Source: http://docplayer.es/51701-Documento-basico-hr-proteccion-frente-al-ruido-con-comentarios-del-ministerio-de-fomento.html
Timestamp: 2016-12-10 20:43:39+00:00

Document:
⭐Documento Básico HR. Protección frente al ruido. Con comentarios del Ministerio de Fomento
Download "Documento Básico HR. Protección frente al ruido. Con comentarios del Ministerio de Fomento"
Marta Gallego Franco
1 Ministerio de Fomento Secretaría de estado de vivienda y actuaciones urbanas Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Documento Básico HR Protección frente al ruido Con comentarios del Ministerio de Fomento Articulado: Septiembre 009 Comentarios: Junio 0112 3 Disposiciones legislativas El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 1371/007, de 19 de octubre (BOE 3-octubre-007) y posteriormente ha sido modificado por las disposiciones siguientes: - Corrección de errores del Real Decreto 1371/007, de 19 de octubre (BOE 0-diciembre-007). - Real Decreto 1675/008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/007 (BOE 18-octubre-008). - Orden VIV/984/009, de 15 de abril (BOE 3-abril-009). - Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/009, de 15 de abril (BOE 3 septiembre - 009). DB HR con comentarios Conforme a lo establecido en el artículo 35.g) de la Ley 30/199, de 6 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda ha respondido a numerosas consultas relacionadas con la interpretación y aplicación del Documento Básico DB HR del Código Técnico de la Edificación. Esta versión del DB HR incorpora, junto al texto articulado del DB, los principales comentarios, aclaraciones y criterios de aplicación resultado de dichas consultas. Los comentarios figuran con este tipo de letra, con esta sangría y con una línea vertical en el margen izquierdo. En este documento aparecen también referencias a la Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido, versión publicada en la web del CTE en fecha 1 de agosto de 009, que amplían y desarrollan los comentarios contenidos en este documento. HR-i4 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) El objetivo del requisito básico Protección frente el ruido consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. II Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; El DB HR no especifica valores límite de aislamiento acústico para los recintos ruidosos. Sin embargo, deben cumplirse los valores límite de ruido especificados por la Ley del Ruido, en concreto en el RD 1367/007. En algunos casos, los recintos ruidosos suelen regularse por otros reglamentos como ordenanzas municipales, que deben cumplirse además de lo que especifica la Ley del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. Los recintos ruidosos son aquellos en los que el nivel medio de presión sonora estandarizado es mayor o igual que 80 dba. Si el recinto tiene un nivel de presión sonora estandarizado ponderado A, comprendido entre 70 y 80 dba se considera como recinto de actividad. Ejemplos de recintos ruidosos son: recintos de uso industrial, locales con equipos de reproducción sonora o audiovisuales, locales donde se realicen actuaciones en directo, talleres mecánicos, etc. Durante la realización del proyecto, rara vez se conoce la actividad concreta que va a desarrollarse en lo que en principio podrían calificarse como recintos de actividad, y en consecuencia se desconoce, asimismo, si el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del recinto será mayor que 80 dba. Por ello, y a falta de información más precisa, el proyectista podría considerar dichos recintos inicialmente como de actividad, haciendo constar dicha calificación en las Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Si posteriormente, se prevé que la actividad que va a realizarse supera los 80 dba, se adoptarán las medidas acústicas oportunas para que los niveles de inmisión en los recintos colindantes no superen los valores límite establecidos en cada caso. b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; HR-ii5 El DB HR no regula los criterios, ni los procedimientos para el diseño acústico de recintos de pública concurrencia destinados a espectáculos. Sin embargo, si uno de estos recintos fuera colindante con un recinto protegido o habitable de una unidad de uso diferente, deben cumplirse los valores límite de aislamiento acústico especificados en el apartado.1. del DB HR. c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m 3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; El DB HR no regula los criterios, ni los procedimientos para el diseño acústico de aulas y salas de conferencias de volúmenes mayores que 350m 3. Su diseño sería propio de un estudio acústico específico. d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. Independientemente de estas exclusiones del ámbito general de aplicación del CTE, para cada uno de los aspectos que se regulan en este DB: aislamiento acústico, tiempo de reverberación y ruido de instalaciones, se especifica a qué recintos y tipos de edificios se aplican cada una de las exigencias. III Criterios generales de aplicación Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. El Catálogo de Elementos Constructivos del CTE aporta valores para determinadas características técnicas exigidas en este documento básico. Los valores que el Catálogo asigna a soluciones constructivas que no se fabrican industrialmente sino que se generan en la obra tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en los proyectos, mientras que para los productos de construcción fabricados industrialmente dichos valores tienen únicamente carácter genérico y orientativo Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la versión vigente en el momento en el que se aplica el mismo. Cuando se cita una UNE debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aún cuando exista una versión posterior, excepto cuando se trate de normas correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el diario oficial de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la versión de dicha referencia. Como ayuda a la aplicación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido, el Ministerio de Vivienda elaborará y mantendrá actualizada una Guía de aplicación del DB-HR, de carácter no vinculante, en la que se establecerán aclaraciones a conceptos y procedimientos y ejemplos de aplicación y que incluirá además unas fichas correspondientes a los diferentes apartados del DB, diseño, ejecución y control, con detalles constructivos, secuencias del proceso de ejecución, listados de chequeo en control, etc. Esta guía se considerará Documento Reconocido a efectos de su aplicación. IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HR La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, HR-iii6 las condiciones de proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8, respectivamente, de la Parte I del CTE. V Terminología A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en el Anejo A de este DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Protección frente al ruido", bien en el Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código. HR-iv7 Índice 1 Generalidades 1.1 Procedimiento de verificación Caracterización y cuantificación de las exigencias.1 Valores límite de aislamiento. Valores límite de tiempo de reverberación.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 3 Diseño y dimensionado 3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 3. Tiempo de reverberación y absorción acústica 3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 4 Productos de construcción 4.1 Características exigibles a los productos 4. Características exigibles a los elementos constructivos 4.3 Control de recepción en obra de productos 5 Construcción 5.1 Ejecución 5. Control de la ejecución 5.3 Control de la obra terminada 6 Mantenimiento y conservación Anejo A. Terminología Anejo B. Notación Anejo C. Normas de referencia Anejo D. Cálculo del índice de reducción de vibraciones en uniones de elementos constructivos Anejo E. Medida y valoración de la mejora del índice de reducción acústica, ΔR, y de la reducción del nivel de presión de ruido de impactos, ΔL, de revestimientos Anejo F. Estimación numérica de la diferencia de niveles debida a la forma de la fachada Anejo G. Cálculo del aislamiento acústico de elementos constructivos mixtos Anejo H. Guía de uso de las magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias Anejo I. Opción simplificada para vivienda unifamiliar adosada Anejo J. Recomendaciones de diseño acústico para aulas y salas de conferencias Anejo K. Fichas justificativas HR-v8 9 1 Generalidades 1.1 Procedimiento de verificación 1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado.1; b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado.; c) cumplirse las especificaciones del apartado.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes: i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento propuestas en el apartado ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; Independientemente de la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado Es necesario incidir en que la forma de unión entre elementos determina el valor de aislamiento acústico final obtenido en obra, de tal forma, que es fundamental un buen diseño de los encuentros. (Apartados.1.B y de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.. c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4. e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. Para el cumplimiento de los valores de aislamiento acústico finales es fundamental una puesta en obra que no menoscabe las condiciones acústicas de los elementos constructivos. (Apartados.1.B y de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6. 3 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto. El Anejo K contiene un ejemplo de ficha justificativa de referencia. Pueden utilizarse otro tipo de formatos siempre que se consigne en el proyecto toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la exigencias del DB HR. HR-110 Caracterización y cuantificación de las exigencias 1 Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios..1 Valores límite de aislamiento Las exigencias de aislamiento del DB HR se aplican a: - Edificios de uso residencial: Público y privado; - De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria; - De uso docente; - Administrativos. Existen otros tipos de edificios, como los de pública concurrencia destinados a espectáculos, uso comercial, edificios de aparcamiento, etc., en los que el DB HR no regula el aislamiento acústico. En los casos en los que el DB HR no especifica el nivel del aislamiento acústico de un edificio, la propiedad, el arquitecto, proyectista, etc. siempre puede especificar qué condiciones acústicas debe tener este edificio, al igual que siempre puede especificarse un nivel mayor de aislamiento acústico que el exigido. (Apartados.1.A y.1..1 de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) En general, en el DB HR las exigencias de aislamiento acústico se establecen mediante índices que expresan el aislamiento acústico en el edificio terminado y pueden comprobarse mediante un ensayo de aislamiento acústico normalizado. El valor de esta medición es directamente comparable con el de la exigencia. Así ocurre con los índices D nt,a, D m,nt,atr.y L nt,w que expresan aislamiento acústico a ruido aéreo procedente del interior, exterior y de impactos respectivamente. Sólo en casos concretos, como en el caso de la tabiquería interior de viviendas, el DB HR especifica exigencias a elementos constructivos en términos de índices de laboratorio, como el índice de reducción acústica ponderado A, R A.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: Las exigencias de aislamiento acústico entre recintos se establecen: - Entre una unidad de uso y cualquier recinto del edificio que no pertenezca a dicha unidad de uso. - Entre recintos protegidos o habitables y: o Recintos de instalaciones. o Recintos de actividad o ruidosos. Las exigencias de aislamiento acústico entre un recinto y el exterior se aplican sólo a los recintos protegidos del edificio. Las exigencias de aislamiento acústico entre edificios se aplican indistintamente a los recintos protegidos y habitables colindantes con otro edificio, es decir, en contacto con una medianería. De la misma forma, si un edificio de cualquier uso incluye recintos de uso residencial público o privado u hospitalario, estos recintos deben aislarse del resto de actividades del edificio. En el DB HR se consideran que son unidades de uso y se aplican las exigencias de aislamiento acústico del DB HR relativas a ruido entre recintos. (Apartado.1.. de la Guía de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) HR-11 Los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos se aplican tanto a recintos colindantes verticalmente como a recintos colindantes horizontalmente. En general, las exigencias de aislamiento acústico se definen mediante magnitudes que expresan el aislamiento acústico in situ y pueden comprobarse mediante una medición de aislamiento acústico en el edificio terminado. Estas magnitudes son la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D nt,a, para ruido aéreo interior, la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, para ruido de tráfico, D m,nt,atr, para ruido exterior y el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L nt,w, para ruido de impactos. Los valores de mediciones de aislamiento acústico son directamente comparables con los valores de aislamiento acústico exigidos. Sin embargo, se contemplan situaciones particulares, en las cuales la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, D nt,a, se sustituye por valores mínimos del índice global de reducción acústica, R A, del elemento de separación vertical entre dichos recintos, es decir, se sustituye la exigencia de aislamiento entre recintos, por una exigencia de aislamiento de elementos constructivos. Este es el caso de: a) Los elementos de separación verticales con puertas o ventanas dispuestos entre un recinto de una unidad de uso y cualquier otro recinto del edificio, que no pertenezca a la unidad de uso y no sea de instalaciones o de actividad, veánse puntos.1.1.a.ii y.1.1.b.ii del DBHR; b) Los elementos de separación verticales con puertas entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones o de actividad, véase punto.1.1.b.i.i.i del DB HR; c) La tabiquería interior de las viviendas, que debe tener un valor de R A de al menos 33 dba.; d) El recinto del ascensor siempre que la maquinaria del ascensor esté en un cuarto de máquinas independiente del recinto del ascensor, que debe tener un valor de R A de al menos 50 dba. e) Los conductos de extracción de aire que discurran dentro de una unidad de uso, que deben revestirse con elementos constructivos con un valor de R A de al menos 33 dba, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos con un valor de R A de al menos 45 dba. (Apartados , y.1..4 de la Guia de Aplicación del DB HR Protección frente al ruido) a) En los recintos protegidos: Siempre que un recinto se combinan usos propios de recintos protegidos y recintos habitables se considera que el recinto es protegido, como por ejemplo, el salón con la cocina integrada. i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en edificios de uso residencial privado: El índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, de la tabiquería no será menor que 33 dba. Una unidad de uso puede tener recintos habitables o protegidos. Los pasillos dentro de una unidad de uso están considerados como recintos habitables. Los recintos de instalaciones o de actividad no se consideran una unidad de uso en sí mismos. Cuando pertenezcan a una unidad de uso, se aplicarán las exigencias de aislamiento acústico especificadas en los puntos.1.1.a.iii y.1.1.b.iii. ii) iii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nt,a, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dba, siempre que no compartan puertas o ventanas. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, de éstas no será menor que 30 dba y el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, del cerramiento no será menor que 50 dba. Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: HR-312 El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nt,a, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dba. En edificios de uso residencial público o privado u hospitalario, las zonas destinadas a usos diferentes a éstos, como locales comerciales, de uso administrativo, garajes, etc., se considera que son recintos de actividad. Todos los aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a recintos habitables y protegidos excepto los de uso privativo en vivienda unifamiliar. No se considera recinto de instalaciones al recinto del ascensor a menos que éste tenga la maquinaria incorporada. iv) Protección frente al ruido procedente del exterior: El aislamiento acústico a ruido aéreo, D m,nt,atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, L d, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. Las exigencias de aislamiento acústico del exterior sólo se aplican a recintos protegidos. En el caso de otros recintos, tales como recintos habitables, de instalaciones o actividad,. el DB HR no especifica ningún nivel de aislamiento acústico, pudiendo la propiedad, el arquitecto, proyectista, etc. especificar qué condiciones acústicas deben tener estos recintos. Tabla.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D m,nt,atr, en dba, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, L d. (1) L d dba Uso del edificio Cultural, sanitario (1), docente y administrativo Residencial y hospitalario Dormitorios Estancias Estancias Aulas L d < L d < L d < L d L d > En edificios de uso no hospitalario, es decir, edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio, como despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diagnóstico y tratamiento, etc. El valor del índice de ruido día, L d, puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que un recinto pueda estar expuesto a varios valores de L d, como por ejemplo un recinto en esquina, se adoptará el mayor valor. Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, L d, se aplicará el valor de 60 dba para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. (Apartado de la Guía de Aplicación del DB HR) Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entor- HR-413 nos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido día, L d, 10 dba menor que el índice de ruido día de la zona. Si el edificio tiene un patio interior o se trata de una manzana cerrada, la reducción de 10 dba en el nivel de L d no se aplica si el edificio se encuentra en una zona con ruido exterior dominante de aeronaves, ya que éste es un ruido que afecta a todo el edificio, incluidos los patios interiores o de manzana. Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D m,nt,atr, obtenido en la tabla.1 se incrementará en 4 dba. Si la zona donde se ubica el edificio está en la huella acústica de un aeropuerto, se considerará que el ruido exterior dominante es de aeronaves. b) En los recintos habitables: i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, en edificios de uso residencial privado: ii) El índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, de la tabiquería no será menor que 33 dba. Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nt,a, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dba, siempre que no compartan puertas o ventanas. Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, de éstas no será menor que 0 dba y el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, del cerramiento no será menor que 50 dba. iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nt,a, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dba. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, de éstas, no será menor que 30 dba y el índice global de reducción acústica, ponderado A, R A, del cerramiento no será menor que 50 dba. Las exigencias de aislamiento acústico entre un recinto y el exterior no se aplican en el caso de recintos habitables. c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: El aislamiento acústico a ruido aéreo (D m,nt,atr ) de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dba o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo (D nt,a ) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50 dba. En el caso de medianerías, hay dos exigencias de aislamiento acústico: 1. La exigencia D m,nt,atr 40 dba para los cerramientos de cada edificio, que es la exigencia utilizada en la etapa de proyecto: El aislamiento acústico entre dos recintos depende de factores tales como los elementos constructivos de separación, elementos de flanco, volúmenes, superficies, tipos de uniones, etc. Como puede no existir o desconocerse la distribución y características geométricas del edificio HR-514 colindante, es aconsejable proyectar el cerramiento del edificio propio cumpliendo con la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo de D m,nt,atr 40 dba. Además, las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes deben cumplir la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo de D m,nt,atr 40 dba.. La exigencia D nt,a 50 dba para el conjunto de dos cerramientos, es una exigencia válida únicamente a efectos de medición de aislamiento y siempre que el edificio colindante esté construido. Entre dos edificios, no existen exigencias de aislamiento a ruido de impactos entre recintos colindantes, ni con una arista horizontal común..1. Aislamiento acústico a ruido de impactos Las exigencias de aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos están aclaradas en la tabla.1..3 de la Guía de Aplicación del DB HR. Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: a) En los recintos protegidos: i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: El nivel global de presión de ruido de impactos, L nt,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 db. Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una escalera. ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de presión de ruido de impactos, L nt,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 db. b) En los recintos habitables: i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de presión de ruido de impactos, L nt,w, en un recinto habitable colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 db. Las exigencias de aislamiento a ruido de impactos, las opciones general y simplificada y los ensayos según las normas UNE EN ISO y UNE EN ISO consideran que la transmisión de ruido de impactos tiene lugar, generalmente, entre un recinto emisor situado encima de otro recinto receptor; el DB HR no establece exigencias de aislamiento a ruido de impactos entre un recinto y el inmediatamente superior.. Valores límite de tiempo de reverberación 1 En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m 3, no será mayor que 0,7 s. b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m 3, no será mayor que 0,5 s. HR-6 Mostrar más
Documento Básico HR Protección frente al ruido Septiembre 009 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas Más detalles Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Con comentarios del Ministerio de Fomento
Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Seguridad en caso de incendio Con comentarios Más detalles Documento Básico HE. Ahorro de energía
Documento Básico HE Ahorro de energía HE 0 Limitación del consumo energético HE 1 Limitación de la demanda energética HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones Más detalles Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación interior Propagación exterior Evacuación Detección, control y extinción del incendio Intervención de los bomberos Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES al R UIDO REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo BOE nº 60, de 22 de marzo GUÍA TÉCNICA PARA Más detalles REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
11816 Martes 28 marzo 2006 BOE núm. 74 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El Más detalles Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio
Documento Básico SE Seguridad estructural SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Abril 2009 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos Más detalles ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES EN EL MUNICIPIO DE ELCHE.
ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR RUIDOS Y VIBRACIONES EN EL MUNICIPIO DE ELCHE. Fecha de aprobación Pleno: 25/06/2012 Fecha publicación BOP: 12/07/2012 Nº BOP: 132 TÍTULO I Más detalles Documento Básico SU. Seguridad de utilización
Documento Básico SU Seguridad de utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SU Más detalles GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Normativa sobre energía solar
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3. Normativa sobre energía solar GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3.- Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS. de T RABAJO
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES de T RABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril BOE nº 97, de 23 de abril Edición 2006 GUÍA TÉCNICA Más detalles Comportamiento frente al fuego
Capítulo 3 Comportamiento frente al fuego Documento de aplicación del CTE GUÍA DE CONSTRUIR CON MADERA Edición: Construir con Madera (CcM) CcM es una iniciativa de la Confederación Española de Empresarios Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO
Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención Más detalles Caso práctico 2: Diseño del sistema de ventilación de un establecimiento industrial dedicado a la fabricación de harina.
Caso práctico 2: Diseño del sistema de ventilación de un establecimiento industrial dedicado a la fabricación de harina. Rubén Hermosilla García Pedro Luis Soto Elvira 2 1. CONTENIDO 2. Planteamiento del Más detalles NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN INDICE TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES...19 001. Naturaleza y ámbito...21 002. Efectos 21 003. Vigencia 21 004. Modificación...22 Más detalles I. Disposiciones generales
38890 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264 I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 20253 LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que Más detalles 1.2. Exigencias básicas SI 1: Propagación interior
1.1. Reglamento de aplicación y Uso El cálculo de la seguridad en caso de incendios se realizará conforme a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: Exigencias básicas de seguridad en caso Más detalles El Plan PIMA SOL, paso a paso Guía para titulares y gestores de hoteles pyme Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector Hotelero
1 El Plan PIMA SOL, paso a paso Guía para titulares y gestores de hoteles pyme Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector Hotelero Oficina Española de Cambio Climático Acerca de este documento Créditos Más detalles Cubiertas_Maquetación 1 31/07/13 10:48 Página 1 G U Í A D E L A M A D E R A
Cubiertas_Maquetación 1 31/07/13 10:48 Página 1 Estructura de madera para cubiertas de viviendas Documento de aplicación del CTE G U Í A D E L A M A D E R A Cubiertas_Maquetación 1 31/07/13 10:48 Página Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia Más detalles DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Noviembre 2014 DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Más detalles MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Más detalles GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MARCADO CE: UNA OBLIGACIÓN QUE ABRE MERCADOS Esta Guía de Marcado CE de Productos Industriales, elaborada por la Dirección General Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Sábado 30 de mayo de 2009 Sec. I. Pág. 45386 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8961 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 14
 Artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto