Source: https://www.slideshare.net/kathelalinda/codigo-electrico-nacional-15359839
Timestamp: 2017-12-17 08:23:14+00:00

Document:
Codigo electrico nacional Venezolan... by Alirio Tua 3184 views
Codigo electrico nacional by kbeman 45337 views
Neta by guestc4d037 9751 views
Codigo Electrico Nacional by Alirio Tua 4888 views
Manual de electricidad de caracas by Mauricio Ravanal 1535 views
Ntc 2050 cap 1 y 2 by Santiago Rikki Perea 3511 views
, Working at Que te Importa!!!
1. NORMA VENEZOLANA COVENIN CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 200:1999SECCION 90 – INTRODUCCIÓN 3) Las instalaciones de otros conductores exteriores dentro de la propiedad.90-1. OBJETO 4) Las instalaciones de cables de fibra óptica.Esta norma venezolana establece los requisitos que debencumplir las instalaciones eléctricas para la salvaguarda, 5) Instalaciones en edificios usados por el servicio públicovalidez e intención de estas, a saber son: de electricidad, tales como oficinas, almacenes, estacionamientos, zonas de maquinarias y zonasa) Salvaguarda. El propósito de este Código es la recreacionales que no son parte integral de plantassalvaguarda real de las personas y propiedades de los generadoras, subestaciones o centros de control.peligros que implica el uso de la electricidad. b) No incluido. Este código no establece lasb) Validez. Este Código contiene disposiciones que se disposiciones para:consideran necesarias para la seguridad. El cumplimientode tales disposiciones y un mantenimiento adecuado darán 1) Instalaciones en barcos; embarcaciones de cualquierpor resultado una instalación esencialmente libre de tipo, excepto viviendas flotantes; aeronaves; materialpeligros, aunque no necesariamente eficiente, conveniente rodante de ferrocarriles y vehículos automotores salvo laso adecuada para un buen servicio o para una ampliación viviendas móviles y vehículos de recreo.futura en el uso de la electricidad. 2) Instalaciones bajo tierra en minas y maquinaria deCon frecuencia se presentan situaciones de peligro por la autopropulsión superficial y sus conexiones eléctricassobrecarga de los sistemas de alambrado con usos y colgantes.métodos que no están permitidos por este Código. Loanterior ocurre porque el alambrado inicial no fue previsto 3) Instalaciones en compañías de ferrocarril parapara aumentos en el uso de la electricidad. Una previsión generación, transformación, transmisión o distribución derazonable de cambios en el sistema y la instalación inicial energía eléctrica usadas exclusivamente para eladecuada permitirán los incrementos futuros en el uso de funcionamiento del material rodante y las instalacionesla electricidad utilizadas exclusivamente para su señalización y comunicaciones.c) Intención. Este código no está destinado a servircomo especificación de diseño ni como manual de 4) Instalaciones de equipos de comunicación que esténinstrucciones para personal no calificado. bajo control exclusivo de las compañías de ese servicio público y que estén ubicadas al exterior o dentro de90-2. ALCANCE. inmuebles en espacios destinados exclusivamente para tales instalaciones.a) Incluido. Este Código establece las disposiciones querigen para: 5) Instalaciones bajo exclusivo control de la compañía de servicio público de electricidad para:1) Las instalaciones de conductores y equipos eléctricosen o sobre inmuebles de uso público, particulares y otras Comunicaciones o medición; generación, control,edificaciones incluyendo casas móviles y vehículos de transformación, transmisión o distribución de energíarecreo; viviendas flotantes; también en otras propiedades eléctrica, ubicadas en inmuebles usados por la compañíacomo patios de uso comercial, áreas de diversiones, del servicio público exclusivamente para tales propósitosestacionamientos, otras áreas similares y subestaciones o ubicadas en exteriores, en terrenos pertenecientes oindustriales. arrendados a la compañía, o en autopistas, calles, carreteras, etc., o en exteriores de una propiedad privadaPara información adicional en relación con tales según derechos establecidos legalmente.instalaciones en un complejo industrial o de variosedificios, véase COVENIN 734 Código Nacional de c) Permisos especiales. La autoridad encargada de laSeguridad. interpretación del Código puede otorgar autorización para hacer excepción con la instalación de los equipos y2) Las instalaciones de conductores que conectan a la conductores que no están bajo exclusivo control de lafuente de suministro de electricidad. compañía de servicios públicos de electricidad y que se usan para la conexión a la red pública de los conductores
2. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALde entrada de acometida de la propiedad, si tales 90-5.INTERPRETACIÓN OFICIAL.instalaciones están fuera del inmueble o terminan en lacara interna de la pared externa del inmueble. Para mantener uniformidad de interpretación y aplicación de las disposiciones de este Código, el Servicio90-3. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO. Autónomo, Dirección de Normalización y Certificación de Calidad, SENORCA, del Ministerio de Industria yEste Código está dividido en introducción y nueve Comercio será el organismo al que se dirigirán lascapítulos. solicitudes al respecto.Los Capítulos 1, 2, 3 y 4 se aplican en forma general, 90-6. INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES DEexcepto en aquellas disposiciones que resulten SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS.modificadas por los capítulos 5, 6 y 7 a causa decondiciones particulares. Los informes oficiales de las inspecciones de seguridad de los equipos y materiales que están dentro del alcance deLos Capítulos 5, 6 y 7 se aplican para locales y equipos este Código, hechas bajo condiciones normalizadas porespeciales y en otras condiciones especiales. Sus organismos calificados y con equipo apropiado paradisposiciones complementan o modifican las reglas ensayos, inspecciones de la producción en fábrica y delgenerales. funcionamiento de los equipos en la obra, sirve como base de aprobación de los mismos. Este evita la necesidad deEl Capítulo 8 incluye las disposiciones para los sistemas repetir inspecciones por diferentes inspectores,de comunicación y salvo donde explícitamente se hace frecuentemente sin facilidades para tal función, y lasreferencia, es independiente de los demás capítulos. confusiones que pueden originar informes contradictoriosEl Capítulo 9 contiene las tablas y ejemplos. sobre la aprobación de los dispositivos y materiales revisados para un uso dado.El material que se identifique por el recuadro superiorletra “X” incluye textos extraídos de otras normas según El cableado interno de fábrica y la construcción del equipose identifican en el Apéndice A. según este Código, no requiere ser inspeccionada en el momento de la instalación del equipo, salvo para detectar90-4. CUMPLIMIENTO. daño o alteraciones, si el equipo está aprobado por un laboratorio de ensayos eléctricos reconocido oficialmente,Este Código rige en forma obligatoria sobre las que tenga las facilidades antes descritas y requieran lainstalaciones eléctricas nuevas y existentes y en tal forma calidad adecuada para ser instalado de acuerdo con esteserá aplicado por las autoridades que tengan jurisdicción Código.sobre tales instalaciones y por los inspectores de seguros. Véase Inspección del equipo, Artículo 110-3El Organismo encargado de la elaboración e interpretacióndel Código será responsable de hacer las interpretaciones Véase definición de “Aprobado”, Sección 100.de las reglas, las decisiones de aprobación de equipos ymateriales y los permisos especiales definidos en algunas 90-7. PROYECTO DE INSTALACIÓN.de sus disposiciones. (a) Los planos y las especificaciones que componen unEste Organismo podrá dispensar el cumplimiento de proyecto de las instalaciones que reglamenta este Código,requisitos definidos en este Código o permitir el uso de tanto de una obra nueva como de modificaciones ométodos sustitutivos, en aquellos casos que haya garantía expansiones, deberán ser elaborados por un profesional dede que se obtendrán objetivos equivalentes mediante el la ingeniería eléctrica en el ejercicio legal de su profesión.establecimiento y mantenimiento de medidas eficaces de (b) Todos los documentos técnicos del proyecto tendránseguridad. que llevar la firma de dicho profesional, el cual será elEn los casos en que aún no estén disponibles los nuevos responsable del proyecto.materiales, construcciones o productos que este Código (c) Todas las instalaciones que reglamenta este Códigoexige, el Organismo encargado de su elaboración e tendrán que ser inspeccionadas por un profesional de lainterpretación, podrá permitir el uso de otros que cumplan especialidad y los documentos y planos con suscon la edición previa más reciente del mismo. eventuales modificaciones tendrán que ser conservados por el usuario de dicha instalación.
3. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL(d) El diseño y las especificaciones deberán contemplar (NOTA): Para la conversión de medidas inglesas alas canalizaciones de reserva que permitan futuros métricas, véase Standard for Metric Practice, ANSI/ASTMaumentos en el uso de la electricidad. E380-1993.Los centros de distribución cuando se ubican en lugares 90-10. REFERENCIAS NORMATIVASfácilmente accesibles permiten un funcionamiento seguroy adecuado. Véanse los Artículos 110-6 y 240-24 para Las siguientes normas contienen disposiciones que al serseparaciones y accesibilidad. citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia(e) Este Código establece en algunas partes, distintas en el momento de esta publicación. Como toda norma estárestricciones al número de conductores y circuitos sujeta a revisión se recomienda a aquellos que realiceninstalados en la misma cubierta. Limitando el número de acuerdos con base en ellas, que analicen la convenienciacircuitos en una misma cubierta se minimizan los efectos de usar las ediciones más recientes de las normas citadasde un cortocircuito o una falla a tierra en uno de ellos. siguientes:(f) La simbología empleada en los planos y las a) Normas Venezolanas COVENIN.especificaciones que componen un proyecto de lasinstalaciones que reglamenta este Código, será la COVENIN 288:1993/ISO 1000 Sistema Internacional deestablecida en las Normas COVENIN 391 Símbolos Unidades SI.Gráficos aplicados a sistemas de potencia, y COVENIN398 Símbolos gráficos para instalaciones eléctricas en COVENIN 391:1974 Símbolos gráficos aplicados ainmuebles. sistemas de potencia.90-8. PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN COVENIN 398:1984 Símbolos gráficos para instalaciones eléctricas en inmuebles.(a) Comodidad y futuras ampliaciones. Si se planifica yse especifica que las canalizaciones, canalizaciones de COVENIN 540:1.998 Grados de Protecciónreserva y otros espacios anexos sean suficientemente proporcionados por las envolventes (cajas y gabinetes)amplias, será más fácil ampliar en el futuro las instalaciones utilizados en baja y media tensión (Código IP).eléctricas. Los centros de distribución situados en lugaresfácilmente accesibles son más cómodos y ofrecen un COVENIN 599:1.973 Código de protección contra rayos.funcionamiento más seguro. COVENIN 734: 1976 Código nacional de seguridad en(b) Número de circuitos en lugares cerrados. En otra instalaciones de suministro de energía eléctrica y deSección de este Código se establecen limitaciones sobre el comunicaciones.número de cables y circuitos agrupados en un lugar cerrado.Al limitar el número de circuitos en un solo lugar cerrado, COVENIN 3398:1.998 Grados de protecciónse reducen los efectos de un cortocircuito o de una falla a proporcionados por las envolventes (caja y gabinetes)tierra en un circuito. utilizados en media y baja tensión contra los daños mecánicos.90-9. UNIDADES MÉTRICAS DE MEDIDA. COVENIN 3399:1.998 Grados de protección de lasEn este Código se utilizan las unidades métricas de medida envolventes (cajas y gabinetes) utilizadas en media y bajade acuerdo con el sistema métrico modernizado, conocido tensión contra las influencias del medio ambiente.como Sistema Internacional de Unidades (SI) (véase NormaVenezolana COVENIN 288 / ISO 1000). b) Otras referencias normativasLos valores de las medidas que aparezcan en el texto del ANSI/IEEE C62.1-1989 Standard for Gapped Silicon-Código irán seguidos por su valor aproximado en medidas Carbide Surge Arresters for ACSI. Power Circuits,La sección de los conductores, de los cables, la potencia de ANSI/IEEE C62.2-1987 Guide for the Application oflos motores en caballos (HP) y los tamaños comerciales que Gapped Silicon-Carbide Surgeno reflejan medidas reales, por ejemplo, el tamaño de los Arresters for Alternating-Currentcajetines, no irá acompañados de medidas SI. Systems.
4. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALANSI/IEEE C62.11-1993 Standard of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Power Circuits.ANSI/IEEE C62.22-1991 Guide for Application of Metal- Oxide Surge Arresters for Alternating-Current Systems.ANSI 780-1995 (NFPA)Standard for the Installation of Lighthing Protection SystemUL 50-1995 Enclosures for Electrical Equipment.NEMA 250-1997 Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximun).
5. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALCAPÍTULO 1 - GENERAL obstáculos o hacer uso de escaleras portátiles, sillas, etc. (véase “Accesible”).SECCIÓN 100 - DEFINICIONES Accesorios:Alcance. Esta sección contiene solamente aquellas Parte de una instalación eléctrica proyectadodefiniciones indispensables para la interpretación adecuada fundamentalmente para desempeñar una función mecánica,de este Código; no es su propósito incluir términos no eléctrica.generales comúnmente definidos, ni términos técnicosusualmente definidos en otros códigos o normas Accionable desde fuera:relacionadas con ésta. Capaz de ser accionado sin que el operario se exponga a contacto con las partes activas.En general están definidos solamente aquellos términosusados en dos o más secciones. Otras definiciones se Acometida (SERVICE):incluyen en las secciones donde es utilizado el término Conductores y equipos para dar energía desde un sistema dedefinido, el cual, sin embargo, puede estar agrupado en esta suministro eléctrico, al sistema de alambrado de unasección 100. edificación, o propiedad servida.La parte A de esta sección contiene términos o expresiones Acometida aérea (SERVICE DROP):cuya definición se aplica en cualquier lugar donde se usen Los conductores aéreos de acometida que van desde elen este Código. La parte B contiene definiciones de último poste o soporte aéreo, incluidas las derivaciones, sitérminos que se aplican solamente en las partes de las las hubiera, y que conectan con los conductores de entradasecciones que se refieren a instalaciones y equipos que de acometida del inmueble u otra estructura.funcionan a tensiones nominales mayores de 600 Volts. Acometida subterránea (SERVICE LATERAL):A. Disposiciones Generales Los conductores de la acometida subterránea entre el circuito de la calle, incluyendo cualquier tramo de tuberíaA prueba de intemperie: vertical en un poste u otra estructura o entre losConstruido y protegido de modo que la exposición a la transformadores, y el primer punto de conexión a losintemperie no impida un buen funcionamiento. conductores de entrada de acometida en una caja terminal,Nota: Los equipos impermeables a la lluvia, herméticos a la medidor u otra caja de capacidad adecuada ubicada dentro olluvia o al agua pueden cumplir los requisitos de “A prueba fuera de la pared del inmueble.de intemperie”. Donde no hay caja terminal, medidor u otra caja de capacidad adecuada, el punto de conexión será consideradoA prueba de lluvia: como el punto de entrada de los conductores de laConstruido, protegido o con un tratamiento tal que la lluvia acometida dentro del inmueble.no impida el buen funcionamiento del artefacto, encondiciones de ensayo definidas. Activo (conductor): Eléctricamente conectado a una fuente de potencial oA prueba de polvo: eléctricamente cargado de manera que presente unaConstruido o protegido de forma tal que el polvo no diferencia de potencial con respecto a tierra.interfiera con su buen funcionamiento bajo condiciones deensayo. Ajustable (aplicado a los interruptores automáticos): Indica que el interruptor automático puede graduarse paraAccesible (referido a los equipos): cambiar el valor de corriente a la cual dispara o el tiempoEquipo al que se puede acercar una persona: no está requerido para hacerlo, o ambos dentro de límitesprotegido por puerta con cerradura, por elevación ni por definidos.cualquier otro medio eficaz (Véase "Accesible fácilmente"). Ajuste (de los interruptores automáticos):Accesible (referido a instalaciones): El valor de la corriente, de tiempo o de ambos, a los cualesQue se puede retirar o ver sin dañar la estructura del se gradúa el disparo de un interruptor automáticoinmueble o su acabado o que no está permanentemente ajustable.encerrado por la estructura o el acabado del inmueble(Véase Oculto y Descubierto). Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo deAccesible fácilmente: acometida o la fuente de suministro de un sistema derivadoCapaz de ser alcanzado rápidamente para su operación, separadamente y el último dispositivo contra sobrecorrientemantenimiento e inspección sin necesidad de trepar o quitar del circuito ramal.
6. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALAnuncio eléctrico: Cámara de aire:Un artefacto fijo, estacionario o portátil que forme un Compartimento o cámara al que están conectados uno oconjunto iluminado eléctricamente, con palabras o símbolos más conductos de aire y que forma parte del sistema dedestinados a dar información o a llamar la atención. distribución de aire.Aparatos: Canalización:Equipos de utilización general, corrientemente construidos Un conducto cerrado diseñado especialmente para conteneren tipos o tamaños normalizados que se instalan o conductores, cables o barras y sólo con las funcionesconectan como una unidad para cumplir una o más adicionales permitidas en este Código.funciones, tales como motores, transformadores,interruptores, instrumentos de medición, artefactos (Véase Las canalizaciones pueden ser metálicas o de materialartefactos). aislante y el término incluye:Artefactos, circuito ramal de conexión de: a) Tubo metálico rígido.Circuito ramal que suministra energía eléctrica a uno o más b) Tubo rígido no metálico para uso eléctrico.tomacorrientes a las que se pueden conectar artefactos; c) Tubo metálico intermedio.tales circuitos no deben contener elementos de iluminación d) Tubo metálico flexible hermético a los líquidos.conectados permanentemente que no formen parte del e) Tubo metálico flexible.artefacto. f) Tubo metálico eléctrico (EMT). g) Ductos bajo el piso.Aprobado: h) Canalizaciones en pisos celulares de concreto.Aceptable para la autoridad competente. i) Canalizaciones en pisos celulares metálicos. j) Canalizaciones de superficie.Artefacto: k) Canales metálicos con tapa.Equipo de utilización generalmente de tipo no industrial, l) Canalizaciones de barras colectoras.corrientemente construido en tipos o tamaños normalizados, m) Bandejas portacables.que se instala o conecta como una unidad para cumplir unao más funciones, tales como lavado de ropa, Capacidad de corriente:acondicionamiento de aire, mezcla de alimentos, etc. La corriente nominal que un conductor puede transportar en forma permanente, en las condiciones en que se le usa,Hidrocarburos Clorados o PVC: sin exceder su temperatura nominal.Término con el que generalmente se denomina un grupo dehidrocarburos clorados sintéticos no inflamables, que se Capacidad de interrupción nominal:usan como medio aislante eléctrico. Existen en usoaskareles de diferentes composiciones. La máxima corriente a tensión nominal que un dispositivoBajo la acción del arco, la mayor parte de la producción de de protección contra sobrecorriente puede interrumpir,gases consiste de ácido clorhídrico no combustible, pero bajo condiciones especificadas de ensayo.pueden también producirse gases combustible en cantidades Los equipos para interrumpir otras magnitudes deque varían según el tipo de askarel. corriente que no sean fallas, pueden tener su capacidad de interrupción expresada en otras magnitudes nominalesAutomático: como HP, o corriente de rotor bloqueado.Auto-actuante, que funciona por sus propios mecanismoscuando se le acciona mediante un medio impersonal, como Carga continua:por ejemplo una variación de intensidad de la corriente, de Carga cuya corriente máxima se prevé que se mantienela presión, temperatura o configuración mecánica (Véase durante tres horas o más."No automático"). Carga no lineal:Cable de acometida: Carga cuya forma de onda de la corriente en estadoLos conductores de la acometida. estacionario no sigue la forma de onda de la tensión aplicada.Caja (CUTOUT BOX):Cubierta, diseñada para montaje de superficie: que tiene Centro de control de motores:puertas o tapas que encajan en las paredes de la caja y se Conjunto de una o más partes cerradas que tiene una barrafijan a ellas (Véase “Gabinete”). común y que contienen principalmente unidades de control de motores.
7. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALCertificado: Nota: Para condiciones de pruebas véase ELECTRICALEs el sistema de certificación de lotes o partidas para EQUIPMENT FOR USE IN CLASS I, DIVISION 2productos, materiales, subpartes o componentes, que HAZARDOUS (CLASSIFIED)LOCATION, ANSI/ISAexpide la autoridad competente, a objeto de verificar su S12.12.conformidad con determinadas normas o condiciones pre-establecidas. Cocinas para empotrar: Artefacto para cocinar, diseñado para montarse en unCerramiento o envolvente: mueble tipo mostrador y que consiste de una o másLa carcaza o cubierta de los aparatos o la cerca o paredes hornillas, alambrado interno y controles incorporados oque rodean una instalación, para evitar a las personas un para montar separados (Véase horno de pared).contacto accidental con partes energizadas, o para protegerel equipo contra daño físico. Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición yNota: Véase Tabla 430-91 para tipos de envolventes. espesor aceptados como aislación eléctrica por este Código.Circuito de control remoto: Conductor cubierto:Cualquier circuito eléctrico que controla otro circuito por Conductor envuelto por un material de composición omedio de un relé o dispositivo equivalente. espesor que no son aceptados como aislación eléctrica por este Código.Circuito de señalización:Cualquier Circuito eléctrico que energice equipos de Conductor de puesta a tierra:señalización. Un conductor que se usa para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado a uno oCircuito ramal: varios electrodos de puesta a tierra.Los conductores del circuito entre el último dispositivocontra sobrecorriente que protege el circuito y la(s) Conductor de puesta tierra de los equipos:salida(s). El conductor que se usa para conectar las partes metálicas de equipos que no transportan corriente, las canalizacionesCircuito ramal, artefacto: u otras cubiertas, al conductor puesto a tierra del sistema, alCircuito ramal que suministra energía a una o más salidas a conductor del electrodo de puesta a tierra, o ambos; en ellas cuales se conectan artefactos y no tiene conectadas en equipo de acometida o en la fuente de un sistema derivadoforma permanente luminarias que no sean parte de un separadamente.artefacto. Conductor del electrodo de puesta a tierra:Circuito ramal, individual: El conductor que se usa para conectar el electrodo de puestaCircuito ramal que alimenta un sólo equipo de utilización. a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo, al conductor puesto a tierra del circuito o a ambos, en elCircuito ramal, uso general: equipo de acometida o en la fuente de un sistema derivadoCircuito ramal que alimenta varias salidas para alumbrado y separadamente.otros usos. Conductor desnudo:Circuito ramal, multiconductor: Conductor que no tiene cubierta ni aislación eléctrica deCircuito que está formado por dos o más conductores que ninguna especie.tienen diferencia de tensión entre sí y un conductor puestoa tierra que tiene igual diferencia de tensión con los Conductor puesto a tierra:conductores activos del circuito, el cual está conectado al Un conductor del sistema o circuito que está puesto a tierraconductor neutro, o puesto a tierra, del sistema. intencionalmente.Circuito contra incendio: Conductores de entrada de acometida desde cablesCircuito en el que cualquier arco o efecto térmico aéreos:producido, en condiciones previstas de funcionamiento del Conductores de acometida entre los terminales del equipoequipo o que deban producir la apertura, corto o conexión a de acometida y un punto, generalmente fuera del inmuebletierra de la instalación, no puede, en condiciones específicas y alejado de sus paredes, donde está conectado mediante unde prueba, iniciar la combustión de gases o vapores empalme o derivación a la acometida aérea.inflamables o de mezclas aire-polvo.
8. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALConductores de entrada de acometida desde cables Cuarto de baño:subterráneos: Zona en la que hay uno o más de los siguientes elementos:Conductores de acometida entre los terminales del equipo una poceta, un lavamanos o una ducha.de acometida y el punto de conexión de la acometidasubterránea. De tiempo inverso (aplicado a los interruptores automáticos):NOTA: Cuando el equipo de la acometida está situado Indica que en la acción de disparo del interruptor se hafuera de las paredes del inmueble, puede no haber introducido intencionalmente un retardo que decrece aconductores de entrada de acometida o estar totalmente medida que la magnitud de la corriente aumenta.fuera del inmueble. Descubierto (aplicado a instalaciones eléctricas):Conductores de acometida: Colocado encima de una superficie o fijado a ella porLos conductores de alimentación entre el alimentador detrás de paneles previstos para permitir el acceso (véaseprincipal de la calle o desde los transformadores, hasta el Accesibles).equipo de acometida de la propiedad que alimentan. Descubierto (aplicado a partes activas):Conductores de aluminio revestidos de cobre: Que una persona puede inadvertidamente tocar oConductores fabricados de alambrón de aluminio con acercársele a menos de una distancia segura. Se aplica a lasrevestimiento de cobre, el cual está unido metalúrgicamente partes que no están resguardadas, separadas o aisladas deal núcleo de aluminio. El cobre forma como mínimo el 10% manera adecuada.del área de la sección recta de los conductores sólidos o decada uno de los hilos de los conductores trenzados. Disparo instantáneo (aplicado a los interruptores automáticos):Conduleta: Indica que en la acción de disparo del interruptor no se haPieza o partes de un sistema de tubería, que permite introducido ningún retardo.acceso al interior mediante tapas removibles en lasuniones de dos o más tramos de tubería o al final de uno Dispositivo:de ellos. Elemento de un sistema eléctrico que está destinado a transportar pero no a utilizar energía eléctrica.NOTA: Los cajetines tales como los FS y FD o mayores, defundición o de lámina metálica no se clasifican como Enchufe:conduletas. Dispositivo que, por su inserción en un tomacorriente, establece la conexión entre los conductores de un cordónConector a presión (sin soldadura): flexible y los conductores conectados permanentemente alDispositivo que establece una conexión entre dos o más tomacorriente.conductores o entre uno o más conductores y un terminalpor medio de presión mecánica, sin utilizar soldadura. Energizado; alimentado eléctricamente: Conectado eléctricamente a una fuente de potencial.Conjunto de salidas múltiples (MULTI-OUTLETASSEMBLY): Encerrado:Un tipo de canalización de superficie o embutida, destinada Rodeado por una caja, cubierta, cerca o paredes quea contener conductores y tomacorrientes ensamblados en la impidan que las personas puedan tocar accidentalmente lasobra o en la fábrica. partes energizadas.Controlador: Equipo :Dispositivo o grupo de dispositivos que sirve para gobernar, Término general que abarca material, accesorios,de alguna manera predeterminada, la energía eléctrica dispositivos, artefactos, luminarias, aparatos y similares quesuministrada a los aparatos a los cuales está conectado. se usan como partes de la instalación eléctrica o conectadosVèase también el artículo 430-81 (a). a ella.Cortacircuito térmico: Equipo a prueba de explosión:Dispositivo de protección contra sobrecorriente que Equipo encerrados en una caja, capaces de resistir unacontiene un elemento térmico que abre el circuito. No está explosión de un gas o vapor especificado, que pueda ocurrirdiseñado para interrumpir corrientes de cortocircuito. en su interior; capaz de impedir la ignición del gas o vapor especificado que rodea la envoltura, causada por chispas, fogonazos o explosión del gas o vapor en el interior de la cubierta y que funciona a una temperatura exterior tal que la
9. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALatmósfera inflamable que lo rodea no se enciende por su Hermético a la lluvia:causa. Construido o protegido de manera que no entre el agua cuando se expone a la lluvia aclarar en condiciones deNota: Para más información, véase Explosion Proof and ensayo definidas.Dust-Ignition-Proof Electrical Equipment for Use inHazardous (Classified) Locations, ANSI/UL 1203-1988. Hermético al polvo: Construido o protegido de modo que el polvo no puedaEquipo de acometida: penetrar la cubierta, en condiciones de ensayo definidas.El equipo colocado cerca del punto de entrada de losconductores de alimentación de un edificio, otra estructura Horno de paredu otra área definida, y que está destinado a servir de control Horno para cocinar, diseñado para montarse empotrado oprincipal y medio de desconexión del suministro. adosado a una pared u otra superficie, el cual consiste de una o más unidades de calor, alambrado interno, y controlesEquipo de utilización: incorporados.Equipo que utiliza la energía eléctrica para fineselectrónicos, electromecánicos, químicos, caloríficos, de Hueco del ascensor:iluminación o similares. Cualquier pozo de ascensor, o montacargas, conducto u otra abertura vertical o espacio destinado al funcionamiento deEquipo sellable: un ascensor o montacarga.Equipo encerrado en una caja o gabinete provisto de mediopara sellarlo o trancarlo de manera que las partes activas no Iluminación de realce:sean accesibles sin abrir la cubierta. El equipo puede ser o Conjunto de lámparas incandescentes o de descarga queno accionable, sin abrir la puerta de la caja o gabinete. delimitan o llaman la atención de determinadas características, como la forma de un edificio o la decoraciónFactor de demanda: de un escaparate.Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte deun sistema y la carga total conectada al mismo. Inmueble o edificación: Estructura aislada o que está separada de otras adyacentesFrente muerto: por paredes contra fuego, con todas las comunicacionesSin partes activas expuestas a las personas por la parte en la entre ellas protegidas por puertas contra fuego aprobadas.que se actúa para la operación del equipo. Instalación de una edificación o propiedad (sistema):Gabinete: Instalación interior y exterior de circuitos de potencia,Caja diseñada para montaje de superficie o embutida, iluminación, mando y señalización, junto con todos losprovista de un marco o pestaña en las cuales hay o pueden accesorios, herrajes y dispositivos asociados, tanto encolocarse puertas de bisagra. instalación permanente como provisional, que van desde el punto de la acometida de la compañía de servicio o laGaraje: fuente de un sistema derivado separadamente, hasta la tomaInmueble o parte de él en el que se estacionan uno o más o salidas de corriente. Dicha instalación no incluye losvehículos automotores que usan líquidos volátiles cables internos de los aparatos, dispositivos, motores,inflamables como combustibles, guardados para su uso, controladores, centros de control de motores o equiposventa, almacenaje, alquiler, reparación, exhibición o similares.demostración y todas aquellas partes de un inmueble porencima o por debajo del nivel del suelo en la que se guardan Interruptor automático/Disyuntor:tales vehículos y que no está separada del mismo mediante Dispositivo proyectado para que abra y cierre un circuito demedios de separación adecuados. manera no automática y para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorrienteNota: Respecto a los garajes públicos y talleres de predeterminada sin daños para el mismo cuando se apliquereparación. Véase la sección 511-1 adecuadamente dentro de sus valores nominales.Hermético al agua: Interruptor contra fallas a tierra:Construido de modo que la humedad no pueda penetrar la Dispositivo destinado a la protección personal, quecubierta, en condiciones de ensayo definidas. (Véase la funciona para desenergizar un circuito o una parte delNorma Venezolana COVENIN 540) mismo, dentro de un período determinado de tiempo, cuando ocurre una corriente de falla a tierra que excede de
10. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALun valor predeterminado, menor que el necesario para Lugares mojados:accionar la protección contra sobrecorriente del circuito de Instalaciones bajo tierra, o en losas de concreto oalimentación. mampostería que están en contacto directo con tierra, lugares sometidos a saturación con agua u otros líquidos,Interruptor (suiche) de un circuito para motor: tales como áreas de lavado de vehículos y lugares expuestosSuiche calibrado en caballos de fuerza que puede a la intemperie y no protegidos.interrumpir la corriente máxima de sobrecarga de unmotor de la misma capacidad, en caballos de fuerza, a su Lugares secos:tensión nominal. Lugar no sometido normalmente al agua o a la humedad. Un lugar clasificado como seco puede estar temporalmenteInterruptores (suiche) de uso general: sometido al agua o a la humedad, como es el caso de unDispositivo diseñado para usarse en circuitos de inmueble en construcción.distribución y ramales de uso general. Su capacidad seestablece en Ampere y es capaz de interrumpir su corriente Marcado (aplicado al equipo):nominal a su tensión nominal Que por una marca puede reconocer como adecuado para determinado propósito, función, uso, aplicación, etc.Interruptor-seccionador:Aparato de maniobra destinado a separar un circuito La adecuada calidad de un equipo para propósito definido,eléctrico de la fuente de energía. No tiene capacidad de condiciones ambientales, o uso puede ser establecida porinterrupción y esta diseñado para ser operado solamente un laboratorio de pruebas calificado, organismo dedespués que el circuito ha sido abierto por algún otro inspección, u otra organización que se ocupe de lamedio. evaluación del producto. Esta marcación puede incluir “Sellado” o “Certificado”. (Véase Sellado, Certificado yLíquido volátil inflamable: Artículo 90-6).Líquido inflamable que tiene un punto de ignición bajo 38°C o un líquido inflamable cuya temperatura se encuentra Medio de desconexión (DISCONNECTING MEANS):por encima de su punto de ignición, o combustible líquido Un dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios enclase II con una presión de vapor no mayor de 276 los cuales los conductores del circuito se puedenkilopascals (40 psia) a 38° C y cuya temperatura sea mayor desconectar de la fuente de alimentación.que su punto de ignición. No ajustable (aplicado a los interruptoresListado: automáticos):Equipo o materiales incluidos en una lista publicada por un Indica que el interruptor automático no puede graduarseorganismo reconocido ante la autoridad competente y que para cambiar al valor de corriente a la cual dispara, ni else dedica a la evaluación de productos, que mantiene tiempo requerido para su funcionamiento.inspecciones periódicas de la producción de los equipos omateriales aprobados. Esa lista indica si el equipo o material No automático:cumple unas normas debidamente establecidas o si ha sido Acción que requiere intervención manual, aplicado a unprobado y encontrado apto para su uso en una manera controlador eléctrico. El mando o control no automático nodeterminada. supone necesariamente un controlador manual, sino sólo que es necesaria la intervención manual (VéaseNOTA: La manera de identificar los equipos homologados “Automático”).puede variar de un organismo a otro. Algunos de ellos noreconocen los equipos como homologados si no están Oculto:además etiquetados. La autoridad competente debe Inaccesible debido a la estructura o al acabado delidentificar los productos homologados de acuerdo con el inmueble. Los conductores en canalizaciones ocultas sonsistema empleado por el organismo homologador. considerados ocultos, aunque se hacen accesibles al retirarlos de las canalizaciones. (Véase “Accesible aplicadoLugares húmedos: a los métodos de alambrado”).Lugares parcialmente protegidos bajo aleros o toldos,porches y corredores techados y abiertos, lugares similares Partes activas (LIVE PARTS):y ambientes interiores con un grado de humedad moderado Conductores, barras, terminales o componentes eléctricostales como algunos sótanos, graneros y depósitos sin aislar o expuestos, que crean riesgo de descargarefrigerados. eléctrica.
11. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALPermiso especial (SPECIAL PERMISSION): Puente unión de equipo:La autorización escrita de la autoridad competente. La conexión entre dos o más partes de un conductor de puesta a tierra de equipos.Persona calificadaAquella que está familiarizada con la construcción y Puente unión principal:manejo del equipo así como de los riesgos que conllevan. La conexión entre el conductor puesto a tierra del circuito y el conductor de puesta a tierra de equipos, en la acometida.Protección de equipos contra fallas a tierra:Sistema para protección del equipo, de las corrientes de Puesto a tierra:falla línea a tierra nocivas, el cual actúa para causar la Conectado a tierra o a algún cuerpo conductor que puedaapertura de un medio de desconexión en cada uno de los actuar como tierra.conductores activos del circuito bajo falla. Esta protecciónse efectúa a valores de corriente menores que aquellos Puesto a tierra efectivamente:requeridos para que la operación de un dispositivo de Conectado a tierra de manera permanente a través de unasobrecorrientes proteja de daños a los conductores del conexión de puesta a tierra que tengan una impedanciacircuito de alimentación. suficientemente baja, y capacidad de corriente suficientemente alta, para que la corriente de falla a tierraProtector térmico (referido a motores): que pueda ocurrir no cause la aparición de tensionesDispositivo de protección, para ser instalado como parte peligrosas que puedan provocar riegos a personas o aintegral del motor o un motocompresor, el cual, cuando se equipos conectados.usa de manera apropiada protege al motor contrasobrecalentamiento peligroso debido a sobrecarga o a falla Punto de acometida:del arranque. Punto de conexión entre las instalaciones de la empresa deEl protector térmico puede consistir de uno o más suministro y la instalación del inmueble.elementos integrados en el motor o motocompresor y undispositivo de control externo. Sellado: Equipo o material que tiene adherido una etiqueta,Protegido o resguardado: símbolo o logotipo, u otra marca de identificación de unaCubierto, apantallado, cercado, encerrado o protegido de entidad, que se ocupe de la evaluación del producto, queotra manera, por medio de cajas o tapas adecuadas, barreras, mantenga un programa de inspecciones periódicas alrieles, pantallas, placas o plataformas que suprimen el producto y que sea reconocida por las autoridadesriesgo de contacto peligroso o acercamiento de personas a competentes. Con el sello mencionado, el fabricanteun punto peligroso. indica que se cumple con las normas correspondientes o con requisitos específicos de funcionamiento.Protegido térmicamente (referido a motores):Cuando aparece en la placa del motor o de un Servicio continuo:motocompresor, indica que el motor está provisto de un Tipo de servicio que exige el funcionamiento a una cargaprotector térmico. constante por un tiempo indefinidamente largo.Puente: Servicio intermitente:Unión permanente de partes metálicas para formar un Tipo de servicio que exige el funcionamiento por períodoselemento eléctrico conductor que asegure la continuidad alternados: 1) con carga y sin carga; 2) con carga y parada;eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad 3) con carga, sin carga y parada.cualquier corriente que pudiera pasar. Servicio periódico:Puente de unión: Tipo de servicio intermitente en el cual las condiciones deConductor, reconocido como seguro, para proporcionar la carga son regularmente recurrentes.conductividad eléctrica requerida entre partes de metal quehaya de ser conectadas eléctricamente. Servicio por corto tiempo: Tipo de servicio que exige el funcionamiento de una cargaPuente de unión en un circuito: constante por un tiempo corto definido.La conexión entre dos o más partes de un conductor en uncircuito, para mantener la capacidad de corriente requeridadel circuito.
12. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALServicio variable: Salida para iluminación:Tipo de servicio que exige el funcionamiento de cargas por Salida destinada a la conexión directa de un portalámparas,intervalos de tiempo que pueden estar sujetos a amplias una luminaria o un cordón colgante que termina en unvariaciones. portalámparas.Sistema derivado separadamente: Suiches:Instalación cuya energía procede de una batería, sistema Un suiche es un dispositivo de accionamiento manualsolar fotovoltaico o del bobinado de un generador, utilizado para constituir un medio de conectar directamentetransformador o convertidor y que no tiene conexión conductores en carga a una fuente de alimentación.eléctrica directa, ni siquiera mediante un conductor delcircuito sólidamente puesto a tierra, con los conductores de Suiche de transferencia: Un suiche de transferencia es unalimentación que proceden de otro sistema. dispositivo automático o no automático para transferir en carga, las conexiones de uno o más conductores de unaSistema solar fotovoltaico: fuente de alimentación a otra.Todos los componentes y subsistemas que, combinados,convierten la energía solar en energía eléctrica adecuada Suiche de resorte de uso general:para conectarla a un equipo de utilización. Suiche construido de manera que pueda instalarse en cajetines embutidos o sobre cajas de salida o utilizado deSobrecarga: otra manera en conjunto con sistemas de cableadoFuncionamiento de un equipo excediendo su capacidad reconocidos por este Código.normal; o de un conductor con exceso de corriente sobre sucapacidad nominal, cuando tal funcionamiento de persistir Tablero:por tiempo suficiente, causa daños o sobrecalentamiento Un panel o grupo de paneles individuales diseñados parapeligroso. Una falla, tal como un cortocircuito o una falla a constituir un solo panel; incluye barras, dispositivostierra, no es una sobrecarga. (Véase sobrecorriente). automáticos de protección contra sobrecorriente y puede tener o no suiches para controlar los circuitos de fuerza,Sobrecorriente: iluminación o calefacción y está diseñado para instalarseCualquier valor de corriente, sobre la corriente nominal del dentro de una caja o gabinete embutido o adosado a unaequipo, o sobre la capacidad de corriente de un conductor. pared o tabique y ser accesible sólo por el frente (VéaseLa sobrecorriente puede ser originada por una sobrecarga Cuadro de distribución).(véase definición), un cortocircuito o una falla a tierra.Un equipo o conductor, bajo ciertas y determinadas Tablero de distribución:condiciones puede ser adecuado para una corriente mayor Un panel sencillo, armazón o conjunto de paneles, en dondeque la nominal; por lo cual los requisitos para la están instalados suiches, dispositivos de protección contraprotección contra sobrecorriente se especifica para sobrecorriente y otras protecciones, barras y generalmentecondiciones particulares. instrumentos, ya sean en el frente, detrás o en ambas partes. Los cuadros de distribución normalmente son accesibles porSalida: el frente y por atrás.Punto en el sistema de cableado donde se toma corrientepara alimentar al equipo de utilización. Tensión (de un circuito): Es el mayor valor eficaz de la diferencia de potencial entreSalida para tomacorriente: dos conductores cualesquiera del circuito al que pertenecen.Salida donde se instala uno o más tomacorrientes. En varios sistemas, tales como trifàsicos de 4 hilos,Salida para fuerza: monofàsicos de 3 hilos y corriente continua de 3 hilos,Un conjunto encerrado que puede incluir tomacorrientes, puede haber circuitos con varias tensiones.interruptores automáticos, portafusibles, suiches confusibles, barras y medios para montar un contador de kW-h, Tensión nominal:y que está destinado a dar y controlar energía a casas Valor nominal asignado al circuito o sistema para lamóviles, vehículo de recreo, yates o servir como medio para denominación de su clase de tensión. Ej.: 120/240V, 480la distribución de energía para equipos móviles instalados Y/277V, 600V, etc. La tensión real a la cual funciona eltemporalmente. circuito, varía dentro de una banda que permita un funcionamiento satisfactorio del equipo. Nota: Véase norma COVENIN 159-97.
13. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALTensión respecto a tierra: B. Para instalaciones de tensión nominal superior a 600En los circuitos puestos a tierra, es la tensión entre un Voltconductor dado y el punto o el conductor del circuito queestá puesto a tierra. En los circuitos no puestos a tierra es la En tanto que las definiciones generales anteriores se aplicanmayor tensión entre conductor dado y cualquiera de los en todos los casos que aparecen tales términos a lo largo delotros conductores del circuito. Código, las que siguen sólo se aplican en las partes de las secciones que se refieren específicamente a las instalacionesTierra (GROUND): y equipos que funcionan a más de 600 V de tensiónConexión conductora intencional o accidental entre un nominal.circuito o equipo eléctricos y la tierra o algún conductor quese usa en su lugar. Conmutador de interrupción: Véase "Dispositivos de maniobra".Tomacorriente:Dispositivo de contacto instalado en una salida para la Conmutador de regulación en derivación:conexión de un sólo enchufe. Véase "Dispositivos de maniobra".Un tomacorriente sencillo es un dispositivo de un solo Cortacircuito:juego de contactos. Uno múltiple es un dispositivo con dos Véase "Dispositivos de maniobra".o más tomacorrientes. Cortacorriente en aceite:Unidad de vivienda: Véase "Dispositivos de maniobra".Uno o más ambientes para uso como vivienda, por una omás personas y que incluye área para recibo, dormitorio e Dispositivo de maniobra:instalaciones permanentes para cocina y sanitario. Un dispositivo diseñado para cerrar y abrir uno o más circuitos eléctricos.Ventilado:Provisto de medios que permitan una circulación de aire Dispositivos de maniobra:suficiente para remover el exceso de calor, humos ovapores. Seccionador en fluido aislante: Seccionador con contactos que funcionan sumergidos en fluido aislante (no se debeVitrina: usar como fluido aislante los difenilos policlorados).Cualquier ventana que se use o se haya diseñado para laexhibición de bienes o material de publicidad; ya sea total o Seccionador: Un dispositivo mecánico de maniobra que separcialmente encerrada o totalmente abierta por detrás y usa para desconectar un circuito o equipo de su fuente detenga o no un piso como plataforma a mayor nivel que el de alimentación.la calle. Dispositivo del paso del conmutador: Dispositivo oVisto desde: combinación de dispositivos proyectados para puentear unCuando este Código especifica que un equipo será “visto regulador.desde” o “estar a la vista desde” o “a la vista”, de otroequipo, el equipo especificado será visible y no estar a Cortacorriente: Conjunto formado por un soporte paramás de 15 m del otro. fusible con un portafusible o una cuchilla de desconexión. El portafusible puede incluir un elemento conductor (hiloVivienda bifamiliar: fusible) o puede actuar como cuchilla de desconexiónInmueble que contiene solamente dos unidades de mediante la inclusión de un elemento no fusible.vivienda. Cortacorriente en líquido aislante: Cortacorriente queVivienda multifamiliar: tiene un fusible y su soporte o cuchilla de desconexión totalInmueble que contiene tres o más unidades de vivienda. o parcialmente sumergidos en líquido aislante y montados de manera que la apertura de los contactos y la operaciónVivienda unifamiliar: del fusible se efectúen bajo el líquido aislante.Inmueble que contiene sólo una unidad de vivienda. Interruptor: Dispositivo capaz de cerrar, dejar pasar e interrumpir determinadas corrientes.
14. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALMedio de desconexión: Un dispositivo o conjunto de Fusible accionado electrónicamente:dispositivos u otros medios en los cuales los conductores Dispositivo de protección contra sobrecorriente quedel circuito se pueden desconectar de la fuente de consiste generalmente en un módulo de mando conalimentación. características de detección de corriente relacionadas electrónicamente con la corriente a lo largo del tiempo,Interruptor automático de un circuito: Dispositivo de energía para iniciar el disparo y módulo de interrupciónmaniobra capaz de conectar, soportar e interrumpir que impide el paso de la misma cuando se produce unacorrientes en las condiciones normales del circuito y sobrecorriente. Los fusibles accionados electrónicamentetambién cerrar y conducir por un tiempo definido, e pueden funcionar o no en modo de limitación de corriente,interrumpir corrientes producidas bajo condiciones según el tipo de mando seleccionado.anormales definidas, tales como las de cortocircuito. Fusible de potencia:Fusible: Véase "Fusible".Dispositivo de protección contra sobrecorrientes con unaparte fundible que abre el circuito con el paso de la Fusible múltiple:sobrecorriente a través del mismo. Unidad formada por un conjunto de dos o más fusiblesEl fusible comprende todas las partes que forman una monopolares.unidad que puede efectuar las funciones descritas y puedeser o no el único dispositivo requerido para su conexión en Seccionador rompecarga:el circuito eléctrico. Seccionador que puede conducir, soportar e interrumpir corrientes de un cierto valor especificado.Fusible de expulsión: Fusible en el cual la extinción delarco se efectúa mediante la acción de los gases producidos C. Terminología a utilizarpor el arco y el revestimiento de portafusibles, ya sea por sísolos o con la ayuda de un resorte. A efectos de esta norma se emplearán los siguientes términos:Fusible de potencia: Un fusible con escape, sellado o conescape controlado en el cual la extinción del arco se efectúa VOCABULARIO VOCABULARIOpor la elongación de un material sólido, granular o líquido, N.E.C.1996 U.S.A C.E.N./COVENIN 200con o sin la ayuda de un resorte. 1990/1998Fusible de potencia sellado: Un fusible que no tiene Explosionproof A prueba de explosiónmedios para que durante la interrupción del circuito deje Fittings Accesoriosescapar a la atmósfera que lo rodea, los gases producidos Service drop Acometida aérea exteriorpor el arco y los líquidos o partículas sólidas. Underground service Acometida subterráneaSe debe eliminar el subrayado y colocar subtítulos en Service entrance cables Acometida, cables denegritas. entrada de Service raceways Acometida, canalizacionesFusible de potencia con escape: Un fusible con los medios denecesarios para que durante la interrupción del circuito deje Service entrance Acometida, conductores deescapar a la atmósfera que lo rodea, los gases producidos entradapor el arco y los líquidos o partículas sólidas. Service entrance equipment Acometida, equipo de entrada deFusible de potencia con escape controlado: Fusible que Service point Acometida, punto detiene medios para controlar el escape durante la interrupción Coupling Acopledel circuito, impidiendo la salida de material sólido a la Grouping of disconnects Fire Agrupar medios deatmósfera que lo rodea. pump desconexión (Asociados aLa descarga de los gases está prevista de modo que éstos a instalación de bombassu paso no puedan incendiar o dañar ningún material contra incendio)aislante, ni tampoco propagar el arco hacia o entre Air Conditioning and Aire acondicionado yelementos conductores puestos a tierra que se encuentren Refrigeration Equipment refrigeración, equipos deen el camino de la descarga, cuando la distancia de tales Fire alarms Alarmas contra incendiopartes aislantes o partes conductoras a la válvula de escape Masonry Albañilería, mampostería.esté de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Lighting Alumbrado Festoon lighting Alumbrado de guirnaldas
15. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALOutline lighting Alumbrado de realce estacionamiento deLighting fixtures Alumbrado, aparatos de embarcacionesCopper-clad aluminum Aluminio con revestimiento Attachment plugs Enchufes de cobre Test EnsayoStarting (4) Arranque Enclosure EnvolventeAppliance Artefacto Metal Enclosed Switchgear Equipo de maniobraVaults Bóvedas blindadoService head Cabezote de acometida Climbing space Espacio de trepadoMineral-insulated, metal Cable con cubierta o forro Mobile Home Parks Estacionamiento parasheathed cable metálico y aislado con viviendas móviles mineral tipo MI Extra-Hard Extra-PesadoMetal-Clad, type MC Cable con recubrimiento Crans and hoist Gruas y elevadores de carga metálico, tipo MC Walll mounted electric ovens Hornos de paredWiring Cableado (6) Prevent tampering Impedir manipulaciónTemporary wiring Cableado provisional indebidaMessenger supported Wiring Cableado soportado por hilo Open wiring on Insulators Instalación a la vista sobre mensajero aisladoresOpen multiconductor cables Cables multiconductores ala Current-interrupting Interrupción de corriente vista Switch Interruptor, suicheHeating, Fixed Electric Space Calefacción de ambientes, Ground Fault Cricuit Interruptor contra fallas a equipo fijo de Interrupter tierraSpace heater Calentador de ambiente (5) Electric-discharge lamp Lámpara de descargaWater heaters Calentadores de agua Electric discharge lamps Lámparas de descargaWireways Canales metálicos con tapas eléctricaCablesbus Canalización prealambrada Lighting fixtures LuminariasRaceways Canalizaciones Disconnecting means and Medios de desconexión yBusways Canalizaciones de barras overcurrent protection protección contraAmpacty Capacidad de corriente sobrecorrienteInterrupting capacity Capacidad de interrupción Phisically impaired MinusválidoHousing Carcaza Nipple NipleLoad Carga Grade level Nivel sueloFarm loads Cargas en granjas Qualified persons Personas CalificadasElectrolytic Cells Celdas electrolíticas Nameplate Placa de característicasCooking unit, counter Cocina para empotrar Lampholders Portalámparasmounted Lampholders, heavy duty Portalámparas de servicioRanges Cocinas type pesadoOrange in color Color naranja Grounding Puesta a tierraSealing compound Compuesto sellante Grounded Puesto a tierraGrounding conductor Conductor de puesta a tierra Pushbutton PulsadorOpen individual conductors Conductores individuales a Resistor Resistor la vista Locked-rotor current of the Corriente de motor conConduit body Conduleta motor Rotor bloqueado,Joint Conexión Clock Oulet Salida para relojCutouts Cortacorrientes (12) Seal SelloSheath Cubierta Conduit system Sistema de tuberíaGooseneck Curva en “U” tipo cuello de Aboveground Sobre la superficie de la cisne tierraDrip loops Curvas de goteo Overcurrent SobrecorrienteTaps Derivaciones Receptacle TomacorrienteSurge Arresters (Lighting Descargador de sobretensión Receptacle Oulet Tomacorriente, salida deArresters) Grounding-type receptacles Tomacorrientes del tipoWinding Devanado puesto a tierraLoad management devices Dispositivos para el control Set-Screw Tornillo de fijación de la demanda Threaded steel intermediate Tuberia de acero intermedioMarinas and boatyards Embarcaderos y metal conduit roscado (10)
16. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALFire escapes Vías de escape 110-2 Aprobación. Los conductores y equipos requeridosShow windows Vidrieras o permitidos por este Código sólo serán aceptables, si están aprobados.* Wiring: En algunos lugares se traduce como “alambrado”,pero “cableado” parece más adecuado. Véase el artículo 90-6. Inspección del equipo paraA continuación listamos las acepciones del lenguaje español seguridad; y el artículo 110-3, Inspección, Identificación,que tocan algunas secciones de esta norma: Instalación y Uso del equipo, Véanse las definiciones de "Aprobado", "Marcado", "Sellado", "Certificado". TERMINOLOGÍA TERMINOLOGÍA ANTERIOR ACTUAL 110-3 Inspección, marcación, instalación y uso de los equipos.Aparato ArtefactoApartado Punto (a) Inspección. Al evaluar los equipos se tomarán enArtículo Sección cuenta aspectos como los siguientes:Azulejo Tiras de arcillaBucle Curvatura (1) Si son adecuados para la instalación y uso enCable desnudo Conductor sin aislamiento conformidad con los requisitos de este Código, lo cualCircuito de suministro Alimentador puede comprobarse por el Sellado o Certificado delCircuito derivado Circuito ramal Equipo. La adecuación del equipo para un uso puede darseConducciones Canalizaciones por una descripción marcada sobre él mismo o suplida conCuadro Tablero el producto, para indicar que es adecuado para unaCuadro Tabla determinada aplicación, ambiente o uso. La adecuaciónCuadros generales Tableros eléctricos del equipo puede también evidenciarse por sello deCuadros secundarios Tableros residenciales aprobación o lista de certificación.Clavija EnchufeEmbarrado Canalización en barras (2) La resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo laEquipo/Material listado Equipo/Material aprobado calidad de la protección que proveen a otros equipos lasConductor no puesto a tierra Conductor activo partes diseñadas para encerrarlos y protegerlos.Herrajes AccesoriosIluminación Alumbrado (3) Espacio para cableado y dobleces de los conductores.Marco EstructuraMarcos de escayola Anillos de yeso (4) El aislamiento eléctrico.Partes expuesta a tensión Partes activas descubiertasPasacables Boquillas (5) Los efectos de calentamiento en condiciones normalesPolos Hilos de uso, y también en condiciones anormales que puedanRegistro Conduleta ocurrir en servicio.Situación UbicaciónSobreintensidad Sobrecorriente (6) Los efectos de arcos.Tomas de corriente (TAPS) DerivacionesToma de corriente Tomacorriente (7) La clasificación según el tipo, tamaño, tensión,Toma de tierra Puesta a tierra capacidad de corriente y uso específico. (8) Otros factores que contribuyan a la efectiva protecciónSECCIÓN 110- REQUISITOS PARA de las personas que usan o que pueden estar en contactoINSTALACIONES ELÉCTRICAS con el equipo.A: Disposiciones Generales (b) Instalación y uso. Los equipos certificados o sellados se usarán, instalarán o ambas cosas de acuerdo con110-1. Disposiciones obligatorias y material cualquier instrucción que se incluya en el Sellado oaclaratorio: Las disposiciones de cumplimiento certificado.obligatorio en este Código están dadas medianteexpresiones tales como: Será, estará, se hará, deberá, 110-4 Tensiones. En todo este Código la tensión que sedebe, etc. El material de tipo informativo se presenta tomará en cuenta será aquella a la cual funciona elcomo notas en letra pequeña. circuito. La tensión nominal de un equipo eléctrico no será
17. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALinferior a la tensión nominal del circuito al que está (NOTA 1): Respecto a la protección contra la corrosión,conectado. véase la Sección 300-6. (NOTA 2): Algunos limpiadores y lubricantes pueden110-5. Conductores. Los conductores normalmente causar grave deterioro de muchos plásticos enusados para transportar corriente serán de cobre, a menos aplicaciones de aislamiento y estructurales en los equipos.que se indique otra cosa en este Código. Cuando no se Los equipos de control, los de utilización y lasespecifica el material conductor, los calibres indicados se canalizaciones de barras que estén aprobados sólo pararefieren a conductores de cobre. En caso de que se utilicen uso en lugares secos, estarán protegidos contra el dañootros materiales, deberá emplearse el calibre equivalente. permanente causados por la intemperie, mientras dure la construcción de la edificación.Para conductores de aluminio y de aluminio conrevestimiento de cobre, véase las Tablas 310-16 a 310-31. 