Source: http://www.slideshare.net/WalterTicona/1memoria
Timestamp: 2016-12-09 19:20:00+00:00

Document:
MEMORIA DESCIRPTIVA. VIVIENDA UNIFA...
by ingenieria2014
Walter Ticona, Working
at Cineplanet
PROYECTO DE LASINSTALACIONES DE UNEDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS Titulación: INGENIERÍA INDUSTRIAL Alumno (nombre y apellidos): JOSEP MARÍ JUAN Título PFC: PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS Director del PFC: JOSEP Mª DOMENECH MAS Convocatoria de entrega del PFC ENERO de 2010 Contenido de este volumen: -MEMORIA y PRESUPUESTO- 2.
ÍNDICE PROYECTO1. MEMORIA2. PRESUPUESTO3. ANEXOS4. PLANOS5. PLIEGO DE CONDICIONES 3.
1. MEMORIA 4.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS ÍNDICE1. OBJETO DEL PROYECTO ......................................................................... 52. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.................................................................... 6 2.1 UBICACIÓN DEL EDIFICIO....................................................................................... 6 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO............................................................................ 7 2.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ...................................................................... 8 2.4 RELACIÓN DE SUPERFICIES ÚTILES ........................................................................ 93. NORMATIVA APLICADA .......................................................................... 13 3.1 NORMATIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................... 13 3.2 NORMATIVA DE LAS INSTALACIÓNES DE FONTANERÍA .......................................... 13 3.3 NORMATIVA DE LA INSTALACIÓN SOLAR ................................................................ 14 3.4 NORMATIVA DE LA INSTALCIÓN CONTRA INCENDIOS .............................................. 144. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................................... 15 4.1 ASPECTOS GENERALES ...................................................................................... 15 4.2 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA............................................................................... 15 4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................... 15 4.3.1 Potencia solicitada ...................................................................................... 17 4.3.1.1 Potencia correspondiente a iluminación y tomas de corriente .......................18 4.3.1.2 Potencia correspondiente a maquinaria .........................................................20 4.3.1.3 Relación de potencias totales del edificio.......................................................21 4.3.2 Acometida.................................................................................................... 22 4.3.2.1 Conductores ...................................................................................................23 4.3.2.2 Tubo ...............................................................................................................23 4.3.3 Caja General de Protección ........................................................................ 23 4.3.3.1 Emplazamiento e instalación..........................................................................24 4.3.3.2 Tipo y características .....................................................................................26 4.3.4 Línea General de Alimentación ................................................................... 28 4.3.4.1 Conductores ...................................................................................................28 4.3.4.2 Tubo ...............................................................................................................29 4.3.5 Centralización de contadores...................................................................... 29 4.3.5.1 Introducción....................................................................................................29 4.3.5.2 Diseño y ubicación .........................................................................................31 4.3.5.3 Unidades funcionales .....................................................................................33 4.3.6 Interruptor de Control de Potencia .............................................................. 37 4.3.7 Cuadro generales y subcuadros ................................................................. 37 4.3.7.1 Características de los dispositivos de protección ...........................................38 4.3.7.2 Ubicación y número de cuadros generales y subcuadros ..............................39 1 5.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 4.3.8 Protección contra sobreintensidades .......................................................... 40 4.3.9 Protección contra contactos directos e indirectos....................................... 43 4.3.10 Derivaciones individuales ....................................................................... 45 4.3.11 Líneas interiores o receptoras ................................................................ 48 4.3.12 Iluminación general y de emergencia ..................................................... 51 4.3.12.1 Iluminación general ........................................................................................52 4.3.12.2 Elección de luminarias para la iluminación general........................................53 4.3.12.3 Iluminación de emergencia.............................................................................54 4.3.12.4 Elección de luminarias de emergencia...........................................................54 4.3.13 Instalación de puesta a tierra.................................................................. 57 4.3.13.1 Electrodos ......................................................................................................57 4.3.13.2 Conductor de puesta a tierra..........................................................................57 4.3.13.3 Borne de puesta a tierra.................................................................................57 4.3.13.4 Conductor de protección ................................................................................57 4.3.13.5 Resistencia de puesta a tierra ........................................................................58 4.3.14 Compensación de la energía reactiva .................................................... 59 4.3.14.1 Introducción....................................................................................................59 4.3.14.2 Definición del factor de potencia ....................................................................60 4.3.14.3 Disminución de las pérdidas de los cables.....................................................61 4.3.14.4 Disminución de la caída de tensión................................................................61 4.3.14.5 Compensación de la instalación objeto del proyecto......................................62 4.3.14.6 Ventajas que presenta la batería escogida ....................................................62 4.3.14.7 Tipo de compensación ...................................................................................645. INSTALACIÓNES DE FONTANERÍA........................................................ 65 5.1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA ................................................................ 65 5.1.1 Aspectos generales ..................................................................................... 65 5.1.2 Compañía suministradora ........................................................................... 65 5.1.3 Descripción de la instalación de AFS.......................................................... 65 5.1.3.1 Calidad del agua ............................................................................................66 5.1.3.2 Protección contra retornos .............................................................................67 5.1.3.3 Consumo de agua ..........................................................................................68 5.1.3.4 Acometida ......................................................................................................72 5.1.3.5 Instalación general .........................................................................................72 5.1.3.6 Instalaciones particulares ...............................................................................75 5.1.3.7 Derivaciones colectivas..................................................................................77 5.1.3.8 Sistemas de control y regulación de la presión ..............................................78 5.1.3.9 Separaciones respecto de otras instalaciones ...............................................79 5.1.3.10 Uniones y juntas.............................................................................................79 5.1.3.11 Grapas y abrazaderas....................................................................................80 5.1.3.12 Soportes .........................................................................................................80 5.1.3.13 Protecciones...................................................................................................81 2 6.