Source: https://es.scribd.com/doc/54474791/estudio-de-proteccion-contra-incendios-de-una-nave-industrial
Timestamp: 2015-11-28 15:14:22+00:00

Document:
estudio de protección contra incendios de una nave industrial_
P. 1estudio de protección contra incendios de una nave industrial_estudio de protección contra incendios de una nave industrial_|Views: 688|Likes: 3Publicado porJavier SaizanMore info:Published by: Javier Saizan on May 02, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/54474791/estudio-de-proteccion-contra-incendios-de-una-nave-industrial05/12/2014pdftextoriginalEl objetivo de este trabajo es realizar el estudio de protección contra incendios de una nave industrial, basándose en la normativa actual (diciembre2007).
Índice: 1. Situación y descripción de la nave 2. Superficie y características de la nave 3. Normativa aplicada 3.1 3.2 Configuración y ubicación según el entorno Nivel de riesgo intrínseco 3.2.1 Calculo de las densidades de carga de cada sector 3.2.2 Nivel de riesgo intrínseco total 3.3 3.4 Requisitos constructivos Instalaciones de protección contra incendios 3.4.1 Instalación recomendada 4. Anexo 1 5. Anexo Planos
página: 3 4 5 6 6 7 10 11 13 15 17 18
donde hay nueve máquinas (un rectificador de planos. y sistemas auxiliares de sellado. Para acceder a la segunda planta se ha instalado una escalera mecánica.
. en el término municipal de Vallmoll. reparar y almacenar diferentes piezas mecánicas. Los cierres se utilizan en bombas y equipos rotativos para evitar que líquidos y gases se viertan al entorno. las piezas son distribuidas a las diferentes empresas compradoras. que son evaluadas y descontaminadas antes de ser devueltas sin defecto y con total garantía de calidad al cliente. Una vez finalizadas. En la primera encontramos la zona de trabajo. provincia de Tarragona.1. hay oficinas. Situación y descripción de la nave Se trata de una nave rectangular de dos plantas. una sierra semicircular. el almacén donde colocamos tanto piezas acabadas como primeras materias a utilizar. una sala de espera y una sala de dirección. una sala que se dedica al lapeado de las piezas (consta de tres máquinas de lapeado) y por último unos lavabos. además de unos lavabos. el almacén de oficina. todo lo que hace referencia a la parte administrativa de la empresa. situado a un lado de la carretera de La Masó a Vallmoll. La finalidad de esta nave es fabricar. En concreto. La nave se encuentra en el polígono industrial del Camí del Molí. dos cortadores de hierro i un arenador). También se reciben piezas para reparar. cuatro tornos de diferentes potencias. por lo tanto. Por lo que se refiera a la segunda planta. se diseñan y fabrican cierres mecánicos.
Superficie y características de la nave
Se trata de una nave industrial de 2 plantas. siendo el resto de acabados a base de cierres de placa prefabricados. Superficie de la segunda planta Plantas de la nave Superficie (m2) Primera planta 468 Segunda planta 169 Superficie total 637 Tabla 4.8 m de ancho.13 Almacén 91. y la otra de tipo peatonal de 0.67 Almacén oficinas 20. elementos cerámicos de hormigón ligero. Para acceder a la nave hay dos puertas.73 Superficie total 468 Tabla 2. · Dimensiones generales de la nave: Características Metros Longitud 26 Anchura 18 Altura 6 Tabla 1. cierres interiores y medianeras.2.45 Sala de dirección 28.03 Sala de lapeado 23. Superficie de la primera planta Planta 2 Superficie (m2) Sala de espera 16. también metálica. Superficie total de la nave
.85 Superficie total útil 448.7 Oficinas 69.51 Superficie total 169 Tabla 3. La estructura es prefabricada de hormigón armado en pilares. una de tipo metálico basculante de seis metros de ancho.91 Lavabos 21.72 Lavabos 42.31 Superficie total útil 156. Dimensiones de la nave
Superficies de las que consta la nave: Planta 1 Superficie (m2) Zona de producción 291.
El ámbito de aplicación del RSCIEI especifica. Al tener un tamaño de 169 m2. A tener en cuenta es el artículo 3 de este. que lo deben cumplir los establecimientos industriales. Normativa aplicada Al tratarse de un establecimiento industrial y basándose en la normativa vigente. no se excede la superficie máxima permitida y se le podrá aplicar la misma norma. a 12 de Diciembre del 2007. se le aplicará el Real Decreto 2267/2004.3.
. para determinar si a la segunda planta se le va a tener que satisfacer los requisitos de espacios no industriales. como ya se ha indicado. compatibilidad reglamentaria.
en su caso. que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. de cada sector o área de incendio. El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evalúa calculando una serie de expresiones que determinan la densidad de carga del fuego. Tipo de establecimiento C La nave no está adosada a ninguna otra y la actividad se realiza en el interior del edificio con lo cual se descartan los otros tipos.1
Configuración y ubicación según el entorno
La configuración que más se adapta a la nave es el de establecimiento industrial ubicado en un edificio y en concreto es del Tipo C. La fórmula para obtener este nivel de riesgo es la siguiente:
Por lo tanto se debe obtener antes la densidad de carga (Qs) de cada sector. reparación o cualquiera diferente al almacenaje. del que se dice: · el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio.
Figura 1.3. transformación.
3. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. el cual ese considera el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.
. ponderada y corregida.2
El echo de que se trate con un Tipo C afecta al calculo del nivel de riesgo intrínseco en concreto al concepto de sector de incendio. o varios. diferenciando entre los sectores donde se realicen actividades de producción.
sala de espera. el almacén. Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3. en la inferior se aprecian la zona de producción.2.
donde: QS. en MJ/m3 o Mcal/m3.
Sectores de incendios 7
. para calcular individual y luego colectivamente la densidad de carga de cada sector de incendios. transformación. Lo primero a realizar es una división de la nave en zonas. qvi = carga de fuego. el formado por oficinas. la sala de lapeado y los lavabos con lo cual se establecen 4 sectores de incendio. en m2. con lo cual dependiendo del caso donde nos encontremos se utilizará una de las siguientes fórmulas: Para actividades de producción. Tratando por separado las plantas.1 Cálculo de las densidades de carga de cada sector En el cálculo de las densidades de carga. ya que se debe tratar a parte un almacén. reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento:
donde: QS. si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3. en MJ/m2 o Mcal/m2. afecta la actividad que se realiza en el sector de incendios.1 anterior. sala de dirección y lavabos y el formado por el almacén de oficinas. qsi diferente.3. hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles. qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i). Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego.2. en m. (i). En la planta superior se establecen 2 sectores de incendio.1 anterior. Ci. Ci .2. aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio.
manufactura de metales.0 Si (m2) 291.Almacén 3-Sala de lapeado 4.Oficinas.0 91. A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector. Qs sector 1 -Sector 2: Almacén A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.6
Qs Mcal/ m2 14. manufactura de metales. Sectores de incendio
El valor del coeficiente Ci.13 MJ/ m 200
Qs Mcal/ m2 48
Tabla 6.0 20
Si (m2)
hi (m) MJ/ m 1. esta será de 1. se extrae de la tabla 1.Zona de producción 2. aplicando la primera a los restantes. Los valores de qsi. sala de dirección y lavabos 6. que mide el grado de peligrosidad de los combustibles.Sector 1. qvi y Ra se extraen de la tabla 1.2 del mismo reglamento.Lavabos 5. sala de espera. en el cual se encuentran ordenadas por actividad.6 para los almacenes y de 1. Indicar que solo se aplicara la segunda fórmula. la destinada a actividades de almacenamiento.4
Mcal/ m2 5 1. se obtiene: Actividad Ci MJ/ m Almacén 1. se obtiene: Actividad Zona de producción Ci 1.Almacén de oficinas Tabla 5.Primera planta
1. depósito de mercancías incombustibles en estanterías metálicas. se obtiene: Si (m2)
.0 qvi 2 MJ/ m Mcal/ m2 200 48 Ra 1.
