Source: http://docplayer.cz/19040686-Pozarne-bezpecnostni-reseni.html
Timestamp: 2019-11-15 09:54:10+00:00

Document:
1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc 691, Sezimovo Ústí Zpracoval: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc 691, Sezimovo Ústí Stupeň dokumentace: projekt stavby pro SP Datum: 07/2015 Revize: 0 Str. 1 07/2015
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je zateplení ZŠ, sportovní haly, jídelny a objektu MŠ s centrální kotelnou na plyn na parc.č. 126/1 v k.ú. Záboří čp. 86, okr. Strakonice. Použité současně platné podklady a literatura 1) ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 2) ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty 3) ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení 4) ČSN Požární bezpečnost staveb Obsazení objektů osobami 5) ČSN ed. 2 - Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí 6) ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb 7) ČSN Požární bezpečnost staveb Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 8) ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou 9) ČSN ISO Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 10) ČSN Požární tabulky 11) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 12) Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 13) Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů 14) Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 15) Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 16) Publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 17) Projektová dokumentace 18) Snímek z pozemkové mapy Projektová dokumentace řeší zateplení objektů ZŠ, sportovní haly, jídelny a objektu MŠ s centrální kotelnou na plyn. Jedná se pouze o projekt snížení energetické náročnosti objektu, který včetně příslušenství je stávající včetně funkčního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pavilony jsou součástí celého školního areálu a jsou navzájem propojeny propojovacími krčky. Objekt SO-01 základní škola Z hlediska PO se jedná o objekt se třemi nadzemními podlažími bez podsklepení. Požární výška objektu je cca 7,0 m a celková výška je nově 11,79 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Objekt je typová skeletová stavba s nosnými železobetonovými sloupy 400x400 mm v podélném modulu 6 m a příčném modulu 6x3 a 6x6 m, s keramickými parapetními panely, zděnými štítovými zdmi z plynosilikátových cihel a zděnými meziokenními vyzdívkami s plochou větranou střechou se živičnou krytinou. Vnitřní příčky a stěny jsou zděné. Stropní konstrukce tvoří panely, vnitřní schodiště je přímé dvouramenné s mezipodestou v provedení teraco. Popis stavebních úprav: objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu max. tl. 140 mm Revize: 0 Str. 2 07/2015
3 bude dodatečně zateplena plochá střecha s polystyrenem o celkové tl. 200 mm EPS 100S s povlakovou krytinou z PVC z důvodu zateplení střechy bude nadezděna stávající atika o 350 mm z důvodu zateplení a přerušení tepelného mostu bude demontována původní plechová střešní krytina nad hlavním vstupem a demontováno celé původní plechové obložení podhledu a boků demontováno z důvodu zateplení fasády, po provedení zateplení bude obložení zpětně montováno. Nad vstupem bude provedena nová plechová falcovaná krytina včetně nového vtoku budou výměny původní okenní výplně za nové včetně vstupních dveří se zachováním původní průchozí šířky na severní fasádě bude proveden nový ocelový výlez na střechu (stejný jako stávající bez požárního suchovodu) nové klempířské prvky na objektu jsou navrženy z hliníkové slitiny kolem objektu budou provedeny nové okapové chodníky Objekt SO-02 školní jídelna a spojovací chodby Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0,0 m a celková výška je nově 4,60 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Objekt je typová skeletová stavba s nosnými železobetonovými sloupy s vyzdívkami z plynosilikátových tvárnic s plochou střechou se živičnou krytinou. Vnitřní příčky a stěny jsou zděné. Stropní konstrukce tvoří PZD panely. Popis stavebních úprav: objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu max. tl. 140 mm bude dodatečně zateplena plochá střecha s polystyrenem o celkové tl. 200 mm EPS 100S s povlakovou krytinou z PVC z důvodu zateplení střechy bude nadezděna stávající atika o 350 mm budou výměny původní okenní výplně za nové včetně vstupních dveří se zachováním původní průchozí šířky nové klempířské prvky na objektu jsou navrženy z hliníkové slitiny kolem objektu budou provedeny nové okapové chodníky Objekt SO-03 sportovní hala se zázemím Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Požární výška objektu je 0,0 m a celková výška nejvyšší části je 9,55 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Sportovní hala je montované ocelové skeletové konstrukce s cihelnými vyzdívkami. Nosná střešní konstrukce je z trapézových plechů s betonovou zálivkou s živičnou krytinou. Přístavek je přízemní z klasické zděné technologie z děrovaných cihel zastřešený plochou střechou se živičnou krytinou. Strop přístavby z PZD panelů. U štítových zdí haly jsou vyzděny stávající odvětrávací komíny. Revize: 0 Str. 3 07/2015
4 Popis stavebních úprav: objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu max. tl. 140 mm bude dodatečně zateplena plochá střecha s polystyrenem o celkové tl. 200 mm EPS 100S s povlakovou krytinou z PVC z důvodu zateplení střechy bude nadezděna stávající atika o 250 mm budou výměny původní okenní výplně za nové včetně vstupních dveří se zachováním původní průchozí šířky na komíně bude proveden nový ocelový výlez na střechu (stejný jako stávající bez požárního suchovodu) nové klempířské prvky na objektu jsou navrženy z hliníkové slitiny kolem objektu budou provedeny nové okapové chodníky Ostatní podrobnosti včetně detailního popisu stavebních úprav viz vlastní projekt. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav jsou objekty, při výše uvedených stavebních úpravách, zařazeny dle ČSN Změny staveb do skupiny "změny staveb skupiny I" - změny s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti viz dále. Požární bezpečnost objektů bude vycházet především z požadavků ČSN Nevýrobní objekty a dalších navazujících norem. Objekt SO-01 základní škola Objekt není dělen do požárních úseků celý objekt tvoří jeden požární úsek (dále jen PÚ 1 ). VYHODNOCENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV Z HLEDISKA PO U objektu nedochází ke změně užívání dle kap. 3.2 ČSN , neboť není splněna ani jedna z těchto podmínek: a) nedojde ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m 2 splněno využití objektu se nemění b) nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, nebo se prokáže, že úniková komunikace vyhovuje celkovému počtu osob splněno počty osob v objektu se nemění c) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob splněno počty těchto osob v objektu se nemění d) nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy splněno prostory byly a jsou posuzovány dle ČSN Nevýrobní objekty Revize: 0 Str. 4 07/2015
5 e) nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám splněno zastavěná plocha ani požární výška objektu se nemění (dochází poize k nadezdění atiky, což není nutno z hlediska PO dále řešit) Dle výše uvedeného odstavce je zřejmé, že se u posuzovaných prostor se nejedná o Změnu užívání objektu nebo prostoru (změnu staveb skupiny II), ale pouze o Změnu staveb skupiny I viz dále. U změn staveb skupiny I dle čl. 3.3 ČSN nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze: a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí splněno (netýká se této akce) b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budou, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu splněno (netýká se této akce) c) dodatečné zateplení objektu splněno Na vnější obklad objektu bude použit kontaktní zateplovací systém, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E splněno bude použit zateplovací fasádní polystyren s největší tl. 140 mm třídy reakce na oheň E s indexem šíření plamene po povrchu i s = 0 mm.min -1. Dle čl ČSN je pak u objektu nutno posoudit tuto stěnu, zda se nejedná o požárně otevřenou plochu dle čl a ČSN Dle čl je nutno posoudit množství tepla Q uvolněného z obložené stěny dle čl ČSN : Q = M x H M hmotnost 1 m 2 hořlavé látky použité na obklad stěny H výhřevnost hořlavé látky použité na obklad stěny v MJ/kg dle ČSN V našem případě: M = 2,8 kg (20 kg/m 3 ) a H = 39 MJ/kg Q = 2,8 x 39 = 109,2 MJ/m 2 Dle čl ČSN je výsledná hodnota menší než 150 MJ/m 2, a proto se jedná o stěnu bez požárně otevřených ploch od stěny není nutno stanovovat požárně nebezpečný prostor. Prohlášení o třídě reakce na oheň použitého zateplovacího materiálu a prohlášení o kontaktním zateplovacím systému, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady. Revize: 0 Str. 5 07/2015
6 d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN , aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1 splněno (netýká se této akce) e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení splněno (netýká se této akce) f) změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou prostory o ploše větší 100 m 2 prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího splněno žádné takové prostory zde nově nevznikají Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle kap. 4 ČSN : Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty, není snížena pod původní hodnotu splněno v objektu nejsou měněny žádné nosné stavební konstrukce. Na dozdívky budou použity cihly s charakteristikou DP1 stejné požární odolnosti, jako jsou konstrukce, které jsou novými materiály doplněny (dozděny) b) třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen a na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F splněno na stěny jsou použity pouze cihly s VPC omítkou s třídou reakce na oheň A1. Stropní konstrukce jsou beze změn. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům splněno velikosti stávajících požárně otevřených ploch se nemění (nová okna a dveře mají stejné rozměry jako okna a dveře stávající) d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky je provedeno dle ČSN Nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených stavbou nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F splněno (netýká se této akce žádné nové VZT zařízení nebude v objektu instalováno) f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita splněno únik osob je shodný se stávajícím Revize: 0 Str. 6 07/2015
7 stavem a nedochází k prodloužení délky ani zúžení šířky únikových cest a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl. 3.3b) ČSN , u kterých to ČSN , ČSN nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují splněno (netýká se této akce žádné takové prostory, které by musely dle předpisů PO nově tvořit samostatný PÚ, zde nevznikají) i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty atd. a v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN , ČSN nebo norem řady ČSN 7308xx splněno mobilní prostředky HZS se mohou pohybovat po stávajících zpevněných plochách před objektem Objekt SO-02 školní jídelna a spojovací chodby Objekt není dělen do požárních úseků celý objekt tvoří jeden požární úsek (dále jen PÚ 1 ). VYHODNOCENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV Z HLEDISKA PO U objektu nedochází ke změně užívání dle kap. 3.2 ČSN , neboť není splněna ani jedna z těchto podmínek: a) nedojde ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m 2 splněno využití objektu se nemění b) nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, nebo se prokáže, že úniková komunikace vyhovuje celkovému počtu osob splněno počty osob v objektu se nemění c) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob splněno počty těchto osob v objektu se nemění d) nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy splněno prostory byly a jsou posuzovány dle ČSN Nevýrobní objekty e) nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám splněno zastavěná plocha ani požární výška objektu se nemění (dochází poize k nadezdění atiky, což není nutno z hlediska PO dále řešit) Dle výše uvedeného odstavce je zřejmé, že se u posuzovaných prostor se nejedná o Změnu užívání objektu nebo prostoru (změnu staveb skupiny II), ale pouze o Změnu staveb skupiny I viz dále. Revize: 0 Str. 7 07/2015
8 U změn staveb skupiny I dle čl. 3.3 ČSN nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze: a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí splněno (netýká se této akce) b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budou, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu splněno (netýká se této akce) c) dodatečné zateplení objektu splněno Na vnější obklad objektu bude použit kontaktní zateplovací systém, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E splněno bude použit zateplovací fasádní polystyren s největší tl. 140 mm třídy reakce na oheň E s indexem šíření plamene po povrchu i s = 0 mm.min -1. Dle čl ČSN je pak u objektu nutno posoudit tuto stěnu, zda se nejedná o požárně otevřenou plochu dle čl a ČSN Dle čl je nutno posoudit množství tepla Q uvolněného z obložené stěny dle čl ČSN : Q = M x H M hmotnost 1 m 2 hořlavé látky použité na obklad stěny H výhřevnost hořlavé látky použité na obklad stěny v MJ/kg dle ČSN V našem případě: M = 2,8 kg (20 kg/m 3 ) a H = 39 MJ/kg Q = 2,8 x 39 = 109,2 MJ/m 2 Dle čl ČSN je výsledná hodnota menší než 150 MJ/m 2, a proto se jedná o stěnu bez požárně otevřených ploch od stěny není nutno stanovovat požárně nebezpečný prostor. Prohlášení o třídě reakce na oheň použitého zateplovacího materiálu a prohlášení o kontaktním zateplovacím systému, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady. d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN , aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1 splněno (netýká se této akce) e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení splněno (netýká se této akce) Revize: 0 Str. 8 07/2015
9 f) změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou prostory o ploše větší 100 m 2 prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího splněno žádné takové prostory zde nově nevznikají Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle kap. 4 ČSN : Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty, není snížena pod původní hodnotu splněno v objektu nejsou měněny žádné nosné stavební konstrukce. Na dozdívky budou použity cihly s charakteristikou DP1 stejné požární odolnosti, jako jsou konstrukce, které jsou novými materiály doplněny (dozděny) b) třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen a na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F splněno na stěny jsou použity pouze cihly s VPC omítkou s třídou reakce na oheň A1. Stropní konstrukce jsou beze změn. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům splněno velikosti stávajících požárně otevřených ploch se nemění (nová okna a dveře mají stejné rozměry jako okna a dveře stávající) d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky je provedeno dle ČSN Nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených stavbou nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F splněno (netýká se této akce žádné nové VZT zařízení nebude v objektu instalováno) f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita splněno únik osob je shodný se stávajícím stavem a nedochází k prodloužení délky ani zúžení šířky únikových cest a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (dveře v objektu jídelny z chodby m.č se nově otevírají ven z objektu) h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl. 3.3b) ČSN , u kterých to ČSN , ČSN nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují splněno (netýká se této akce Revize: 0 Str. 9 07/2015
10 žádné takové prostory, které by musely dle předpisů PO nově tvořit samostatný PÚ, zde nevznikají) i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty atd. a v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN , ČSN nebo norem řady ČSN 7308xx splněno mobilní prostředky HZS se mohou pohybovat po stávajících zpevněných plochách před objektem Objekt SO-03 sportovní hala se zázemím Objekt není dělen do požárních úseků celý objekt tvoří jeden požární úsek (dále jen PÚ 1 ). Pozn.: počet osob v tělocvičně je dle ČSN menší než 200 dle tab. A.1 přílohy A ČSN se nejedná o shromažďovací prostor VYHODNOCENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV Z HLEDISKA PO U objektu nedochází ke změně užívání dle kap. 3.2 ČSN , neboť není splněna ani jedna z těchto podmínek: a) nedojde ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m 2 splněno využití objektu se nemění b) nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, nebo se prokáže, že úniková komunikace vyhovuje celkovému počtu osob splněno počty osob v objektu se nemění c) nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob splněno počty těchto osob v objektu se nemění d) nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy splněno prostory byly a jsou posuzovány dle ČSN Nevýrobní objekty e) nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným změnám splněno zastavěná plocha ani požární výška objektu se nemění (dochází poize k nadezdění atiky, což není nutno z hlediska PO dále řešit) Dle výše uvedeného odstavce je zřejmé, že se u posuzovaných prostor se nejedná o Změnu užívání objektu nebo prostoru (změnu staveb skupiny II), ale pouze o Změnu staveb skupiny I viz dále. Revize: 0 Str /2015
11 U změn staveb skupiny I dle čl. 3.3 ČSN nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu a jejich předmětem je pouze: a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí splněno (netýká se této akce) b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budou, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu splněno (netýká se této akce) c) dodatečné zateplení objektu splněno Na vnější obklad objektu bude použit kontaktní zateplovací systém, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E splněno bude použit zateplovací fasádní polystyren s největší tl. 140 mm třídy reakce na oheň E s indexem šíření plamene po povrchu i s = 0 mm.min -1. Dle čl ČSN je pak u objektu nutno posoudit tuto stěnu, zda se nejedná o požárně otevřenou plochu dle čl a ČSN Dle čl je nutno posoudit množství tepla Q uvolněného z obložené stěny dle čl ČSN : Q = M x H M hmotnost 1 m 2 hořlavé látky použité na obklad stěny H výhřevnost hořlavé látky použité na obklad stěny v MJ/kg dle ČSN V našem případě: M = 2,8 kg (20 kg/m 3 ) a H = 39 MJ/kg Q = 2,8 x 39 = 109,2 MJ/m 2 Dle čl ČSN je výsledná hodnota menší než 150 MJ/m 2, a proto se jedná o stěnu bez požárně otevřených ploch od stěny není nutno stanovovat požárně nebezpečný prostor. Prohlášení o třídě reakce na oheň použitého zateplovacího materiálu a prohlášení o kontaktním zateplovacím systému, který jako ucelený výrobek musí odpovídat třídě reakce na oheň B, bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady. d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN , aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1 splněno (netýká se této akce) e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení splněno (netýká se této akce) Revize: 0 Str /2015
12 f) změna vnitřního členění prostorů, kterou nevzniknou prostory o ploše větší 100 m 2 prostor s podlahovou plochou větší než 100 m 2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího splněno žádné takové prostory zde nově nevznikají Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle kap. 4 ČSN : Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty, není snížena pod původní hodnotu splněno v objektu nejsou měněny žádné nosné stavební konstrukce. Na dozdívky budou použity cihly s charakteristikou DP1 stejné požární odolnosti, jako jsou konstrukce, které jsou novými materiály doplněny (dozděny) b) třída reakce na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen a na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F splněno na stěny jsou použity pouze cihly s VPC omítkou s třídou reakce na oheň A1. Stropní konstrukce jsou beze změn. c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům splněno velikosti stávajících požárně otevřených ploch se nemění (nová okna a dveře mají stejné rozměry jako okna a dveře stávající) d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) e) nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky je provedeno dle ČSN Nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených stavbou nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F splněno (netýká se této akce žádné nové VZT zařízení nebude v objektu instalováno) f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN :2009 splněno (netýká se této akce žádné nové prostupy nejsou realizovány) g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita splněno únik osob je shodný se stávajícím stavem a nedochází k prodloužení délky ani zúžení šířky únikových cest a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita, kromě jedněch dveří v JV průčelí tělocvičny (dveře z m.č do venkovního prostoru). Nově jsou tyto dveře osazeny jako jednokřídlé šířky 1,1 m (původně byly dvoukřídlé šířky 1,3 m), čímž dochází k zúžení šířky NÚC. Aby bylo možno považovat stávající únikové cesty za vyhovující, jsou nově otočeny dveře z m.č do m.č. 1.24, čímž je zajištěna další Revize: 0 Str /2015
13 možnost úniku osob z objektu (původně byly dveře z m.č do m.č otočeny proti směru úniku, což nebylo v souladu s čl ČSN únik osob přes zádveří do venkovního prostoru m.č nebyl ve stávajícím stavu uvažován). U této NÚC z tělocvičny není nutno posuzovat její délku, protože dle čl ČSN postačuje, aby délka dvou a více únikových cest z objektu vyhovovala alespoň u jedné z nich splněno vyhovuje úniková cesta dveřmi šířky 1,3 m v JV průčelí, která vede z tělocvičny přímo na volné prostranství. h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl. 3.3b) ČSN , u kterých to ČSN , ČSN nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují splněno (netýká se této akce žádné takové prostory, které by musely dle předpisů PO nově tvořit samostatný PÚ, zde nevznikají) i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty atd. a v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN , ČSN nebo norem řady ČSN 7308xx splněno mobilní prostředky HZS se mohou pohybovat po stávajících zpevněných plochách před objektem Společné požadavky PO pro všechny objekty Dle ČSN a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. budou pro případný první požární zásah v objektech postačovat stávající přenosné hasicí přístroje, a výše uvedené stavební úpravy nezvyšují požadavky na celkový počet PHP v objektech. Rozmístění bezpečnostních značek objekty budou vybaveny výstražnými bezpečnostními značkami všude tam, kde není viditelný východ do volného prostranství v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN a Nařízením vlády č. 11/2002, které jsou dostatečně viditelné i po odpojení objektů od elektrické sítě, tj. jsou napojena na samostatný zdroj napájení, případně jsou instalovány značky z fotoluminiscenčního materiálu. Jsou to zejména označení východů, označení tras únikových cest, označení umístění přenosných hasicích přístrojů a označení hlavních uzávěrů rozvodů energií. Výstražné bezpečnostní značky a tabulky budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné minimálně po dobu, než dojde k úplné evakuaci osob z objektu. Konkrétní místo umístění značek, které provede odborná firma, bude určeno po provedení stavby. Poznámka - dle nařízení vlády ze dne , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti - značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční. Hromosvody budou řešeny samostatnými projekty dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizními zprávami. Revize: 0 Str /2015
14 Příjezd a přístup k objektům je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektů. Dle požadavku ČSN není u žádného objektu vyžadováno zřízení nástupní plochy (požární výška objektů je menší než 12 m). Přístupová komunikace, která vede dle čl c) ČSN do vzdálenosti min. 20 m od každého objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl ČSN na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m). Vnější požární voda - je zajištěna z místních zdrojů v rámci dané lokality z požární nádrže v obci s kapacitou min. 800 m 3 vody (plocha cca 800 m 2 a hloubka min. 1 m) ve vzdálenosti cca 300 m od nejvzdálenějšího objektu vyhovuje požadavkům tab. 1 a 2 ČSN U požární nádrže je zpevněná plocha vyhovující svou únosností i pro nákladní automobily (veřejná komunikace), a proto lze tuto plochu uvažovat jako čerpací stanoviště dle ČSN Zdroje požární vody. Z Á V Ě R Dle výše uvedeného je zřejmé, že zateplení ZŠ, sportovní haly, jídelny a objektu MŠ s centrální kotelnou na plyn na parc.č. 126/1 v k.ú. Záboří čp. 86 respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných předpisů PO. Revize: 0 Str /2015

References: čl. 3
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 6
 čl. 6
 čl. 3