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 5.2 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA ........................................................ 83 5.2.1 Aspectos generales ..................................................................................... 83 5.2.2 Descripción de la instalación de ACS ......................................................... 83 5.2.2.1 Consumo de agua ..........................................................................................84 5.2.2.2 Circuitos de impulsión y retorno .....................................................................87 5.2.2.3 Interacumuladores..........................................................................................92 5.2.2.4 Instalaciones particulares ...............................................................................93 5.2.2.5 Uniones y juntas.............................................................................................94 5.2.2.6 Grapas y abrazaderas....................................................................................95 5.2.2.7 Soportes .........................................................................................................95 5.2.2.8 Protecciones...................................................................................................95 5.2.2.9 Prevención de la legionelosis .........................................................................976. INSTALACIÓN SOLAR ............................................................................. 98 6.1.1 Aspectos generales ..................................................................................... 98 6.1.2 Descripción de la instalación solar .............................................................. 98 6.1.2.1 Diseño ..........................................................................................................100 6.1.2.2 Cálculo de la demanda energética ...............................................................101 6.1.2.3 Contribución solar mínima............................................................................102 6.1.2.4 Captadores solares ......................................................................................104 6.1.2.5 Circuito primario ...........................................................................................109 6.1.2.6 Intercambiador .............................................................................................112 6.1.2.7 Circuito secundario.......................................................................................113 6.1.2.8 Acumulador solar central..............................................................................114 6.1.2.9 Regulación y control.....................................................................................115 6.1.2.10 Protección contra heladas ............................................................................116 6.1.2.11 Protección contra sobrecalentamientos .......................................................117 6.1.2.12 Protección contra quemaduras.....................................................................118 6.1.2.13 Prevención de la legionelosis .......................................................................1187. INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS ........ 119 7.1 SITUACIÓN RELATIVA DEL EDIFICIO Y ACCESIBILIDAD ........................................... 120 7.2 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO ............................................. 120 7.3 SECTORIZACIÓN DEL EDIFICIO ........................................................................... 121 7.4 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMTOS CONSTRUCTIVOS ................................ 121 7.5 DISEÑO DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN DE OCUPANTES .................................. 121 7.5.1 Calculo de la ocupación ............................................................................ 122 7.5.2 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación................ 122 7.5.3 Puertas situadas en recorridos de evacuación ......................................... 122 7.5.4 Señalización de los medios de evacuación .............................................. 123 7.6 DOTACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................ 124 3 7.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 1269. PLANOS.................................................................................................. 12710. ESTUDIO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ...................................... 128 10.1 OBJETIVO ........................................................................................................ 128 10.2 SOSTENIBILIDAD GENERAL ................................................................................ 128 10.2.1 Utilización de materiales reciclables i/o reutilizables ............................ 128 10.2.2 Planificación de les instalaciones energéticas (alumbrado, agua caliente sanitaria, aire acondicionado) ................................................................................ 129 10.2.3 Durabilidad y toxicidad de los materiales utilizados (materiales nocivos para la salud, etc.) .................................................................................................. 130 10.2.4 Utilización de componentes que en su fabricación, uso o eliminación, generen el mínimo volumen de residuos no recuperables .................................... 131 10.3 SUELO Y AGUAS ............................................................................................... 131 10.3.1 Captación de las aguas de abastecimiento (pozos, ríos) ..................... 131 10.3.2 Lugar de desagüe de los efluentes (necesidades de tratamientos) ..... 132 10.3.3 Diseño de la red de abastecimiento...................................................... 132 10.4 ENTORNO ATMOSFÉRICO .................................................................................. 132 10.4.1 Emisiones de gases, polvos, compuestos volátiles.............................. 132 10.5 POBLACIÓN ...................................................................................................... 133 10.5.1 Molestias (ruidos, vibraciones, olores, etc)........................................... 133 4 8.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS1. OBJETO DEL PROYECTOEste proyecto tiene como objetivo el diseño, dimensionamiento y cálculo de lainstalación eléctrica de un edificio destinado a viviendas, determinando así suscaracterísticas constructivas y materiales ha utilizar, todo ello justificado por losmedios técnicos, con el fin de la posterior puesta en servicio de la nuevainstalación eléctrica receptora de baja tensión en el edificio objeto del proyecto.Además, del diseño, dimensionamiento y cálculo de la instalación hidráulica deagua fría sanitaria (AFS) y de agua caliente sanitaria (ACS), sujeta a lainstalación de placas solares térmicas para obtener así gran parte de la ACS deledificio.Se realizará también la valoración y dimensionado del equipo de proteccióncontra incendios y cada uno de sus dispositivos adecuados para la zona delparking, así como determinar las características y vías de evacuación másadecuadas en caso de emergencia.Además dicho proyecto cumplirá con la normativa vigente tanto a lo que serefiere a instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, instalaciones solarescomo en protección contra incendios, para así una vez realizado el mismo sepueda obtener los permisos y licencias necesarios para la posterior puesta enfuncionamiento. 5 9.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO2.1 UBICACIÓN DEL EDIFICIOEl edificio en el cual se va a realizar el proyecto está situado entre la calle Begur57 y la calle Piverd 4, en Palafrugell, Gerona.Si observamos las siguientes imágenes se puede observar la ubicación deledificio en el mapa, pudiendo ver la ubicación más exacta en la segunda imagen. 6 10.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS2.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIOEl edificio está compuesto por cuatro plantas donde el uso y la superficie decada una se detalla en la tabla siguiente: 2 Planta Uso Superficie (m ) Baja Parking / Trasteros 198,7 Primera Viviendas 194,75 Segunda Viviendas 196,05 Cubierta Viviendas 89,28 Superficie Total 678,78Dichas plantas contienen las siguientes divisiones y disposición de elementos: • Planta Baja: se encuentran dos parkings, una a cada extremo del edificio; uno tiene 3 plazas de aparcamiento, mientras que el otro tiene 5. Hay una plaza para cada apartamento. 7 11.