Source: http://docplayer.es/7218925-Normativa-y-reglamentacion-sobre-cilindros-de-gases.html
Timestamp: 2018-10-18 04:23:59+00:00

Document:
NORMATIVA Y REGLAMENTACION SOBRE CILINDROS DE GASES - PDF
Download "NORMATIVA Y REGLAMENTACION SOBRE CILINDROS DE GASES"
Alejandro Cuenca Ojeda
1 NORMATIVA Y REGLAMENTACION SOBRE CILINDROS DE GASES
2 MEDICINAL: Decreto 677/95 Medicamento. Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.
3 MEDICINAL: GAS COLOR DEL CILINDRO Aire comprimido Dióxido de carbono Blanco y negro Nombre: gris Color: verde manzana* Oxígeno Oxígeno más helio Óxido nitroso Óxido nítrico Oxígeno más óxido nitroso Blanco Blanco y marrón Azul Natural: aluminio Blanco y azul Fuente: Normas Farmacológicas - INVIMA
4 MEDICINAL: Resolución 4410 por la cual se expidió el Reglamento Técnico que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de los Gases Medicinales- - Especificaciones en ALAMCENAMIENTO, LLENADO, VALVULAS Y CILINDROS. Todo cilindro debe tener estampado en bajo relieve: el nombre del propietario del cilindro; la presión máxima de servicio o la presión de prueba; el peso tara del cilindro siempre que se trate de gases licuados; el volumen del cilindro en litros de agua; fecha de la última prueba hidrostática, indicando mes, año, logotipo del laboratorio de prueba hidrostática; norma técnica de fabricación del cilindro y número serial de identificación del mismo. No se deben remover, cambiar o alterar marcas o números de identificación de los cilindros. (Subrayado fuera del texto).
5 INDUSTRIAL Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. CAPÍTULO III. - DE LOS CILINDROS PARA GASES COMPRIMIDOS. Los cilindros deben ser sometidos a una prueba neumática y a una prueba hidrostática, y a otras pruebas físicas necesarias que garanticen su seguridad, según INCONTEC. Las características físicas del cilindro y sus aditamentos deben ser plenamente establecidos para el gas que lo contienen. En el manejo y transporte de los cilindros, deberá evitarse su caída. Todos los cilindros deben tener de forma indeleble y visible: La clase de gas, El peso del cilindro vacío, Nombre del envasador. - La presión máxima de carga permitida, Su capacidad máxima de gas,
6 INDUSTRIAL Resolución 2400 de 1979 ARTÍCULO 526. Cada cilindro de gas comprimido deberá llevar grabado en su estructura, en forma permanente, el nombre del fabricante, la presión máxima de trabajo y el número serial. No se deberán remover, cambiar o alterar marcas o números de identificación de los cilindros.
7 Resolución de Ministerio de Minas y Energía: Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular. Resolución /09 Por la cual se expide para Cilindros y Tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado de petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento. Decreto 1609/02 Transporte de Mercancías Peligrosas.
8 NORMATIVA APLICABLE A CILINDROS NTC 4968 Cilindros de Gas. Terminología NTC 2462 Transporte. Rotulado de recipientes para gases a presión NTC Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas clase 2. Gases NTC Transporte de mercancías peligrosas. Carro tanques para transporte terrestre. Parte 6. Líquidos Criogénicos. NTC Cilindros de acero con costura para gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad desde 5 kg hasta 46 kg NTC Recipientes metálicos. Revisión y mantenimiento de Cilindros de acero con costura para gases licuados de petróleo (GLP) con capacidad desde 5 kg hasta 46 kg NTC Cilindros de gas de uso medico. Marcado para identificación del contenido. NTC Cilindros de gas de uso industrial. Marcado para identificación del contenido.
9 NTC 2699 Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin costura NTC 3264 Recipientes metálicos. Recomendaciones para la disposición de cilindros y acumuladores inservibles que contienen gases conocidos NTC Cilindros para acetileno. Requisitos básicos. Parte 1: Cilindros sin fusibles NTC Cilindros para acetileno. Requisitos básicos. Parte 2: Cilindros con fusibles NTC 3392 Cilindros y tanques metálicos. Inspección periódica y mantenimiento de cilindros para acetileno disuelto (acumuladores) NTC 3423 Aparatos mecánicos. Conexiones de entrada y salida en cilindros con gases comprimidos. NTC 3712 Recipientes metálicos. Recipientes para almacenamiento de gases licuados de petróleo entre 46 kg y 191 kg NTC 4584 Llenado de cilindros de alta presión con gases industriales y medicinales no inflamables NTC 5719 Cilindro para gas. Marcación
10 NTC 4975 Cilindros de gas. Seguridad en el manejo y almacenamiento NTC 5136 Inspección visual de cilindros de aluminio de alta presión para gases comprimidos. NTC 5137 Inspección visual de cilindros de acero de alta presión para gases comprimidos. NTC 5171 Métodos de pruebas hidrostáticas para cilindros de gas comprimido NTC 5196 Directrices para la inspección visual periódica y para la recalificación de cilindros de acetileno según especificaciones de DOT 8 y 8AL NTC 5197 Cilindros para gas. Cilindros transportables para acetileno disuelto. Inspección periódica y mantenimiento. NTC 5198 Equipo de limpieza para servicio de oxigeno. NTC 5199 Procedimientos recomendados para el cambio de los cilindros de un servicio de gas a otro. NTC 3847 Cilindros de alta presión para GNV. Especificaciones de fabricación.
11 NTC 3561 Especificaciones para tuberías flexibles no metálicas. Mangueras y conectores usados en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP fase vapor, aire con mezcla de gas propano o gas natural. NTC 3290 Aparatos mecánicos. Reguladores para gases comprimidos NTC 3293 Aparatos mecánicos. Reguladores internos de presión para equipos que funcionan con gas. NTC 3873 Reguladores de presión para GLP NTC 1409 Productos químicos. Oxigeno NTC 2803 Productos químicos para uso industrial. Nitrógeno. Especificaciones NTC 2852 Productos químicos para uso industrial. Argón. Especificaciones NTC 3273 Productos químicos para uso industrial. Hidrogeno. NTC 5234 Oxigeno liquido y gaseoso para uso aeronáutico NTC 2801 Productos químicos. Dióxido de carbono NTC 3365 Productos químicos. Oxido Nitroso. Especificaciones NTC 553 Abonos y fertilizantes. Amoniaco anhidro NTC 925 Productos químicos para uso industrial. Cloro liquido.
12 PROYECTO DE REGLAMENTO TÉCNICO DE CILINDROS PARA GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES
13 IDENTIFICACION DE CILINDROS REQUISITOS DE ROTULADO Y ETIQUETADO NTC 5719
14 IDENTIFICACION DE CILINDROS REQUISITOS DE ROTULADO Y ETIQUETADO Los requisitos de rotulado específicos para cilindros fabricados bajo norma DOT son: Designación de especificación DOT Presión de trabajo Número Serial de fabricación Nombre o símbolo del fabricante Símbolo o marca del inspector Fecha de prueba (mes/ano)
15 ORIENTACION DE MARCAS ESTAMPADAS EN BAJO RELIEVE EN EL HOMBRO DE UN CILINDRO BAJO ESTANDAR DOT Simbolo Registrado del Fabricante Fecha Manufactura Peso del Cilindro Vacio (Tara) Identificacion del Cilindro Numero serial Primera PH a los 10 años Especificacion DOT y presion de servicio Limite de expansion elastica de rechazo en M3. Volumen en Lts de Agua
16 Los requisitos de rotulado específicos para cilindros fabricados bajo norma ISO son: Las marcas mínimas exigidas son: Norma de fabricación País de fabricación (cuando el país de fabricación es diferente del país de certificación) Marca/Numero de registro del fabricante Numero serial del fabricante Identificación de compatibilidad del acero (mandatorio si aplica según uso final, por ejemplo para uso con Hidrogeno u otros gases especiales) Presión de prueba Marca o símbolo de certificación Fecha inicial de prueba (ano/mes) Peso del cilindro vacio Capacidad mínima de agua (para gases licuados) Identificación de la rosca del cilindro Espesor mínimo de pared garantizado (no es mandatorio para cilindros de composite o para cilindros de volumen menor o igual a 1 L) Presión de trabajo Peso tara (para cilindros de acetileno) Marca o símbolo de quien hace la última prueba y fecha de la última prueba. Debe haber suficiente espacio para poder estampar posteriores pruebas. Marca o símbolo del organismo certificador País de certificación
17 ORIENTACION DE MARCAS ESTAMPADAS EN BAJO RELIEVE EN EL HOMBRO DE UN CILINDRO BAJO ESTANDAR ISO 13769
18 La etiqueta debe estar en lugar visible alrededor del hombro según se describe en NTC 2462, y debe estar disponible al momento de su comercialización al consumidor final. Los rótulos deben considerar la siguiente información: Nombre del producto o identificación de los componentes que representan riesgo Palabra de precaución Términos que identifiquen el riesgo Medidas de precaución Instrucciones de primeros auxilios en caso de contacto o exposición Antídotos y notas a los médicos (si se trata de gases tóxicos) Instrucciones en caso de fuego y derramamiento o perdidas Instrucciones para el manejo y almacenamiento del cilindro El rotulo preventivo consta de uno o dos rombos para indicar el riesgo principal y el secundario según el gas contenido. Si se trata de gases medicinales deberá aparecer una leyenda que indique el número del registro sanitario del gas almacenado y donde fue llenado. Numero UN para el gas contenido
20 Normalmente en Colombia las conexiones de los cilindros llenos siguen los estándares CGA de salida de las válvulas que es específica para cada gas. Para la identificación del tipo de válvula se debe garantizar que cada válvula tiene estampado en bajo relieve su identificación CGA según corresponda al gas en mención. La siguiente es la tabla de colores y tipo de válvula, según el gas, usada en Colombia Referencia NTC 3423: * HIDRÓGENO -CONEXIÓN SALIDA -CGA 350 COLOR Rojo * OXÍGENO INDUSTRIAL -CONEXIÓN SALIDA-CGA 540 COLOR Verde esmeralda * NITRÓGENO MEDICINAL E INDUSTRIAL -CONEXIÓN SALIDA CGA 580 COLOR Negro * DIÓXIDO DE CARBONO- CONEXIÓN SALIDA CGA 320 COLOR Gris claro * HELIO PARA INFLAR GLOBOS -CONEXIÓN SALIDA CGA 580 COLOR Marrón * AIRE MEDICINAL -CONEXIÓN SALIDA CGA 590 COLOR Negro, cuello blanco * GLP (PROPANO) - CONEXIÓN SALIDA CGA 510 COLOR Gris plata * ACETILENO- CONEXIÓN SALIDA CGA 510 COLOR Rojo * OXÍGENO MEDICINAL - CONEXIÓN SALIDA CGA 540 COLOR Blanco * AIRE MEDICINAL - CONEXIÓN SALIDA CGA 590 COLOR Negro, cuello blanco
21 FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y PRUEBAS A LOS CILINDROS La NTC 2699 especifica los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta en una inspección periódica y los ensayos que verifican la integridad de los cilindros de gas para su posterior servicio. Identificación del cilindro y preparación para inspección y ensayo Inspección visual externa Inspección visual interna Verificación de la masa del cilindro Inspección de la rosca del cilindro Ensayo hidráulico Inspección de la válvula Inspecciones finales
22 No se deben llenar cilindros que no se hayan inspeccionado dentro del intervalo especificado. Los cilindros regrabados, esmerilados o con la información original adulterada se deben rechazar.
23 FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y PRUEBAS A LOS CILINDROS El cilindro debe inspeccionarse y rechazarse debido a: Daño por calor, quemaduras por soplete o arco eléctrico Defectos tales como marcaciones de sello ilegibles, incorrectas o sin autorización, adiciones o modificaciones no autorizadas Abolladuras, cortes, incisiones, protuberancias, grietas, laminaciones, indentaciones, desgaste de base excesivo Corrosión, particularmente en la base Falta de estabilidad vertical o daño de accesorios permanentes
JUNTA DIRECTIVA Bogotá, julio 10 de 2015. Ingrid Marcela Reyes Rey Directora Ejecutiva
JUNTA DIRECTIVA Bogotá, julio 10 de 2015 Ingrid Marcela Reyes Rey Directora Ejecutiva ORDEN DEL DÍA 1. Instalación de la Junta Directiva 2. Verificación del Quórum 3. Designación de Presidente y Secretario
NORMA VENEZOLANA CILINDRO DE ALTA PRESIÓN PARA GAS. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO
NORMA VENEZOLANA CILINDRO DE ALTA PRESIÓN PARA GAS. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO COVENIN 3017:2000 1 OBJETO 1.1 Esta Norma Venezolana establece los requisitos mínimos y procedimientos
CAMPAÑA CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL ROBO DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES
CAMPAÑA CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL ROBO DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES PRECAUCIONES EN EL MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL O MEDICINAL. QUÉ SON LOS GASES INDUSTRIALES
Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo,
Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento RESOLUCIÓN No.
AIRGAS DE COLOMBIA S.A.S
AIRGAS DE COLOMBIA S.A.S SEGURIDAD EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE GASES COMPRIMIDOS TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 5 1. RIESGO DE LOS GASES COMPRIMIDOS 5 1.1 RIESGOS AL MANIPULAR CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 2876 DE ( 5 JUL 2013 )
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO 2876 DE ( 5 JUL 2013 ) G/TBT/N/COL/166/Add.3 Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la información del estampe original, etiquetado

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 526
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN