Source: http://docplayer.org/15426411-Anhang-1-minimale-daemmstaerken-bei-wassererwaermern-sowie-warmwasser-und-waermespeichern-vgl-art-14-abs-1.html
Timestamp: 2018-12-14 22:16:26+00:00

Document:
Anhang 1: Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 14 Abs. 1) - PDF
Download "Anhang 1: Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 14 Abs. 1)"
Annegret Brit Dunkle
1 Anhang 750. Anhang : Minimale Dämmstärken bei Wassererwärmern sowie Warmwasser- und Wärmespeichern (vgl. Art. 4 Abs. ) Speicherinhalt in Litern Dämmstärke bei > 0,03 W/mK bis 0,05 W/mK bis mm 90 mm > 400 bis mm 00 mm > mm 20 mm Dämmstärke bei 0,03 W/mK
2 750. Anhang 2
3 Anhang Anhang 2: Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei Warmwasserleitungen (vgl. Art. 5 Abs. 2) Rohrnennweite Zoll bei > 0,03 W/mK bei 0,03 W/mK bis 0,05 W/mK / 8 / 2 40 mm 30 mm / 4 / 4 50 mm 40 mm / mm 50 mm / mm 60 mm mm 80 mm mm 80 mm
4 750. Anhang 2 2
5 Anhang Anhang 3: Minimale U R -Werte für erdverlegte Leitungen (vgl. Art. 5 Abs. 4) DN Zoll 3 / 4 5 / 4 / / Für starre Rohre [W/mK] Für flexible Rohre sowie Doppelrohre [W/mK]
6 750. Anhang 3 2
7 Anhang Anhang 4: Nachweis mittels Standardlösung (vgl. Art. 9) ) Verbesserte Wärmedämmung: U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,2 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. 2) Verbesserte Wärmedämmung und Komfortlüftung: U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung. 3) Verbesserte Wärmedämmung und Solaranlage: U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m 2 K und U-Wert Fenster,0 W/m 2 K. Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 Prozent der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 4) Holzfeuerung und Solaranlage: Holzfeuerung für Heizung. Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 2 Prozent der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 5) Automatische Holzfeuerung: Automatische Holzfeuerung für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig (z.b. Pelletheizung). 6) Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser: Elektrisch angetriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grund- oder Oberflächenwasser als Wärmequelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. 7) Wärmepumpe mit Aussenluft: Elektrisch angetriebene Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. Die Luft-Wasser- Wärmepumpe ist so auszulegen, dass der Wärmeleistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwärmung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht werden kann. Maximale Vorlauftemperatur von 35 C für die Heizung. 8) Komfortlüftung und Solaranlage:
8 750. Anhang 4 Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung. Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens 5 Prozent der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 9) Solaranlage: Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens 7 Prozent der EBF; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. 0) Abwärme: Nutzung von Abwärme z.b. Fernwärme aus KVA, warme Fernwärme aus ARA oder Abwärme aus Industrie; für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. ) Wärmekraftkopplung: Wärmekraftkopplungsanlage mit einem elektrischen Wirkungsgrad von mindestens 30 Prozent für mindestens 70 Prozent des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser. 2
9 Anhang Anhang 5: Abkürzungsverzeichnis Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes in W/mK a Jahr C Celsius DN Rohrnennweite EnFK Konferenz kantonaler Energiefachstellen h Stunden K Kelvin kw Kilowatt m Meter m² Quadratmeter m³ Kubikmeter mm Millimeter s Sekunden SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SWKI Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient in W/m 2 K UR-Wert Wärmedurchgangskoeffizient für erdverlegte Leitungen in W/mK W Watt
10 750. Anhang 5 2
11 Anhang Anhang 6a: U-Wert-Grenzwert bei Neubauten (vgl. Art. 0 Abs. 2 lit. a) Bauteil gegen Grenzwerte Uli in W/(m 2 K) mit Wärmebrückennachweis Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich Grenzwerte Uli in W/(m 2 K) ohne Wärmebrückennachweis Aussenklima oder unbeheizte Räume weniger als 2 m oder mehr als 2 m im Erdreich im Erdreich Bauteil opake Bauteile 0,20 0,7 0,25 - Dach, Decke 0,25 - Wand, Boden 0,28 opake Bauteile mit Flächenheizungen 0,20 0,25 0,7 0,25 Fenster, Fenstertüren und Türen,3,6,3,6 Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern,0,3,0,3 Tore (Türen grösser 6 m 2 ),7 2,0,7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50 0,50 0,50 Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient ψ Grenzwert W/(mK) Typ : Auskragungen in Form von Platten oder Riegeln 0,30 Typ 2: Unterbrechung der Wärmedämmschicht durch Wände, Böden oder Decken 0,20 Typ 3: Unterbrechung der Wärmedämmschicht an horizontalen oder vertikalen 0,20 Gebäudekanten Typ 5: Fensteranschlag 0,0 Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ Grenzwert W/K Punktuelle Durchdringungen der Wärmedämmung 0,30 Anhang 6b: U-Wert-Grenzwert bei Umbauten und Umnutzungen (vgl. Art. 0 Abs. 2 lit. a) Bauteil gegen Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich Grenzwerte Uli in W/(m 2 K) unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich Bauteil opake Bauteile 0,25 - Dach, Decke 0,28 - Wand, Boden 0,30 opake Bauteile mit Flächenheizungen 0,25 0,28 Fenster, Fenstertüren und Türen,3,6 Fenster mit vorgelagerten Heizkörpern,0,3 Tore (Türen grösser 6 m 2 ),7 2,0 Storenkasten 0,50 0,50
12 750. Anhang 6 Anhang 6c: Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr von Neubauten, Umbauten und Umnutzungen (vgl. Art. 0 Abs. 2 lit. b) Gebäudekategorie Qh,li0 Grenzwerte für Neubauten Qh,li MJ/m 2 MJ/m 2 I Wohnen MFH II Wohnen EFH III Verwaltung IV Schulen V Verkauf VI Restaurants VII Versammlungslokale VIII Spitäler IX Industrie X Lager XI Sportbauten XII Hallenbäder Grenzwerte für den Heizwärmebedarf pro Jahr (bei 8,5 C Jahresmitteltemperatur) Grenzwerte für Umbauten und Umnutzungen Qh,li_Umbauten/Umnutzungen MJ/m 2,25*Qh,li_Neubauten 2
13 Anhang Anhang 7: Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, Rohren und Geräten von Lüftungs- und Klimaanlagen (vgl. Art. 7a Abs. ) Temperaturdifferenz in K im Auslegungsfall oder mehr Dämmstärken in mm bei λ > 0.03 W/mK bis λ 0.05 W/mK

References: Art. 14
 Art. 14
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 9
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 7