Source: http://docplayer.fr/2404705-Rapport-detaille-de-verification-periodique.html
Timestamp: 2016-12-03 05:06:33+00:00

Document:
⭐Rapport détaillé de vérification périodique
Download "Rapport détaillé de vérification périodique"
1 Rapport détaillé de vérification périodique AAAAAAAAAAAA N R 007 AAAAAAAAAAAA Référence client VERIF. DES INST. ELECTRIQUES AVEC POSTE H.T.A.-D Entreprise INRA CENTRE DE RECHERCHES D'AVIGNON DOMAINE ST PAUL SITE AGROPARC AVIGNON CEDEX 9 INSTALLATIONS ELECTRIQUES Adresse de facturation INRA CENTRE DE RECHERCHES D'AVIGNON DOMAINE ST PAUL SITE AGROPARC AVIGNON CEDEX 9 Lieu de vérification ATELIERS SERVICES GENERAUX Périodicité Annuelle Dates de vérification 29/11/2007 Représentant de l entreprise Monsieur CALMETTES Intervenant(s) NORISKO EQUIPEMENTS SEBASTIEN JAPIOT Pièces jointes Observation(s) Observation(s) constatée(s) Nombres d exemplaires Ce rapport a été édité en 1 exemplaire(s) et expédié le 27/12/2007. UNITE AVIGNON Ancienne Tannerie 264 avenue Sainte Catherine MONTFAVET Tél. : Fax : Page 1/26 SIRET : NORISKO EQUIPEMENTS - Siège social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud-Orange, B.P. 308, LIMOGES CEDEX 1 Tél Fax NORISKO EQUIPEMENTS SAS au capital de SIREN RCS Limoges APE 743 B N TVA FR2 Préambule Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident. Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité Norisko Equipements, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements. Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. Si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée. Les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérifications et des constats réalisés à la date de notre intervention. De plus selon nos accords, ce rapport comprend également les "Caractéristiques des installations" ainsi que l exhaustivité des "Mesurages et essais" que nous avons exécutés au cours de notre vérification. Pour obtenir des renseignements complémentaires ou fournir des informations susceptibles de modifier nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable de l'agence dont l'adresse figure au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport. En cas de réponse non satisfaisante, vous pouvez vous adresser à notre direction qualité par courrier ou courriel : " ". Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l archivage et la conservation. En particulier, lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code du travail, Il doit être conservé dans les conditions prescrites par l article L : "Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications." Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments, NORISKO EQUIPEMENTS ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu avec l accord préalable du client. Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d anomalie, l appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l observation. Page 2/26 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/20073 Sommaire DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION... 5 RENSEIGNEMENTS GENERAUX...5 Cadre de la vérification...5 Limites de la vérification...5 Renseignements sur l installation...5 RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS...7 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS...11 Descriptif général de l établissement...11 Principes de protection contre les contacts indirects...11 Installations de sécurité...11 Classement des locaux en fonction des influences externes...11 RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES...13 Conditions de réalisation des mesurages...13 Installation ATELIERS...13 Ensemble d appareillage BT TGBT POSTE ST PAUL (POSTE HT ST PAUL)...13 Matériels BT ATELIERS SERVICES GENERAUX...14 CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU DECRET N ET ARRETES D APPLICATION...17 ANNEXES Annexe A : Symboles et abréviations...25 Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et critères d appréciation des résultats...26 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 3/264 Page 4/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/20075 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RENSEIGNEMENTS GENERAUX DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION Cadre de la vérification RENSEIGNEMENTS GENERAUX Etablissement Société / Etablissement : ATELIERS SERVICES GENERAUX Caractérisation de la vérification Réalisation Mission NORISKO EQUIPEMENTS (réf) : ELEM012 Réglementation appliquée : Décret n du et ses arrêtés d'application Installations concernées: Ensemble des installations électriques de l'établissement Date de vérification : du 29/11/2007 au 29/11/2007 Durée de la vérification : 0,75 jours Nom du vérificateur : SEBASTIEN JAPIOT Nom et qualité de l'accompagnateur : Monseiur LUSTENBERGER Manœuvres de coupure : Réalisées sur les installations BT lors des essais des DDR et mesurages d'isolement nécessaires Observations communiquées à : Monsieur CALMETTES Transmissions des observations : Oralement Registre de contrôle : Présenté et visé à l'issue de la vérification Limites de la vérification Partie(s) de la mission non réalisée(s) : Vérification de la continuité de la mise à la terre des appareils d'éclairage installés en hauteur, faute de mise à disposition de moyens d'accès en sécurité Adéquation des matériels électriques aux différentes zones à risques d'explosion, en l'absence de détermination de ces zones, telle que demandée par l'article R du Code du travail. La vérification n'a ainsi porté que sur l'état des matériels électriques installés, qu'ils soient ou non adaptés aux risques d'explosion Adéquation aux zones à risques d'explosion des matériels électriques non conformes à la directive 94/9/CE, cette adéquation devant être validée par le chef d'établissement et figurer dans le "Document relatif à la protection contre les explosions" ; la vérification n'a ainsi porté que sur l'état de ces matériels électriques Renseignements sur l installation Modification de structure de l'installation électrique depuis la vérification précédente :, s'agissant d'une première vérification Extension de l installation électrique depuis la vérification précédente :, s'agissant d'une première vérification Présence d'installation temporaire : Absence d'installation temporaire pendant la période de vérification Incidents signalés au vérificateur : Aucun incident notable ne nous a été signalé lors de la vérification Eléments d information communiqués Plan des locaux avec indication des locaux à risques particuliers d influences externes : Schémas unifilaires des installations électriques : Non présenté lors de la vérification Classement des locaux proposé par le vérificateur selon le guide UTE C Non présenté lors de la vérification Établis par le vérificateur NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 5/16 RENSEIGNEMENTS GENERAUX DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION Rapport de vérification initiale ou rapport quadriennal : Non présenté lors de la vérification Déclaration CE de conformité et notices d instruction des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risques d explosion : Liste avec effectif maximal des différents locaux ou bâtiments : Non présenté lors de la vérification Les déclarations manquantes sont indiquées pour chacun des matériels en observation dans la suite du rapport Absence de validation par le "Document relatif à la protection contre les explosions" de l'adéquation aux zones à risques d'explosion où ils sont installés des matériels électriques non conformes à la directive 94/9/CE Présenté lors de la vérification Page 6/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/20077 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS N Point de contrôle - Mesurage - Essai Observation - Préconisation (solution de principe) Article Page Un * placé devant le N signale une observation antérieure. DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES Installation ATELIERS BASSE TENSION * 1 Canalisations enterrées Sans tracé au sol ni plan des canalisations enterrées. A mettre en place selon le décret Degré d'urgence : U Ensemble d appareillage BT TGBT POSTE ST PAUL (POSTE HT ST PAUL) _ BASSE TENSION 2 Réalisation des installations Section du conducteur principal de mise à la terre du TGBT insuffisante. La relever à 120mm² minimum en cuivre Réalisation des installations Disjoncteur zoologie section du neutre sous dimensionnée. La relever à 95² minimum ou diminuer le réglage du disjoncteur. 41-V 13 4 Réalisation des installations Disjoncteur Q1 : conducteur en aluminium. Utiliser des cosses de type bi métal pour les connexions. Degré d'urgence : U3 5-II 13 5 Identification des circuits, appareils, conducteurs Disjoncteur Q3 : section 10mm². A relever à 16mm² à régler le disjoncteur à 60A max. 41-V 13 6 Protection contre les surintensités Neutre non protégé contre les surintensités. Le protéger car section de neutre réduite. 41-V 13 Matériels BT ATELIERS SERVICES GENERAUX BASSE TENSION Atelier plomberie 7 Coffret électrique de circuits terminaux Protection contre les contacts directs défaillante, (remettre les plastrons) l'assurer 16-I et II 14 8 Prise de courant 2P + T Présence de dégradations mécaniques, (PC vers porte) à remettre en état 5-III 14 9 Prise de courant 2P + T Conducteurs de protection (PE) raccordés sur la même borne, raccorder un seul PE par borne 12 c) Prise de courant 2P + T : Protection surintensité PC 16A : à protéger à 16A maxi. 41-V 14 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 7/18 RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS N Point de contrôle - Mesurage - Essai Observation Préconisation Article Page 11 Coffret électrique de circuits terminaux 12 Coffret électrique de circuits terminaux 13 Coffret électrique de circuits terminaux Conducteurs de protection (PE) raccordés sur la même borne, raccorder un seul PE par borne Disjoncteur type déclic inadapté. Le remplacer par un disjoncteur DPN C10 MERLIN GERIN par exemple. Non identifié, (plusieurs DRT et fusibles à côté du tableau) identification à réaliser Degré d'urgence : U3 12 c) I 14 6-I ventilateur : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M Absence d'indication de classe II, information à recueillir auprès du fournisseur 36 et Art.2 A.08/01/ ventilateur : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M Absence de continuité à la terre à relier au circuit de protection 31-I Chauffe-eau Absence de liaison équipotentielle principale (LEP), la réaliser en reliant au conducteur principal de protection les divers éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique 31-IV Tour : Mise à la terre ; Rc Absence de continuité à la terre à relier au circuit de (mohms) = M ; Isol (MOhm) = NE protection 31-I Perceuse Dispositif de raccordement défectueux, (côté canalis perceuse MADA) le réparer 19-II Point lumineux bureaux : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M Absence de continuité à la terre à relier au circuit de protection 31-I 14 Atelier électrique 20 Point lumineux bureaux : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M Absence de continuité à la terre à relier au circuit de protection 21 Climatiseur Absence de liaison équipotentielle principale (LEP), la réaliser en reliant au conducteur principal de protection les divers éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique 31-I IV Transformateur 12V Prise 12V à détraper par rapport aux prises 220V. 6-I Transformateur 12V : Protection surintensité Protection contre les surcharges non assurée, protection à régler à 1A 41-V 15 Atelier menuiserie 24 Matériels BT Atelier menuiserie Degré de protection de l'enveloppe insuffisant (le tableau n'est plus l'indice de protection requis lorsque des rallonges sont branchées dessus) y remédier 5-II 15 Page 8/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/20079 RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS N Point de contrôle - Mesurage - Essai Observation Préconisation Article Page 25 Matériels BT Atelier menuiserie Disjoncteur type déclic. A remplacer car inadapté. 42-I Matériels BT Atelier menuiserie Degré de protection de l'enveloppe insuffisant y remédier (nous fournir les indices de protection des matériels ambiance BE2) 5-II Prise de courant 2P + T Plusieurs PC 16A protégées par des disjoncteurs 20A. Les remplacer. 41-V Coffret électrique de circuits terminaux 29 Dispositif D.R. en circuits terminaux Non identifié, (disjoncteur dans les tableaux) identification à réaliser Degré d'urgence : U3 Protection contre les surcharges non assurée, protection à régler à 40A 6-I V Tronçonneuse junior Dispositif de raccordement défectueux, (DRT) le réparer Degré d'urgence : U 19-II Ponceuse inutilisée Table Dispositif de raccordement défectueux, le réparer 19-II Conducteur général Protection contre les contacts directs défaillante, l'assurer 16-I et II Conducteur général : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M 34 Point lumineux bureau : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M ; Isol (MOhm) = NE Absence de continuité à la terre (coffret) à relier au circuit de protection Absence de continuité à la terre à relier au circuit de protection 31-I I Matériels informatiques : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M ; Isol (MOhm) = NE Absence de continuité à la terre à relier au circuit de protection 31-I Prise de courant 2P + T bureau : Mise à la terre ; Rc (mohms) = M Protection contre les contacts directs défaillante, l'assurer 16-I et II 15 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 9/110 Page 10/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/200711 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS Descriptif général de l établissement Composition de l établissement Bâtiments services généraux (4 ateliers) Alimentation(s) extérieure(s) à l établissement DESIGNATION TENSION NATURE Freq DOMAINE NEUTRE (V) Système (Hz) Schéma TGBT ST PAUL 400 Tri AC 50 B.T.A. TN-S Principe d alimentation, de distribution et de protection De l installation normale / remplacement : Alimentation BT depuis le poste ST PAUL départ ateliers Principes de protection contre les contacts indirects Installation BT ATELIERS Origine : poste ST PAUL Schéma distribution : TN-S Nature : AC Installations de sécurité Installations de sécurité autres que l éclairage Liste des installations de sécurité nécessaires en cas de sinistres : Liste des installations de sécurité dont l arrêt entraînerait des risques pour le personnel : Eclairage de sécurité Non présenté lors de la vérification Aucune installation de ce type ne nous a été indiquée par le chef d'établissement Non présenté lors de la vérification Aucune installation de ce type ne nous a été indiquée par le chef d'établissement Effectif Réglementation Installation réalisée Bâtiment ou Local maximal de référence Fonction Ensemble du bâtiment 10 A. du Lampes portatives Classement des locaux en fonction des influences externes Nota. Pour l ensemble des bâtiments, locaux et emplacements, seuls sont en principe détaillés ceux qui présentent des influences externes particulières, différentes des influences externes normales définies par la NF C (AE1, AD1, AG1, soit IP min 20 et IK min 02) Ce classement des locaux en fonction des influences externes sera considéré comme validé par le chef d établissement en l absence d autre proposition formulée par ce dernier dans un délai de 2 mois. Influences externes, codes IP et IK ATELIERS SERVICES GENERAUX Local, emplacement, volume ou zone BE AE AD AG IP min IK min Particularités Atelier électrique Atelier menuiserie Local compresseur NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 11/112 Page 12/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/200713 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES Conditions de réalisation des mesurages Appareils de mesure utilisés Mégohmmètre, multimètre, mesureur de continuité : ISO plus LEM Essais des DDR et CPI : Pontamesure III Tellurohmmètre : Handy Géo LEM Méthodologies et critères d appréciation : confer Annexe B en fin de rapport Installation ATELIERS Canalisations enterrées 1 Ensemble d appareillage BT TGBT POSTE ST PAUL (POSTE HT ST PAUL) Origine : Alimentation par la distribution générale BT U = 400 V (TN-S) I k Max = 17,5 ka Exécution des coupures : Coupures partiellement réalisées avec l'accord de l'exploitant Essai des dispositifs D.R. : Essai par création d'un défaut réel entre phase et terre en aval Résistance d isolement : Pour les circuits dont les dispositifs différentiels n'ont pas fonctionné aux essais Schémas unifilaires des circuits de puissance : Schéma présenté, mis à jour par le vérificateur Notes d étude et de calcul : Non présentée lors de la vérification Réalisation des installations Identification des circuits, appareils, conducteurs 5 Protection contre les surintensités 6 Continuité du conducteur de protection amont Mode opératoire : Mesurage de la résistance de continuité entre le point de référence et la borne principale de terre de l'ensemble d'appareillage Point de référence du mesurage Qté Caractéristiques de la protection amont Barrette de terre du bâtiment Type Référence In (A) Im (A) Idn (A) Résultat Rc B /Valeur (mω) B Essais des DDR NOTA : Les caractéristiques détaillées des circuits et des appareils de protection figurent sur le schéma ; elles ne sont donc pas reprises dans le tableau d essai des dispositifs DR. Circuits Zoologie Caractéristiques D.D.R. Essai Mesurage Qté - Désignation Type / Référence / In Idn tempo DDR Isolement (ma) (s) (ma) (MΩ) 1 Dd B Circuits Forêt Caractéristiques D.D.R. Essai Mesurage Qté - Désignation Type / Référence / In Idn tempo DDR Isolement (ma) (s) (ma) (MΩ) 1 Dd B NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 13/114 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES Matériels BT ATELIERS SERVICES GENERAUX Atelier plomberie Caractéristiques principales Essai DDR Mesures Qté Type : Désignation Repère In (A) Coupure Protection - DDR Id Isol Rc (B/M) Type, In ou Ir (A) Id (ma) (ma) (MΩ) (ou mω) 2 - Point lumineux étanche Cf. tableau d'alimentation 16 - Prise de courant 2P + T B 2 - Coffret électrique de circuits terminaux Dispositif D.R. en circuits terminaux ID2/25 30 B SO 1 - Onduleur /PC B 1 - Réfrigérateur /PC B 1 - Appareils de chauffage Cl II 2 - Matériels informatiques /PC B 14 - Point lumineux Inac 8 - Prise de courant 2P + T 8 9 D21 10 B 2 - Prise de courant 3P + T Cf. tableau d'alimentation 1 - Coupure d'urgence Cl II 1 - Coffret électrique de circuits terminaux Dispositif D.R. en circuits terminaux général Inac SO B Cl II Dd44/63A 30 B SO 1 - canalis /PC B 1 - Matériels informatiques /PC B 1 - ventilateur /PC 2 - Poste à souder /PC B 1 - Extraction B 1 - Chauffe-eau Point lumineux fosse inutilisée 1 - Tour DRT/canalis NE M Perceuse 18 DRT/canalis B 1 - Touret électromeule DRT/canalis B 1 - Scie DRT/canalis B 1 - Touret meule B 1 - Pont élévateur FOG FU16A gg B 1 - Climatiseur B 1 - Point lumineux bureaux M 19 M Atelier électrique Caractéristiques principales Essai DDR Mesures Qté Type : Désignation Repère In (A) Coupure Protection - DDR Id Isol Rc (B/M) Type, In ou Ir (A) Id (ma) (ma) (MΩ) (ou mω) 4 - Point lumineux fluo étanche 2 - Point lumineux bureaux Cf. tableau d'alimentation Cf. tableau d'alimentation Inac NE M Prise de courant 3P + T B 1 - Coffret électrique de circuits terminaux SO 1 - Dispositif D.R. en circuits terminaux ID4/30 30 NE SO 1 - Chauffe-eau 1 - Appareils de chauffage /PC Cl II 1 - Réfrigérateur /PC B 2 - Matériels informatiques /PC B 14 - Prise de courant 2P + T 1 - Chauffe eau Cf. tableau d'alimentation 1 - Climatiseur 21 B B Page 14/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/200715 DECRET N DU ET SES ARRETES D'APPLICATION RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES Caractéristiques principales Essai DDR Mesures Qté Type : Désignation Repère In (A) Coupure Protection - DDR Id Isol Rc (B/M) Type, In ou Ir (A) Id (ma) (ma) (MΩ) (ou mω) 1 - Dispositif D.R. en circuits terminaux Dd21/C20 30 B SO 1 - Transformateur 12V 22 D21/C Onduleurs /PC B Atelier menuiserie Caractéristiques principales Essai DDR Mesures Qté Type : Désignation Repère In (A) Coupure Protection - DDR Id Isol Rc (B/M) Type, In ou Ir (A) Id (ma) (ma) (MΩ) (ou mω) 9 - Point lumineux étanche Inac 4 - Dispositif D.R. en circuits terminaux PC ID2/25A 30 B SO 1 - Dispositif D.R. en circuits terminaux général 10 - Prise de courant 2P + T 27 Dd44/60A 300 B SO Cf. tableau d'alimentation 1 - Climatiseur B 1 - Ventilateur B 1 - Prise de courant 3P + T B 1 - Meule RT B 1 - Scie à ruban RT B 4 - Coffret électrique de circuits terminaux Dispositif D.R. en circuits terminaux Touret 1 - Tronçonneuse junior 30 Cf. tableau d'alimentation IDR/40 Cf. tableau d'alimentation Rt Cf. tableau d'alimentation Rt B Cl II 300 B SO 1 - Extraction B 1 - Ponceuse à bande D44/C10 B 2 - Tapis D33/6.3A B 1 - Scie à panneaux D33/16A B 1 - Ponceuse inutilisée 31 Table /PC NE 2 - Scie circulaire portique /PC Cl II 1 - Conducteur général 32 B M Point lumineux bureau NE M Matériels informatiques /PC NE M Prise de courant 2P + T bureau B 6 - Prise de courant 2P + T bureau M 36 B B Local compresseur Caractéristiques principales Essai DDR Mesures Qté Type : Désignation Repère In (A) Coupure Protection - DDR Id Isol Rc (B/M) Type, In ou Ir (A) Id (ma) (ma) (MΩ) (ou mω) 1 - Point lumineux Inac 1 - Compresseur /PC B 1 - Dispositif D.R. en circuits terminaux 30 B SO 1 - Démonte pneu /PC B 2 - Prise de courant 2P + T B NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 15/116 Page 16/1 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/200717 CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU DECRET N ET ARRETES D APPLICATION Article Dispositions réglementaires Installations B.T. Section II - Dispositions générales 4 Normes de sécurité obligatoires 5 Dispositions générales Non Ob : 1 5-I Réalisation des installations en fonction de la tension 5-II Réalisation des installations avec du matériel approprié conformément aux règles de l art 5-III Niveau d isolement, constitution, solidité mécanique appropriés, absence d échauffement en service normal Non Ob : 4, 24, 26 Non Ob : 8 5-IV Voisinage avec des installations de domaine de tension supérieur 5-V Protection contre la foudre de lignes aériennes non isolées 5-VI Supports communs pour lignes d énergie non isolées de tension supérieure à 500V et lignes de télécommunication 6 Identification des circuits, des appareils et des conducteurs 6-I Identification des circuits et des matériels électriques 6-II et Art. 1 A.15/12/1988 Conducteurs de protection PE différenciés des autres conducteurs : application de l arrêté du 15/12/88 Identification en vert/jaune des conducteurs PE. Coloration V/J exclusivement réservée à cet usage 7 Installations à Très Basse Tension 7-I Installations à T.B.T.S Non Ob : 13, 22, 28 7-I 1 a) Source d alimentation de sécurité 7-I 1 b) Absence de conducteurs assemblés avec d autres, sauf pour les conducteurs d un câble sans revêtement métallique ou posés en conduit isolant, s ils sont isolés pour la tension la plus élevée 7-I 1 c) Parties actives TBTS des matériels séparées des parties actives d autres installations par une isolation équivalente à celle existant entre le primaire et le secondaire d un transformateur de sécurité 7-I 2 Parties actives non reliées à la terre ou à des «PE» 7-II 7-III Installations à T.B.T.P. Parties actives TBTP séparées de celles des autres installations par isolation double ou renforcée (source de sécurité, conducteurs des canalisations TBTP, matériels de classe III) Installations à T.B.T.F. Les installations du domaine TBT dont les parties actives ne sont séparées de celles des autres installations que par une simple isolation principale sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du décret détaillées ci-après Pour Mémoire 7-IV Réduction des tensions limites sur emplacements mouillés Pour Mémoire 8 Limitation des domaines de tension et dispositions particulières 8-I Appareils portatifs à main : alimentation sous tension BTA Appareils mobiles ou semi-fixes BTB : enveloppe IP XXC 8-II Emplacements particulièrement exposés : matériels appropriés 8-III et A.07/12/88 Engins portatifs à main utilisés en enceintes conductrices exiguës : application de l arrêté du III et Art.1-II A.07/12/88 Alimentation du matériel portatif à main, sauf baladeuse 8-III et Art.1-III A.07/12/88 Alimentation des lampes baladeuses en TBTS ou TBTP 8-III et Art.1-IV A.07/12/88 9 Séparation des sources d énergie Transformateur d alimentation à l extérieur de l enceinte, ou fixe et partie intégrante de l installation de l enceinte 9-I Séparation des sources d énergie à l origine de toute installation et de chaque circuit 9-II a) 9-II b) Installations du domaine BTA. Sectionnement pouvant être assuré par dispositif de protection, de commande ou de coupure d urgence Installations du domaine BTA. Regroupement et identification des dispositifs de sectionnement unipolaires assurant le sectionnement d un même circuit NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Page 17/818 CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU DECRET N ET ARRETES D APPLICATION Article Dispositions réglementaires Installations B.T. 9-III a) 9-III b) 9-IV a) 9-IV b) Installations du domaine BTB. Dispositif de sectionnement pleinement apparent et pouvant être maintenu en position ouverte Installations du domaine BTB. Regroupement et identification des dispositifs de sectionnement unipolaires assurant le sectionnement d un même circuit Installations du domaine HT. Dispositif de sectionnement pleinement apparent et pouvant être maintenu en position ouverte Installations du domaine HT. Dispositif de sectionnement omnipolaire simultané 9-IV c) Installations du domaine HT. Dispositifs de sectionnement unipolaires autorisés (n l >7500) 10 Coupure d urgence des circuits terminaux Interdiction d utiliser la terre ou les masses comme partie d un circuit 11 actif 11-I Non emploi de la terre comme partie d un circuit actif 11-II Rails de roulement des installations de traction électrique utilisés comme conducteurs de retour 11-III Enveloppe utilisée comme conducteur actif 12 Prises de terre et conducteur de protection (PE) 12 Règles générales (constitution, absence d interruption) 12 b) 12 c) 12 d) Connexions des PE entre eux et avec les prises de terre assurées de manière efficace et durable. Connexions individuelles des PE sur le conducteur principal de protection. Interdiction du montage en série des masses. A l exception de la barrette de mesure (démontable seulement au moyen d un outil), aucun appareillage électrique ne doit être intercalé dans les conducteurs de terre et de protection. 13 Section des conducteurs de terre et de liaison équipotentielle 14 Résistances de terre, conducteurs de terre Non Ob : 9, 11 Non Ob : 2 14-I Valeur des résistances de terre 14-II Isolation des conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses 14-III Interdiction d électrode simplement plongée dans l eau 14-IV Prises de terre électriquement distinctes : isolement des conducteurs PE approprié aux tensions de défaut 15 Installation de sécurité 15 a) et Art.3 de Eclairage de sécurité l arrêté 15 et Art.4 de Installations autres que l éclairage nécessaires à la sécurité en cas l arrêté de sinistre : 15 et Art.5 de Installations dont l arrêt inopiné, ou le maintient à l arrêt, entraînerait l arrêté des risques 15 et Art.6 de Alimentation des seules installations de sécurité par les sources de l arrêté sécurité, sauf cas particuliers 15 et Art.6.3 de Cas particuliers où les sources de sécurité peuvent être utilisées l arrêté et de comme source de remplacement l annexe 15 et Art.7 de Nécessité d une source de remplacement pour poursuivre l arrêté l exploitation sur défaillance de la source normale 15 et Art.8 de Locaux situés dans un IGH, ou dans un ERP : établissement soumis l arrêté au règlement de sécurité Application des dispositions de l Annexe I de l arrêté relatif à l éclairage de sécurité 15 et Art.3 et 5 Annexe de l arrêté 15 et Art.3 et 5 Annexe de l arrêté 15 et Art.4 Annexe de l arrêté 15 et Art.5.1 Annexe de l arrêté 15 et Art.6 Annexe de l arrêté Eclairage d évacuation (circulation, reconnaissance des obstacles, signalisation des issues) Eclairage d ambiance (ou anti-panique) Eclairage des locaux qui seraient soumis au règlement des ERP s ils étaient fréquentés par du public : conformité à la réglementation ERP lorsqu elle est plus contraignante Autonomie de la source d éclairage de sécurité et délai d alimentation < 15s Eclairage de sécurité alimenté par source centralisée Pour Mémoire Pour Mémoire Page 18/8 NORISKO EQUIPEMENTS - Rapport n R007 - Vérification réalisée le 29/11/2007 Montrer encore
VÉRIFICATION DU MAINTIEN EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES BASSE ET HAUTE TENSION Selon l article 4226-16 du code du travail Visite règlementaire périodique 1 an Raison sociale :... Mairie de Plus en détail Rapport quadriennal de vérification périodique
Rapport quadriennal de vérification périodique AAAAAAAAAAAA N 067824981401 R 001 AAAAAAAAAAAA Référence client 4500166854/09.04.14 Entreprise UNIVERSITE DE CAEN AMPHI P.DAURE - AULA MAGNA - REPRO CAMPUS Plus en détail Sécurité électrique bloc opératoire
Sécurité électrique bloc opératoire Intervenant : Thierry CAUCHARD thierry.cauchard@socotec.fr Diaporama n 1 Sommaire Risques liés à l électricité Normes de référence Règles à respecter Diaporama n 2 Risques Plus en détail Rapport détaillé de vérification périodique
Rapport détaillé de vérification périodique AAAAAAAAAAAA N 077789221401 R 003 AAAAAAAAAAAA Référence client 201204125212 signé le 19/07/2012 Entreprise INRA CENTRE RECHERCHES ORLEANS 2163 Avenue de la Plus en détail 1 - HABILITATION ELECTRIQUE ET REGLEMENTATION DECRET N 88-1056 DU 14 NOVEMBRE 1988
1 - HABILITATION ELECTRIQUE ET REGLEMENTATION DECRET N 88-1056 DU 14 NOVEMBRE 1988 Article 46 II. L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître Plus en détail Les régimes du neutre
Chapitre 1 Les régimes du neutre Dans tout système triphasé Haute ou Basse Tension existent trois tensions simples, mesurées entre chacune des phases et un point commun appelé "point neutre". Physiquement, Plus en détail Eclairage public maintenance et normalisations. Norme d installation électrique d éclairage public NF C 17-200 Points de vue et évolutions
1 AFE Eclairage public maintenance et normalisations Norme d installation électrique d éclairage public NF C 17-200 Points de vue et évolutions 1. Liste des normes et des guides EP La norme NF C 17-200 Plus en détail CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Partie 1: LES NIVEAU D'HABILITATION Objectif : Nommer les limites d'habilitations Enoncé : Face au différentes interventions, manœuvres et travau, cocher la colonne qui correspond au niveau d'habilitation Plus en détail *********************************
NOM :... PRENOM :... Qualité :... ********************************* Présentation du contrôle des acquis pour la formation à l habilitation électrique de niveau ELECTRICIEN EXECUTANT B1V BASSE TENSION TEST Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail 1 - Les différents types de défaut
Principe général de la protection 1 - Les différents types de défaut Une augmentation ou une diminution anormale des grandeurs nominales dans un circuit électrique constitue un défaut ou une perturbation. Plus en détail Habilitation électrique
Enseigner la prévention des risques professionnels INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE. 30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14. Tél. (1)40 44 30 00. ED 1522. 1996 Habilitation électrique LA Plus en détail Rapport de vérification électricité visite périodique BATIMENT ADMINISTRATION
BUREAU VERITAS PERPIGNAN 3 boulevard de Clairfont 66350 TOULOUGES A l'attention de M. RESPONSABLE INRA DOMAINE DU MAS BLANC 66200 ALENYA Téléphone : 04 68 68 17 00 Télécopie : 04 68 55 40 06 Rapport de Plus en détail RACCORDEMENT PROVISOIRE. guide technique des raccordements provisoires
DOCUMENTATION TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE (DTR) d ESR RACCORDEMENT PROVISOIRE guide technique des raccordements provisoires Résumé Ce document est associé à la «Procédure de traitement des demandes de raccordement Plus en détail Bloc différentiel adaptable DX 3 TG Auto 40/63A (2P & 4P)
8705 LIMOGES Cedex Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88 Bloc différentiel adaptable DX 3 Référence(s) : 10 07 07,, 08 08,, 19 19,, 20 20,, 0, 505 05,, 506 5 06, 517 17,, 518 5 SOMMAIRE Plus en détail Etat des installations électriques n 07/IMO/2128/STC
Etat des installations électriques des immeubles à usage d habitation Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 07/IMO/2128/STC AFNOR Plus en détail E. 2. Guide technique
E. 2 Guide technique Guide technique La norme NF C 15-100 Page E. 4 Régimes de neutre Page E. 8 Tarification EDF Page E. 11 Filiation Page E. 12 Degrés de protection Page E. 13 Détermination des courants Plus en détail SECTION DES CONDUCTEURS ET PROTECTION DES INSTALLATIONS
SECTION DES CONDUCTEURS ET PROTECTION DES INSTALLATIONS Les installations électriques Basse Tension (B.T.) sont soumises à un ensemble de textes qui peuvent être classés en 3 catégories : les textes réglementaires Plus en détail MISE EN SERVICE D UN EQUIPEMENT Pourquoi effectuer la mise en service d un équipement.
MISE EN SERVICE D UN EQUIPEMENT Pourquoi effectuer la mise en service d un équipement. 1.1. Vérifications à effectuer avant toute mise en service La mise en service est une opération obligatoire imposée Plus en détail GUIDE PRATIQUE. Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution
UTE C 15-712-1 Juillet 2010 UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE TENSION GUIDE PRATIQUE Installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution Photovoltaic Plus en détail Concours d'agent de maîtrise Filière technique
Concours d'agent de maîtrise Filière technique FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS INTERNE ET TROISIEME CONCOURS D AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 2013- MERCREDI 16 JANVIER 2013 EPREUVE : vérification Plus en détail I) Les dangers de l électricité 1.1 Généralités
Le courant électrique est utilisé partout dans la vie de l homme et des entreprises d où son importance. Malgré tout il reste très dangereux, en France on compte chaque année : Près de 1500 accidents dus Plus en détail Label habitat existant, Promotelec. objectif atteint! Aujourd hui, Promotelec simplifie la démarche d attribution du. La campagne d affichage qui a
Actualité Label habitat existant, Promotelec innove Double changement, cette année, pour le Label Promotelec habitat existant : une procédure simplifiée pour la demande d attribution du label et, à titre Plus en détail Chapitre C Raccordement au réseau de distribution publique BT
Chapitre C Raccordement au réseau de 1 2 3 4 5 Sommaire Introduction 1.1 Le branchement selon la norme NF C 14-100 et les C2 matériels selon des spécifications techniques 1.2 Les différentes tensions C2 Plus en détail REFERENTIEL DE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
REFERENTIEL DE DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ***************************************** ****************************************** Avertissement : Tout diagnostic d installations électriques Plus en détail ELECTRICITE. Introduction
Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) Introduction ELECTRICITE L'utilisation de l'énergie électrique est devenue tellement courante que nul ne saurait Plus en détail ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE
21 rue Albert Joly - 78000 VERSAILLES CABINET RICHARD Compagnie d assurance : BEAZLEY N de police : PI000112P09 valable jusqu au 31/01/2014 Tél. : 01 39 50 40 09 Fax : 01 39 51 66 23 Email : immo.richard@wanadoo.fr Plus en détail Les Schémas de Liaisons à la Terre ou Les régimes des neutres. Risques Physiques B3 16/06/2008 M. Bonnefoy - P. Lepeut
Les Schémas de Liaisons à la Terre ou Les régimes des neutres 1 Introduction L énergie électrique, bien qu utile, utile, est dangereuse pour l homme. l Si un courant traverse le corps humain, il y a risque Plus en détail Rapport de vérification électricité visite périodique BATIMENT EXPLOITATION
BUREAU VERITAS PERPIGNAN 3 boulevard de Clairfont 66350 TOULOUGES A l'attention de M. RESPONSABLE INRA DOMAINE DU MAS BLANC 66200 ALENYA Téléphone : 04 68 68 17 00 Télécopie : 04 68 55 40 06 Rapport de Plus en détail GUIDE TECHNIQUE. Guide descriptif du matériel pour la mise en place des raccordements
GUIDE TECHNIQUE Guide descriptif du matériel pour la mise en place des raccordements Version V0 du 01.09.2011 Référentiel Technique GUIDE DESCRIPTIF DU MATERIEL POUR LA MISE EN PLACE DES RACCORDEMENTS Plus en détail Electricité, Dangers, et
Electricité, Dangers, et sécurité é Plan du chapitre 1. Structure des réseaux 2. Les risques électriques 3. Les textes t réglementaires 4. Protections préventives en TBT et BT 2 Plan du chapitre 1. Structure Plus en détail Batteries COSYS PFC automatique. Notice d utilisation
Batteries COSYS PFC automatique Notice d utilisation F F Sommaire CONDITIONS DE GARANTIE 3 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET D UTILISATION 4 DESCRIPTION DU SYSTÈME 5 Généralités 5 Fonction 5 Construction Plus en détail INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Page 1
INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE Une installation électrique est constituée par l ensemble des circuits qui sont associés en vue de l utilisation de l énergie électrique. L installation électrique d Plus en détail Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité
TEST HABILITATION Quizz 1 Textes et Normes Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité La norme NFC 15-100 Les prescriptions UTE C18 510 Le règlement interne de l'entreprise Plus en détail Circuits de puissance - C11 / 1
G. Pinson - Physique Appliquée Circuits de puissance - C11 / 1 C11 - Circuits de puissance et sécurité électrique Sécurité électrique - Norme C 15-100 Dangers du courant électrique Chaque année en France Plus en détail Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité
ORGANISME CHARGE DE LA MISSION : Raison sociale : SARL C.A.P Adresse : 57, rue Pascal - 59000 - LILLE Tél. : 06 61 55 90 70 N Identification : 481 913 838 00027 ASSURANCE : ELITE INSURANCE COMPANY N PRCCEL008 Plus en détail ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL
ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL Recommandations CRAMIF N 19 ECLAIRAGE PROVISOIRE DES CHANTIERS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL Recommandations CRAMIF N 19 Approuvées par Plus en détail Etat de l Installation Intérieure d Electricité
Etat de l Installation Intérieure d Electricité Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 14/IMO/0338 AFNOR XP C 16-600 (février 2011) Plus en détail Equipements de protection pour la basse tension
GEL 22230 Appareillage électrique Equipements de protection pour la basse tension Jérôme Cros 1 Disjoncteur Un disjoncteur est un appareil de connexion capable d établir, de supporter et d interrompre Plus en détail Ville : BOURGUEIL Date de la visite 02/07/2014 Date saisie du rapport : 02/07/2014
ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la législation en vigueur : Décret n 2008-384 Plus en détail Généralités sur la nouvelle Norme Electrique NF C 15-100 :
Généralités sur la nouvelle Norme Electrique NF C 15-100 : 1) Section des conducteurs, calibres des protections : Nature du circuit Eclairage, volets roulants, prises commandées Section minimale des conducteurs Plus en détail LE RISQUE ELECTRIQUE
Centre de gestion Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes Pôle Concours, Emploi, Santé, Sécurité, Organisation du Travail et Maintien dans l Emploi Service Prévention LE RISQUE ELECTRIQUE En 2010, Plus en détail MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les informations techniques PROMOTELEC MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE La sécurité des personnes contre un défaut d isolement survenant dans un matériel doit être assurée. En effet, un défaut Plus en détail Schémas TT et IT dans la pratique. Protection contre les contacts indirects. 1 Copyright EV-31/10/04
Schémas TT et IT dans la pratique. Protection contre les contacts indirects. 1 Copyright EV-31/10/04 Sommaire A. Généralités B. Applications au schéma TT C. Applications au schéma IT 2 A - Généralités Plus en détail DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Obligations immobilières : Amiante / Termite / Plomb / Loi Carrez Certificat d habitabilité / Electricité Diagnostic de Performance Energétique DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE Plus en détail VILLE DE CLOUANGE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL EUROPA ET VIDEO CLUB 17, RUE CLEMENCEAU C.D.P.G.F DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
VILLE DE CLOUANGE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE HOTEL EUROPA ET VIDEO CLUB 17, RUE CLEMENCEAU C.D.P.G.F DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOT N 1 ELECTRICITE Service Technique. Mairie de CLOUANGE. M.COSTALONGA Plus en détail Etat de l Installation Intérieure d électricité Arrêté du 4 avril 2011
RNCAP13S32PROTECTIONELECPRO S32 LA PROTECTION ELECTRIQUE LA PROTECTION EN INSTALLATION DOMESTIQUE 1.1)Observation d une installation électrique domestique 1.2)Protection générale d une installation électrique Plus en détail ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D HABITATION
BUREAU VERITAS Agence : STRASBOURG 4 Rue du Parc - Oberhausbergen 67088 STRASBOURG Cedex 02 Tél : 03 88 56 84 62 Fax : 03 88 56 84 56 CONSEIL GENERAL DU BAS RHIN PLACE DU QUARTIER BLANC 67000 STRASBOURG Plus en détail FORMATION INITIALE ASSISTANT DE PREVENTION RISQUES ELECTRIQUES
FORMATION INITIALE ASSISTANT DE PREVENTION RISQUES ELECTRIQUES Laurent NABOULET Chef de service Logistique PAC Victoire Responsable PCSI PAC Victoire LA REGLEMENTATION Abrogation du décret du 14 novembre Plus en détail Sur le rapport du ministre du travail et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
Décret n 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation Plus en détail TRABTECH Power & Signal Quality
Guide d installation TRABTECH Power & Signal Quality Choix et mise en œuvre Parafoudres Basse Tension Nouvelle Gamme 2015 Certifiée conforme EN61643-11 1 Sommaire Parafoudres Type 1, Type 2 et Type 3 Généralité Plus en détail Classes de protection des boitiers de raccordement électriques Classes de protection des boitiers de raccordement électriques
Classes de protection des boitiers de raccordement électriques J.Jumeau 20121030 P 1/4 Les boîtiers ont pour but de protéger le matériel électrique situé à l intérieur. Cette protection doit être considérée Plus en détail DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE Décret no 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l état de l installation intérieure d électricité dans les immeubles à usage d habitation Arrêté Plus en détail TEST DE CONNAISSANCES
FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES D ORIGINE ELECTRIQUE TEST DE CONNAISSANCES Pour HABILITATION : B1 Date du contrôle:.../.../... NOM :... PRENOM :... Règles d'évaluation et de notation du test Ce test Plus en détail Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité
Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 2014-09-3370 AFNOR XP C 16-600 Plus en détail PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Nom : 1 / 12 HABILITATION ELECTRIQUE Connaissances générales Remarque: le groupe INTERPROFESSIONNEL comprend différentes activités dont: personnels temporaires, restauration, récupération, sport, enseignants, Plus en détail N de dossier : 2012NOV288JOKELA Date de création : 10/11/2012
RAPPORT DE L ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE D IMMEUBLE(S) A USAGE D HABITATION La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément Plus en détail CARNET DE FORMATION A L HABILITATION ELECTRIQUE
CARNET DE FORMATION A L HABILITATION ELECTRIQUE GARRIGUES.P 1/4 Habilitations TABLE DES MATIERES 1 - INTRODUCTION :... 1 2 - FORMATION ET HABILITATION :... 1 2.1 - Formation à la prévention des risques Plus en détail «Opérations sur les ouvrages et installations ou. du risque électrique» Jean-Louis POYARD INRS jean-louis.poyard@inrs.fr
NF C 18-510 «Opérations sur les ouvrages et installations ou dans un environnement électrique Prévention du risque électrique» Guy WELITZ Jean-Louis POYARD INRS jean-louis.poyard@inrs.fr LE RECUEIL UTE Plus en détail NUGELEC. NOTICE D'UTILISATION DU B.A.A.S. du type Ma - STI / MaME - STI. pages. 1 introduction 2. 2 encombrement 3 fixation
NOTICE D'UTILISATION DU du type Ma - / MaME - pages 1 introduction 2 2 encombrement 3 fixation 3 installation 3 à 5 raccordement 4 fonctionnement 5 à 6 contrôle, essai 5 caractéristiques 7 techniques 6 Plus en détail S1.3:Schémas de liaison à la terre BTA
Table des matières 1 Les S.L.T 1 1.1 Pourquoi un schéma des liaisons à la terre?................... 1 1.2 Schéma IT..................................... 3 1.3 Le fonctionnement pour un réseau (1km)..................... Plus en détail Contacteurs «heures creuses» 25 A avec manette
87045 LIMOGES Cedex Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88 Contacteurs «heures creuses» SOMMAIRE PAGES 1. Description, utilisation... 1 2. Gamme... 1 3. Cotes d encombrement... 1 4. Mise Plus en détail NF C 15-100 Amendement A5. Les évolutions. Supplément et correctif gratuits pour les ouvrages :
Supplément et correctif gratuits pour les ouvrages : _addendum_elec_015.indd 1 18/1/015 14:47 Hager L ETEL et la GTL Création de l ETEL (espace technique électrique du logement) La GTL (gaine technique Plus en détail FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE
V-Habilelec38-IUFM DEFINITIONS : INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS Installation Equipement Poste de transformation Tableau BT 3 départs T Poste HT 2 arrivées et 1 départ Appareils de séparation et de protection Plus en détail Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité
Rapport de l Etat de l Installation Intérieure d Electricité Numéro de dossier : Norme méthodologique employée : Date du repérage : Heure d arrivée : Durée du repérage : 02249-AGRASC-10-13 AFNOR XP C 16-600 Plus en détail Occupé (luminaires en place)
.. SARL CABINET ROUSSEL EXPERTISES IMMOBILIERES Frédéric ROUSSEL, Expert Immobilier, Membre de la CSEIF Expertises de valeurs Etat Descriptif de Division Attestations de superficie Diagnostics Techniques Plus en détail 87045 LIMOGES Cedex 1/5 /21 1. UTILISATION, DESCRIPTION 2. CONFORMITE 3. COTES D ENCOMBREMENT. Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88
87045 LIMOGES Cedex Téléphone : 05 55 06 87 87 Télécopie : 05 55 06 88 88 Prêts à poser photovoltaïques pour une chaine Référence(s) : 4 140 02/05/20 /21 SOMMAIRE PAGES 4 140 02 4 140 05 4 140 21 1. Utilisation, Plus en détail ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
250 834 RCS Limoges31/12/2013XFR 0050627LI et XFR0048625FI09A BATIMENT C 1 AVENUE NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC Tel : Fax : A ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE Articles L 134-7 et R 134-10 Plus en détail L électricité d une habitation
Maison : http://www.ttechno.fr/capet/appeda VUE 3D de la maison http://www.lyceejoliotcurie77.fr/ 1 Sommaire automatique http://www.lyceejoliotcurie77.fr/ 2 Le tableau électrique : Les règles s appliquant Plus en détail CONTROLE DES EQUIPEMENTS D UN VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2
Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A 1/13 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES... 2 3 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS... 2 4 PRESCRIPTIONS... 5 4.1 TESTS DE Plus en détail au réseau public de Distribution ÉLECTRICITÉ I GAZ NATUREL I TV PAR CÂBLE I INTERNET I TÉLÉPHONIE L énergie est notre avenir, économisons-la!
ÉLECTRICITÉ I GAZ NATUREL I TV PAR CÂBLE I INTERNET I TÉLÉPHONIE au réseau public de Distribution Vialis Réseaux de Distribution Accueil Technique du Distributeur 10 rue des Bonnes Gens - CS 70187-68004 Plus en détail ANNEXE 1. TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES. CHAPITRE 1. Article 171
ANNEXE 1 TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES. CHAPITRE 1. Article 171 Modifié par Décret n 95-608 du 6 mai 1995 art. 20 I (JORF 7 mai 1995 en vigueur le Plus en détail MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les informations techniques PROMOTELEC MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 1 La sécurité des personnes contre un défaut d isolement survenant dans un matériel doit être assurée. En effet, un défaut Plus en détail Formation de Mise à Niveau de Formateur à l Habilitation
Formation de Mise à Niveau de Formateur à l Habilitation Sommaire FMNFH Le risque électrique La réglementation Opérations dans l environnement L habilitation et la formation Les symboles d habilitation Plus en détail ORGANISATION MODULAIRE C.A.P. PROELEC
ORGANISATION MODULAIRE C.A.P. PROELEC Rapport réalisé avec le soutien du fonds social européen (FSE) DAFCO Formation continue Académie de Reims 2010 ORGANISATION MATÉRIELLE Mesureurs : - voltmètre, - pince Plus en détail La nouvelle habilitation électrique version 2012 est arrivée NF C 18-510
La nouvelle habilitation électrique version 2012 est arrivée NF C 18-510 La norme NF C 18-510 «Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique Prévention du risque Plus en détail Les évolutions de la norme NF C 15-100 dans l habitat
Les évolutions de la norme NF C 15-100 dans l habitat Ce document présente les principales évolutions normatives dans les locaux d habitation. Vous y trouverez également trois schémas de principe conformes Plus en détail Ce document n est pas contractuel. CATU décline toute responsabilité au sujet du contenu de ce guide, ainsi que des erreurs ou omissions de quelque
Ce document n est pas contractuel. CATU décline toute responsabilité au sujet du contenu de ce guide, ainsi que des erreurs ou omissions de quelque nature qu elles soient, qui pourraient se trouver dans Plus en détail FORMATION à L'HABILITATION ELECTRIQUE
V-Habilelec37-IUFM DEFINITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES ELECTRIQUES 2.2.1. - OUVRAGES ÉLECTRIQUES. - Par abréviation, on appelle ouvrages, les ouvrages électriques comprenant l'ensemble des matériels, des Plus en détail Le circuit de communication du branchement
4 nstallation des parafoudres 4.1 Raccordement Les connexions aux récepteurs d'un parafoudre doivent être les plus courtes possibles afin de réduire la valeur du niveau de protection en tension (Up installé) Plus en détail PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES : RAPPELS
PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES : RAPPELS Terminale Bac Pro NOM : DATE : I-/ STATISTIQUES 1-/ Evolution des accidents d origine électrique Le nombre d accidents du travail d origine électrique est passé Plus en détail Moyens mis à disposition : Signature et Cachet du Cabinet Fait à Strasbourg le 21/10/2009
RAPPORT DE L ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D HABITATION La présente mission consiste à établir un état de l installation électrique, en vue d évaluer les risques pouvant porter Plus en détail CONSTITUTION DU TABLEAU DE REPARTITION
CONSTITUTION DU TABLEAU DE REPARTITION La liaison entre le coffret d extérieur (en limite de propriété, accessible depuis le domaine public) et le panneau de contrôle situé dans la gaine technique de logement Plus en détail Norme NFC 18-510. Règlementation 22 avril 2012
Norme NFC 18-510 Norme NFC 18-510 PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA NORME NFC 18-510 EN APPLICATION DU DECRET 2010 118 DU 22 SEPTEMBRE 2010 NOTA : Cette présentation de la Norme succincte, tronquée, et non Plus en détail LES TRAVAUX ELECTRIQUES Page 1
LES TRAVAUX ELECTRIQUES 1 / DEFINITIONS 1-1 / TRAVAUX Les travaux ont pour but: de réaliser, de modifier, d'entretenir, de réparer un ouvrage électrique. Ils font l'objet d'une étude préalable générale, Plus en détail REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L HERAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L HERAULT SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS GROUPEMENT GESTION DES RISQUES SERVICE PREVISION PREVISION TECHNIQUE RELATIVE AUX AVIS TECHNIQUES SUR LES PROJETS Plus en détail LIAISON EQUIPOTENTIELLE
LIAISON EQUIPOTENTIELLE Marius Vez, Electrosuisse Romandie Edition 2005 1 INTRODUCTION 2 1.1 Exemple d installation sans liaison équipotentielle 2 1.2 Exemple d installation avec liaison équipotentielle Plus en détail Transport et distribution de l énergie électrique
Transport et distribution de l énergie électrique Distribution Basse-tension 29/09/2011, Liège NGUYEN Huu-Minh Transport et Distribution de l Énergie Électrique, Institut Montefiore, Université de Liège, Plus en détail Rapport détaillé de vérification périodique
Rapport détaillé de vérification périodique AAAAAAAAAAAA 077789221401 R 001 AAAAAAAAAAAA Référence client 201204125212 signé le 19/07/2012 Entreprise IRA CETRE RECHERCHE ORLEA 2163 Avenue de la Pomme de Plus en détail I r A 625 1250. I i A 2500 10000. ka 80
Référence : IZMN2 A1000 Code : 225535 Désignation Disjoncteur 3p 1000A Données de commande Taille Nombre de pôles Caractéristiques électriques relatives à la puissance Courant assigné ininterrompu I u Plus en détail Préparation à l'habilitation électrique FICHES TECHNIQUES DES FORMATIONS
Habilitation électrique NF C 18-510 Préparation à l'habilitation électrique FICHES TECHNIQUES DES FORMATIONS Ce qui a changé dans la nouvelle réglementation Le guide UTE C 18 510 devient une norme NF C Plus en détail Le guide de l électricien
Jacques HOLVECK Le guide de l électricien Groupe Eyrolles, 2006, ISBN : 2-212-11575-X Sommaire Introduction........................................................1 1. Conception et structure d'une installation................... Plus en détail ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE
SARL CLAUDE MOREAU 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 http://www.claude-moreau-diagnostic.com ETAT DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE Date de la mission Plus en détail CHAPITRE N 9 TITRE: HABILITATION ELECTRIQUE
CHAPITRE N 9 TITRE: HABILITATION ELECTRIQUE COMPETENCES VISEES: - Identifier les matériels qui concourent à la protection des personnes Habilitation électrique_gelv2k5.doc 2. Les ouvrages électriques. Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art.2
 Art. 1
 Art.1
 Art.1
 Art.1
 Art.3
 Art.4
 Art.5
 Art.6
 Art.6
 Art.7
 Art.8
 Art.3
 Art.3
 Art.4
 Art.5
 Art.6
 art. 20