Source: http://sitesecurite.com/contenu/erpm/m25a33.php?id=M29
Timestamp: 2017-10-19 03:28:55+00:00

Document:
SiteSecurite.com - ERP - Dispositions particulières - Type M - Art M 25 à M 33
M 25 - Dispositions générales
M 26 - Matériels d'extinction
M 27 - Système d'.pdf" target="_blank">
M 28 - Aménagements de sauvetage et d'intervention M 29 - Service de sécurité incendie
M 30 - Système de sécurité incendie
M 31 - Abrogé
M 32 - Alarme générale
M 33- Alerte
M 25 Dispositions générales
Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre 1er du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.
M 26 Matériels d'extinction
(Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :
a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; »
- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8 ». (Arrêté du 13 juin 2017) « En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, » leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par (Arrêté du 13 juin 2017) « un jet » de lance ;
- par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».
b) Établissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 mètres carrés :
- dans les mêmes conditions que les établissements visés au a) ci-dessus, à l'exception (Arrêté du 13 juin 2017) « de l'installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».
c) Établissements de 4e catégorie :
« - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ».
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :
Nota : Le § 2 a été abrogé par arrêté du 13 juin 2017
M 27 (Arrêté du 13 juin 2017) Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques
§ 1. Lorsqu'(Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » est exigée et que (Arrêté du 13 juin 2017) « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), (Arrêté du 13 juin 2017) « celui-ci doit être » de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.
§ 2. Dans les autres cas, le système (Arrêté du 13 juin 2017) « du type sprinkleur » installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.
M 28 Aménagements de sauvetage et d'intervention
§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
- l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
- l'intervention des secours.
§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposés dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.
M 29 Service de sécurité incendie (Arrêté du 13 juin 2017)
§ 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4000 personnes, des agents, entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.
§ 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.
§ 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :
§ 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.
§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.
M 30 Système de sécurité incendie (Arrêté du 2 février 1993)
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
M 31 (Arrêté du 13 juin 2017) Organisation globale de la sécurité
Le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d'organisation globale de la sécurité de l'établissement.
Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l'article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement.
M 32 Alarme générale (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.
Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2b.
§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.
M 33 Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) " MS 70 " » doit être réalisée comme suit :
a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) " MS 70 " » dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.

References: § 2

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 1

§ 3
 § 2