110-12. Ejecución mecánica del trabajo. Los equipos eléctricos deben ser instalados en forma limpia y bien110-6 Calibre de conductores. Los tamaños de los acabada.conductores están expresados en AWG o en Circular Mils. (a) Aberturas no usadas. En las cajas, canalizaciones,110-7 Condición del aislamiento. Todo el cableado gabinetes, canales auxiliares y carcasas o cubiertas dedeberá estar instalado de manera que el sistema completo equipos, las aberturas no utilizadas estarán efectivamenteesté libre de cortocircuitos y de puestas a tierra distintas de cerradas para proveer una protección esencialmentelas que se permiten en la sección 250. equivalente a la que da la pared de la cubierta.110-8 Métodos de alambrado. En este código se (b) Cerramiento bajo la superficie. En los cerramientosincluyen únicamente los métodos de alambrado subterráneos o bajo superficie en los cuales deben entrarreconocidos como adecuados. Estos métodos podrán ser personas para instalación o mantenimiento, losinstalados en cualquier tipo de edificación, excepto conductores serán soportados de manera que exista uncuando se disponga otra cosa en este Código. acceso fácil y seguro.110-9 Capacidad de interrupción. Los equipos (c) Integridad de los equipos y conexiones eléctricas.destinados a interrumpir corrientes de falla tendrán una Las partes internas de los equipos eléctricos, como lascapacidad de interrupción suficiente para la tensión del barras colectoras, terminales de cables, aislantes y otrassistema y la corriente posible en sus terminales de entrada. superficies, no deben estar dañadas o contaminadas porLos equipos destinados a interrumpir corriente que no sea materias extrañas como restos de pintura, yeso,fallas, tendrán una capacidad de interrupción a la tensión limpiadores, abrasivos o corrosivos. No debe haber partesdel sistema, suficiente para la corriente que deba dañadas que puedan afectar negativamente al bueninterrumpirse. funcionamiento o a la resistencia mecánica de los equipos como piezas rotas, dobladas, cortadas, deterioradas por la110-10 Impedancia del circuito y otras características. corrosión o por agentes químicos o recalentamiento, oLos dispositivos de protección contra sobrecorrientes, la contaminadas por materias extrañas como pintura, yeso,impedancia, la capacidad nominal de cortocircuito de los limpiadores o abrasivos.componentes y otras características del circuito que sedeba proteger, serán seleccionados de manera que permita 110-13 Montaje y enfriamiento de los equipos.a los dispositivos de protección del circuito eliminar unafalla sin que ocurran daños que se extiendan a los a) Montaje. Todo equipo eléctrico estará firmementecomponentes eléctricos del circuito. Esta falla se asumirá fijado a la superficie donde se instale. No se usarán tacoscomo lo que pudiera ocurrir entre dos o más conductores de madera introducidos en huecos en mampostería,del circuito o entre cualquier conductor y el conductor de concreto, enlucido o materiales similares.puesta a tierra o la canalización metálica que los contiene. b) Enfriamiento. Los equipos eléctricos que dependen110-11. Agentes perjudiciales. Los conductores y de la circulación natural del aire y de la convención paraequipos a menos que estén marcados como adecuados el enfriamiento de superficies descubiertas, se instalaránpara este uso, no deberán instalarse en lugares húmedos o de manera que la circulación de aire sobre tales superficiesmojados, ni expuestos a gases, humos, vapores; líquidos u no está impedida por paredes o por la presencia de otrosotros agentes que pudieran dañarlos. Tampoco deberán equipos adyacentes que estén instalados. Para los equiposestar expuestos a temperaturas excesivas. diseñados para montaje en el piso, se debe proveer un
18. COVENIN 200 CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONALespacio libre entre su parte superior y las superficies c) Límites de temperatura. La temperatura nominaladyacentes, para la disipación del aire caliente ascendente. asociado con la capacidad de corriente, admisible de un conductor, se debe elegir y coordinar de modo que noLos equipos provistos de aberturas de ventilación se supere la temperatura nominal mínima de cualquierinstalarán de manera que las paredes y otros obstáculos no terminación, conductor o dispositivo conectado. Losimpidan la libre circulación del aire a través del equipo. conductores con temperatura nominal superior a la especificada para las terminaciones, podrán usarse110-14 Conexiones eléctricas. Como consecuencia de las mediante ajuste o corrección de su corriente admisible, odiferentes características del cobre y del aluminio, los ambas cosas.dispositivos tales como conectores terminales a presión ouniones a presión y los conductores terminales para soldar (1) Lo establecido para las terminaciones de equiposdeberán ser apropiados para el material del conductor y para circuitos de 100 Ampere nominales o menos, odeberán ser usados e instalados adecuadamente. No se marcados para conductores de los números 14 a 1, seunirán conductores de metales diferentes, tales como aplicará sólo para conductores de 60º C.cobre y aluminio con recubrimiento de cobre, en losconectores terminales y de empalme, cuando los Excepción Nº. 1: Se pueden utilizar conductores de mayorconductores puedan ponerse en contacto físico, a menos temperatura nominal, siempre que la corriente admisibleque el accesorio sea adecuados para el propósito y las de tales conductores venga determinada por la delcondiciones y de uso. Cuando se usan materiales tales conductor de la mismo sección y de 60º C.como soldadura, fundentes inhibidores o compuestos,éstos deberán ser adecuados para ello y deberán ser de un Excepción Nº. 2: Lo establecido en cuanto a terminacióntipo que no produzca daño a los conductores, la de los equipos debe permitir que se utilicen coninstalación o los equipos. conductores de una corriente admisible superior a la mayor corriente admisible de los conductores, siempreMuchos terminales y equipos están marcados con el par de que el equipo esté listado e identificado para usarlo conajuste requeridos. conductores de mayor corriente admisible.a) Terminales. La conexión de los conductores a los (2) Lo establecido para las terminaciones de equiposterminales proporcionará una conexión segura, sin para circuitos de 100 Ampere nominales o menos, odeterioro de los conductores y se hará con conectores de marcados para conductores mayores del número 1, se debepresión (incluyendo los tipos con fijación por tornillos), aplicar sólo conductores de 75º C.conectores soldados o empalmes a terminales flexibles. Excepción Nº 1: Se pueden utilizar conductores de mayorExcepción. Para conductores calibre Nº 10 y menores se temperatura nominal, siempre que la corriente admisiblepermitirán las conexiones hechas por medio de tornillos de tales conductores venga determinada por la intensidadde sujeción o pernos prioseros con tuercas. del conductor de la misma sección y de 75º C. Excepción Nº 2: Lo establecido en cuanto a terminaciónLos terminales para más de un conductor y los terminales de los equipos permitirá que se utilicen con conductoresusados para conductores de aluminio estarán marcados de una corriente admisible superior a la mayor corrientepara tal uso. admisible de los conductores, siempre que el equipo esté listado e identificado para usarlo con conductores deb) Empalmes. Los conductores se empalmarán o unirán mayor corriente admisible.con dispositivos de empalme adecuados para el uso, o consoldadura de bronce, soldadura al arco o soldadura blanda (3) Los conectores a presión instaladoscon un metal o aleación fusible. Los empalmes soldados independientemente se deben utilizar con conductoresse unirán primero de manera que aseguren antes de soldar cuya corriente admisible no supere la corriente admisible auna conexión firme, tanto mecánica como eléctrica. Todos la temperatura nominal listada e identificada del conector.los empalmes, uniones y extremos libres de losconductores se cubrirán con una aislación equivalente a la (NOTA): Respecto al Artículo 110-14 (a)(1), (2) y (3), lade los conductores o con un dispositivo aislante adecuado información que aparezca en las marcas o listas de lospara el uso. equipos puede restringir aún más la sección y la temperatura nominal de los conectores usados.Los conectores o medios de empalmes de los cablesinstalados en conductores que van directamenteenterrados, deben estar listados parta ese uso.
Ntc 2050 cap 1 y 2

References: Artículo 110
 artículo 430
 Artículo 90
 artículo 90
 artículo 110
 Artículo 110