.8 57.Zona de producción.03 Tabla 7. a los sectores 2 y 6.1 del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Qs sector 2
-Sector 3: Sala de lapeado A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.0 para las otras zonas.
se obtiene: Actividad Oficinas sala de espera sala de dirección lavabos Ci 1. se obtiene: Actividad Ci MJ/ m2 Almacén de oficinas 1.5 1.0
MJ/ m2 200
Mcal/ m2 48
1.0 qsi Ra 2 2 MJ/ m Mcal/ m 800 192 1. Qs sector 4 -Sector 5: Oficinas.0 MJ/ m 200
qsi Mcal/ m 48
Ra 1.70 322. Qs sector 5 -Sector 6: Almacén de oficinas A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector.3 1. artículos de cerámica.0 Si (m2) 69. Qs sector 6 3.88 1345. sala de espera.67 16.3 1.2 Nivel de riesgo intrínseco total 9
23. la sala de espera como en la sala de dirección. Qs sector 3 -Sector 4: Lavabos A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados en este sector. material de oficina. se obtiene: Actividad Lavabos Ci 1.5 800 800 200 192 192 48 1.6 1300 qsi Mcal/ m2 313 Ra Si (m2) hi (m) MJ/ m2 2.91 1. sala de dirección y lavabos A partir de la actividad que más se asemeja a los procesos realizados tanto en las oficinas.2.45 A = 136.Sala de lapeado
1.31 21.72
Tabla 8.85 MJ/ m2 200
Tabla 9.0 20.8 7488 Qs Mcal/ m2 1802. que es el de oficinas comerciales y los lavabos. que se consideran artículos de cerámica.0
Si (m2) 42.5 1.97 Qs MJ/ m Mcal/ m2
Qs Total Sector 5
Tabla 11.13 Tabla 10.3 1.7 28.
88 687.4 200 48 200 48 1345.Sector de la nave 1 2 3 4 5 6 Qe Total
Densidad de carga MJ/ m2 Mcal/ m2 200 48 57.32
Nivel de riesgo intrínseco BAJO BAJO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO
Categoría 2 2 2 2 6 7 5
.63 165.70 322.97 7488 1802.6 14.
La estructura es prefabricada de hormigón armado para pilares siendo los demás acabados a base de cierres de placa prefabricada y elementos cerámicos de hormigón ligero y cierres interiores y medianeras totalmente resistentes al fuego. · La resistencia al fuego de las puertas no debe ser inferior a RF-60. se citará alguno de ellos: No supera los 3500 m2 de superficie máxima permitida para la configuración tipo C. La caracterización según el entorno especifica que para un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio. al disponer de una superficie construida inferior a 2000 m2.8 m. la nave cumple con los requisitos constructivos indicados en el anexo II del Real Decreto aplicado. Salvo el detalle comentado. los que constituyen o revisten conductos de aire acondicionado o de ventilación. La fachada es accesible.Cierres y paredes: Ds3 d0 · Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados.3. ventanas y los diferentes elementos que den lugar a una ventilación autónoma.3
Las instalaciones de protección contra incendios también vienen regidas por el Real Decreto 2267/2004.5 m y una peatonal de 0. los cables eléctricos. la ventilación será natural.para el suelo: Clase M2 . no necesita un sistema de evacuación de humos. · La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante no deben tener un valor inferior a EF-30. debe disponer de una distancia mayor a los 3 metros del edificio más próximo. una de tipo metálico basculante de 6x4. o más de uno. definidas a continuación: · Los productos utilizados con revestimiento o acabado superficial son: . Por lo tanto. los cuales a partir de 120ºC se transforman en una pantalla opaca garantizando su función de cortafuegos. por lo tanto. etc. mediante puertas. 11
.. La nave tiene una altura de 6 m. será mediante este documento con el que se decidan los sistemas y medidas necesarios en esta nave. La nave dispone de dos puertas de salida al exterior. La única remodelación estructural necesaria será cambiar las ventanas que comunican la zona de producción con el almacén y con las oficinas por unos cristales RF-60. Las características de los materiales utilizados en las diferentes dependencias cumplen unas determinadas condiciones de resistencia y estabilidad al fuego. los utilizados para aislamiento térmico y acondicionamiento acústico. Por sus características. dispone de dos plantas. deben ser del tipo M1 o más favorable. · Los productos de construcción cerámicos y metálicos de la nave así como los cristales se consideran de clase M0. para poder sectorizar correctamente.Paredes y techos: Clase M2 .
caso que no se da con la nave. cerchas.los materiales de bastidores. obtenemos el valor de 25 m. Primeramente.5 Los valores obtenidos con esta fórmula se deben redondear al entero inmediatamente superior. Dimensionamiento de la escalera y las puertas: Las características que deben cumplir tanto escalera como puertas se extraen de las siguientes fórmulas: A = P / 200 y A = P / 160
Siendo A el ancho en metros y P el numero de ocupación. se debe de disponer de dos salidas en el caso de que el número de empleados sea superior a 50. debido a esto se darán los siguientes requisitos: Para determinar la ocupación (P). depende del número de salidas. pisos metálicos. largueros. a partir del riesgo y el numero de salidas. a razón de 0. 12
. donde se debe cumplir las siguientes condiciones: Las escaleras deben ser protegidas para un riesgo medio en el caso que se excedan los 15 m de evacuación descendente. indicar que el número de empleados de esta nave será de 15.1*P m. Con más detalle se analizará si se cumplen los requisitos de evacuación. se vuelve a cumplir la normativa al ser la escalera de 1. debido a que la ocupación es 17. al no existir un recorrido para más de 50 personas que precisan ser salvadas. No es el caso y por tanto con las dos puertas de salida actuales se cumple la normativa. se debe cumplir lo siguiente: . en sentido ascendente.10*p = 16. . el cual. vigas. que es la siguiente: P = 1. por lo tanto.2 m de ancho y las puertas de 0. suficientes para que se cumpla la normativa referente al articulo de la NBE-CPI 96 para todos los sectores de incendio.En lo que se refiere al almacenamiento. Se obtiene una Amax de 0. la distancia se puede aumentar a 35 m. apuntar los requisitos para el almacenaje en estanterías metálicas.los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deben tener una anchura libre de como mínimo 1 m. inferior a 25. A continuación se analizará la escalera de evacuación descendente.los revestimientos pintados deben ser de la clase M1 .5 m2 por persona a un radio de la salida de 0. Además.8 m. paneles metálicos. deben ser de clase M0. una altura de evacuación mayor a 50 m y no tener una altura de evacuación mayor a 28 m. etc. por tanto se vuelve a cumplir la normativa en la nave.. es posible disponer de una única salida. La salida del edificio debe tener un espacio exterior seguro con una superficie suficiente para contener a los ocupantes del edificio. La longitud del recorrido de evacuación. se utilizara la fórmula para menos de 100 personas (p). Se obtiene una ocupación P = 17. Al tener un riesgo intrínseco medio. Analizada la norma no será necesario construir una segunda salida.11 m.
sala de lapeado y lavabos. no se requiere su instalación si la superficie total construida es inferior a 1000 m2. cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Ahora se indicará las condiciones que se deben dar para instalar unos determinados sistemas de seguridad ante incendios u otros para satisfacer la normativa. las tres en dirección hacia oficinas. al ser ésta de la mínima anchura con la que son exigidas. montaje. de 5 de noviembre. reparación u otras distintas al almacenamiento serán necesarios si: Están ubicados en edificios de tipo C. montaje. sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales. Para actividades de almacenamiento no se requiere su instalación si la superficie total construida es inferior a 800 m2. la de oficinas dirección sala de espera. se deben indicar las salidas con la señal de iluminación pertinente. la ejecución. equipos. · Sistemas automáticos de detección de incendio. así como el diseño. las tres dirección zona de producción y la de salida del edificio. Señalización de evacuación Siguiendo el artículo 12 de la NBE-CPI 96. la de la sala de espera dirección escaleras. vistas desde las oficinas. la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones. Se indicará la salida en las puertas: de la sala de dirección. En lo que a dimensiones de huella se refiere. transformación. la del almacén. reparación u otras distintas al almacenamiento. aprobado por el Real Decreto 1942/1993.4
Todos los aparatos. estas serán las del almacén. Para actividades de producción.
Sistemas manuales de alarma de incendio. siendo éstas fácilmente visibles. su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 3.500 m2 o superior.
3. También se indicara las puertas a las que no se debe acceder para que no induzcan al error. sala de lapeado y lavabos. vistas desde la zona de producción. y en la Orden de 16 de abril de 1998. sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. transformación. se han tenido en cuenta una huella de 30 cm y una contrahuella de 18. la de la sala de espera en dirección a las oficinas y las de la sala de dirección. Para actividades de almacenamiento: Están ubicados en edificios de tipo C. la superficie pasa a ser de 800 m2. almacén de oficinas y lavabos.5 cm para el diseño de los escalones. Para actividades de producción. Para riesgo alto.Indicar que la barandilla de la escalera es necesaria.000 m2 o superior. se ha escogido una distancia ascendente de 20 cm respecto al marco de las puertas que lo requieran. su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1. 13
. almacén de oficinas y lavabos.
un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio. También indicar que el extremo superior de estos no debe estar a una distancia superior a 1.000 m2 o superior. Serán necesarios en los siguientes casos. Además se considerarán adecuados. para edificios tipo C de riesgo medio.
Extintores de incendio. para edificios de tipo C. Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales.Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio.70 m del suelo. · Sistemas de comunicación de alarma. Los extintores deben tener una eficacia mínima 21A-113B. se situará.
Sistemas de hidrantes exteriores. Serán necesarios.010). Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. y será preferente el uso de un sistema de megafonía. utilizados en extintores. cuando la superficie del sector de incendio sea de 3500 m2 o superior.
Sistemas de bocas de incendios equipadas. con un nivel de riesgo intrínseco medio si su superficie total construida es de 1000 m2 o superior.
Sistemas de rociadores automáticos de agua. en configuraciones tipo C. se obtiene que los extintores deban ser de polvo (polivalente) en todos los sectores debido a la presencia de tensión eléctrica en todos ellos. Los extintores deben ser suficientes como para que el recorrido desde cualquier punto de origen de evacuación sea inferior a los 15 m. tabla que se adjunta en el anexo 1. para cada una de las clases de fuego (según UNE 23. que figuran en la tabla I-1 del Real Decreto 1942/1993. diferenciando entre actividades de almacenamiento y todas las demás. los agentes extintores. y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. cuando la superficie total construida sea de 1000 m2 o superior y no es el caso. A partir de ella. Son necesarios. Serán necesarios.
. si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10. en todo caso. La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general".
Para actividades de producción. si la superficie construida es de 3500 m2 o superior. cuando su ocupación sea igual o superior a 10 personas y su riesgo sea medio o alto.
Sistemas de alumbrado de emergencia. Cumpliendo las condiciones de alumbrado estipuladas. de la empresa Proicsa. el modelo a continuación y su situación en el Anexo Planos. Para actividades de almacenamiento. Contarán con iluminación de emergencia los locales o espacios donde estén instalados cuadros. al ser de una eficacia 21 A – 113 B. en edificios tipo C con un nivel intrínseco medio. montaje. se dispondrá de los siguientes elementos. (Catálogo disponible en www. Contarán con una instalación de alumbrado de las vías de evacuación todos los sectores que estén situados en cualquier planta sobre rasante.1 Instalación recomendada
Por lo tanto.proicsa.com)
.4. reparación u otras distintas al almacenamiento. para nuestra nave. si la superficie construida es de 2000 m2 o superior. en edificios tipo C con un nivel intrínseco medio.
3. transformación. Se ha escogido el modelo PI 6. centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial y los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios. indicando el número de dispositivos en cada sector en la siguiente tabla.
Sector de incendios 1‐ 2‐ 3‐ 4‐ 5‐ 6‐ Total Sirena Iluminación Sala Extintores Detectores Centralita alarma emergencia Zona de producción 4 6 1 1 6+4 Almacén 2 2 3+3 Sala de lapeado 1 1 1+2 Lavabos 1 1 1+1 Oficinas 2 2 3+4 Sala de espera 1 1 1+2 Sala de dirección 1 1 1+1 Lavabos 1 1 1+1 Total 5 5 6+8 Almacén oficinas 1 1 1+1 13 16 1 1 18+19 Los extintores son portátiles de polvo polivalente ABC.
para las salas restantes. siendo preferible la segunda. en concreto la de 8 zonas. como salida de la sirena y de avería.
.notifier. ya que tan solo hay de 2. con una superficie de 72 m2 y una autonomía de 1 hora. con una superficie de 32 m2 y 1 hora de autonomía. esas no se tienen en cuenta a la hora de iluminar la zona. pudiéndose instalar a una altura máxima de 12 metros y requiriendo una base B401 o B401 R por cada uno de ellos. también se ha accedido a la empresa Notifier. Por último. De las 37 luces. para la zona de producción y el modelo eco-es 160. 4 u 8 zonas. escogiendo la centralita de la serie NFS. (Catálogos disponibles en www.duisa.com). y se han seleccionado el modelo eco-es 350. más una tarjeta relés NFS2REL. que junto al modelo de alarma NSA/W permitiría detectar e informar de un incendio.Los detectores seleccionados han sido el modelo SD – 851TE de la empresa Notifier. (Catálogos disponibles en www. Para la centralita y sirena de alarma. se ha contactado con la empresa Duisa. 19 van destinadas a la señalización de evacuación a las cuales se les pondrán los carteles apropiados de salida o de camino incorrecto y por tanto.es). en lo que a iluminación de emergencia se refiere. obteniendo una área de cobertura máxima de 60 – 80 m2.
el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23. * Aceptable. (2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma. Notas: (1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse **. ** Adecuado.
.4.110. Anexo 1
Siendo: *** Muy adecuado.
RecomendadoPrograma de Mantenimiento Transformadores Distribucion y PoderMarcelo HerreraLa importancia que tienen los transformadores en un sistema de potencia, hace...Control de Incendios en una Subestación Eléctricaalejandro_arbulu2337ProtocoloPrevencionIncendiosFG Summeranalisis cromatograficojacksonsuarezEl Mayor Accidente Hidroelectricoe3m882Anexo nº2 protección contra incendiosanauguiINCENDIOS EN TRANSFORMADORES DE ALTA TENSIÓNcristhiansm20006670RETIE_NTC_2050_NFPA_70_PELIGROS_ELECTRICOS[1]Alejandra PinedaNTP 600 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialesbebe2512to Nacional de EdificacionesalexisvilchezaguilarNFPA 1 Codigo Contra Incendios de P R (2)NSDELPILARProteccion Ante El Fuego en Centros de Trans for Mac IonagarciaortegoreglamentoSeguridadcontaIncendiosEstablecimientosIndustrialesalberick1Seguridad TransformadoresEnescon SacINCENDIO Y EXPLOSIÓNAlxndr Bllacost CampbllIncidentes de Explosiones e Incendios en Transform AdoresSpeis Ayuntamiento Toledosistema_contra_incendiosSkar Javier RojgarTabla Scatalejandro_arbulu2337Rd 2267-2004, Seguridad Contra Incendios Establecimientos alesbberto87BS170 pilatesJorge Armando Aguilar NavaInstalaciones Protección contra IncendiosRoberto MartínezMedidas de Seguridadbujaidar_oSeguridad electricaadrian marceloTema 2identificacion y Evaluacion de RiesgosMaria Lourdes Mariona Aguirre9 Transformadores lubricacionErick Javier Torres Manotas.nfpa 25 español 2008Alexander Calvete MartínezManual SprinklersErik PattersonBrochure TPEnescon SacSistema de protección pasiva de transformadores eléctricosIncidentes de explosiones e incendios en transformadoresSpeis Ayuntamiento ToledoManual Seguridad ElectricaGiovanny Riaño GordilloAnterior|PróximoPage 1 of 8Similar to estudio de protección contra incendios de una nave industrial_Programa de Mantenimiento Transformadores Distribucion y PoderMarcelo HerreraPrograma de Mantenimiento Transformadores Distribucion y PoderControl de Incendios en una Subestación Eléctricaalejandro_arbulu2337Control de Incendios en una Subestación EléctricaProtocoloPrevencionIncendiosFG SummerProtocoloPrevencionIncendiosanalisis cromatograficojacksonsuarezanalisis cromatograficoEl Mayor Accidente Hidroelectricoe3m882El Mayor Accidente HidroelectricoAnexo nº2 protección contra incendiosanauguiAnexo nº2 protección contra incendiosINCENDIOS EN TRANSFORMADORES DE ALTA TENSIÓNcristhiansm20006670INCENDIOS EN TRANSFORMADORES DE ALTA TENSIÓNRETIE_NTC_2050_NFPA_70_PELIGROS_ELECTRICOS[1]Alejandra PinedaRETIE_NTC_2050_NFPA_70_PELIGROS_ELECTRICOS[1]NTP 600 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialesbebe2512NTP 600 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industrialesto Nacional de Edificacionesalexisvilchezaguilarto Nacional de EdificacionesNFPA 1 Codigo Contra Incendios de P R (2)NSDELPILARNFPA 1 Codigo Contra Incendios de P R (2)Proteccion Ante El Fuego en Centros de Trans for Mac IonagarciaortegoProteccion Ante El Fuego en Centros de Trans for Mac IonreglamentoSeguridadcontaIncendiosEstablecimientosIndustrialesalberick1reglamentoSeguridadcontaIncendiosEstablecimientosIndustrialesSeguridad TransformadoresEnescon SacSeguridad TransformadoresINCENDIO Y EXPLOSIÓNAlxndr Bllacost CampbllINCENDIO Y EXPLOSIÓNIncidentes de Explosiones e Incendios en Transform AdoresSpeis Ayuntamiento ToledoIncidentes de Explosiones e Incendios en Transform Adoressistema_contra_incendiosSkar Javier Rojgarsistema_contra_incendiosTabla Scatalejandro_arbulu2337Tabla ScatRd 2267-2004, Seguridad Contra Incendios Establecimientos alesbberto87Rd 2267-2004, Seguridad Contra Incendios Establecimientos alesBS170 pilatesJorge Armando Aguilar NavaBS170 pilatesInstalaciones Protección contra IncendiosRoberto MartínezInstalaciones Protección contra IncendiosMedidas de Seguridadbujaidar_oMedidas de SeguridadSeguridad electricaadrian marceloSeguridad electricaTema 2identificacion y Evaluacion de RiesgosMaria Lourdes Mariona AguirreTema 2identificacion y Evaluacion de Riesgos9 Transformadores lubricacionErick Javier Torres Manotas.9 Transformadores lubricacionnfpa 25 español 2008Alexander Calvete Martíneznfpa 25 español 2008Manual SprinklersErik PattersonManual SprinklersBrochure TPEnescon SacBrochure TPIncidentes de explosiones e incendios en transformadoresSpeis Ayuntamiento ToledoIncidentes de explosiones e incendios en transformadoresManual Seguridad ElectricaGiovanny Riaño GordilloManual Seguridad Electrica

References: artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto