Source: http://docplayer.it/10265138-Sistemi-semplici-di-produzione-e-consumo.html
Timestamp: 2019-07-23 16:05:38+00:00

Document:
2 Indice PREMESSA: FINALITÀ DELLE REGOLE APPLICATIVE QUADRO GENERALE Il contesto normativo: schema di sintesi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) Definizioni di base e altri elementi propedeutici alla richiesta di qualifica del GSE Definizioni del TISSPC Ulteriori definizioni necessarie ai fini dell applicazione delle presenti Regole Applicative CRITERI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA E BENEFICI TARIFFARI: I DESTINATARI Sistemi oggetto della qualifica da parte del GSE: SEU e SEESEU Benefici tariffari derivanti dal riconoscimento della qualifica SEU- SEESEU Sistemi non oggetto della qualifica da parte del GSE: ASAP e ASE Identificazione degli elementi principali di un ASSPC Riepilogo degli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) Precisazioni e approfondimenti tematici Unità di Consumo Potenza di un ASSPC Titoli autorizzativi e avvio dei lavori Sistemi SEU e SEESEU-B Definizione di impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento utilizzata ai fini del TISSPC Ulteriori precisazioni sulla definizione di produttore Data di entrata in esercizio di un ASSPC Configurazioni di un ASSPC Individuazione del Soggetto Referente dell ASSPC MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA Soggetti interessati e modalità di presentazione della richiesta di qualifica al GSE ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013 che usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto al 1 gennaio
3 ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 che accedono al Servizio di Scambio sul Posto nell anno 2014 o per una parte dell anno Tempistiche per la presentazione della richiesta di qualifica per gli ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 non qualificati in automatico dal GSE Regole per la presentazione della richiesta di qualifica Corrispettivi a copertura delle spese di istruttoria Modalità di presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SEESEU (per gli ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 non qualificati in automatico dal GSE) Registrazione al Portale Richiesta di qualifica SEU Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEU Qualifica SEU con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore Richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C) Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEESEU (A-B-C) Qualifica SEESEU-B con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore Riepilogo documentazione per categoria di qualifica PROCEDIMENTO DI QUALIFICA DEI SEU o SEESEU Comunicazione dell esito di valutazione al Soggetto Referente Richiesta di integrazione documentale Comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento della domanda di qualifica e provvedimento conclusivo del procedimento Comunicazione dell esito della domanda di qualifica e provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di voltura dei titoli autorizzativi o di aggiornamento del Regolamento di Esercizio ovvero nei casi in cui sia stata presentata al gestore di rete concessionario richiesta di modifica della connessione esistente al fine di individuare e censire utenze virtualmente connesse alla rete pubblica o Unità di Consumo interne MODIFICHE APPORTATE AD UN SEU/SEESEU SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA ALLEGATI APPENDICE
4 PREMESSA: FINALITÀ DELLE REGOLE APPLICATIVE Nel presente documento sono definite le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) e di Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU), per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell art. 24, comma 24.4, dell Allegato A di cui alla Delibera 578/2013/R/eel Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito TISSPC ). Il conseguimento della qualifica di Sistema SEU SEESEU (A-B-C) prevede per gli operatori l esonero parziale dal versamento di alcune componenti tariffarie applicate sull energia elettrica consumata all interno del Sistema e non prelevata dalla rete elettrica, come illustrato nel paragrafo 2.2. La richiesta di qualifica va presentata solo dopo l entrata in esercizio del SEU/SEESEU. Le Regole illustrate nel documento in oggetto - valide per tutti i SEU/SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, in linea con quanto previsto dall art. 24, comma 24.2, del TISSPC - definiscono le modalità e le informazioni necessarie al rilascio della qualifica di SEU e di SEESEU (A-B-C) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, descrivendo: - le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti della qualifica SEU/SEESEU esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014; - le modalità di comunicazione delle modifiche in esercizio realizzate. Il documento è strutturato secondo le seguenti modalità: - nel Capitolo 1 Quadro generale sono sintetizzati i principali contenuti del TISSPC; - nel Capitolo 2 Criteri per il rilascio della qualifica e benefici tariffari: i destinatari sono descritti i Sistemi oggetto di qualifica da parte del GSE e i benefici derivanti dal riconoscimento di tali qualifiche; - nel Capitolo 3 Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta di qualifica sono evidenziati alcuni aspetti fondamentali per una corretta presentazione della domanda di qualifica, oltre ai dati e alla documentazione necessaria per richiedere la qualifica SEU o SEESEU; - nel Capitolo 4 Procedimento di qualifica dei SEU o SEESEU sono illustrate le modalità di comunicazione dell esito della richiesta di qualifica e le modalità di gestione delle eventuali integrazioni documentali e del preavviso di rigetto; - nel Capitolo 5 Modifiche apportate ad un SEU/SEESEU successivamente alla richiesta di qualifica vengono offerte alcune precisazioni in merito alle tempistiche di comunicazione delle modifiche in esercizio dei Sistemi Semplici di Produzione e 4
5 Consumo (SSPC) qualificati come SEU/SEESEU (A-B-C) e le conseguenze legate ad eventuali mancate comunicazioni di modifiche del Sistema qualificato. Sono parte integrante del presente documento gli Allegati contenenti, tra l altro, i flussi del procedimento di qualifica, un fac-simile della richiesta di qualifica e dell Allegato Tecnico e le appendici recanti alcuni schemi esemplificativi di SEU/SEESEU, nonché una sintesi dei dati richiesti per ogni categoria di qualifica. Sul sito dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico sono, inoltre, presenti al link di seguito riportato alcune FAQ che integrano i contenuti del presente documento. 1. QUADRO GENERALE 1.1. Il contesto normativo: schema di sintesi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) Il decreto legislativo n. 115/08 e s.m.i., di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici, definisce, tra l altro, i sistemi efficienti di utenza e i sistemi ad essi equiparati, attribuendo all Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l Autorità) il compito di definire i criteri e le condizioni per l erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento, tenendo conto delle agevolazioni previste. L Autorità, mediante il provvedimento 578/2013/R/eel e s.m.i, ha definito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, di misura, di trasmissione, di distribuzione, di dispacciamento e di vendita per le configurazioni impiantistiche che rientrano nella categoria dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, ivi inclusi i Sistemi Efficienti di Utenza e i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza, dando attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/08, dalla Legge 99/09 e dal Decreto Legge 91/14, come convertito dalla Legge 116/14. Con tale provvedimento, l Autorità ha inoltre attribuito al GSE il compito di qualificare i SEU e i SEESEU. Il GSE ha elaborato le presenti Regole Applicative ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti di riferimento e sulla base degli ulteriori indirizzi forniti dall Autorità in fase di approvazione delle stesse. I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. 5
6 Tali Sistemi comprendono: - i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU); - i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU); - gli Altri Sistemi Esistenti (ASE); - gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP); - i Consorzi e le Cooperative storiche dotate di rete propria. Nell ambito degli SSPC gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) comprendono: - gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP); - i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU); - gli Altri Sistemi Esistenti (ASE); - i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU). Figura 1: Schema riassuntivo dei SSPC e degli ASSPC Si segnala che, ai sensi dell art. 4, comma 4.4, del TISSPC, nuove configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di una o più unità di consumo e una o più unità di produzione, che non rientrano nella categoria delle reti elettriche 1, né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l insieme dei SSPC, sono configurazioni non ammissibili e pertanto non devono essere connesse alla rete elettrica. 1 Ai sensi dell art.1, comma 1.1, del TISSPC, si definisce rete elettrica il sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti tra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. 6
7 Definizioni di base e altri elementi propedeutici alla richiesta di qualifica del GSE Definizioni del TISSPC Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al TISSPC, si applicano le definizioni di cui all art. 1, comma 1.1, dello stesso. In particolare: - cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l attività di distribuzione e che preleva l energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private ; - connessione diretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete ; - connessione indiretta ad una rete: una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l interposizione di elementi di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete ; - GAUDÌ: il sistema di Gestione dell Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 ; - gruppo societario: insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche ; - impianto di produzione: l insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l insieme, funzionalmente interconnesso: o delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e o dei gruppi di generazione dell energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. L interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la Captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione ; 7
8 - impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai fini della delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.: per un dato anno n, un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza E CHP, definita dai medesimi decreti, è risultata nell anno n- 1, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica ; - piena disponibilità di un area: possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un area nella piena disponibilità di un soggetto ; - potenza attiva nominale di un gruppo di generazione: la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore ; - potenza di un impianto ai fini del presente provvedimento: o per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto; o per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l impianto ; - produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell impianto. Egli è l intestatario dell officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all esercizio dell impianto di produzione ; - rete elettrica: sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica ; - rete pubblica: una qualsiasi rete elettrica gestita da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste ; - SSP-A: ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kw ; 8
9 - SSP-B: ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP- A ; - Testo Integrato Connessioni (TIC): Allegato C alla deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato ; - Testo integrato Settlement (TIS): Allegato A alla deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato ; - Testo integrato Trasporto (TIT): Allegato A alla deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato ; - unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: o sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; o sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all articolo 2, comma 2.2, del TIT ; - unità immobiliare: l unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale ; - unità di produzione (UP): l insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d utenza 2 e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione ; - valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini della delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.: valutazione di impianto di cogenerazione ad 2 Come definite della Legge 99/2009 e s.m.i. 9
10 alto rendimento ai fini del presente provvedimento effettuata sulla base dei dati di progetto dell impianto Ulteriori definizioni necessarie ai fini dell applicazione delle presenti Regole Applicative - Codice CENSIMP: codice identificativo dell impianto di produzione registrato su GAUDÌ; - codice richiesta dell impianto: codice identificativo della richiesta di censimento dell impianto di produzione su GAUDÌ; - codice identificativo del punto di connessione (codice POD): è il codice di cui all art. 14 del TIS utilizzato solo al fine di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione etc.); - codice identificativo del punto di connessione di una utenza (Unità di Consumo o impianto di produzione) virtualmente connessa alla rete pubblica (POD virtuale): è il codice POD di cui all art. 14 del TIS attribuito, dall impresa distributrice concessionaria, nel territorio su cui sorge l ASSPC, al punto di connessione fisico fra un utenza della rete pubblica connessa fisicamente alle linee dell ASSPC e le predette linee; - codice identificativo di una UC interna: è il codice identificativo attribuito, dal gestore della rete cui l ASSPC è connesso, alle UC presenti all interno del predetto ASSPC qualora rientrante fra gli ASSPC di cui all art. 23 del TISSPC (ASSPC con una pluralità di Unità di Consumo siano esse nella disponibilità del medesimo cliente finale o di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo societario). Tali UC non sono utenze virtualmente connesse alla rete pubblica e non hanno, dunque, diritto ad una propria fornitura, né al codice identificativo di cui all art. 14 del TIS (codice POD). Il codice identificativo della UC interna, pertanto, sebbene nella sintassi simile al codice POD, non ha le medesime finalità, ma sarà assegnato dal gestore di rete esclusivamente ai fini della corretta attribuzione dei consumi finali alle UC presenti negli ASSPC con più UC (UC interne); - data di entrata in esercizio di un ASSPC: è la data in cui si è formata per la prima volta una configurazione in cui vi è un collegamento privato che connette alla rete pubblica, oltre che tra loro, almeno un impianto di produzione e una Unità di Consumo (nucleo originario dell ASSPC). Tale data coincide con la data più recente tra: la data di entrata in esercizio dell impianto di produzione che costituisce il nucleo originario dell ASSPC; la data di entrata in esercizio dell Unità di Consumo che costituisce il nucleo originario dell ASSPC; 10
11 la data di entrata in esercizio del collegamento privato che costituisce il nucleo originario dell ASSPC. - data di entrata in esercizio di un collegamento privato o linea privata: è la data in cui è stata messa per la prima volta in esercizio la linea privata; - data di entrata in esercizio di un impianto di produzione: è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell impianto di produzione a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale e riattivazione come risultante dall anagrafica del sistema GAUDÌ. Nel caso in cui l impianto sia costituito da più di un gruppo di generazione elettrica, la data di entrata in esercizio dell impianto coincide con la prima, in ordine temporale, tra le date di entrata in esercizio dei gruppi di generazione che costituiscono l impianto stesso; - data di entrata in esercizio di un Unità di Consumo: è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell Unità di Consumo a seguito di nuova costruzione, come risultante dall anagrafica dell impresa distributrice sul cui territorio insiste l Unità di Consumo. Tale data coincide con la data di prima attivazione della fornitura di energia elettrica per la predetta Unità di Consumo ; - gestore di rete pubblico o gestore concessionario (gestore di rete): è il gestore di una rete di distribuzione o di trasmissione. In quanto titolare di una concessione per l erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, è titolato ad erogare i predetti servizi pubblici; - integrale ricostruzione: è l intervento che prevede la realizzazione di un impianto in un sito su cui, prima dell avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti; - potenziamento di un impianto: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell impianto; - punto di interconnessione: è il confine fisico, tra due reti elettriche o linee elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica; - punto di interconnessione virtuale o punto indiretto di interconnessione: è il punto di connessione di un utenza della rete pubblica sulle linee elettriche dell ASSPC. In tali casi quindi il punto di connessione fisico dell utenza della rete pubblica alle linee elettriche dell ASSPC è allo stesso tempo: il punto di connessione dell utenza alla rete pubblica (punto di connessione virtuale) e come tale identificato, ai sensi dell art. 14 del TIS, da un codice identificativo POD (per tali punti chiamato: codice POD virtuale) rilasciato dall impresa distributrice concessionaria nel territorio; un punto di interconnessione (virtuale o indiretto) fra la rete pubblica e le linee private dell ASSPC; - punto di connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, 11
12 gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell energia elettrica; - punto di connessione principale e secondario (art. 9, comma 9.7, del TISSPC): nel caso in cui vi siano più punti di connessione dell ASSPC con la rete pubblica, viene individuato un punto di connessione principale. Gli altri punti di connessione dell ASSPC alla rete elettrica distinti dal principale sono definiti punti di connessione secondari. Il punto di connessione principale è il punto di connessione al più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale è individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale; 2. se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributrici, si suppone che l ASSPC sia connesso alla rete di distribuzione dell impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione dell ASSPC con il maggior valore di potenza disponibile; Se l ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l impresa distributrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l impresa distributrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale. - punto di connessione di emergenza contro il rischio di morosità: punto di connessione aggiuntivo alla rete pubblica richiesto dal produttore nel caso in cui, a seguito di condizione di morosità gravante sul cliente finale, l impianto di produzione sia impossibilitato a immettere energia elettrica nella rete pubblica; - riattivazione di un impianto: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni; - rifacimento di un impianto: è l intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l impianto; 12
13 - Soggetto Referente: soggetto cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali, presenti all interno di un ASSPC, mandato con rappresentanza ad interloquire con il GSE per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di qualifica SEU/SEESEU e a compilare e sottoscrivere l allegato tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica. - Unità di Consumo interna UC interna: ciascuna delle Unità di Consumo presenti all interno degli ASSPC di cui all art. 23 del TISSPC (ASSPC con una pluralità di Unità di Consumo siano esse nella disponibilità del medesimo cliente finale o di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo societario). In tali casi il contratto per la fornitura dell energia elettrica prelevata dall ASSPC è unico e non differenziato fra le varie UC interne e pertanto il codice identificativo di cui all art. 14 del TIS (codice POD) non può essere utilizzato per identificare una UC specifica, in quanto riferito al punto di connessione dell ASSPC con la rete (punto di connessione cui fanno capo tutte le diverse UC interne); - utente della rete pubblica: è un utente responsabile della gestione di un utenza della rete pubblica in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza; - utenza della rete pubblica: è un utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, connessa direttamente o indirettamente alla rete pubblica, che accede al sistema elettrico avvalendosi delle prestazioni del gestore concessionario della rete pubblica cui è direttamente o indirettamente connessa; - utenza virtualmente connessa alla rete pubblica: è un utenza della rete pubblica, impianto di produzione o Unità di Consumo, che però, per scelta del gestore di rete concessionario, non è stata direttamente connessa alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione, ma è stata ad esse indirettamente connessa utilizzando le linee private di un ASSPC. I punti di connessione di tali utenze alle linee dell ASSPC sono quindi da ritenersi come punti di interconnessione virtuale fra le linee dell ASSPC e la rete pubblica (punti indiretti di interconnessione). A tali utenze, quindi, virtualmente connesse alla rete dell impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale, si applica la medesima regolazione vigente per le utenze delle reti pubbliche direttamente connesse ad esse, con tutti i relativi diritti ed obblighi. In relazione a tali utenze si veda quanto previsto dall art. 26, comma 26.2, del TISSPC e le relative FAQ pubblicate dall Autorità ( 13
14 2. CRITERI PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA E BENEFICI TARIFFARI: I DESTINATARI 2.1. Sistemi oggetto della qualifica da parte del GSE: SEU e SEESEU Il GSE è il soggetto individuato dal TISSPC per il rilascio della qualifica di SEU/SEESEU (A-B-C). Le altre categorie di SSPC non sono soggette a qualifica da parte del GSE. Si specifica, inoltre, che, ai sensi di quanto previsto dall art. 1, comma 1.1, del TISSPC: a) il Sistema Efficiente di Utenza (SEU) è un Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) Vincoli data SEU 20 MW Sì Nessuno Vincoli di natura giuridica 1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo. Vincoli di area Il Sistema deve essere realizzato all interno di un area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale. (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 1: Requisiti minimi dei SEU b) I Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.: i. sono realizzazioni per le quali l iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (Unità di Consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008; ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di 14
15 realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU; iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all interno di tale sistema. L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema; v. sono SSPC già in esercizio alla data del 1 gennaio 2014 e caratterizzati, alla medesima data, da una o più Unità di Consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I SEESEU sono classificati in tre categorie (A, B e C): - i SEESEU-A soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iv della lettera b). I SEESEU-A, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), sono caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto giuridico che, nel contempo, assume la qualifica di cliente finale e di produttore. L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1 gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto Sistema. Ai fini dell ottenimento della qualifica di SEESEU-A, non vi sono vincoli di potenza del Sistema né è prevista la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento; Categoria SEESEU-A Potenza massima Nessun limite Obbligo FER o CAR (*) No Vincoli data Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013 Vincoli di natura giuridica Unico soggetto giuridico (produttore=cliente). L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1 gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del SEESEU-A Vincoli di area Nessuno (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 2: Requisiti minimi dei SEESEU-A 15
16 - i SEESEU-B soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e iii della lettera b). I SEESEU-B, intesi come sistemi esistenti (nel senso specificato ai punti i, ii), rispettano i requisiti previsti per i SEU. Devono, quindi, essere caratterizzati da un solo cliente finale e un solo produttore eventualmente diversi tra loro, da un unica Unità di Consumo, nonché da uno o più impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento aventi, complessivamente, una potenza massima di 20 MW. Possono rientrare tra i SEESEU-B, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e, secondo le modalità di seguito riportate, anche i sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C; Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) SEESEU-B 20 MW Sì Vincoli data Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013 Vincoli di natura giuridica 1 cliente; 1 produttore (anche diverso dal cliente); 1 Unità di Consumo Vincoli di area Il Sistema deve essere realizzato all interno di un area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale. (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 3: Requisiti minimi dei SEESEU-B - i SEESEU-C soddisfano i requisiti di cui ai punti i, ii e v della lettera b): Categoria SEESEU-C (valida fino al 31 dicembre 2015) Potenza massima Nessun limite Obbligo FER o CAR (*) No Vincoli data Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre Entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013 (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 4: Requisiti minimi dei SEESEU-C Vincoli di natura giuridica Al 1 gennaio 2014 le Unità di Consumo che lo compongono devono essere gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi, purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario Vincoli di area Nessuno 16
17 La qualifica di SEESEU-C è transitoria: è valida solo fino al 31 dicembre I SEESEU-C potranno acquisire la qualifica di SEESEU-B dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano rispettate tutte le ulteriori condizioni di cui all art. 26, comma 26.1, del TISSPC ovvero: - entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all interno del SEESEU- C devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le Unità di Consumo devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il produttore; - entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Rientrano nella categoria dei SEESEU-C anche i consorzi storici dotati di rete propria, come previsto dall art. 6 del TISSPC. Tali consorzi non sono oggetto di qualifica da parte del GSE, ma, ai sensi del punto 12 della delibera 578/2013/R/eel, sarà l Autorità a definire le tempistiche e le modalità di iscrizione degli stessi all apposito registro Benefici tariffari derivanti dal riconoscimento della qualifica SEU- SEESEU Il conseguimento della qualifica SEU/SEESEU (A-B-C) comporta condizioni tariffarie agevolate sull energia elettrica autoconsumata (ovvero prodotta e consumata all interno del Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto, previste dal decreto legislativo n. 115/08, come modificato e integrato dal decreto legislativo 56/10 e dalla Legge 116/2014. A decorrere dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell art. 24, comma 24.2, della Legge 116/2014 per i sistemi qualificati come SEU/SEESEU, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Tali disposizioni, come previsto dall art. 25-bis della suddetta Legge, non si applicano per gli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kw, per i quali i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, continuano ad applicarsi alla sola energia elettrica prelevata e non anche all energia consumata e non prelevata dalla rete. Si specifica altresì che il comma 6 dell art. 24 della medesima Legge dispone che, in via transitoria, per l anno 2015, l Autorità definisce, per i SEU e i SEESEU per i quali non sia possibile misurare l energia consumata e non prelevata dalla rete un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente all applicazione degli oneri generali di sistema al 5% dell energia autoconsumata. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10%. 17
18 L Autorità, con la deliberazione 609/2014/R/eel ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto Legge 91/14, come convertito dalla Legge 116/14, in relazione all'applicazione degli oneri generali alla quota parte di energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica all'interno dei SEU e SEESEU. Benefici tariffari per l anno 2014 Condizioni tariffarie per l'anno 2014 per i punti di prelievo Tipologia Componenti fisse di trasporto Componenti variabili di trasporto Componenti A (parte fissa) Componenti UC (parte fissa) Componenti A e UC Componenti A (parte variabile) Componenti e UC (parte variabile) Componente MCT SEU SEESEU-A SEESEU-B SEESEU-C ASE / ASAP Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata Tabella 5: Benefici tariffari in base alla categoria di Sistema Benefici tariffari a decorrere dall anno 2015 Condizioni tariffarie dal 2015 per i punti di prelievo in BT [*] Tipologia Componenti fisse di trasporto Componenti variabili di trasporto Componenti A (parte fissa) Componenti UC (parte fissa) Componenti A e UC Componenti A (parte variabile) Componenti e UC (parte variabile) Componente MCT SEU SEESEU-A SEESEU-B Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica + Maggiorazione A3 Punto di connessione con la rete pubblica [**] Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete SEESEU-C Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica + Maggiorazione A3 Punto di connessione con la rete pubblica [**] Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata ASE / ASAP Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata [*] I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parte variabili, ai sensi dell'art. 25-bis del decreto legge 91/14, non si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nel caso di impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kw. Si specifica, inoltre, che per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile > 16,5 kwnella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, i benefici previsti per i SEU e i SEESEU sono annullati a scomputo nell ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alla imprese a forte consumo di energia elettrica, ai sensi dell articolo 23, comma 3, del decreto legge 91/14, in applicazione dell'articolo 2.2 della delibera 518/2014/R/eel. [**] L' Autorità, in sede di prima attuazione delle disposizioni relative ai SEU e ai SEESEU, di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, per ragioni di semplicità, ha definito, ai sensi dell'articolo 3 della delibera 609/2014/R/eel, un sistema di maggiorazione applicato solamente alla parte fissa della componente A3 di effetto stimato complessivo equivalente ai benefici previsti dal succitato articolo 24 del decreto legge 91/14. Per l'anno 2015, la maggiorazione A3 è pari a 36 euro per punto prelievo/anno. 18
19 Condizioni tariffarie dal 2015 per i punti di prelievo in MT nella titolarità di soggetti che non risultano inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica [*] Tipologia Componenti fisse di trasporto Componenti variabili di trasporto Componenti A (parte fissa) Componenti UC (parte fissa) Componenti A e UC Componenti A (parte variabile) Componenti UC (parte variabile) Componente MCT SEU SEESEU-A SEESEU-B SEESEU-C ASE / ASAP Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica + Maggiorazione A3 Punto di connessione con la rete pubblica [**] Punto di connessione con la rete pubblica + Maggiorazione A3 Punto di connessione con la rete pubblica [**] Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica prelevata dalla rete Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata [*] I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parte variabili, ai sensi dell'art. 25-bis del decreto legge 91/14, non si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nel caso di impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kw. [**] L' Autorità, in sede di prima attuazione delle disposizioni relative ai SEU e ai SEESEU, di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, ha definito, ai sensi dell'articolo 4 della delibera 609/2014/R/eel, una maggiorazione della parte fissa della componente A3 di effetto stimato complessivo equivalente ai benefici previsti dal succitato articolo 24 del decreto legge 91/14. Per l'anno 2015, la maggiorazione A3 per punto di prelievo/anno è pari a Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota dove - Potenza è la potenza nominale dell impianto di produzione di energia elettrica; - ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti; - α è un parametro che tiene conto dell incidenza dell autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione; - Aliquota, per l'anno 2015, è pari a 0,273 c /kwh. Condizioni tariffarie dal 2015 per i punti di prelievo in MT, AT e AAT nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per i punti di prelievo in AT e AAT nella titolarità di soggetti che non risultano inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica [*] Tipologia Componenti fisse di trasporto Componenti variabili di trasporto Componenti A e UC (parte fissa) Componenti UC (parte fissa) Componenti A e UC Componenti A (parte variabile) Componenti e UC (parte variabile) Componente MCT SEU SEESEU-A SEESEU-B Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata dalla rete + Energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete ** Energia elettrica prelevata dalla rete + Energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete ** Energia elettrica prelevata dalla rete + Energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete ** SEESEU-C Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica Energia elettrica prelevata dalla rete prelevata dalla rete + + Energia elettrica Energia elettrica consumata e non consumata e non prelevata dalla rete in prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei misura pari al 5% dei corrispondenti importi corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete ** prelevata dalla rete ** Energia elettrica consumata ASE / ASAP Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica prelevata da rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Punto di connessione con la rete pubblica Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata [*] I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parte variabili, ai sensi dell'art. 25-bis del decreto legge 91/14, non si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nel caso di impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kw. [**] Articolo 5.1 e 6.1 della delibera 609/2014/R/eel attuativa delle disposizioni del decreto legge 91/14. Nel dettaglio, per i punti di prelievo nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco a forte consumo di energia elettrica, i dati di energia sono i medesimi che sono stati comunicati a CCSE nell'ambito delel dichiarazioni di cui alla delibera 437/2013/R/eel, mentre nel caso di punti di prelievo non inclusi in tale elenco, i dati di energia saranno comunicati a CCSE secondo modalità da quest'ultima definite. Tabella 6: Benefici tariffari in base alla categoria di Sistema a decorrere dall anno
20 Si precisa che, con delibera 574/2014/R/eel, l Autorità ha previsto che l installazione di sistemi di accumulo all interno di sistemi SEU/SEESEU sia compatibile con i benefici tariffari previsti per tali sistemi Sistemi non oggetto della qualifica da parte del GSE: ASAP e ASE Vengono definiti Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP) i sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante. Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) Vincoli data ASAP Nessun limite No Nessuno (*) FER= Fonti Rinnovabili CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 7: Requisiti minimi degli ASAP Vincoli di natura giuridica Consumo annuale per uso proprio, ovvero per l uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante non inferiore al 70% annuo dell energia prodotta. Vincoli di area Nessuno Sono definiti Altri Sistemi Esistenti (ASE) i Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. 20
21 Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) Vincoli data ASE Nessun limite No Nessuno (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC). Tabella 8: Requisiti minimi degli ASE Vincoli di natura giuridica Una o più unità di produzione gestite da un unico produttore o da produttori distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario; una o più Unità di Consumo gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario. Vincoli di area Nessuno 2.4. Identificazione degli elementi principali di un ASSPC Un ASSPC è costituito almeno da: - un impianto di produzione di energia elettrica; - un Unità di Consumo; - un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi tra l impianto di produzione e l UC; - un collegamento alla rete pubblica (impianto di utenza per la connessione). Un ASSPC può essere caratterizzato, a seconda della categoria: - dalla presenza di più impianti di produzione di energia elettrica e/o da una o più UC (tra le tipologie di qualifica rilasciate dal GSE sono ammesse più UC solo nel caso di SEESEU-A o SEESEU-C); - uno o più punti di connessione alla rete elettrica. Ciascun impianto di produzione, registrato in GAUDÌ e identificato dal codice CENSIMP, può essere costituito da una o più Unità di Produzione (UP) (quindi, a ciascun impianto identificato tramite un Codice CENSIMP possono corrispondere più UP). Un ASSPC, anche se è caratterizzato da un insieme di impianti di produzione e da un Unità di Consumo (sono ammesse più UC solo nel caso di SEESEU-A o SEESEU-C) interconnessi tramite collegamenti privati, è, comunque, riconducibile ad uno schema in cui vi è: un solo produttore (responsabile della gestione degli impianti di produzione), che sia una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario 3 ; 3 Fanno eccezione i SEESEU-C che fino al 2015 possono essere caratterizzati dalla presenza di più produttori non necessariamente appartenenti allo stesso gruppo societario. Resta fermo quanto stabilito dall art. 26, comma 26.1, del TISSPC in relazione all eventuale ricomprensione dei predetti Sistemi nei SEESEU-B a decorrere dal 1 gennaio
22 un solo cliente finale (responsabile della gestione delle UC), che sia una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario. Il produttore e il cliente finale possono coincidere tra loro (requisito obbligatorio per i SEESEU-A) oppure essere due soggetti giuridici differenti. Ai fini della qualifica SEU o SEESEU, è necessario considerare tutti gli impianti di produzione e tutte le UC (anche le UC interne per i SEESEU-A e i SEESEU-C) interconnessi circuitalmente tra loro tramite collegamenti privati, nonché tutti i punti di connessione del Sistema alla rete elettrica. Per ciascun impianto di produzione bisogna, inoltre, considerare tutte le UP, comprese quelle eventualmente non connesse elettricamente alle UC e tutti i punti di prelievo degli ausiliari d impianto. Nel caso siano presenti altre UC e/o impianti di produzione non circuitalmente interconnessi con gli impianti di produzione e/o con le UC del Sistema per il quale si richiede la qualifica, ma che insistono sulle stesse particelle catastali del predetto Sistema, il richiedente dovrà dichiararne la presenza, motivando tali evidenze nella relazione descrittiva (cfr. paragrafo ) allegata alla richiesta di qualifica da presentare al GSE (potrebbero, ad esempio, essere presenti impianti e/o UC direttamente connessi alla rete pubblica). Nel caso di un Sistema caratterizzato dalla presenza di UC e/o impianti di produzione connessi alle linee private di un ASSPC che storicamente sono gestiti come utenze virtualmente connesse alla rete pubblica (cfr. paragrafo ), il richiedente dovrà dichiararne la presenza, motivando tali evidenze nella relazione descrittiva allegata alla richiesta di qualifica e tali UC e impianti gestiti da soggetti terzi possono essere, dunque, esclusi dal perimetro del Sistema. Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell art. 26, comma 26.2, del TISSPC, gli impianti di produzione e le UC di terzi connessi a un Sistema SEU o SEESEU devono essere esclusi dal perimetro del Sistema. A tal fine, qualora vi siano impianti di produzione o UC connessi alle linee private del SEU o SEESEU che debbano essere esclusi dal perimetro dell ASSPC è necessario, prima di inviare richiesta di qualifica al GSE, rendere la configurazione coerente con quanto previsto dal TISSPC. A tal fine gli elementi che devono essere esclusi dal SEU/SEESEU devono essere configurati come elementi di terzi connessi alla rete pubblica per il tramite delle linee del SEU/SEESEU e pertanto: - deve essere inoltrata una richiesta di connessione al gestore di rete concessionario, secondo le modalità previste dal TICA - Testo Integrato delle Connessioni Attive o dal TIC (rispettivamente, nel caso di connessione di un impianto di produzione o nel caso di una UC); - il gestore di rete concessionario e il gestore delle linee private sono tenuti a sottoscrivere un apposita convenzione al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l utilizzo delle predette linee per l erogazione del servizio di 22
23 distribuzione o di trasmissione ai terzi connessi. In tal caso, al fine di distinguere i punti fisici di connessione dell ASSPC con la rete pubblica (identificati dai codici identificativi POD di cui all art. 14 del TIS) dai punti di connessione virtuale del SEU o del SEESEU alla rete pubblica (sono i punti di connessione al SEU o al SEESEU degli impianti di produzione o delle UC indirettamente connessi alla rete pubblica), il gestore di rete concessionario associa a questi ultimi l attributo POD virtuale. Per maggiori dettagli si rimanda al TISSPC e alle FAQ pubblicate dall Autorità ( In appendice sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune configurazioni per le quali è possibile richiedere la qualifica Riepilogo degli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) A titolo riepilogativo sono sintetizzati di seguito i requisiti minimi che caratterizzano ogni categoria di ASSPC. Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) Vincoli data SEU 20 MW Sì Nessuno Vincoli di natura giuridica 1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo Vincoli di area Il Sistema deve essere realizzato all interno di un area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale. SEESEU-A Nessun limite No Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013 Unico soggetto giuridico (produttore = cliente) L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del SEESEU-A Nessuno 23
24 Categoria Potenza massima Obbligo FER o CAR (*) Vincoli data Vincoli di natura giuridica Vincoli di area SEESEU-B 20 MW Sì Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo Il Sistema deve essere realizzato all interno di un area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale SEESEU-C (valida fino al 31 dicembre 2015) Nessun limite No Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013 Entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013 Al 1 gennaio 2014 le Unità di Consumo che lo compongono devono essere gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi, purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario Nessuno ASAP Nessun limite No Nessuno ASE Nessun limite No Nessuno Consumo annuale per uso proprio, ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante non inferiore al 70% annuo dell energia prodotta Una o più unità di produzione gestite, da un unico produttore o da produttori distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario. Una o più Unità di Consumo gestite dal medesimo cliente finale o da clienti finali distinti, ma appartenenti al medesimo gruppo societario (*) FER= Fonti Rinnovabili, CAR= Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definito dal TISSPC ) Tabella 9: Sintesi dei requisiti sottostanti ogni categoria di ASSPC Nessuno Nessuno 24
25 Un ASSPC potrebbe rientrare in una o più categorie previste dal TISSPC, per le quali l Autorità ha definito un ordine di priorità per l attribuzione della qualifica spettante. Pertanto, un ASSPC in possesso di tutti i requisiti per essere classificato in almeno due delle categorie previste viene classificato come: i) SSP-A, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera jjj) del TISSPC; ii) SSP-B, qualora il predetto sistema rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kkk) del TISSPC; iii) SEESEU-A, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera kk) del TISSPC; iv) SEESEU-B, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ll) del TISSPC; v) SEU, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera ii) del TISSPC; vi) SEESEU-C, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera mm) del TISSPC; vii) ASAP, qualora il predetto sistema non rispetta i requisiti per essere classificato né come SSP-A o SSP-B, né come SEESEU-A, né come SEESEU-B, né come SEU, né come SEESEU-C, ma rispetta i requisiti di cui al comma 1.1, lettera hh) del TISSPC; viii) ASE, qualora il predetto sistema rispetta esclusivamente i requisiti di cui al comma 1.1, lettera b) del TISSPC Precisazioni e approfondimenti tematici Unità di Consumo In presenza di un unica UC, i dati relativi all UC coincidono con i dati caratteristici del Punto di connessione principale POD principale - (cfr. definizione contenuta nel paragrafo ). Si rimanda all Appendice 2 - Tabella riepilogativa dei principali dati richiesti per categoria di qualifica per il riepilogo dei dati che vengono richiesti ai fini dell ottenimento della qualifica. In presenza di un Sistema caratterizzato dalla presenza di una fornitura di energia elettrica utilizzata per alimentare più unità immobiliari, che sulla base della definizione di UC di cui all art. 1 del TISSPC non costituiscono un unica UC, occorre presentare al gestore di rete 25
26 concessionario, secondo modalità dal medesimo definite, una richiesta di connessione finalizzata a censire le diverse UC facenti parte dell'asspc. Per ciascuna delle predette UC, il gestore di rete definisce così un anagrafica contenente tutte le informazioni necessarie all attuazione di quanto previsto dall art. 23 del TISSPC e rilascia un codice identificativo univoco (codice identificativo UC interne). Per maggiori dettagli si rimanda al TISSPC e alle FAQ pubblicate dall Autorità ( Si evidenzia che nei casi in cui il Soggetto Referente (cfr. paragrafo 2.6.9) presenti al gestore di rete, entro 90 giorni dalla data di apertura del Portale informatico, una richiesta per la codifica delle UC interne e/o delle utenze virtualmente connesse alla rete pubblica, i benefici previsti per i SEU e i SEESEU saranno comunque riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio del Sistema qualora successiva), fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti per l ottenimento della qualifica. Qualora nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della richiesta di qualifica siano state apportate modifiche sulla connessione dell UC sarà necessario evidenziare tali modifiche in fase di presentazione della richiesta di qualifica Potenza di un ASSPC La potenza di un ASSPC è la potenza attiva nominale complessiva degli impianti di produzione presenti all interno del Sistema, calcolata come somma delle potenze attive nominali degli impianti di produzione che costituiscono l ASSPC (nel caso di impianti fotovoltaici la potenza è costituita dalla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto). Si precisa, inoltre, che è esclusa dal computo della potenza complessiva degli impianti di produzione presenti all interno di un ASSPC la potenza relativa ai gruppi di emergenza, ossia ai gruppi elettrogeni che entrano in esercizio in caso di mancanza di tensione dalla rete elettrica. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall art.12, comma 1, della deliberazione 574/2014/R/eel, ai fini della quantificazione della potenza complessivamente installata all interno dell ASSPC, si considera esclusivamente la potenza della parte dell impianto di produzione al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tali sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione Titoli autorizzativi e avvio dei lavori Per titolo autorizzativo si intende ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso rilevante per la realizzazione e la gestione degli elementi principali dei SEU o SEESEU. 26
27 A titolo esemplificativo, si segnala che tra i titoli autorizzativi rilevanti, a seconda della tipologia e della potenza degli impianti e delle relative opere di connessione, sono inclusi l Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il Permesso a Costruire, rilasciato ai sensi del DPR 380/01, la Denuncia di Inizio Attività (DIA), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) rilasciate ai sensi della Legge 241/1990, nonché del DM 10 settembre 2010 e del D.Lgs. 28/11, la Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera, l iter per il c.d. screening e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per data di ottenimento di un titolo autorizzativo si intende la data di conseguimento del titolo autorizzativo, ovvero la data in cui l Amministrazione competente ha rilasciato l atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo non può ritenersi conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale quale, ad esempio, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. In caso di DIA o di PAS, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della istanza, corredata della documentazione da inviare all Ente comunale competente, laddove non siano intervenuti espliciti dinieghi o si siano verificate cause di sospensione del termine, al fine, ad esempio, di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di Servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 del DPR. 380/2001 e art. 6, comma 5, del D.Lgs. 28/11). Per data di avvio dell iter autorizzativo del sistema ai fini della verifica del requisito di cui all art. 1, lettera jj), punto i., e di cui all art. 26, comma 26.4, del TISSPC, si intende l ultima tra le date di richiesta dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al paragrafo 2.6.8). Qualora per uno stesso titolo autorizzativo siano state fatte più richieste (ad esempio, nel caso in cui la domanda inizialmente presentata non sia stata ritenuta idonea o completa di tutta la documentazione prevista dall Amministrazione competente), va considerata la data dell ultima richiesta presentata presso l Amministrazione competente. Pertanto, qualora gli elementi che caratterizzano l ASSPC siano stati autorizzati tramite distinti procedimenti autorizzativi, si ritiene che la data di avvio dell iter autorizzativo relativo all ASSPC coincida con la data di avvio dell iter autorizzativo relativo all ultimo elemento caratteristico per il quale è stata presentata la richiesta di avvio dell iter presso l Amministrazione competente. Per data di ottenimento delle autorizzazioni del sistema ai fini della verifica del requisito di cui all art.1, lettera jj), punto ii., e di cui all art. 26, comma 26.4, del TISSPC, si intende l ultima tra le date di ottenimento dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al successivo paragrafo 2.6.8). Per data di avvio dei lavori del sistema, ai fini della verifica del requisito di cui all art. 1, lettera jj), punto ii., del TISSPC, si intende l ultima tra le date di avvio dei lavori necessari 27
28 per la realizzazione del Sistema nella sua prima configurazione (come definita al paragrafo 2.6.8). In presenza di iter autorizzativi distinti per i diversi elementi caratteristici che costituiscono un ASSPC, l iter autorizzativo dell ASSPC si intende concluso solo quando sono stati conseguiti i titoli autorizzativi/abilitativi di tutti gli elementi caratteristici dell ASSPC. In tali casistiche, pertanto, la data di conclusione dell iter autorizzativo dell ASSPC coincide con la data in cui è stato conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo relativo all ultimo, in ordine temporale, degli elementi caratteristici dell ASSPC autorizzati Sistemi SEU e SEESEU-B Secondo quanto previsto dall art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del TISSPC punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento. Si specifica che possono ottenere la qualifica SEU o SEESEU-B anche i Sistemi costituiti da impianti ibridi che, ai sensi della Legislazione vigente, alla data della loro entrata in esercizio siano equiparati ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti. Pertanto è possibile richiedere la qualifica SEU o SEESEU nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica anche mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile, ai sensi delle normative vigenti alla data di entrata in esercizio dell impianto, sia - inferiore al 15% nel caso di impianti solari termodinamici ibridi, - inferiore al 5% negli altri casi. Nelle predette casistiche, infatti, l energia elettrica prodotta dall impianto è complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile. Al fine di individuare la fonte di alimentazione dell impianto, il GSE farà riferimento a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all esercizio dell impianto e/o nella relazione tecnica a esso allegato. Nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi entrati in esercizio nell anno n : - in relazione al medesimo anno n, ai fini delle opportune verifiche sulle condizioni necessarie per essere equiparati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il GSE farà riferimento, in via preliminare, ai dati di progetto dell impianto comunicati dal Soggetto Referente in fase di richiesta di qualifica; - in relazione agli anni successivi all anno n, deve essere presentata al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare, relativamente alla produzione dell anno precedente (dati a consuntivo), che l impianto è equiparabile a 28
29 un impianto alimentato dalle sole fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. In esito alla verifica relativa all anno n, il GSE procede, nell anno n+1, ad aggiornare la suddetta qualifica. Nel caso di esito negativo di tale verifica, viene meno, in relazione all anno n, il diritto al riconoscimento dei benefici tariffari previsti dalla normativa. Si precisa che gli impianti alimentati a biogas vengono considerati come impianti alimentati a fonte rinnovabile a prescindere dalla tipologia di biomassa utilizza per la produzione del biogas. Si specifica, inoltre, che, ai fini della costituzione di un SEU o di un SEESEU-B, gli elementi costitutivi del Sistema (e, quindi, l impianto di produzione, l UC e il collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi) devono essere realizzati all interno di un unica area senza soluzione di continuità composta anche da più particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi. Tale area, come previsto dall art. 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, deve essere di proprietà o nella piena disponibilità (cfr. art. 1, comma 1.1, lettera bb, del TISSPC) del cliente finale intestatario dell UC facente parte del Sistema e da questo, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione Definizione di impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento utilizzata ai fini del TISSPC Ai fini dell applicazione delle disposizioni previste dal TISSPC per il riconoscimento della qualifica di SEU o SEESEU, si precisa che un impianto di produzione, affinché sia considerato in assetto cogenerativo ad alto rendimento, deve rispettare le seguenti due condizioni: 1. almeno un unità di produzione dell impianto rispetta le condizioni che consentono il riconoscimento di cogenerazione ad alto rendimento di cui al D.Lgs. 20/07 e al DM 4 agosto 2011; 2. in relazione all intero impianto di produzione, sia verificata la seguente condizione: dove: E CHP tot 0.5 E L E L è l energia elettrica lorda prodotta dall impianto di cogenerazione (derivante dalla somma dell energia elettrica lorda prodotta da ciascuna unità dell impianto) comunicata annualmente al GSE e desunta dalla dichiarazione di consumo presentata all Agenzia delle Dogane; è l energia elettrica cogenerata dell impianto di cogenerazione espressa E CHP tot come sommatoria dell E CHP dell i-esima unità calcolata come indicato nel D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 4 agosto
30 n E CHP tot = (E CHP) i i=1 Il GSE, ai fini del mantenimento della qualifica SEU o SEESEU-B riconosciuta, verifica il possesso dei requisiti di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all anno solare precedente Ulteriori precisazioni sulla definizione di produttore Ai sensi dell art. 1, comma1, lett. ee), del TISSPC, il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell impianto e deve essere l intestatario dell officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, e delle autorizzazioni alla realizzazione e all esercizio dell impianto di produzione, al momento della richiesta di qualifica al GSE. Pertanto, nel caso di subentro di un nuovo soggetto, a qualsiasi titolo, nella realizzazione e nell esercizio dell impianto di produzione (con conseguente assunzione della qualità di produttore), è necessario, al fine dell ottenimento della qualifica, che l officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, il regolamento di esercizio (secondo le modalità previste dal gestore di rete) e le autorizzazioni alla realizzazione e all esercizio dell impianto siano state correttamente volturate a favore del subentrante. Nel caso di SEU e SEESEU i cui impianti di produzione siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e per i quali l iter autorizzativo è stato avviato entro il 31 dicembre 2013, ove il titolare di uno o più titoli autorizzativi per l esercizio degli impianti di produzione non risulti titolare anche delle relative officine elettriche, il GSE rilascia la qualifica avente efficacia dalla data di entrata in esercizio dell ASSPC (per ASSPC entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2014) o dal 1 gennaio 2014 (per ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013) purché cumulativamente: siano rispettate le ulteriori condizioni per il rilascio della qualifica; le richieste di voltura dei titoli autorizzativi e/o delle eventuali officine elettriche intestate a soggetti diversi siano state presentate all Ente competente, a favore del soggetto designato come produttore ai fini della qualifica, entro 90 giorni dalla data di apertura del Portale informatico e comunque prima della presentazione della richiesta di qualifica al GSE; il soggetto designato come produttore nella richiesta di qualifica presentata al GSE, ai sensi delle presenti Regole, è intestatario, per ciascuno degli impianti che costituiscono l ASSPC, dei titoli autorizzativi o della relativa officina elettrica. 30
31 In tali casi, il Soggetto Referente fornisce al GSE la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di voltura e la relativa data di presentazione, nonché, qualora disponibile, il relativo esito. È comunque fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.4. in merito all obbligo di trasmettere entro 12 mesi la necessaria documentazione nel caso di qualifiche rilasciate sulla base di mere richieste di voltura. Si rimanda al paragrafo e 4.4 delle presenti Regole per gli ulteriori approfondimenti in merito al perfezionamento della richiesta di qualifica Data di entrata in esercizio di un ASSPC La data di entrata in esercizio di un ASSPC (come definita al paragrafo ), è la prima data in cui gli elementi costitutivi dell ASSPC (e, quindi, almeno un impianto di produzione e un UC) risultano connessi tra loro (tramite un collegamento privato) e connessi alla rete pubblica. Possono pertanto presentarsi tre casi: 1. in una fase preliminare viene attivata una fornitura in prelievo (entrata in esercizio dell UC) e, successivamente, entra in esercizio un impianto di produzione collegato al medesimo punto di connessione della UC. In questo caso la data di entrata in esercizio dell ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio dell impianto; 2. in una fase preliminare viene attivata una fornitura in prelievo e, successivamente, entra in esercizio un impianto di produzione collegato ad un punto di connessione diverso da quello dell UC o viceversa. Viene poi realizzato un collegamento privato tra l UC e l impianto di produzione (con eventuale dismissione di uno dei due punti di connessione preesistenti). In questo caso la data di entrata in esercizio dell ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio del collegamento privato; 3. in una fase preliminare entra in esercizio un impianto di produzione e, successivamente, viene attivata una fornitura in prelievo (entrata in esercizio dell UC) sul medesimo punto di connessione dell impianto. In questo caso la data di entrata in esercizio dell ASSPC coincide con la data di entrata in esercizio dell UC. Negli esempi di seguito riportati è stata evidenziata in rosso la data di entrata in esercizio dell ASSPC in relazione ai tre casi sopra descritti. 31
32 Unità Unità di di Consumo consumo Impianto Impianto di produzione di produzione e collegamento + privato collegamento privato Esempio 1: ASSPC con collegamento privato realizzato «Prima configurazione» contestualmente all impianto di produzione ASSPC Unità Unità di di consumo Consumo Impianto di produzione Collegamento privato Impianto di produzione Collegamento privato «Prima configurazione» ASSPC Esempio 2: ASSPC con collegamento privato realizzato successivamente all impianto di produzione e all Unità di Consumo Impianto di Unità produzione di consumo Impianto di produzione + Unità di consumo e collegamento privato collegamento privato «Prima configurazione» ASSPC Esempio 3: ASSPC con collegamento privato realizzato contestualmente all Unità di Consumo È opportuno specificare che per un ASSPC avente un unico punto di connessione alla rete pubblica, l attestazione dell entrata in esercizio del collegamento privato è corrispondente: alla data di attivazione della fornitura di energia elettrica, qualora lo stesso sia realizzato per connettere elettricamente l UC ad un impianto di produzione già connesso alla rete elettrica; alla data di entrata in esercizio dell impianto di produzione, qualora lo stesso sia realizzato per alimentare un UC già connessa alla rete elettrica. 32
33 Per configurazioni con più punti di connessione alla rete elettrica, nel caso in cui il Regolamento di Esercizio non faccia esplicito riferimento alla presenza di un collegamento privato, il Soggetto Referente è tenuto a presentare il certificato di collaudo del collegamento privato e la dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/2008 nel caso di impianti realizzati al servizio di edifici, resi dalla ditta esecutrice dei lavori e redatti da tecnico abilitato o il verbale redatto dall Agenzia delle Dogane, nel caso di presenza di officina elettrica, fermo restando l obbligo di aggiornare il Regolamento di Esercizio secondo le tempistiche previste dal gestore di rete Configurazioni di un ASSPC Ai fini dell applicazione delle presenti Regole sono riportate le seguenti definizioni: configurazione dell ASSPC : l insieme delle caratteristiche (assetto) dell ASSPC che determinano l appartenenza del Sistema ad una delle categorie elencate nei paragrafi 2.1 e 2.3 (SEU, SEESEU (A-B-C), ASE, ASAP); prima configurazione di un ASSPC : la configurazione del Sistema alla data di entrata in esercizio dell ASSPC; configurazione di un ASSPC ad una data : è l assetto dell ASSPC a quella data. La configurazione di un ASSPC ad una data differisce dalla prima configurazione di un ASSPC qualora siano state apportate al Sistema delle modifiche che ne abbiamo modificato l assetto. Tali variazioni d assetto possono essere dovute, ad esempio, a: a) realizzazioni di potenziamenti e rifacimenti; b) installazioni o rimozioni di una o più UC; c) modifiche al punto di connessione; d) cambi di titolarità di uno o più impianti di produzione; e) cambi di titolarità del punto di connessione; f) modifiche del collegamento privato; g) modifiche della proprietà/disponibilità dell area su cui è realizzato il Sistema; h) modifiche del combustibile autorizzato per l alimentazione di un impianto dell ASSPC; i) modifiche della proprietà/disponibilità dell area su cui sono realizzate le UC; j) variazioni delle finalità produttiva di una delle unità immobiliari che compongono un UC (nel solo caso l UC sia costituita da più unità immobiliari); k) riattivazioni, integrali ricostruzioni, installazione di nuovi impianti di produzione o dismissione di impianti di produzione facenti parte dell ASSPC; l) altro. 33
34 Si ricorda che per i sistemi SEESEU gli interventi di cui alla lettera a) e k) devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto all art. 26, commi 26.4 e 26.5, del TISSPC. Inoltre gli interventi di cui alla lettera a) devono essere tali da soddisfare anche quanto previsto all art. 26, comma 26.6 del TISSPC Individuazione del Soggetto Referente dell ASSPC Ai fini del presente documento, si definisce Soggetto Referente il soggetto cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai clienti finali, presenti all interno di un ASSPC, mandato con rappresentanza ad interloquire con il GSE per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di qualifica SEU/SEESEU e a compilare e sottoscrivere l allegato tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica. I produttori, i clienti finali e il Soggetto Referente, ciascuno nei limiti delle proprie dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dei dati comunicati al GSE, rispondono degli eventuali illeciti commessi, con particolare riferimento alle fattispecie previste dall art. 76 del medesimo Decreto. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE procede all annullamento della qualifica ASSPC riconosciuta. Al Soggetto Referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento di riconoscimento della qualifica di SEU o SEESEU, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi al riconoscimento della qualifica. Il Soggetto Referente dell ASSPC può anche coincidere con un cliente finale o con un produttore presente nel Sistema per il quale si sta richiedendo la qualifica, fatto comunque salvo il necessario mandato con procura in tal senso. Il Soggetto Referente compila e sottoscrive l allegato tecnico presentato unitamente alla richiesta di qualifica. 3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA 3.1. Soggetti interessati e modalità di presentazione della richiesta di qualifica al GSE Per poter usufruire dei benefici spettanti ai SEU e ai SEESEU, i clienti finali e i produttori di un ASSPC devono presentare al GSE, direttamente o tramite un Soggetto Referente, una richiesta di qualifica. 34
35 La richiesta di qualifica di un SEU/SEESEU (A-B-C) può essere trasmessa al GSE solo per i Sistemi già in esercizio alla data di presentazione della stessa. L art. 7, comma 7.1 lettera a) e comma 7.4 del TISSPC esonerano dall obbligo sopraccitato i clienti finali e i produttori presenti all interno di un ASSPC rientrante nelle casistiche illustrate nei paragrafi e ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013 che usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto al 1 gennaio 2014 Nel caso di un ASSPC già in esercizio al 1 gennaio 2014 che usufruiva del servizio di Scambio sul Posto alla medesima data, il GSE procede a qualificare, in modo autonomo e automatico, senza alcun intervento del produttore o del cliente finale, per il solo anno 2014, tale configurazione come SEESEU-B. Nei casi in cui per la convenzione di Scambio sul Posto sia stata data disdetta nel corso del 2014, per poter continuare ad usufruire dei benefici sottostanti il riconoscimento della qualifica SEU o SEESEU, il cliente finale e il produttore, direttamente o tramite un Soggetto Referente, sono tenuti a presentare una richiesta di qualifica SEU o SEESEU al GSE per il restante periodo, secondo modalità definite al successivo paragrafo In relazione al periodo del 2014 in cui l ASSPC non usufruiva del servizio di Scambio sul Posto, qualora: - non fosse presentata al GSE una richiesta di qualifica SEU o SEESEU, - ovvero venisse accertato che l ASSPC, in relazione al predetto periodo, non avesse i requisiti per essere qualificato come SEU o SEESEU, il GSE provvederà a classificare, per il predetto periodo temporale, l ASSPC fra gli ASAP/ASE e a darne comunicazione al sistema GAUDÌ. Per gli anni successivi al 2014, qualora il Sistema continui a usufruire del servizio di Scambio sul Posto, il GSE qualifica automaticamente tale Sistema come SSP-A o SSP-B ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 che accedono al Servizio di Scambio sul Posto nell anno 2014 o per una parte dell anno 2014 Per gli ASSPC che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e che hanno usufruito del servizio di Scambio sul Posto nell anno 2014 o per una parte dell anno 2014, il GSE procede, in modo autonomo e automatico, a qualificare tali Sistemi come SEESEU-B, con effetti a valere sul solo anno 2014 e in relazione al periodo di vigenza della convenzione in Scambio sul Posto. Nei casi in cui vi siano periodi del 2014 in cui l ASSPC era in esercizio, ma non usufruiva del servizio di Scambio sul Posto (ad esempio: convenzione di Scambio sul Posto attivata in data 35
36 successiva alla data di entrata in esercizio dell ASSPC, ovvero convenzione di Scambio sul Posto per la quale è stata data disdetta nel corso del 2014), per poter continuare ad usufruire dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica SEU o SEESEU, il cliente finale e il produttore, direttamente o tramite un Soggetto Referente, sono tenuti a presentare una richiesta di qualifica SEU o SEESEU al GSE per il predetto periodo temporale, secondo modalità definite al successivo paragrafo In relazione al periodo del 2014 in cui l ASSPC non usufruiva del servizio di Scambio sul Posto, qualora: - non fosse presentata al GSE una richiesta di qualifica SEU o SEESEU, - ovvero venisse accertato che l ASSPC, in relazione al predetto periodo, non avesse i requisiti per essere qualificato come SEU o SEESEU, il GSE provvederà a classificare per il predetto periodo temporale l ASSPC fra gli ASAP/ASE e a darne comunicazione al sistema GAUDÌ. Per gli anni successivi al 2014, qualora il Sistema continui a usufruire del Servizio di Scambio sul Posto, il GSE provvederà a qualificare tale configurazione come SSP-A o SSP-B Tempistiche per la presentazione della richiesta di qualifica per gli ASSPC entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 non qualificati in automatico dal GSE I clienti finali e i produttori di un ASSPC che non hanno usufruito del servizio di Scambio sul Posto nell anno 2014 o per una parte dell anno 2014 sono tenuti a inviare, anche tramite il Soggetto Referente, la richiesta di qualifica al GSE: - entro 90 giorni solari dalla data di operatività del Portale informatico del GSE (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso) nei casi in cui l ASSPC, a seguito della sua entrata in esercizio o di modifiche successive, si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU prima della data di apertura del Portale informatico; - entro 60 giorni solari dalla data di recesso della convenzione in Scambio sul Posto ovvero entro 90 giorni solari dalla data di operatività del Portale informatico del GSE nei casi in cui la data di recesso sia antecedente alla data di apertura del Portale. Si specifica che il Soggetto Referente può richiedere la qualifica al GSE entro 90 giorni solari dalla data di operatività del Portale informatico anche nei casi in cui siano state presentate le necessarie richieste di voltura dei titoli autorizzativi o delle officine elettriche o richieste di aggiornamento del Regolamento di Esercizio, come previsto al paragrafo e 4.4. La richiesta di qualifica va inviata esclusivamente tramite il Portale informatico predisposto dal GSE secondo le modalità descritte nel paragrafo
37 Il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di qualifica e il suo rilascio comportano il riconoscimento dei benefici tariffari previsti a partire: - dal 1 gennaio 2014 per un Sistema qualificato come SEU o SEESEU, qualora il Sistema fosse già in possesso, prima di quella data, di tutti i requisiti previsti per i SEU/SEESEU, ivi incluse le casistiche riportate al paragrafo 2.6.1, e 4.4; - dalla data in cui il sistema si è configurato per la prima volta come SEU o SEESEU, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2013; - dal giorno successivo alla data di recesso della convenzione in Scambio sul Posto. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta il riconoscimento dei benefici previsti dal TISSPC, ove spettanti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE. In tali casi il GSE provvederà a classificare il Sistema fra gli ASAP/ASE per il periodo temporale intercorrente fra: - l ultima data in ordine temporale tra il 1 gennaio 2014 e la data di entrata in esercizio dell ASSPC e - l ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta al GSE. e a darne comunicazione al sistema GAUDÌ. La data di decorrenza dei benefici è individuata, dunque, in funzione della data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU (ovvero dalla data di recesso della convenzione del Servizio di Scambio sul Posto) e della data di invio della richiesta di qualifica, secondo lo schema riassuntivo riportato nella tabella sottostante. Data in cui il Data di invio della Data da cui decorrono 37
38 Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU Prima del 1 gennaio 2014 richiesta (*) Entro 90 giorni dall apertura del Portale informatico Oltre 90 giorni dall apertura del Portale informatico i benefici della qualifica 1 gennaio 2014 Primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta Tra il 1 gennaio 2014 e la data di apertura del Portale informatico Entro 90 giorni dall apertura del Portale informatico Oltre 90 giorni dall apertura del Portale informatico Data in cui il Sistema si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU Primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta (*) La richiesta di qualifica può essere presentata al GSE anche nei casi specificati ai paragrafi 2.6.1, e 4.4, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti affinché il Sistema possa essere qualificato come SEU o SEESEU. Si specifica che: - nel caso di configurazioni caratterizzate dalla presenza di più impianti di produzione e/o UC e tali da non rispettare nel loro insieme i requisiti per ottenere la qualifica di SEU o SEESEU, il Soggetto Referente può presentare al GSE la richiesta di qualifica anche per una parte della configurazione esistente, prevedendo che gli elementi esclusi (impianti di produzione e/o unità di consumo) siano considerati come utenze della rete pubblica. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 2.4 e alle FAQ n 8 e 9 pubblicate dall Autorità ( - nei casi in cui, in applicazione della definizione di UC presente nel TISSPC, vi siano più UC interne e quindi ricorra quanto previsto dall articolo 23 del TISSPC, il Soggetto Referente può presentare al GSE la richiesta di qualifica come SEESEU previa richiesta al gestore di rete concessionario del rilascio dei codici identificativi delle unità di consumo interne e la registrazione nei suoi sistemi delle relative anagrafiche. Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 2.4 e e alle FAQ n 8 e 9 pubblicate dall Autorità ( Analogamente a quanto previsto nel paragrafo e 4.4, per le richieste di voltura dei titoli autorizzativi o delle officine elettriche, anche nelle casistiche di cui ai due alinea precedenti, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti per essere qualificati come SEU o SEESEU, la data di decorrenza dei benefici previsti per i SEU e SEESEU è individuata a decorrere dal 1 gennaio 2014 (o dalla data di entrata in esercizio della configurazione qualora successiva) purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) le richieste di modifica della configurazione eseguite in ottemperanza a quanto previsto dalle FAQ n 8 e 9 pubblicate dall Autorità siano state presentate al gestore di rete 38
39 concessionario entro 90 giorni dalla data di apertura del Portale informatico e comunque prima della presentazione della richiesta di qualifica al GSE; 2) sia stata fornita al GSE la documentazione comprovante la presentazione delle predette richieste di modifica e la relativa data di presentazione, nonché, qualora disponibile, il relativo esito. Si fa presente che, qualora necessario, il produttore dovrà aggiornare anche il Regolamento di Esercizio, secondo le modalità previste dal gestore di rete. Si rimanda al paragrafo 4.4 delle presenti Regole per gli ulteriori approfondimenti in merito al perfezionamento della richiesta di qualifica Regole per la presentazione della richiesta di qualifica Le configurazioni del Sistema da comunicare al GSE all atto della richiesta di qualifica SEU/SEESEU, da parte del/degli avente/i diritto (eventualmente tramite il Soggetto Referente, come definito al paragrafo 2.6.9) sono: - la prima configurazione del SEU/SEESEU, se il Sistema è entrato in esercizio dopo il 1 gennaio 2014 oppure la configurazione dell ASSPC al 1 gennaio 2014, se il Sistema è entrato in esercizio prima del 1 gennaio 2014; - tutte le configurazioni dell ASSPC successive a quella di cui sopra (cfr. paragrafo 2.6.8). Si precisa che nel caso di Sistemi entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2014 che richiedono la qualifica SEESEU (A-B-C), il Soggetto Referente dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare i vincoli di data (si veda paragrafo 2.1) per l ottenimento della qualifica richiesta, fermo restando che verrà analizzata dal GSE la configurazione del Sistema al 1 gennaio 2014 ai fini del rispetto dei requisiti sottostante la qualifica. Qualora le modifiche apportate al Sistema comportino un cambio di configurazione che può comportare un cambio della categoria dell ASSPC, verrà anche comunicata la fine decorrenza della qualifica per ciascun tipo di categoria precedente all ultima riconosciuta. Il Soggetto Referente è tenuto poi a dare evidenza al GSE delle modifiche apportate all ASSPC successivamente alla data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE, secondo le modalità previste nel Capitolo 5. Il GSE, a seguito dell attività di qualifica, comunicherà al Soggetto Referente, in caso di esito positivo, la data dalla quale l ASSPC è qualificato come SEU o SEESEU (la data di inizio decorrenza della qualifica) e, quindi, la data da cui decorrono i benefici ad essa correlati. 39
40 Si precisa che nel caso dei SEESEU-C, la qualifica ha efficacia fino al 31 dicembre Per i SEESEU-C che vorranno avvalersi di quanto previsto dall art. 26, comma 26.1, del TISSPC al fine di essere ricompresi, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nei SEESEU-B è necessario presentare al GSE apposita istanza entro il 31 luglio Si riportano di seguito alcuni esempi di possibili configurazioni dell ASSPC. Figura 2: ASSPC entrato in esercizio nel 2014 che non ha effettuato modifiche prima della presentazione della richiesta di qualifica Nel caso riportato in figura 2 il Soggetto Referente è tenuto a presentare la richiesta di qualifica comunicando la configurazione assunta dal Sistema nel mese di marzo del 2014 (data in cui il Sistema è entrato in esercizio). 4 Fatta eccezione per i SEESEU-C, in possesso dei requisiti necessari al passaggio alla categoria SEESEU-B. 40
41 Figura 3: ASSPC entrato in esercizio nel 2014 che ha effettuato una modifica in esercizio prima della presentazione della richiesta di qualifica Nel caso riportato in figura 3 il Soggetto Referente è tenuto a presentare richiesta di qualifica comunicando la configurazione assunta dal Sistema nel mese di marzo del 2014 (data in cui il Sistema è entrato in esercizio) dando, inoltre, evidenza delle variazioni effettuate prima dell invio della richiesta (in tal caso il Soggetto Referente deve comunicare anche la configurazione assunta dal Sistema nel mese di giugno del 2014). Figura 4: ASSPC entrato in esercizio nel 2007 che ha effettuato modifiche in esercizio prima della presentazione della richiesta di qualifica nel 2012 e nel
42 Nel caso riportato in figura 4, il Soggetto Referente è tenuto a presentare richiesta di qualifica comunicando la configurazione del Sistema al 1 gennaio 2014 (nella figura 4 coincide con la configurazione del mese di marzo del 2012), dando, inoltre, evidenza delle variazioni effettuate sul Sistema prima dell invio della richiesta (in tal caso il Soggetto Referente deve comunicare anche la configurazione assunta dal Sistema nel mese di aprile del 2014) Corrispettivi a copertura delle spese di istruttoria Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, attuativo dell art. 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014, ha approvato le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno. A tal fine, il Soggetto Referente è tenuto a corrispondere al GSE, ad ogni richiesta di qualifica (SEU e SEESEU), un contributo per le spese di istruttoria, dipendente dalla tipologia di fonte (solare o altro) e dalla tipologia di qualifica richiesta (qualifica relativa a sistemi semplici o a sistemi complessi), secondo il seguente schema: Si precisa che: con il termine Altro si intende un Sistema che contiene almeno un impianto di produzione caratterizzato da fonte diversa da quella solare; con la formula Qualifica Semplice la qualifica di un sistema costituito da un unico impianto di produzione; con la formula Qualifica Complessa la qualifica di un sistema costituito da più impianti di produzione. Il suddetto corrispettivo non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica destinati all autoconsumo entro i 3 kw, mentre per i SEU e SEESEU con impianti di produzione del Sistema di potenza fino a 20 kw si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50. Inoltre, a ogni modifica apportata al Sistema già qualificato come SEU/SEESEU (sia per le modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali) sarà applicato un onere pari alla metà dei corrispettivi riportati nella tabella precedente, a seguito della comunicazione della modifica al GSE. 42

References: art. 24
 art. 24
 art. 4
 art.1
 art. 1
 articolo 9
 articolo 3
 articolo 2
 art. 14
 art. 14
 art. 23
 art. 14
 art. 14
 art. 23
 art. 14
 art. 26
 art. 1
 art. 26
 art. 6
 art. 24
 art. 25
 art. 24
 articolo 23
 articolo 24
 articolo 24
 Articolo 5
 art. 26
 art. 26
 art. 14
 art. 1
 art. 23
 art.12
 art. 6
 art. 1
 art. 26
 art.1
 art. 26
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 26
 art. 26
 art. 76
 art. 7
 articolo 23
 art. 26
 art. 25