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Además, hay el recibidor en la parte izquierda de la planta. El ascensor y las escaleras se encuentran posteriormente de pasar la puerta que accede a los ocho trasteros. Después de un corto pasillo se encuentra la sala de máquinas, donde están situados los grupos de bombeo de la instalación de ACS y solar. • Primera planta: están situadas cuatro viviendas. Se accede a ellas a través de un rellano distribuidor, el cual se puede acceder por las escaleras o por el ascensor. La vivienda 1 y 4 son prácticamente simétricas, mientras que las otras dos solo tienen la disposición de la cocina y comedor con simetría. • Segunda planta: están situadas las otras cuatro viviendas. Se accede a ellas a través de un rellano distribuidor, el cual se puede acceder por las escaleras o por el ascensor. La vivienda 5 y 8 además de ser casi simétricas tienen en el interior una escalera de caracol que acceden a la planta cubierta, donde hay un baño, dos habitaciones y una pequeña terraza cubierta. Las otras dos viviendas solo tienen la disposición de la cocina y comedor con simetría. • Planta cubierta: se accede a ella mediante unas escaleras de caracol que corresponden a la vivienda 5 o a la 8. En las dos hay dos habitaciones, un baño y una terraza, siendo la de la vivienda 5 de una superficie menor debido a que esta la parte superior del hueco del ascensor. Ambas terrazas están cubiertas.2.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASEl edificio del presente proyecto esta construido mediante hormigón armado,sujeto al terreno con zapatas y columnas de acuerdo con el estudio geotécnicorealizado. La altura de la planta baja será de 3 m, aunque la altura entre forjadosserá de 3,10 m. Esta diferencia de alturas es debido al falso techo de cartón-yeso, que permite pasar los tubos y tuberías de las diferentes instalaciones.La primera y segunda planta tendrán una altura de 2,50 m, mientras que la alturaentre forjados será de 2,60 m, igual que antes también habrá falso techo de 8 12.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAScartón-yeso, que permite pasar los tubos y tuberías de las diferentesinstalaciones. La planta de cubierta tendrá una altura variable debido a la que lacubierta está inclinada a dos aguas, teniendo la elevación máxima en el centro,está será de unos 3 m aproximadamente.El edificio tiene un hueco interior o patio interior, formado por una claraboya en lacubierta que deja pasar la luz solar y este va desde la cubierta hasta la primeraplanta.2.4 RELACIÓN DE SUPERFICIES ÚTILESEl edificio en el que se va a realizar el proyecto tiene una superficie total de678,78 m2, distribuida en cuatro plantas; las superficies útiles de cada planta sedetallan en la siguiente tabla: 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) PLANTA BAJA 198,7 Parking 3 plazas 37,11 Parking 5 plazas 89,87 Sala de máquinas 6,73 Trastero 1 1,95 Trastero 2 1,95 Trastero 3 1,95 Trastero 4 1,95 Trastero 5 1,95 Trastero 6 1,95 Trastero 7 1,95 Trastero 8 1,95 Pasillo trasteros 5,6 Escalera+Ascensor 11,69 Pasillos+Armarios 32,1 9 13.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) PLANTA PRIMERA 194,75 Vivienda 1 48,29 Vivienda 2 36,41 Vivienda 3 34,73 Vivienda 4 42,96 Rellano 9,12 Escalera+Ascensor 11,69 Patio interior 11,55 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) PLANTA SEGUNDA 196,05 Vivienda 5 48,7 Vivienda 6 36,51 Vivienda 7 34,73 Vivienda 8 43,75 Rellano 9,12 Escalera+Ascensor 11,69 Patio interior 11,55 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) PLANTA CUBIERTA 89,28 Recibidor V.5 7,2 Baño V.5 4,14 Habitación 1 V.5 10 Habitación 2 V.5 11,6 Balcón V.5 11,36 Recibidor V.8 5,63 Baño V.8 4,54 Habitación 1 V.8 9,13 Habitación 2 V.8 11,13 Balcón V.8 14,55 10 14.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 1 48,29 Pasillo 5,27 Habitación pequeña 6,1 Baño 3,77 Cocina-comedor 21,37 Habitación grande 11,78 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 2 36,41 Pasillo 4,24 Baño 3,64 Cocina-comedor 19,15 Habitación grande 9,38 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 3 34,73 Pasillo 5,79 Baño 2,78 Cocina-comedor 18,78 Habitación grande 7,38 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 4 42,96 Pasillo 3,24 Habitación pequeña 6,1 Baño 3,77 Cocina-comedor 18,18 Habitación grande 11,67 11 15.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 5 48,7 Pasillo 3,6 Cocina 7,07 Comedor 26,78 Baño 3,28 Habitación grande 7,97 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 6 36,51 Pasillo 4,24 Baño 3,74 Cocina-comedor 19,15 Habitación grande 9,38 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 7 34,73 Pasillo 5,79 Baño 2,78 Cocina-comedor 18,78 Habitación grande 7,38 2 LUGAR SUPERFÍCIE (m ) VIVIENDA 8 43,75 Pasillo 3,6 Cocina 7,68 Comedor 21,22 Baño 3,28 Habitación grande 7,97 12 16.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS3. NORMATIVA APLICADAPara la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta las siguientesreglamentaciones y normas a las que se hace referencia en el proyecto, según eltipo de instalación realizada.3.1 NORMATIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA • Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) aprobado por el Real Decreto 842/2002 el 2 de agosto y publicado en el BOE n.º 224 de 18 de septiembre de 2002 de conformidad con el Consejo de Estado. • Normas UNE de referencia utilizadas en el REBT. • Directiva de Baja Tensión (72/23/CEE) y la Directiva de compatibilidad electromagnética (89/336/CEE). • Condiciones Técnicas y de Seguridad de FECSA ENDESA; Norma Técnica Particular para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión (NTP- IEBT). • Guía Vademécum para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión, diciembre de 2006. • Normas internas de la compañía suministradora de electricidad.3.2 NORMATIVA DE LAS INSTALACIÓNES DE FONTANERÍA • Código Técnico de la Edificación. Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009). Documento Básico de Salubridad (DB-HS). • Normas UNE de referencia utilizadas en el CTE. • Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 13 17.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS3.3 NORMATIVA DE LA INSTALACIÓN SOLAR • Código Técnico de la Edificación. Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009). Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE). Documento Básico de Salubridad (DB-HS). • Normas UNE de referencia utilizadas en el CTE. • Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. • Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura (PET-REV-enero 2009), realizado con la colaboración entre el departamento de energía solar de IDAE y CENSOLAR.3.4 NORMATIVA DE LA INSTALCIÓN CONTRA INCENDIOS • Código Técnico de la Edificación. Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Actualizado a abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009). Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). • Normas UNE de referencia utilizadas en el CTE. 14 18.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA4.1 ASPECTOS GENERALESLas instalaciones eléctricas a realizar corresponden a un edificio destinado aviviendas, debido a esto según lo establecido en el punto 3 de la ITC-BT-04 delREBT estas instalaciones (grupo e) deben estar sujetas a proyecto técnico parauna potencia >100 kW por carga general de protección.4.2 COMPAÑÍA SUMINISTRADORALa energía eléctrica se tomará de la red de distribución eléctrica que posee lacompañía ENDESA en la zona urbana objeto del estudio.La distribución de la energía se realiza mediante un esquema TT; es decir, elneutro de la instalación de alimentación está conectado directamente a tierra. Elconductor de protección y las masas de la instalación están conectados a latoma de tierra de la instalación del edificio separada de la toma de tierra de lainstalación de alimentación.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICALa instalación eléctrica del edificio empieza a partir de la acometida que provienede la red de distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentancualquier dispositivo eléctrico del edificio. Esta instalación está formada por lossiguientes tramos y dispositivos: • Acometida. • Caja General de Protección (CGP). • Línea de Enlace o Línea General de Alimentación (LGA). • Interruptor General de Maniobra. • Caja de derivación. • Centralización de contadores. • Derivación Individual (DI). 15 19.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Fusibles de seguridad. • Contador. • Caja para Interruptor Controlador de Potencia (ICP). • Dispositivos generales de mando y protección (Interruptores Diferenciales e Interruptores Magnetotérmicos). • Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos. • Toma de tierra.Según la Guía Vademecum para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión losdiferentes elementos y dispositivos se distribuyen según el esquema siguiente: 16 20.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASAdemás de todos estos tramos y dispositivos mencionados la instalación sesubdivide en diferentes cuadros y subcuadros eléctricos que alimentan diferenteszonas del edificio, para así tener una instalación ramificada e independiente delresto de zonas, ya que si hay una avería afecte la menor parte posible de lainstalación. Para ver como se distribuyen los cuadros y subcuadros, además desu ubicación se puede ver en el plano nº 1 ESQUEMA VERTICAL y en lossiguientes planos eléctricos.4.3.1 Potencia solicitadaPara saber cual es la potencia necesaria para solicitarla a la compañía eléctricase tiene que hacer un estudio en el cual se observe la potencia que consumecada dispositivo eléctrico correspondiente al conjunto del edificio. Una vezconocida la potencia necesaria en cada parte del edificio se calculan lassecciones de los conductores y las protecciones necesarias para realizar lainstalación del edificio. A continuación se puede observar las potenciasdetalladas según si forman parte de la iluminación y tomas de corriente o de lamaquinaria. 17 21.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.1.1 Potencia correspondiente a iluminación y tomas de corriente DEPENDENCIA RECEPTORES UNIDADES POTENCIA (W) PLANTA BAJA Luminaria 1x8 2 16 Parking 3 plazas Fluorescente 2x58 2 232 Tomas corriente 2 1000 Luminaria 1x8 3 24 Parking 5 plazas Fluorescente 2x58 3 348 Tomas corriente 5 1000 Luminaria 1x8 3 24 Sala Máquinas Fluorescente 1x58 1 58 Tomas corriente 3 1000 Luminaria 1x8 9 72 Luminaria 2x18 8 288 Trasteros Fluorescente 1x58 2 116 Tomas corriente 4 1000 Luminaria 1x8 6 48 Recepción + Luminaria 1x18 9 162 Vestíbulo + Luminaria 1x26 1 26 Armarios + Fluorescente 2x18 1 36 Escalera + Fluorescente 1x58 1 58 Ascensor L. Incandescente 1 40 Tomas corriente 2 1000 Potencia subtotal por planta 6548 PLANTA PRIMERA Luminaria 2x18 6 216 Vivienda 1 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 20 3000 Luminaria 2x18 4 144 Vivienda 2 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 17 3000 Luminaria 2x18 5 180 Vivienda 3 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 17 3000 Luminaria 2x18 5 180 Vivienda 4 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 19 3000 Luminaria 1x18 8 144 Rellano + Luminaria 1x26 1 26 Escalera + Luminaria 1x8 2 16 Ascensor Fluorescente 2x18 1 36 L. Incandescente 1 40 Potencia subtotal por planta 13502 PLANTA SEGUNDA Luminaria 2x18 4 144 Vivienda 5 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 19 3000 18 22.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Luminaria 2x18 4 144 Vivienda 6 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 17 3000 Luminaria 2x18 5 180 Vivienda 7 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 17 3000 Luminaria 2x18 4 144 Vivienda 8 Luminaria 2x13 5 130 Tomas corriente 16 3000 Luminaria 1x18 8 144 Rellano + Luminaria 1x26 1 26 Escalera + Luminaria 1x8 2 16 Ascensor Fluorescente 2x18 1 36 L. Incandescente 1 40 Potencia subtotal por planta 13394 PLANTA CUBIERTA Luminaria 2x18 3 108 Luminaria 2x13 3 78Ático vivienda 5 Luminaria 1x26 1 26 Lámpara Ext. 1x25 2 50 Tomas corriente 6 1000 Luminaria 2x18 3 108 Luminaria 2x13 3 78Ático vivienda 8 Luminaria 1x26 1 26 Lámpara Ext. 1x25 2 50 Tomas corriente 6 1000 Potencia subtotal por planta 2524 Potencia Total Iluminación 35968 19 23.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.1.2 Potencia correspondiente a maquinaria DEPENDENCIA RECEPTORES UNIDADES POTENCIA (W) PLANTA BAJA Parking 3 plazas Motor puerta 2 2000 Parking 5 plazas Motor puerta 2 2000 Motor ascensor 1 4500 Grupo bombeo AFS 1 3000 Sala Máquinas Grupo bombeo B-01 1 500 Grupo bombeo B-02 1 500 Grupo bombeo B-03 1 500 Cuadro de control 1 1000 Potencia subtotal por planta 13500 PLANTA PRIMERA Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 1 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 2 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 3 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 4 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Potencia subtotal por planta 40800 PLANTA SEGUNDA Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 5 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 6 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 7 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Horno/Acumulador 1 4200 Vivienda 8 Lavadora y lavavajillas 1 3000 Aire acondicionado 1 3000 Potencia subtotal por planta 40800 Potencia Total Maquinaria 95600 20 24.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.1.3 Relación de potencias totales del edificio RECEPTOR POTENCIA (W) Iluminación y tomas 35968 Maquinaria 95600 Potencia Instalada 131568 Potencia Máxima Calculada 135500El valor de la potencia máxima admisible de la instalación se ha determinado apartir del Decreto 363/2004, del 24 de agosto, por el cual se regula elprocedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnicopara Baja Tensión; la potencia máxima calculada es la máxima que puede serutilizada en el conjunto de la instalación que es la utilizada en los cálculos delproyecto técnico.Se determina un consumo variable, debido a que hay varias viviendasunifamiliares en las que la existencia de personas puede variar en número yfrecuencia. Así el consumo variará según la ocupación de las viviendas y segúnlas horas del día, ya que habrá más consumo a las horas tempranas de lamañana y a las horas cercanas a medianoche.Las cargas o maquinaria de mayor consumo se encuentran en su mayoría en laplanta baja, en la sala de máquinas como son las puertas mecánicas, el motordel ascensor y los grupos de bombeo; aunque también hay que tener en cuentael horno y el acumulador que se encuentran en cada vivienda, que seencuentran en las diferentes plantas.No se puede asegurar su no simultaneidad a la hora de su funcionamiento, yaque es muy probable el uso a la vez de varias de estas máquinas o cargas.Además el aire acondicionado, la lavadora o el lavavajillas, entre otros no seutilizaran de una forma continuada durante el día, sino más bien de formaintermitente. 21 25.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASEs por ello que a la hora de determinar la potencia a contratar se ha optado porun factor de simultaneidad del 0,85% de la potencia máxima calculada, para lasviviendas y para los servicios generales, pensando en todo momento en lasnecesidades del edificio y de ofrecer una instalación eléctrica capaz desatisfacer las actividades tanto en las zonas generales como en las diferentesviviendas, sin que se pueda ver interrumpida por una mala elección de lapotencia necesaria para el edificio.Así, según la ITC-BT-10 al tener un conjunto de 8 viviendas se tiene que aplicarun coeficiente de simultaneidad de 7, con lo cada vivienda contratará unapotencia trifásica de 13,856 kW (valor normalizado según la Guía Vademecum,que es superior al valor calculado); mientras que para los servicios generalesse contratará una potencia trifásica de 24,248 kW (valor normalizado según laGuía Vademecum, que es superior al valor calculado). Al final la potencia totalque se contratará en el edificio será:Potencia a contratar: 13,856 · 7 + 24,248 = 121,24 kW = 121.240 W POTENCIA A CONTRATAR : 121,24 Kw4.3.2 AcometidaLa acometida es la parte de la red de distribución que alimenta la Caja Generalde Protección (CGP), queda establecida según la ITC-BT-11 del RBT; esta queva a ser subterránea, discurrirá en general por zonas de dominio público, lo harápreferentemente por aceras a una profundidad mínima, hasta la parte inferior delos cables, de 60 cm y, en los casos de cruces de calzada, de 80 cm entubada yhormigonada. Las dimensiones de la zanja con la situación, protección yseñalización de los cables, así como las distancias a mantener con otrosservicios, serán las indicadas en las “Condiciones Técnicas para RedesSubterráneas de Baja Tensión” de Endesa. 22 26.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.2.1 ConductoresLos cables de la acometida serán conductores de aluminio, unipolares, conaislamiento de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensiónasignada 0,6/1 kV y se escogerán según la Tabla 7.4 de la ITC-BT-07 del RBT,donde se indica la intensidad máxima admisible según la sección y el aislamientodel conductor elegido; por lo que si en los cálculos de la línea general se haobtenido una intensidad de 205,94 A, y se ha escogido una sección de 95 mm2,entonces se observa que la intensidad máxima admisible es de 260 A, ya que losconductores son unipolares y aplicando el factor de corrección 0,8 según elapartado 3.1.3 de la ITC-BT-07 se obtiene una intensidad máxima admisible de208 A; por lo tanto la sección escogida cumple con el reglamento. La secciónescogida para la instalación del edificio es la siguiente: RV 0, 6/1 kV 3 x 95 Al + 50 AlEstos conductores tienen la principal función de garantizar el suministro eléctricodel edificio.4.3.2.2 TuboEn las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a loestablecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimasserán, para las instalaciones ordinarias las indicadas en la tabla 8 de la ITC-BT-21 del RBT.El tubo deberá tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracciónde los conductores aislados. En la Tabla 9 de la ITC-BT-21 del RBT, figuran losdiámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección delos conductores a conducir. Según la Tabla 9 el diámetro mínimo que tiene quetener el tubo es de 140 mm, ya que la sección de los conductores es de 95 mm2y hay menos de 6 conductores.4.3.3 Caja General de ProtecciónLa Caja General de Protección o CGP es la caja que aloja los elementos deprotección de la línea general de alimentación. Según el tipo de instalación del 23 27.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASedificio se tiene que escoger una caja u otra que proteja la línea general dealimentación, además se tiene que buscar el sitio más idóneo para ubicarla y quepueda acceder tanto la compañía como los usuarios de la instalación.4.3.3.1 Emplazamiento e instalaciónSe instalará preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en un lugarde libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre lapropiedad y la empresa suministradora.La acometida al ser subterránea se instalará un nicho en pared que se cerrarácon una puerta metálica de al menos 2 mm, con grado de protección IK 10 segúnUNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características delentorno y estará protegida contra la corrosión, dispondrá de un sistema deventilación que impida la penetración del agua de lluvia y las bisagras no seránaccesibles desde el exterior.En el nicho se dejará previsto el orificio necesario para alojar el conducto para laentrada de la acometida subterránea de la red general, conforme a loestablecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.Se procurará que la situación elegida esté lo más próxima posible a la red dedistribución pública y que quede alejada o en su defecto protegidaadecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.,según se indica en ITC-BT-07. 24 28.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASSegún la Guía Vademecum para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión elnicho para alojar la CGP y la CS tiene las siguientes dimensiones: 25 29.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.3.2 Tipo y característicasLa caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tiposrecogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora quehaya sido aprobada por la Administración Pública competente. Dentro de lamisma se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase opolares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito previstaen el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexiónamovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general deprotección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de mediciónde puesta a tierra, de acuerdo a lo expuesto en la ITC-BT-26.El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de lasnecesidades del suministro solicitado (una potencia y consecuentemente unaintensidad solicitada), del tipo de red de alimentación (si es aérea o subterránea)y lo determinará la empresa suministradora.La caja general de protección cumplirá todo lo que sobre el particular se indicaen la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrá grado de inflamabilidad según se indicaen la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instalada tendrá un grado de protecciónIP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y será precintable.Según el tipo y características del suministro se estable la CGP a utilizar para lainstalación del edificio, ya que se sabe como es la acometida y la intensidad quepor ella va a circular, esta va a ser de 205,94 A, por lo tanto, la CGP escogida esla siguiente:CGP-9-250 con 3 Bases de Tamaño 1 y una Intensidad máxima de fusible de250A. Los fusibles serán tipo gl, que aseguran contra sobrecargas ycortocircuitos. 26 30.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASEl esquema de conexión que presenta esta CGP se puede ver en la siguienteimagen:El numero 9 hace referencia al tipo de conexión de la CGP y este esquema seescoge según el tipo de suministro y la compañía distribuidora.La Caja de Seccionamiento con entrada y salida por la parte inferior a esquemaorientativo tiene el siguiente aspecto, donde las dimensiones varían según el tipode fabricante: 27 31.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.4 Línea General de AlimentaciónLa línea general de alimentación es la que enlaza la caja general de proteccióncon la centralización de contadores, esta queda establecida según la ITC-BT-14.Esta será lo más corta y recta posible y discurrirá enterrada por el pasillo derecepción hasta el cuarto de contadores. Estará constituida por conductoresaislados en el interior de tubos enterrados que cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21.4.3.4.1 ConductoresSe instalarán tres conductores de fase y uno de neutro, de cobre, unipolares yaislados, de la misma sección y de tensión asignada 0,6/1 kV. Lascaracterísticas que deben tener estos conductores se detallan en la ITC-BT-14.Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos yopacidad reducida, debiendo tener características equivalentes a las de la normaUNE 21.123 parte 4 ó 5. 28 32.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASLos elementos de conducción de cables con características equivalentes a losclasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normasUNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción.Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máximacaída de tensión, como la intensidad máxima admisible. La caída de tensiónmáxima permitida será de 0,5% cuando la línea general de alimentación estedestinada a contadores totalmente centralizados, que es el caso del edificio. Laintensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE-EN 20.460 -5-523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje.En la Tabla 7.5 de la ITC-BT-07 del RBT se indica la intensidad máximaadmisible según la sección y el aislamiento del conductor elegido, por lo que sien los cálculos de la línea general se ha obtenido una intensidad de 205,94 A, seha elegido un conductor tipo RZ1-K (AS) y una sección de 70 mm2 que conllevauna caída de tensión de 0,19%, lo cual cumple con lo mencionado por la ITC-BT-14 y el aislamiento elegido es XLPE, entonces se observa que la intensidadmáxima admisible es de 280 A, ya que los conductores son unipolares yaplicando el factor de corrección 0,8 según el apartado 3.1.3 de la ITC-BT-07 seobtiene una intensidad máxima admisible de 224 A; por lo tanto la secciónescogida cumple con el reglamento.4.3.4.2 TuboDebido a que la sección del conductor es de 70 mm2 y que habrá menos de 6conductores por tubo, el tubo que alojará los conductores unipolares tendrá undiámetro exterior de 125 mm como mínimo, según lo establecido en la Tabla14.1 de la ITC-BT-14 del RBT.4.3.5 Centralización de contadores4.3.5.1 IntroducciónSe llama centralización de contadores cuando existen más de dos contadoresque se van a instalar juntos; dicha centralización se realizará mediante conjuntosde módulos de envolvente total aislante, estos tendrán la forma y dimensiones 29 33.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASque se pueden observar en la siguiente figura. Para las condiciones deinstalación se atenderá a lo establecido en la ITC-BT-16 del RBT.Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar losaparatos de medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cadauna de las derivaciones individuales que se alimentan desde la propiaconcentración.En referencia al grado de inflamabilidad cumplirán con el ensayo del hiloincandescente descrito en la norma UNE-EN 60.695 -2-1, a una temperatura de960ºC para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes quetransportan la corriente y de 850ºC para el resto de los materiales tales comoenvolventes, tapas, etc.Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica,deberán ubicarse en un armario o local adecuado a este fin. El mantenimiento deeste armario o local será responsabilidad de los propietarios del edificio. Elarmario constituirá un conjunto que deberá cumplir la norma UNE-EN 60.439partes 1,2 y 3. El grado de protección mínimo que debe cumplir de acuerdo con 30 34.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASla norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 es de IP40 e IK 09, ya que el armarioserá una instalación de tipo interior.Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios, talcomo el cableado que posibilite la unión de los circuitos de mando y control conlos equipos de medida al objeto de satisfacer las disposiciones tarifariasvigentes.4.3.5.2 Diseño y ubicaciónComo el número de contadores a centralizar es inferior a 16, la centralización seubicará en un armario destinado única y exclusivamente a este fin. Este armarioal tener que contener 9 contadores trifásicos va a tener unas dimensionesmínimas que especifica la Guía Vademecum para Instalaciones de Enlace enBaja Tensión y son las siguientes:Los requisitos del armario serán siguientes:Estará empotrado o adosado en un paramento de la zona común de libre accesoen la entrada o lo más próximo a ella y a la canalización de las derivacionesindividuales. 31 35.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta, deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como mínimo. • No se podrá instalar en la rampa de acceso de vehículos a los aparcamientos, a menos que exista una zona protegida de un metro frente a la centralización y ésta esté situada antes de la puerta de cierre del aparcamiento de forma que se garantice el acceso permanente a la centralización por parte de la Empresa Distribuidora. • Tendrá una característica parallamas mínima, PF 30. • Las puertas de cierre dispondrán de una cerradura ENDESA nº 4 de acero inoxidable normalizada por la Empresa Distribuidora, y en ningún caso, su tipo y disposición podrán dificultar la instalación, revisión, sustitución o lectura de los aparatos de medida. • Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. Fuera del mismo y lo más próximo posible, se instalará un extintor móvil de eficacia mínima 21B. Igualmente se colocará una base de enchufe, como toma a tierra de 16 A, para toma de corriente de los servicios de mantenimiento.La colocación de la concentración de contadores, se realizará de tal forma quedesde la parte inferior de la misma al suelo haya como mínimo una altura de0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, nosupere el 1,80 m. El cableado que efectúa las uniones embarrado-contador-borne de salida podrá ir bajo tubo o conducto.La ubicación será la fijada por el RBT según establece la ITC-BT-16 que indicaque tiene que ser en la planta baja, entresuelo o primer sótano siempre que eledificio no tenga más de 12 plantas, por lo tanto es este caso, ya que el edificiodispone de 4 plantas. Además, se tiene que ubicar en un lugar accesible, lejosde material inflamable y lo más cerca posible de la línea de distribución de la redeléctrica. En este caso el armario se ubicará en el vestíbulo enfrente de la puertade entrada.Los contadores trifásicos necesarios en el edificio son los siguientes: 32 36.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • 1 contador destinado a servicios generales (ascensores, iluminación de escaleras y vestíbulos, luces de emergencia y iluminación del parking). • 8 contadores destinados a cada una de las ocho viviendas unifamiliares.4.3.5.3 Unidades funcionalesLas concentraciones estarán formadas eléctricamente por las siguientesunidades funcionales:4.3.5.3.1 Interruptor general de maniobraSu misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda laconcentración de contadores. Esta unidad se instalará en una envolvente dedoble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor de corteomnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortadoantes que los otros polos. Se instalará entre la línea general de alimentación y elembarrado general de concentración.En la instalación eléctrica del edificio se utilizará un interruptor magnetotérmicotrifásico regulable de 4 polos, con una intensidad nominal de 400 A y poder decorte 36 kA. Al ser regulable se regulará a una intensidad de 210 A.4.3.5.3.2 Embarrado general y fusibles de seguridadEsta unidad funcional contiene el embarrado general de la concentración decontadores y los fusibles de seguridad correspondientes a todos los suministrosque estén conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que evitecontactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles deseguridad.El embarrado estará constituido por pletinas de cobre de 20 mm x 4 mm. Labarra del neutro irá situada en la parte superior del embarrado. El embarradosoportará corrientes de cortocircuito de 12 kA eficaces durante 1s, sin que seproduzcan deformaciones permanentes, aflojamientos, perdida de aislamiento, 33 37.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASetc. Se dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentalescon el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad.Las bases de cortacircuito de la unidad funcional de fusibles de seguridad serándel tamaño D02 descritas en la norma UNE 21103. Estos fusibles tendrán laadecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad decortocircuito que pueda presentarse en ese punto de la instalación.Según que el suministro sea monofásico o trifásico, se instalarán 1 ó 3 basesfusibles por contador. Este módulo debe quedar instalado en la vertical de losmódulos de contadores a los que protege y siempre en la parte inferior y a unaaltura mínima del suelo de 25 cm.Las características correspondientes a los cables que forman el cableado interiordel embarrado general serán las siguientes: • Conductor: de cobre rígido, según UNE 21031-74, 21022, 21027-9 y 212002. • Sección: 1 x 10 mm2 para contadores hasta 30 A 1 x 16 mm2 para contadores hasta 50 A 1 x 25 mm2 para contadores hasta 80 A • Tensión asignada: 600 / 1000 VLos conductores que hayan de conectarse a los contadores deberán estarpelados en una longitud de 20 mm y señalizados con las siglas “E” para lasentradas y “S” para las salidas. En todos ellos, las conexiones se efectuarándirectamente y sin conexiones. Los cables se distinguirán por el color delaislamiento según se indica en la ITC-BT-26.4.3.5.3.3 Equipos de medidaEsta unidad funcional contiene los contadores, interruptores horarios y/odispositivos de mando de medida de la energía eléctrica. 34 38.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASEn las unidades funcionales de medida, las tapas se fijarán a las cajas medianteunas bisagras rígidas exteriores o interiores, situadas entre la caja y tapa en elprimer caso y entre la caja o regrueso y tapa en el segundo, de manera quehagan practicables, en el caso de contadores multifunción, los dispositivos devisualización de las diferentes funciones de medida.4.3.5.3.4 Dispositivo de mando: función reloj (opcional)Esta unidad funcional contiene los dispositivos de mando para el cambio detarifa de cada suministro.4.3.5.3.5 Embarrado de protección y bornes de salidaEsta unidad funcional contiene el embarrado de protección donde se conectaránlos cables de protección de cada derivación individual así como los bornes desalida de las derivaciones individuales.La unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida dispondrádel perfil simétrico EN 50022-35 x 7,5 especificado en la Norma EN 60715, sobreel que se instalarán los bornes de salida para conectar las derivacionesindividuales.Los bornes estarán construidos según la Norma UNE EN 60947-7-1, serán deltipo de presión y de diseño tal que no sea necesario soltarlos del perfil parapoder realizar las conexiones, los destinados a las derivaciones individualestendrán una capacidad de embornamiento comprendida entre 6 y 25 mm2.El cableado que efectúa las uniones embarrado- contador- bornes de salida decada derivación individual que discurra por la centralización, lo hará bajo tubo oconducto.4.3.5.3.6 Equipo de comunicación y adquisición de datos (opcional)Esta unidad funcional contiene el espacio para el equipo de comunicación yadquisición de datos. 35 39.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASPara comprender la disposición de las unidades funcionales mencionadas, acontinuación se puede observar un ejemplo de instalación en una centralizaciónde contadores con módulos de envolvente total aislante, según la GuíaVademécum de FECSA-ENDESA.Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaránidentificados en función de la derivación individual a la que pertenezcan. Elcableado interno de la centralización será de cobre, como mínimo de 10 mm2 ensuministros monofásicos y de 16 mm2 de sección en suministros trifásicos, declase 2 según Norma UNE EN 60228, aislado para una tensión de 450/750 V.Los conductores se identificarán según los colores negro, marrón y gris para lasfases y azul claro para el neutro. 36 40.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.6 Interruptor de Control de PotenciaEl ICP (Interruptor de Control de Potencia) es un dispositivo para controlar que lapotencia realmente demandada por el consumidor no exceda de la potencia quese ha contratado.En todos los casos, deberá instalarse una caja para alojamiento del ICP, quepermita la instalación del mismo, preferentemente incorporada al cuadro demando y protección. La tapa de la caja destinada al ICP irá provista dedispositivo de precinto y será independiente del resto del cuadro. En cualquiercaso, el ICP será independiente del interruptor general automático.Según lo indicado en la Guía-BT-17 (Dispositivos generales e individuales demando y protección), el ICP se utiliza para suministros en baja tensión como esel caso de la instalación del presente proyecto con una intensidad de hasta 63 A.Así se instalará un ICP en cada uno de los cuadros de mando y protección de lasrespectivas derivaciones individuales del edificio.4.3.7 Cuadro generales y subcuadrosLa instalación eléctrica correspondiente a este proyecto del edificio tendrá varioscuadros generales y subcuadros, según sean los consumos y suscaracterísticas, así como en las dependencias en que estén instalados. Dichoscuadros eléctricos se atenderán a lo establecido por la ITC-BT-17 del RBT,ubicando así en su interior, como mínimo los dispositivos de mando y protecciónsiguientes: • Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de potencia, en caso de existir este en el cuadro o subcuadro. 37 41.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24, o si por el carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. • Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del edificio o vivienda. • Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.4.3.7.1 Características de los dispositivos de protecciónEl interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de cortesuficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto desu instalación, de 4.500 A como mínimo.Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir lascorrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación.La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en lainstrucción ITC-BT-24.Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitosinteriores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos quecorresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características deinterrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductoresdel circuito que protegen. 38 42.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.7.2 Ubicación y número de cuadros generales y subcuadrosPara diseñar la instalación del edificio se ha buscado que las plantas edependencias de que dispone el edificio estén lo más aisladas posible respectoel uso de la electricidad en las otras dependencias, por ello se han instalado lossiguientes cuadros eléctricos en sus correspondientes ubicaciones: • Cuadro general de distribución (C.G.D.): es el cuadro encargado de distribuir las derivaciones individuales hacia los otros cuadros generales o subcuadros. Dichos cuadros generales y subcuadros son: cuadro general de servicios generales y los ocho subcuadros correspondientes a cada vivienda del edificio. El C.G.D. está situado al lado del armario de la centralización de contadores. • Cuadro general de servicios generales (C.G.S.G.): es el cuadro encargado de distribuir las derivaciones individuales hacia los subcuadros del parking 1, del parking 2, de la sala de máquinas y de solar; además alimenta todos los servicios generales como son: la iluminación y las tomas de corriente de las zonas comunes. Está situado al lado del C.G.S.G. en la pared del armario de la centralización de. • Subcuadro parking 1 (SB.P.1): es el subucadro que está alimentado por el cuadro general de servicios generales y alimenta las diferentes líneas eléctricas correspondientes al parking 1 y a los trasteros. Está situado en la pared derecha (entrando en el parking) del parking ya que es una de las zonas más accesibles y está cerca de la entrada al parking. • Subcuadro parking 2 (SB.P.2): es el subucadro que está alimentado por el cuadro general de servicios generales y alimenta las diferentes líneas eléctricas correspondientes al parking 2. Está situado en la mitad de la pared derecha (entrando en el parking) del parking ya que es una de las zonas más accesibles y está cerca de la entrada al parking. 39 43.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Subcuadro sala de máquinas (SB.SM.): es el subcuadro que está alimentado por el cuadro general de servicios generales y alimenta las diferentes líneas eléctricas correspondientes a la sala de máquinas, como son grupos de bombeo o el ascensor. Está situado en la pared de la sala de máquinas, ya que es una de las zonas más próximas de la derivación individual y está cerca de la salida o entrada a la sala. • Subcuadro solar (SB.SOL.): es el subcuadro que está alimentando por el cuadro general de servicios generales y alimenta las diferentes líneas eléctricas correspondientes a la maquinaria de la instalación solar. Está situado en la sala de máquinas en la pared de la escalera, así es uno de los puntos más próximos a la derivación individual y queda en el lado de la sala donde hay los equipos de instalación solar como el acumulador y los grupos de bombeo. • Subcuadro apartamento i (SB.Ai): es el subcuadro correspondiente a cada una de las ocho viviendas que está alimentado por el cuadro general de distribución y alimenta los diferentes circuitos interiores de cada vivienda. Está situado en la pared detrás de la puerta que accede a cada apartamento.Los dispositivos de protección contra sobreintensidades y contra contactosindirectos que contienen los cuadros eléctricos mencionados se puedenobservar, junto a sus correspondientes características en los planos nº 6 y 7ESQUEMAS UNIFILARES.4.3.8 Protección contra sobreintensidadesSegún establece la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectosde las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual lainterrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estarádimensionado para las sobreintensidades previsibles.Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 40 44.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. • Cortocircuitos. • Descargas eléctricas atmosféricas. Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados.En definitiva, los dispositivos de protección están previstos para interrumpir todacorriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que puedaprovocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a lascargas, a las propias canalizaciones o al medio ambiente del entorno. Para ellola intensidad nominal de los dispositivos de protección será inferior a laintensidad máxima admisible por las conducciones a fin de interrumpir elfuncionamiento del circuito antes de que estas se vean dañadas. Se tendrá encuenta la repartición de cargas y el máximo equilibrio de los diferentesconductores.Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cablecontra sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 41 45.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 1. IB ≤ In ≤ Iz 2. I2 ≤ 1,45 IzSiendo: • IB Corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas. • Iz Corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado, según establece la ITC-BT-19. • In Corriente asignada del dispositivo de protección. En el caso de los regulables, In es la intensidad de regulación seleccionada. • I2 Corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo (tc tiempo convencional según norma).En la siguiente tabla se representa el valor de los interruptores y el número deinterruptores necesarios para la instalación del edificio.La relación y disposición de los interruptores magnetotérmicos utilizados en cadacircuito de la instalación se pueden observar en los planos nº 6 y 7 deESQUEMAS UNIFILARES. Características Interruptor Magnetotérmico nº Interruptores 400 A reg. - 4P - 36 kA - C 1 50 A - 4P - 10 kA - C 2 40 A - 2P - 6 kA - C 8 35 A - 4P - 10 kA - C 1 25 A - 4P - 10 kA - C 8 25 A - 4P - 6 kA - C 1 25 A - 2P - 6 kA - C 21 20 A - 4P - 6 kA - C 10 20 A - 2P - 6 kA - C 2 16 A - 4P - 6 kA - C 1 16 A - 2P - 6 kA - C 10 16 A - 1P+N - 6 kA - C 4 10 A - 2P - 6 kA - C 3 10 A - 1P+N - 6 kA - C 45 42 46.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS4.3.9 Protección contra contactos directos e indirectosLa protección contra contactos directos consiste en tomar medidas destinadas aproteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contactocon las partes activas de los materiales eléctricos. Salvo indicación contraria, losmedios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 20.648 -4-41,que son habitualmente: • Protección por aislamiento de las partes activas. • Protección por medio de barreras o envolventes. • Protección por medio de obstáculos. • Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. • Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.La protección contra contactos indirectos suele ser por medio del corteautomático de la alimentación. El corte automático de la alimentación despuésde la aparición de un fallo, esta destinado a impedir que una tensión de contactode valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar comoresultado un riesgo, tanto para animales domésticos como para personas; poresto se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20572-1.Los valores de tensión de contacto máximas establecidas por la ITC-BT-09 eITC-BT-18 son las siguientes: • 24 V en local o emplazamiento conductor. • 50 V en los demás casos.Las medidas de protección se efectuarán mediante la puesta a tierra de masasde los equipos eléctricos y la instalación de interruptores diferenciales de altasensibilidad (30 mA) a las líneas con mayor accesibilidad e interrelación con laspersonas (iluminación) y de 300 mA de sensibilidad en los circuitos de fuerza. 43 47.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASAl haber diferentes interruptores diferenciales en una instalación suelen teneruna selectividad. La selectividad consiste en la colocación de diferentes calibresde sensibilidad o diferentes tiempos de actuación en los interruptoresdiferenciales, buscando así que el dispositivo que actúe sea el que más cercaestá de la avería producida, es decir, que si la avería está en un circuitoindependiente se seccione la corriente en dicho circuito y no en toda laderivación individual a la que corresponde. En otras palabras, si el esquema sedesarrolla de arriba hacia abajo y tenemos que los calibres mayores (menorsensibilidad) se encuentran arriba mientras que los más pequeños se encuentranmás abajo, igual proceso ocurre con los tiempos de actuación, el tiempo deactuación más grande se sitúa con el interruptor situado más arriba y el tiempode actuación menor se sitúa con el interruptor situado más abajo y el resultadoes que actúa primero el dispositivo con menor calibre (mayor sensibilidad) omenor tiempo de actuación, obteniendo así una aproximación del lugar o circuitoque puede haber sufrido una avería.La mejor aplicación y utilización de la selectividad es uniendo las dos maneras,mediante el tiempo de actuación del dispositivo de protección y mediante lasensibilidad de dichos dispositivos de protección. De esta manera se obtiene unaselectividad que se distribuye con los calibres y tiempos de actuación másgrandes en el principio de la instalación y los calibres y tiempos de actuaciónmás pequeños en el final de la instalación.La intensidad nominal de los dispositivos diferenciales instalados ha sidodimensionada a fin de que esta sea superior a la de los interruptores automáticospara que en el caso de una sobrecarga el interruptor magnetotérmico abra elcircuito antes de que el interruptor diferencial se vea afectado.En la siguiente tabla se representa el valor de los interruptores diferenciales y elnúmero de interruptores diferenciales necesarios para la instalación del centroescolar. 44 48.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASLa relación y disposición de los interruptores diferenciales utilizados en cadacircuito de la instalación se puede observar en los planos nº 6 y 7 deESQUEMAS UNIFILARES. Características Interruptor Diferencial nº Interruptores 125 A - 4P - 10 kA - 300 mA 2 63 A - 4P - 6 kA - 300 mA 1 63 A - 2P - 6 kA - 30 mA 1 40 A - 2P - 6 kA - 30 mA 2 25 A - 4P - 6 kA - 30 mA 224.3.10 Derivaciones individualesLas derivaciones individuales son la parte de la instalación que, partiendo de lalínea general de alimentación suministran energía eléctrica a instalaciones dediferentes usuarios o utilizaciones. La derivación individual se inicia en elembarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto demedida y los dispositivos generales de mando y protección.Las derivaciones individuales van a estar constituidas por conductores aisladosen el interior de tubos empotrados o en montaje superficial. Los tubos cumpliráncon lo establecido en la ITC-BT-21, salvo lo indicado en la ITC-BT-15.El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias parala utilización de los receptores de la derivación correspondiente y según supotencia, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como elconductor de protección.Los cables utilizados serán no propagadores del incendio y con emisión dehumos y opacidad reducida. Los conductores a instalar son de cobre tipo (RZ1-K(AS)), disponen de un recubrimiento de polietileno reticulado (XLPE). Para elcálculo de la sección de la derivación individual se considera una caída detensión máxima del 1% sobre la tensión nominal (400 V), ya que los contadoresestán totalmente concentrados, según establece la ITC-BT-15. 45 49.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDASLos tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permitaampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%.En los tubos empotrados los tubos protectores (paredes, techos y falsos techos)serán flexibles o curvables y sus características mínimas están establecidas enla Tabla 21.3 de la ITC-BT-21. Además, dichos tubos cumplirán con lo indicadoen las normas UNE-EN 50086-2-2, para tubos curvables y UNE-EN 50086-2-3,para tubos flexibles.Desde el armario de contadores se conducen las derivaciones individuales hastael cuadro general de distribución (C.G.D.) y este es el encargado de distribuirlasa cada uno de los cuadros correspondientes a cada una de las viviendas outilizaciones.En la instalación eléctrica del presente proyecto hay 9 derivaciones individuales,que son: • Derivación a Cuadro General de Servicios Generales. Esta derivación individual es trifásica y una de las más cortas, ya que su longitud es de 4 m, teniendo una sección de 5x16 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos. De este cuadro eléctrico además de salir líneas interiores y receptoras también salen 4 líneas o derivaciones a subcuadros, que son: Derivación a Subcuadro Parking 1. Esta derivación es monofásica y tiene una longitud de 11 m, teniendo una sección de 3x10 mm2, según queda especificado en los cálculos realizados. Derivación a Subcuadro Parking 2. Esta derivación es monofásica y tiene una longitud de 20 m, teniendo una sección de 3x10 mm2, según queda especificado en los cálculos realizados. 46 50.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Derivación a Subcuadro Sala de Máquinas. Esta derivación es trifásica y tiene una longitud de 12 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según queda especificado en los cálculos realizados. Derivación a Subcuadro Solar. Esta derivación es trifásica y tiene una longitud de 14 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según queda especificado en los cálculos realizados.• Derivación a Subcuadro Apartamento 1. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 18 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 2. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 18 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 3. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 14 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 4. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 15 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 5. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 21 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 6. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 21 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.• Derivación a Subcuadro Apartamento 7. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 18 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos. 47 51.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • Derivación a Subcuadro Apartamento 8. Esta derivación individual es trifásica y una longitud de 18 m, teniendo una sección de 5x10 mm2, según se especifica en los cálculos realizados y expuestos en los anexos.Las características de los tubos o canalizaciones que alojaran las derivacionesmencionadas están detalladas en los cálculos realizados y adjuntados en losanexos.4.3.11 Líneas interiores o receptorasLas características de las líneas y circuitos instalados en el edificio objeto delproyecto, son las necesarias para la alimentación adecuada de las diferentescargas y receptores que componen la instalación, a fin de asegurar un correctodesarrollo de las actividades para las que se destina el edificio en cuestión,además de garantizar la seguridad de las personas que por él discurren.La sección de los conductores se ha establecido en función de la previsión decargas de la instalación, la intensidad máxima admisible y de la caída de tensión.Según lo establecido por el REBT en la ITC-BT-19, la caída de tensión en losconductores no superará el 3% en líneas de iluminación y el 5% en el resto delas líneas.El conductor del neutro será de la misma sección que los conductores de fase.Todos los conductores serán de cobre y el recubrimiento o aislamiento será deXLPE (polietileno reticulado).La instalación de las diferentes líneas que salen de sus correspondientescuadros y subcuadros para alimentar a los diferentes receptores, seguirá loimpuesto en la ITC-BT-21, (Instalaciones interiores o receptoras. Tubos ycanales protectoras), de la cual obtenemos las características mínimas que hande cumplir los diversos sistemas y métodos de instalación, los sistemasescogidos teniendo en cuenta la actividad a realizar en el edificio y suscaracterísticas son los siguientes: 48 52.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS • TIPO B: a) Conductores aislados en tubos de montaje superficialLos conductores serán del tipo:RZ1-K (AS): Cable multiconductor flexible de tensión asignada de 0,6/1 kV, nopropagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, segúnnorma UNE 21123-4.Los tubos serán rígidos según norma UNE-EN 50.086-2-1 y no propagadores dela llama.Las características mínimas para los tubos de canalizaciones de montajesuperficial se especifican a continuación: CARACTERÍSTICAS Cod. GRADO Resistencia a la compresión 4 Fuerte Resistencia al impacto 4 Fuerte Temperatura mínima de 2 -5ºC servicio Temperatura máxima de 1 +60ºC servicioHabrá correspondencia entre líneas de distribución y canalizaciones de tubos.Diámetro exterior mínimo de los tubos: Sección Diámetro exterior de nominal de los los tubos (mm²) conductores Número de conductores unipolares (mm²) 1 2 3 4 5 1,5 12 12 16 16 20 2,5 12 16 20 20 20 4 12 16 20 20 25 6 12 16 25 25 25 10 16 25 25 32 32 16 20 25 32 32 40 25 25 32 40 40 50 49 53.
PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS b) Conductores unipolares aislados en tubos empotrados en obraLos conductores serán del tipo:RZ1-K (AS): Cable multiconductor flexible de tensión asignada de 0,6/1 kV, nopropagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, segúnnorma UNE 21123-4.Los tubos serán cortables o flexibles según norma UNE-EN 50.086-2-3 y UNE-EN 50.086-2-3 respectivamente y no propagadores de la llama.Las características mínimas para los tubos de canalizaciones empotradas enobra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) se especifican a continuación: CARACTERÍSTICAS Cod. GRADO Resistencia a la compresión 2 Ligera Resistencia al impacto 2 Ligera Temperatura mínima de 2 -5ºC servicio Temperatura máxima de 1 +60ºC servicioDiámetro exterior mínimo de los tubos: Sección Diámetro exterior de nominal de los los tubos (mm²) conductores Número de conductores unipolares (mm²) 1 2 3 4 5 1,5 12 12 16 16 20 2,5 12 16 20 20 20 4 12 16 20 20 25 6 12 16 25 25 25 10 16 25 25 32 32 16 20 25 32 32 40 25 25 32 40 40 50 50 Recommended
MEMORIA DESCIRPTIVA. VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cap09 mezcladores
Walter Ticona

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto