celda a instalar en el CD nº HIPEROLE, con una longitud de 120 m hasta el nuevo C.T. interior, con un transformador de 630 KVA, con entrada y salida, y con las siguientes caracteristicas: 78 Del Suministro: - Tensión de Suministro...20 KV - Aislamiento...24 KV - Potencia de cortocircuito MVA - Intensidad máxima de cortocircuito A - Potencia a transportar KVA De Linea de Alta Tensión: - Linea de MT Origen... Baza-Serranillo - Puntos de Conexión... En celda MT a instalar en CD HIPER OLE y en apoyo existente de seccionador S_34154d - Tipo de Conexión... Subterránea con entrada y salida. -Tipo de linea a construir...subterranea con cable Al 18/30 KV y 240 mm 2 de sección, haciendo entrada y salida en el nuevo C.T. -Maniobra y proteccion LMT...Secc.I 24KV y 400A y autovalvulas Ozn 10kA, instalados en apoyo de paso aéreo-subterráneo - Protecciones CD... Las reglamentarias en CD Interior, incluyendo dos celdas de linea y una protección en SF LINEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN PRESCRIPCIONES GENERALES CONDUCTORES Los conductores elegidos son unipolares de aluminio homogéneo con secciones normalizadas de 150 y 240 mm 2, pudiendo emplearse cable de 400 mm 2 en aquellos casos en que sea necesario. Estos cables reunirán las características indicadas en la Norma ENDESA DND001, así como cumplirán con las Especificaciones Técnicas de Materiales de ENDESA a , según corresponda en cada caso. A la salida de subestaciones, o en tramos con 3 ó más ternas de cables próximas, se utilizará el conductor de 240 mm 2 considerando su capacidad de carga como de 150 mm 2, a fin de compensar su disminución por proximidad, con la mayor sección elegida. A fin de reforzar la garantía de la calidad de servicio eléctrico, en las líneas de tensión nominal 20 kv, el conductor a instalar será 18/30 kv. Las pantallas de los cables serán conectadas a tierra en todos los puntos accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas especificadas en los reglamentos en vigor. 89 ACCESORIOS Se entienden como tales los empalmes, terminaciones y respectivos complementos, destinados a cables con aislamiento seco (XLPE y EPR), tanto para instalaciones de interior, como de exterior. Los accesorios estarán constituidos por materiales premoldeados o termorretráctiles u otro sistema de eficacia equivalente. No se admitirán accesorios basados en encintados. Solamente se admitirán cintas en operaciones de relleno y de obturación, nunca en misiones de aislamiento o de cubierta. MONTAJE La instalación de las líneas subterráneas de distribución se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público, o bien en terrenos privados, en zonas perfectamente delimitadas, con servidumbre garantizada sobre los que pueda fácilmente documentarse la servidumbre que adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su montaje y explotación, no permitiéndose líneas en patios, garajes, parcelas cerradas, etc. Siempre que sea posible, discurrirán bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de dirección. Los conductores deberán ir siempre bajo tubo de polietileno de 160 mm o de 200 mm de diámetro nominal que cumplirán con las normas UNE EN y ENDESA CNL002, así como con la Especificación Técnica de Materiales de ENDESA nº En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre ellos un dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas en que se prevea una posible futura ampliación de la red. La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm en acera o de 1100 mm en calzada a fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que se desarrollan en el subsuelo urbano, es decir, la construcción de otras redes eléctricas de B.T. de alumbrado público, las acometidas de redes subterráneas de B.T., de agua potable, redes y acometidas subterráneas de teléfonos, acometidas de gas y, eventualmente, alcantarillados muy superficiales. Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella (Especificación Técnica ENDESA nº y , respectiva e ). Solamente en el caso de canalizaciones entubadas bajo dado de hormigón se prescindirá de la instalación de la placa de protección de cables. 910 Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; así como en empalmes de nueva ejecución. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE En todo caso, las tapas de fundición serán de Clase D400. Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado; pero cuando no haya más remedio, se colocarán tapas de fundición. Esta solución no debe, sin embargo, autorizarse en urbanizaciones de nueva construcción donde las calles y servicios deben permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocarán tapas de fundición en aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales así lo obliguen. Cuando fuera estrictamente necesario, podrá admitirse una profundidad menor a la indicada anteriormente en este mismo apartado, siempre que se dispongan canalizaciones entubadas especialmente protegidas; teniendo en cuenta, además, las distancias que deben guardarse reglamentariamente a otras canalizaciones. En los casos en que los cables no puedan ir en zanjas y puedan ser accesibles a personal no especializado, cada terna de cables se instalará bajo tubo de acero galvanizado con grado de protección IK 09 según UNE 50102, que estará puesto a tierra. Cuando discurran por las zonas solo accesibles al personal especializado, los conductores podrán instalarse sobre bandejas, o en canales construidos al efecto. ZANJAS Las dimensiones de las zanjas, así como los tipos de las mismas quedan reflejados en las secciones de los distintos tipos de zanjas que utilizaremos en la ejecución de esta obra y que se acompañan en el correspondiente apartado de PLANOS. Para la demolición de pavimentos se emplearán compresores insonorizados y cuando se trate de calzadas con morteros asfálticos u hormigones en masa se efectuará previamente un corte con disco. Se tomarán, las medidas oportunas para no tapar los registros de los servicios colindantes con las zanjas, así como la protección de los arboles que hubiere. Toda la zanja estará vallada a ambos lados de la misma con vallas metálicas. Se dispondrán las señalizaciones necesarias y de iluminación nocturna. Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán los pasos suficientes para vehículos y peatones, así como accesos a edificios, comercios o garajes. Si con motivo de las obras de apertura de la zanja, aparecen instalaciones de otros servicios, se tomarán las precauciones debidas para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las condiciones que se encontraban primitivamente. 1011 Se procurará que la canalización se efectúe por las aceras, pero cuando esto no sea posible se efectuarán por la calzada; En estos casos las zanjas se efectuarán paralelas a la línea de bordillo y a una distancia de 60 cm. para evitar los albañales de recogidas de aguas. Cuando se utilicen tubos, estos serán de PVC autorresistente (coarrugado exterior y pared lisa interior) con un diámetro de 160 mm y 200 mm. En aquellos casos que sean de prever pasos por encima de las canalizaciones de vehículos de gran tonelaje se hormigonarán los tubos con hormigón de resistencia H-100 cuando el citado hormigón provenga de planta ó con una dosificación del cemento de 200 kg/m 3 cuando se realice a píe de obra. Se evitará la entrada de hormigón en los tubos. Cuando simultáneamente deban instalarse cables de AT y BT por el mismo trazado se construirá la canalización con sección tal como la indicada en los planos correspondientes. Las tierras procedentes de la excavación se retirarán diariamente, ya que no se utilizarán para el relleno posterior. Se rellenarán las zanjas para obtener las terminaciones indicadas en el aptdo. Planos. En la reposición de las aceras el pavimento será del mismo tipo y textura que el existente. Se dispondrá de una base de hormigón H-150 de 10 cm de espesor. Se afectada por las obras, o ninguna en mal estado que sea adyancente, aunque no haya sido afectada por la obra. En la reposición de calzadas o zonas de rodadura, con pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, el repuesto será de las mismas características del existente, con su correspondiente base de hormigón si la hubiera. El tipo de aglomerado, será el correspondiente al D-12 del Pliego de condiciones de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Carreteras y Puentes, con áridos graníticos. El tendido del aglomerado se efectuará mecánicamente, solo se efectuará manualmente en superficies pequeñas. Se procurará que las juntas longitudinales no coincidan con las zonas de paso de las ruedas de los vehículos. En aquellas calles que exista pavimento de hormigón, las reposiciones se efectuarán por losas completas. Entendiéndose por losa completa la superficie comprendida entre las juntas longitudinales y transversales de dilatación o contracción, siendo el pavimento repuesto de las mismas características del que había construido anteriormente. Cuando el tendido se efectúe por tubulares; en los cambios de dirección o cada 100 metros en los tendidos en línea recta, se efectuarán arquetas de registro cuya función será la de facilitar los trabajos de tendido. 1112 Como puede observarse en las distintas secciones de las canalizaciones a efectuar en todos los casos quedará señalizada la conducción eléctrica mediante señalizadora de cables según la Recomendación Unesa 205 A o con una placa de protección de cables según la Recomendación Unesa PRESCRIPCIONES PARTICULARES Estará constituida por un circuito con conductor de Al de 18/30 KV y 240 mm 2 de sección nominal, que discurrirá a través de una canalización subterránea que estará constituida por una zanja de 1,10m de profundidad y 0,50m de ancho sobre la cual se utilizarán dos tubos de PVC de 200 mm de diámetro, uno de ellos en vacio en previsión de posibles ampliaciones, recubriendo dichos tubos con una capa de hormigón de 30 cm y sobre la que se dispondrá zahorra bien compactada; a 40 cm del acabado superficial se colocará una cinta señalizadora de ATENCIÓN CABLE, y terminando con firme de iguales características al existente. Las dimensiones y disposición de las canalizaciones subterráneas se encuentran indicadas en los planos de detalle CANALIZACIONES RED M.T. y se corresponden con las normas particulares de Sevillana Endesa de Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria. La longitud de la línea de media tensión, será aproximadamente de 360 m y dispondrán de arquetas de acuerdo con los cambios de dirección de los tubos o cada 40 m como máximo. 1213 6.3.- PASO AEREO-SUBTERRANEO. El terreno estará convenientemente explanado y las dimensiones de la cimentación serán las adecuadas al tipo de apoyo elegido. Los apoyos situados en lugares de pública concurrencia, que soporten aparatos de maniobra, o en conversiones aéreo-subterráneas, dispondrán de una toma de tierra en forma de anillo cerrado, enterrado alrededor de la cimentación, a 1m de distancia de las aristas de ésta y a 0,5m de profundidad. Al anillo se le conectarán como mínimo dos picas de 2m hincadas en el terreno, de modo que el valor de resistencia sea menor de 20 Ω. En el apoyo donde se realicen los pasos aéreo-subterráneos, será necesario efectuar una losa o solera de hormigón de 20 cm de altura sobre el terreno, con las dimensiones adecuadas para que de cada arista de esta solera a la parte más saliente del apoyo (dispositivo antiescalada) quede una distancia mínima de 1,10 m. Esta solera será recubierta de asfalto, como protección frente a tensiones de contacto. Aproximadamente a 15 cm por debajo de la superficie de la solera se instalará, como armado, un mallazo constituido por redondos de acero de diámetro no inferior a 4 mm, formando cuadriculas no superiores a 30x30 cm. En los casos en que la salida de baja tensión sea subterránea, se deberá prever un tubo de paso de polietileno PN 160, a través de la solera. Los apoyos metálicos en los que se realicen pasos aéreo-subterráneos, dispondrán de un dispositivo antiescalada, que deberá ser de poliéster, o bien de obra de fábrica, como protección frente a tensiones de contacto, hasta una altura de 3 metros. Se equiparan las placas de identificación y de seguridad reglamentarias. En los pasos de aéreo a subterráneo, se instalarán pararrayos de óxido metálico para la protección de sobretensiones APOYOS METALICOS. Los apoyos serán metálicos galvanizados en caliente de acuerdo con la recomendación UNESA 6618 / 6704A, de base cuadrada, perfil de angular y riostras. La altura del apoyo será tal que las partes bajo tensión se encuentren como mínimo a 5 m del suelo. En ellos se colocarán las placas de señalización de peligro de muerte, y dispondrán de electrodos de puesta a tierra, construidos en tubo galvanizado unidos al poste mediante presilla, con conductor de acero de 100 mm 2 en número tal que la resistencia de descarga sea inferior a 20 Ohmios. 1314 6.5.- CONDUCTOR. Se utilizará conductor unipolar de campo radial aislado de polietileno reticulado, formando un terno dentro del tubo de canalización. Este conductor se ajustará a las prescripciones de las Normas UNE y y de la recomendación de UNESA Características del cable (DENOMINACIÓN RHV 18/30KV 240 mm 2 ) - Naturaleza del conductor...aluminio - Aislamiento...Polietileno reticulado. - Pantalla...Fleje de cobre - Cubierta...P.V.C. - Sección...(1x240)mm 2 - Tensión nominal...18/30 KV - Resistencia óhmica a 20ºC...0,125 Ω/Km. - Capacidad...0,237 µf/km. - Coeficiente autoinducción...0,373 mh/km. - Radio mínimo curvatura mm. - Diámetro exterior aproximado...42,5 mm. - Peso... 2,1 Kg/m. - I. admisible en régimen permanente enterrado a 25º A. - Caida de tensión a cos φ 0,8... 0,44 V/Amps.Km. Intensidades de cortocircuito admisibles: - Duración: 1 seg KA. - Duración: 0,5 seg KA. - Duración: 0,2 seg KA. - Duración: 0,1 seg KA. Los empalmes y terminales se efectuarán por medio de kit para la reconstrucción del aislante, con unos difusores del campo eléctrico y la reconstrucción de pantalla y cubierta será de modo que tenga una solución de continuidad y no se pueda perforar el cable por un aumento de gradiente del campo eléctrico en final del conductor. Se conectarán con cortocircuito y a tierra las pantallas de conductor uniéndolas mediante trenza flexible de cobre de 35 mm 2, a la tierra general de herrajes del centro de transformación. 1415 7.- CENTRO DE TRANSFORMACION Características generales del Centro de Transformación El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este proyecto tiene la misión de suministrar energía, sin necesidad de medición de la misma. La energía será suministrada por la compañía Sevillana de Electricidad a la tensión trifásica de 20 kv y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son: CGMcosmos: Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. Emplazamiento La instalación se encuentra situada en Calle de nueva apertura, de la urbanización de la unidad de ejecución Carretera de Murcia. Las coordenadas UTM de la ubicación del centro de transformación a instalar son: X: Y: Programa de necesidades y potencia instalada en kva Se precisa el suministro de energía a una tensión de 400/230 V, con una potencia máxima simultánea de 420 kw. Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de Transformación es de 630 kva. Potencia unitaria de cada transformador y potencia total en kva Potencia del transformador: 630 kva Refrigeración del transformador: aceite Volumen de dieléctrico transformador: 395 l Descripción de la instalación Obra civil : El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos. Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las normativas anteriormente indicadas. Características de los materiales Edificio de Transformación: PFU-4/20 ó similar. 1516 - Descripción: Los Centros de Transformación PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformación es que tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. - Envolvente: La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kohm respecto de la tierra de la envolvente. Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. - Placa piso: Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 1617 - Accesos: En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL o similar que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. - Ventilación: Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera. - Acabado: El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. - Calidad: Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad UNESA de acuerdo a la RU 1303A. - Alumbrado: El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. - Varios: Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa. - Cimentación: Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 1718 - Características detalladas Nº de transformadores: 1 Tipo de ventilación: Doble Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso Dimensiones exteriores Longitud: 4480 mm Fondo: 2380 mm Altura: 3045 mm Altura vista: 2585 mm Peso: kg Dimensiones interiores Longitud: 4280 mm Fondo: 2200 mm Altura: 2355 mm Dimensiones de la excavación Longitud: 5260 mm Fondo: 3180 mm Profundidad: 560 mm Instalación eléctrica: Características de la red de alimentación: La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kv, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía eléctrica, es de 500 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 14,4 ka eficaces. Características de la aparamenta de Media Tensión: Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación. Celdas: CGMcosmos-2L1P ó similar El sistema CGMcosmos está compuesto 2 posiciones de línea y 1 posición de protección con fusibles, con las siguientes características: - Celdas CGMcosmos El sistema CGMcosmos compacto es un equipo para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema CGMcosmos modular, extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por 1819 ORMAZABAL y denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). Incorpora tres funciones por cada módulo en una única cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado. - Base y frente La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar y proteger mecánicamente la acometida de los cables de MT. La tapa que los protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de accionamiento de la aparamenta a la altura idónea para su operación. La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. La tapa frontal es común para las tres posiciones funcionales de la celda. - Cuba La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante toda su vida útil, sin necesidad de reposición de gas. Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la celda CGMcosmos y en su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptorseccionador, puestas a tierra, tubos portafusibles). 1920 - Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra Los interruptores disponibles en el sistema CGMcosmos compacto tienen tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). - Mando Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o motorizada. - Fusibles (Celda CGMcosmos-P) En las celdas CGMcosmos-P, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. - Conexión de cables La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. - Enclavamientos La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado. No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. - Características eléctricas Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: Tensión nominal 24 kv Nivel de aislamiento Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases 50 kv a la distancia de seccionamiento 60 kv 20 Mostrar más
JORNADA TÉCNICA SOBRE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN URBANIZACIÓN LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN Palacio de Congresos de Torremolinos, Sala Nerja Jueves, 31 de Mayo de 2007, a las 17:00. Ponentes: Más detalles Los trabajos a realizar objeto del presente contrato engloban las siguientes actuaciones:
Página: 1 de 17 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SITUADO EN EL PARQUE DEL ARROYO DE LA GAVIA, EN EL ENSANCHE DE VALLECAS, Más detalles ANEJO Nº 7: ENERGÍA ELÉCTRICA.
. 1727 Anejo7_ELECT.docx INDICE 1. REGLAMENTOS, NORMAS Y RECOMENDACIONES... 3 2. CRITERIOS Y DOTACIÓN DE CÁLCULO. PREVISIÓN DE POTENCIA... 4 2.1. CRITERIOS DE CÁLCULO... 4 2.2. POTENCIA DEMANDADA... 4 Más detalles IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES
TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS IES GALLICUM TUBOS Y CANALIZACIONES El REBT, en la ITC-BT 21, clasifica los tubos según su naturaleza en: a) tubos metálicos b) tubos no metálicos c) tubos compuestos Más detalles Centros de Transformación Centros de Transformación Prefabricados
Centros de Transformación Centros de Transformación Prefabricados Hasta 36 kv Índice Centros de Transformación Centros Monobloque Tipo Caseta PFU 3 Centros Monobloque Subterráneos PFS 8 Centros Modulares Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRADO Ó COMPACTO EN ENVOLVENTE PREFABRICADA SUBTERRÁNEA
MT 2.11.09 Edición 01 Fecha: Abril, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRADO Ó COMPACTO EN ENVOLVENTE PREFABRICADA SUBTERRÁNEA MT 2.11.09 Edición 01 Fecha: Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO...3 2 ÁMBITO DE Más detalles PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE
MT 2.11.01 Edición 03 Fecha: Febrero, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE SUPERFICIE MT 2.11.01 Edición 03 Fecha: Febrero, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL NUEVO CPD DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA. UNIVERSIDAD DE HUELVA Servicio de Infraestructura Fecha: junio 2015 INDICE GENERAL Más detalles PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSION, Y DOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS DE 630 KVA SAMTHOMPSON S.L. LAS TRES CULTURAS 2 TOLEDO
PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSION, Y DOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEOS DE 630 KVA SAMTHOMPSON S.L. LAS TRES CULTURAS 2 TOLEDO Gabinete de Ingeniería Plaza del Ayuntamiento, 4 45161 Polán Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles CRITERIOS DE DISEÑO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BT
CDL0000.DOC Octubre 007 Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 CAMPO DE APLICACIÓN... 3 REGLAMENTACIÓN... 3 3 DOCUMENTACIÓN... 3 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES... 3 4.1 Tensión nominal... 3 4. Sistema de distribución... 4 Más detalles CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. ELEMENTOS QUE COMONEN LOS MISMOS.
CÁPITULO 6 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. ELEMENTOS QUE COMONEN LOS MISMOS. INDICE 1 Qué es un Centro de Transformación?. 2 Elementos que Componen un C.T. 3 Envolventes de C.T. 4 Celdas de Alta Tensión. 5 Más detalles Centro de Transformación de Intemperie sobre apoyo
Página 1 de 12 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. Nivel 3. Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización
Página 1 de 34 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Código ELE260_3 Versión 5 Situación RD Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...7 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CABLES...2
ITCBT07 Página 1 de 22 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CABLES...2 2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 2.1 Instalación de cables aislados...2 2.1.1 Directamente enterrados...3 2.1.2 En canalizaciones entubadas...3 Más detalles INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-12 INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS INTRODUCCIÓN
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA TEMA 9 CENTROS DE TRANSFORMACION 1 CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN TIPO INTEMPERIE INTERIOR ALIMENTACIÓN AEREA SUBTERRANEA MIXTA PROPIETARIO DE LA INSTALCIÓN ABONADO Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Empresa certificada GUÍA DE INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Guía de diseño e instalación de Pararrayos con Dispositivo de Cebado PDC Sistema de captación PARARRAYOS ACCESORIOS PDC Los Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 29 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles NORMAS TÉCNICAS PARA REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS GAS NATURAL FENOSA
NORMAS TÉCNICAS PARA REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS GAS NATURAL FENOSA Contenido ÍNDICE DE TABLAS...10 1 PREÁMBULO...13 2 OBJETO...13 3 CAMPO DE APLICACIÓN...13 4 REGLAMENTACIÓN...14 5 CARACTERÍSTICAS DE Más detalles PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EDIFICIO DE OTROS USOS (PLANTA BAJA Y SÓTANO)
MT 2.11.03 Edición 04 Fecha : Febrero, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EDIFICIO DE OTROS USOS (PLANTA BAJA Y SÓTANO) MT 2.11.03 Edición 04 Fecha : Febrero, Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN... 2 1 OBJETO... 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN... Más detalles CENTRO DE MANIOBRA, MEDIDA Y TRANSFORMACIÓN, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO ES FIGUERAL (V.
CENTRO DE MANIOBRA, MEDIDA Y TRANSFORMACIÓN, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO ES FIGUERAL (V.3) SITUACIÓN: Av. Juan Carlos I T.M. CAPDEPERA PROPIETARIO: Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION Página 1 de 6 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN...2 2. TENSIONES DE UTILIZACIÓN Y ESQUEMA DE CONEXIÓN...2 3. TOMAS DE TIERRA...2 3.1 Instalación...2 Más detalles PFU y PF Edificios Tipo Caseta para Centros de Transformación Hasta 36 kv
Centros de Transformación PFU edificio monobloque tipo caseta para centros de transformación Presentación El edificio PFU es una envolvente industrializada monobloque de hormigón tipo caseta para Centros Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION 0. ÍNDICE...
(C.I.E.S.) Edición: Hoja 2 de 68 ÍNDICE 1 C.I.E. Nº. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Campo de aplicación 1.3 Tensión de servicio 1.4 Previsiones de cargas 1.5 Posibles unidades constructivas Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles DISTRIBUCIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN LOS SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN B.T. (C.I.E.S.)
(C.I.E.S.) Edición: Hoja 2 de 67 ÍNDICE 1 C.I.E. Nº. 1 CONSIDERACIONES GENERALES 1.1 Introducción 1.2 Campo de aplicación 1.3 Tensión de servicio 1.4 Previsiones de cargas 1.5 Posibles unidades constructivas Más detalles TIPOS DE C.T., ESQUEMAS, NÚMERO A INSTALAR Y POTENCIA DE LOS MISMOS.
CONFECCIÓN DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. CÁPITULO 7 TIPOS DE C.T., ESQUEMAS, NÚMERO A INSTALAR Y POTENCIA DE LOS MISMOS. CONFECCIÓN DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE MEDIA Más detalles IES GALLICUM. TPMB. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA TENSIÓN.
REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN Instrucción ITC-BT-07 El reglamento diferencia los siguientes sistemas de instalación: - directamente enterrados (tablas 4 y 5). - bajo tubo (tablas 4 y 5). - en galerías Más detalles Las redes subterráneas de distribución en baja tensión
UNIDAD DIDACTICA 9 as redes subterráneas de distribución en baja tensión Sumario 1. os cables para redes subterráneas de baja tensión. 2. Ejecución de las instalaciones. 3. Intensidades máximas admisibles. Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 19 1 OBJETO El presente documento desarrolla, conforme a lo dispuesto en el Artículo 45. del Real Decreto 1955/2000, las Condiciones Técnicas de GesaEndesa para Redes Subterráneas de Baja Tensión Más detalles Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS SUBTERRANEAS CON CABLES AISLADOS. 0. INDICE 1. PRESCRIPCIONES GENERALES 2. NIVELES DE AISLAMIENTO 3. MATERIALES: CABLES Y ACCESORIOS 4. INSTALACIÓN Más detalles PROYECTO TIPO SUBTERRANEAS
PROYECTO TIPO 1 MEMORIA 2 CALCULOS 3 PLIEGO DE CONDICIONES 4 PLANOS 5 PRESUPUESTO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 8 PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA Más detalles Centralización de contadores
Normas particulares para instalaciones de Clientes en AT MT 2.00.03 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2014 Normas particulares para instalaciones de Clientes en AT Índice 1. Introducción 2. Datos básicos Más detalles POS. DESCRIPCIÓN PRECIARIO
1 CAP.01 TRANSFORMADORES 1. C.T MOLINO Transformador de potencia trifásico, en baño de aceite, sin depósito de expansión, llenado pleno, construído de acuerdo con la norma UNESA 5.201D, de características: Más detalles PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO / INTEGRADO EN EDIFICIO DE OTROS USOS
MT 2.11.32 Edición 00 Fecha : Diciembre, 2007 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO / INTEGRADO EN EDIFICIO DE OTROS USOS MT 2.11.32 Edición 00 Fecha : Diciembre, Más detalles PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACION DE ABONADO Y COMPAÑIA
PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACION DE ABONADO Y COMPAÑIA Alberto José Vicente Fernández 1 Quisiera yo dar mis mas sentidos agradecimientos a todas los amigos que han hecho que mi estancia en Cartagena Más detalles UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR PROYECTO FIN DE CARRERA Ingeniería Industrial Eléctrica Instalación de línea subterránea de 20 kv, centro de transformación interior de 400 Más detalles ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN... 3 3 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA... 3
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO Más detalles Instalaciones de clientes en AT. Esquemas de conexión y protecciones
Página 1 de 7 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Extensión de Red Dpto. de Sistemas de Gestión Ambiental y Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. GENERALIDADES...5
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. GENERALIDADES...5 2. FORMAS DE COLOCACIÓN...6 2.1 Colocación en forma individual...6 2.2 Colocación en forma Más detalles INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CAPÍTULO II
Página 1 de 8 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dpto. de Sistemas de Gestión Ambiental y de Más detalles TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE
TIPOS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE ENLACE En este tema se describen los distintos tipos de suministros de energía eléctrica que se pueden contratar, tanto en baja tensión como Más detalles PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN
MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN MT 2.51.01 Edición 7A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA DESDE 1913
DESDE 1913 Página VII Prólogo La última versión de la Reglamentación sobre Líneas Eléctricas Exteriores en General Parte II Líneas Subterráneas, data del año 1971. La misma contempla todo el espectro de Más detalles Canalizaciones subterráneas de Baja y Media Tensión
Página 1 de 19 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD Más detalles PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO / INTEGRADO EN EDIFICIO DE OTROS USOS
MT 2.11.32 Edición 01 Fecha : Julio, 2009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO / INTEGRADO EN EDIFICIO DE OTROS USOS MT 2.11.32 Edición 01 Fecha : Julio, 2009 Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES INTERIORES TUBOS Y CANALES PROTECTORAS 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. TUBOS PROTECTORES...2 1.1 Generalidades...2 1.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación...3 1.2.1 Tubos en canalizaciones fijas en superficie...3 Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 0. índice. 1. GENERALIDADES... 2 2. SISTEMAS DE INSTALACIÓN... 2 2.1. Prescripciones Generales... 2 2.1.1. Disposiciones... 2 2.1.2. Más detalles Cables unipolares para redes subterráneas de baja tensión
Página 1 de 6 INDICE 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD Más detalles NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE. ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kv) Y BAJA TENSIÓN
MT 2.03.20 Edición 07 Fecha: Marzo, 2004 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN ( HASTA 30 kv) Y BAJA TENSIÓN MT 2.03.20 Edición 07 Fecha: Marzo, 2004 MANUAL Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles Diseño de la instalación y servicios de una urbanización residencial
Diseño de la instalación y servicios de una urbanización residencial TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad AUTOR:Toni Marí Corell DIRECTOR: Jordi García Amoros FECHA: Febrero del 2010 Más detalles NORMATIVA PARTICULAR PARA INSTALACIONES DE CLIENTES EN AT
MT 2.00.03 Edición 1A Fecha : Septiembre 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN NORMATIVA PARTICULAR PARA INSTALACIONES DE CLIENTES EN AT MT 2.00.03 Edición 1A Fecha : Septiembre 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles NORMA TÉCNICA PARTICULAR PARA INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN NTP-BT
Página 1 de 149 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ERZ ENDESA PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIONES DE CLIENTES DE BAJA TENSIÓN NORMA TÉCNICA PARTICULAR PARA INSTALACIONES REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS, Más detalles DE LA PROVINCIA DE TOLEDO AYUNTAMIENTOS
Viernes 18 de Octubre Año 2013 B.O.P. de Toledo 17 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO AYUNTAMIENTOS TOLEDO En sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, celebrada el 26 de septiembre de 2013, se dio cuenta Más detalles PROYECTO TIPO EN EDIFICIO PREFABRICADO
PROYECTO TIPO 1 MEMORIA 2 CALCULOS 3 PLIEGO DE CONDICIONES 4 PLANOS 5 PRESUPUESTO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 8 PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA Más detalles ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE
MT 2.80.12 Edición 2A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE MT 2.80.12 Edición 2A Fecha: Septiembre, 2013 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles Por este motivo, en uso de las facultades que me confiere el punto 3 del artículo 31 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, DISPONGO
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA TECNICA PARTICULAR DE REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSIÓN, EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS En el artículo 45 del Real Decreto Más detalles PROYECTO TIPO INTEMPERIE
PROYECTO TIPO 1 MEMORIA 2 CALCULOS 3 PLIEGO DE CONDICIONES 4 PLANOS 5 PRESUPUESTO 6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 7 PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES 8 PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA Más detalles PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDA CAPÍTULO VIII
PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACIONES INTERIORES DE VIVIENDA CAPÍTULO VIII I N D I C E 1.- Ámbito de Aplicación.... 1 2.- Tensiones de Utilización... 1 3.- Tierra... 1 3.1.- Tomas de Tierra... 1 3.2.- Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación de cables Más detalles PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIGA TRASERA (30 METROS) EN 2ª FASE DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL CIMENTACION CON PILOTES Presupuesto
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIGA TRASERA (30 METROS) EN 2ª FASE DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL CIMENTACION CON PILOTES Presupuesto UD. DESCRIPCIÓN UDS. MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles CURSO DE INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN. CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE) (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 5-5-2003) MÓDULO 2. INSTALACIONES DE ENLACE
CURSO DE INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE) (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 5-5-2003) MÓDULO 2 INSTALACIONES DE ENLACE: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES Y CÁLCULO PRIMERA Más detalles Centros de Transformación Prefabricados IEC 62271-202
Centros de Transformación Prefabricados IEC 62271-202 Centro de Transformación Prefabricado Compacto Rural CTR Hasta 36 kv CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO COMPACTO RURAL CTR PRESENTACIÓN El CTR de Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 ÁMBITO DE APLICACION... Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. DEFINICIÓN...4 2. INSTALACIÓN...4 3. CABLES...6 1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL Más detalles PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION. Cables aislados instalados en fachadas
MT.41. Edición 03 Fecha: Julio, 009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO RED AEREA TRENZADA DE BAJA TENSION Cables aislados instalados en fachadas HOJA CONTROL DE MODIFICACIONES Modificación del Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR CENTROS DE TRANSFORMACIÓN RURALES
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESA NORMA TÉCNICA PARTICULAR CENTROS DE TRANSFORMACIÓN RURALES () OCTUBRE DEL 2006 ÍNDICE 1 OBJETO...3 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 Más detalles Figura 12. Ejemplo de anclaje isofónico
Autor:, 757175730N Título: Contribución al desarrollo para la canalización de Gas natural en invernaderos de tipo Mediterráneo. Fecha: 07/09/2011 Convocatoria de defensa: Septiembre Director: Dr. Diego Más detalles PFU CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO DE SUPERFICIE
IG-032-ES Instrucciones Generales CENTRO DE TRANSFORMACIÓN LIB Centros de Transformación Aparamenta Distribución Primaria Aparamenta Distribución Secundaria Protección y Automatización Cuadros de Baja Más detalles CTC. Centro de transformación compacto bajo poste
Centro de transformación compacto bajo poste Instrucciones generales IG-086-ES, versión 02; 21/06/2013 Depósito legal: BI-2040/07 ATENCIÓN! Durante el funcionamiento de todo equipo de MT, ciertos elementos Más detalles NI 56.43.02. Unipolar cables with dry crosslinked. and polyolefine sheathing (Z1) for HV grids up to 30 kv. Julio de 2009 EDICION: 2ª
N O R M A NI 56.43.02 Julio de 2009 EDICION: 2ª I B E R D R O L A Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta Más detalles PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL CON ACOMETIDA MEDIANTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL CON ACOMETIDA MEDIANTE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 0 PROYECTO FIN DE CARRERA RESUMEN El presente proyecto es un estudio Más detalles ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. ACOMETIDAS. ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS
ITC-BT 11 REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS 17 18 INTRODUCCIÓN Esta ITC, regula aspectos de una de las partes de las redes de distribución, que es la acometida, por tanto esta es tan Más detalles 11-0053CT- CT. SUBTERRÁNEO MEDRANAS 1X630 KVA, LÍNEA AT ALIMENTACIÓN AL MISMO Y RED BT.
PROYECTO: 4196 PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Nº 5802 DENOMINADO MEDRANAS DE 1X630 KVA Y SU LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN DE MT 13,2 KV. SITUACIÓN: C/ Travesía Pastelería s/nº 26500 Calahorra Más detalles REALIZACIÓN DE ZANJAS Y TENDIDOS EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 18 ÍNDICE 1 EJECUCION DE LOS TRABAJOS...0 2 TRAZADO...0 3 PROCEDIMIENTO APERTURA DE ZANJAS...0 3.1 Demolición de pavimentos...0 3.2 Apertura de zanjas...0 3.3 Construcción canalizaciones en calzada...0 Más detalles GUÍA DE UTILIZACIÓN DE CONECTORES, MANGUITOS DE UNIÓN Y TERMINALES PARA LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Hoja 1 de 11 GUÍA DE UTILIZACIÓN DE ES - MANGUITOS DE UNIÓN - TERMINALES Hoja 2 de 11 Guía de utilización de conectores líneas aéreas - apriete por tornillería fusible - FUNCIÓN DEL DERIVACIONES Y ACOMETIDAS Más detalles 8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE
8 TABLA DE INTENSIDADES MÁXIMAS ADMI SIBLES EN SERVICIO PERMANENTE 8. CONDICIONES DE INSTALACIÓN En las tablas 6 a 9 se dan las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para los cables con Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles PROYECTO TIPO DE. LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv
MT 2.31.01 Edición 06 Fecha: Julio, 2009 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO DE LINEA SUBTERRÁNEA DE AT HASTA 30 kv Modificaciones de la Edición 06 con relación a la Edición 05 de Marzo 2004 Las Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL HOTEL ARAN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL HOTEL ARAN TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad AUTOR: Pedro J. Lechuga Sánchez DIRECTOR: Sr. Juan José Tena Tena FECHA: Mayo del 2011 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Más detalles AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN O REPARACIÓN Más detalles Cómo calcular un conductor
Cómo calcular un conductor En toda instalación eléctrica, siempre tenemos necesidad de instalar cables, de M.T. (media tensión) o B.T. (baja tensión) y del correcto dimensionamiento del mismo, dependerá Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 45
 Real Decreto