Source: http://slideplayer.es/slide/1085524/
Timestamp: 2017-11-17 18:13:20+00:00

Document:
26/10/09 SEMINARIO VAPOR (2ª PARTE) CHARLA IMPARTIDA POR : TERCAL SAU PONENTE :D. MIGUEL ANGEL PEREZ DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009 CENTRO EMPRESARIAL. - ppt descargar
26/10/09 SEMINARIO VAPOR (2ª PARTE) CHARLA IMPARTIDA POR : TERCAL SAU PONENTE :D. MIGUEL ANGEL PEREZ DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009 CENTRO EMPRESARIAL.
Publicada porAnita Badia Modificado hace 3 años
Presentación del tema: "26/10/09 SEMINARIO VAPOR (2ª PARTE) CHARLA IMPARTIDA POR : TERCAL SAU PONENTE :D. MIGUEL ANGEL PEREZ DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009 CENTRO EMPRESARIAL."— Transcripción de la presentación:
1 26/10/09 SEMINARIO VAPOR (2ª PARTE) CHARLA IMPARTIDA POR : TERCAL SAU PONENTE :D. MIGUEL ANGEL PEREZ DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009 CENTRO EMPRESARIAL CAI (ZARAGOZA)
2 26/10/09 CONTENIDO APLICACIONES FINALES ESQUEMAS DE REGULACION FINAL REGLAMENTACION VIGENTE CURIOSIDADES
3 26/10/09 APLICACIONES FINALES CENTRAL DE DOS CALDERAS EN PARALELO DEPENDIENTES DE SISTEMA
4 26/10/09 APLICACIONES FINALES DETALLE VALVULAS DE SEGURIDAD SOBRE CALDERAS
5 26/10/09 APLICACIONES FINALES EL ENFRIAMIENTO DE LA PURGA
6 26/10/09 APLICACIONES FINALES DEPOSITO DE CONDENSADOS
7 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO
8 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO
9 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO ELEVACION POR LOS PURGADORES EL CONDENSADO PUEDE SER ELEVADO DIRECTAMENTE A PARTIR DE LOS PURGADORES SIEMPRE QUE HAYA LA SUFICIENTE PRESION DIFERENCIAL A TRAVES DEL PURGADOR. CADA 10 METROS DE ELEVACION CREAN 1 Kg/cm2 DE CONTRAPRESION A LA DESCARGA DEL PURGADOR. LA SIGUIENTE FIGURA NOS MUESTRA LA INSTALACION CORRECTA PARA UN AEROTERMO.EL PURGADOR DEBE ESTAR SIEMPRE EN EL PUNTO MAS BAJO; DESPUES DEL PURGADOR DEBE COLOCARSE UNA VALVULA DE RETENCION Y LA CONEXIÓN AL COLECTOR DE CONDENSADO DEBE HACERSE POR SU PARTE SUPERIOR. DE ESTA FORMA EVITAMOS LA INUNDACION DEL EQUIPO POR RETROCESO DEL CONDENSADO AL PARAR LA INSTALACION.
10 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO ELEVACION POR LOS PURGADORES
11 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO ELEVACION POR LOS PURGADORES NO OBSTANTE, SIEMPRE QUE SE PUEDA DEBEREMOS EVITAR LA ELEVACION DEL CONDENSADO DESPUES DE LOS PURGADORES POR VARIAS RAZONES. EN PRIMER LUGAR LA CAPACIDAD DEL PURGADOR QUEDARA REDUCIDA DEBIDO A LA CONTRAPRESION. EN CASO DE USAR CONTROL TERMOSTATICO, ESTE REDUCIRA EN OCASIONES LA PRESION, LLEGANDO A SER INSUFICIENTE PARA ELEVAR EL CONDENSADO PRODUCIENDOSE INUNDACION DEL ESPACIO-VAPOR. CUANDO LA VALVULA DE CONTROL VUELVA A ABRIR SE PRODUCIRAN GOLPES DE ARIETE. LO MISMO PUEDE OCURRIR EN INSTALACIONES SIN CONTROL DURANTE LA PUESTA EN MARCHA.
12 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO ELEVACION POR LOS PURGADORES EN SEGUNDO LUGAR ES DIFICIL LA ELIMINACION DEL AIRE. SI EL ELIMINADOR DE AIRE DESCARGA A LA ATMOSFERA, EN LA PUESTA EN MARCHA NOS DESCARGARA AIRE Y CONDENSADO. SI CONECTAMOS LA DESCARGA DEL ELIMINADOR A LA TUBERIA DE ELEVACION NO DESCARGARA CORRECTAMENTE EL AIRE DEBIDO A LA CONTRAPRESION. LA UNICA SOLUCION SERIA CONECTAR EL ELIMINADOR INDEPENDIENTE Y DIRECTAMENTE AL COLECTOR DE CONDENSADOS.
13 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL LAS PRINCIPALES TECNOLOGIAS DE UN CIRCUITO DE REGULACION. A LA CALIDAD NO LE GUSTA EL DESORDEN. EL VAPOR DISTRIBUIDO POR LA PLANTA ESTA PRODUCIDO EN UNA CALDERA CON UNA PRESION DE SALIDA QUE GENERALMENTE NO ESTA ADAPTADA PARA LA FABRICACION. ADEMAS,LA PRESION DEL VAPOR PRODUCIDO FLUCTUA DEPENDIENDO DEL PRESOSTATO DE LA CEDERA Y DEL USO DEL VAPOR EN LA PLANTA. SELECCIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PRESION: LA DISTRIBUCION DE ESTE VAPOR SE DEBE REALIZAR CON UNA PRESION ELEVADA PARA REDUCIR LAS PERDIDAS DE CARGA Y EL DIAMETRO DE LA LINEA.
14 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL LAS PRINCIPALES TECNOLOGIAS DE UN CIRCUITO DE REGULACION. VARIACIONES EN LA CARGA: PARA EL CONTROL DE UNA TEMPERATURA, SE REQUIERE UNA DEMANDA DE ENERGIA IMPORTANTE EN EL ARRANQUE DE LA INSTALACION, DESPUES CUANDO SE HA ALCANZADO EL REGIMEN DE TRABAJO, LA DEMANDA SERA MENOR. CONTROL DE LAS PERTURBACIONES: LA CALEFACCION DE UN APARTAMENTO, SEA CUAL SEA LA ENERGIA QUE UTILICE, REQUERIRA UNA DEMANDA DIFERENTE EN FUNCION DE LA TEMPERATURA EXTERIOR, EL NUMERO DE PERSONAS PRESENTES, SI UNA VENTANA ESTA ABIERTA, INCLUSO SI ESTUVIESE USANDO EL HORNO DE SU COCINA.
15 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL LAS PRINCIPALES TECNOLOGIAS DE UN CIRCUITO DE REGULACION. LA CALIDAD SE OBTENDRA GRACIAS A LA ESTABILIDAD DEL PROCESO Y DE SU PRECISION. ESTABILIDAD: LAS FLUCTUACIONES SON NEFASTAS EN UNA BUENA REPRODUCTIBILIDAD A NIVEL DE PRODUCCION. PRECISION: LA PRECISION DENTRO DEL CONTROL DE UNA INSTALACION PUEDE SER NECESARIA PARA EVITAR DESPERDICIOS, AUMENTAR LA CALIDAD DE LA FABRICACION Y MEJORAR EL CONFORT. POR CONSIGUIENTE LA REGULACION NOS APORTA UN AHORRO DE GASTOS AL EVITAR EL DESFILFARRO DE ENERGIA
16 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO DESPUES DE UN PURGADOR MECANICO, DEBE INSTALARSE UNA VALVULA DE RETENCION.
17 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO ELEVACION POR LOS PURGADORES
18 26/10/09 APLICACIONES FINALES ELEVACION DEL CONDENSADO
19 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION LAS VALVULAS DE INTERRUPCION Y BY-PASS: PERMITEN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA REDUCTORA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE VAPOR.
20 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION EL SEPARADOR ELIMINA LAS PARTICULAS DE AGUA, MEJORANDO LA CALIDAD DEL VAPOR Y EL CONTROL. TAMBIEN NOS DISMINUIRA EL DESGASTE DE LA VALVULA POR EROSION.
21 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION EL FILTRO PROTEGE LA VALVULA DE LA SUCIEDAD. EL MANOMETRO AGUAS ABAJO ES NECESARIO PARA AJUSTAR LA REDUCTORA. EL OTRO MANOMETRO ES UTIL PERO NO ESENCIAL.
22 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION LA TUBERIA DE TOMA DE PRESION A CONTROLAR (BAJA) DEBE TENER PENDIENTE EN EL SENTIDO DE CIRCULACION DEL VAPOR Y CONECTARSE A LA TUBERIA PRINCIPAL DESPUES DE 1 M SIN OBSTRUCCIONES A AMBOS LADOS.
23 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION LA VALVULA DE SEGURIDAD NORMALMENTE SE EXIGE POR PARTE DE ORGANISMOS OFICIALES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, LA TUBERIA, ANTES Y DESPUES DE LA REDUCTORA, DEBE ESTAR CORRECTAMENTE DIMENSIONADA.
24 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION
25 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION
26 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION
27 26/10/09 APLICACIONES FINALES REDUCCION DE PRESION
28 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL MARMITAS / ESQ. LAVANDERIA / HORNO A VAPOR
29 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL MARMITAS / ESQ. LAVANDERIA / HORNO A VAPOR
30 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL AUTOCLAVE DE HOSPITAL / INDUSTRIAL
31 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL AUTOCLAVE DE HOSPITAL / INDUSTRIAL
32 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL PLANCHAS / TANQUE FUEL / SERPENTIN
33 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL PLANCHAS / TANQUE FUEL / SERPENTIN
34 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL PLANCHAS / TANQUE FUEL / SERPENTIN
35 26/10/09 APLICACIONES FINALES INSTALACION PREVIA DE CONTROL CONTROL DE TEMPERATURA
36 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. ESTE REAL DECRETO REGULA TODOS LOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN RELACION CON EL DISEÑO, FABRICACION, REPARACION, MODIFICACION E INSPECCIONES PERIODICAS DE LOS APARATOS SOMETIDOS A PRESION. http://www.boe.es/boe/dias/2 009/02/05/
37 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. DIS. ADIC. 1ª. EQUIPOS A PRESION EXISTENTES (INSPECCIONES PERIODICAS) DIS. ADIC. 2ª EQUIPOS A PRESION USADOS PROCEDENTES DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA. DIS. ADIC. 3ª EQUIPOS A PRESION USADOS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA UNION EUROPEA. DIS. ADIC. 4ª RECIPIENTES EXCLUIDOS DE LA ANTERIOR ITC MIE AP6.
38 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. DIS. ADIC. 5ª. REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LOS GENERADORES DE AEROSOLES. DIS. TRANSITORIA 1ª REGIMEN JURIDICO APLICABLE A LOS GENERADORES DE AEROSOLES DIS. TRANSITORIA 2ª INSTALACIONES EN FASE DE TRAMITACION DIS. TRANSITORIA 3ª EMPRESAS PROVEEDORAS DE GASES O FABRICANTES DE BOTELLAS.
39 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. DIS. TRANSITORIA 4ª CARNES DE OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS. DEFINE LA EMPRESA INSTALADORA DEFINE LAS INSPECCIONES DEFINE LOS USUARIOS EXIGE QUE LAS EMPRESAS INSTALADORAS ESTEN AUTORIZADAS.
40 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. ITC CLASIFICACION DE LAS CALDERAS CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO DE LAS SALAS DE CALDERAS. REMISION A NORMAS UNE UNE 9-001 UNE 9-103 UNE 9- 310 UNE 123001.
41 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. DIS. TRANSITORIA 6ª. UTILIZACION DE RECIPIENTES A PRESION TRANSPORTABLES. DIS. TRANSITORIA 7ª COLORES DE IDENTIFICACION DE LOS RECIPIENTES A PRESION TRANSPORTABLES DIS. TRANSITORIA 8ª EMPRESAS PROVEEDORAS DE GASES O FABRICANTES DE BOTELLAS. DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. DEROGACION DE NORMATIVA.
42 26/10/09 REGLAMENTACION VIGENTE REAL DECRETO 2060/2008 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS. (BOE 5-02-2009) Nº 31. DISPOSICION FINAL 1ª. TITULO COMPETENCIAL DISPOSICION FINAL 2ª. HABILITACIONES NORMATIVAS DISPOSICION FINAL 3ª MEDIDAS DE APLICACIÓN DISPOSICION FINAL 4ª ENTRADA EN VIGOR. ( A LOS 6 MESES DE SU PUBLICACION).
43 26/10/09 CURIOSIDADES PURGA SUBATMOSFERICA PURGA DE RECIPIENTES A VACIO (PUM TRAP) LA ELIMINACION DEL CONDENSADO DE UN RECIPIENTE TRABAJANDO A PRESION SUBATMOSFERICA PUEDE CREAR PROBLEMAS. SI USAMOS UN PURGADOR CONVENCIONAL SU DESCARGA DEBE IR CONECTADA A UN RECIPIENTE O COLECTOR DE UN GRADO DE VACIO SUPERIOR AL DEL EQUIPO QUE SE PRETENDE PURGAR, PARA TENER ASI UNA PRESION DIFERENCIAL POSITIVA A TRAVES DE LA VALVULA DEL PURGADOR.
44 26/10/09 CURIOSIDADES PURGA SUBATMOSFERICA PURGA DE RECIPIENTES A VACIO (PUM TRAP)
45 26/10/09 CURIOSIDADES EN APLICACIONES HOSPITALARIAS E INDUSTRIA ALIMENTARIA LA DOSIFICACION DE ADITIVOS DEBE CUMPLIR EL CODIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL
46 26/10/09 VALVULAS DE SEGURIDAD EN APLICACIONES HOSPITALARIAS E INDUSTRIA ALIMENTARIA
47 26/10/09 VALVULAS DE SEGURIDAD
48 26/10/09 VALVULAS DE SEGURIDAD
49 26/10/09 VALVULAS DE SEGURIDAD
50 26/10/09 VALVULAS DE SEGURIDAD
51 26/10/09 SEMINARIO VAPOR (FIN 2ª PARTE) A CONTINUACION SE VA A REALIZAR LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE PLAZA-CALADERO. TERCAL SAU AGRADECE LA ASISTENCIA DE TODOS. Nota: Agradecer los datos e imágenes aportados por la empresa Spirax-Sarco, VYC Industrial S.A., HYDRA. Dentro de unos días os indicaremos una dirección web para que os podáis descargar estos manuales.
Descargar ppt "26/10/09 SEMINARIO VAPOR (2ª PARTE) CHARLA IMPARTIDA POR : TERCAL SAU PONENTE :D. MIGUEL ANGEL PEREZ DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2009 CENTRO EMPRESARIAL."

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO