Source: http://docplayer.pl/1006627-Warszawa-dnia-29-czerwca-2012-r-poz-739-rozporzadzenie-ministra-zdrowia-1-z-dnia-26-czerwca-2012-r.html
Timestamp: 2017-06-28 23:20:40+00:00

Document:
Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. - PDF
Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.
Download "Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r."
Joanna Kornelia Mazur
1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w rozdziałach Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy pomieszczenie służące do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym; 2) izolatka pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów, chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób, podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby; 3) izba przyjęć zespół pomieszczeń, w którym: a) przyjmuje się do szpitala, b) wykonuje się doraźne zabiegi, c) udziela się doraźnej pomocy ambulatoryjnej; 4) pomieszczenie higieniczno-sanitarne pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki; 5) pomieszczenie porządkowe pomieszczenie służące do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym Pomieszczenia i urządzenia szpitala odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672).2 Dziennik Ustaw 2 Poz Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego niż szpital przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 3. Wymagania określone dla oddziału stosuje się także do jednostki organizacyjnej szpitala stanowiącej wyodrębnioną część struktury bezoddziałowej, w której są udzielane świadczenia zdrowotne o jednolitym profilu. 4. Szpitalny oddział ratunkowy, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ), w zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 34 tej ustawy, spełnia także wymagania określone w ust Pomieszczenia i urządzenia ambulatorium odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Pomieszczenia i urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego i zakładu badań diagnostycznych odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm. 3) ). 5. Pomieszczenia i urządzenia szpitala, który udziela wyłącznie świadczeń zdrowotnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej szpitalem jednodniowym, odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w 14 i oraz szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 6. Pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanego dalej centrum, odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 7. Pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 8. Pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 9. Pomieszczenia i urządzenia stacji dializ odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Do pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego będącego dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych, działającego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stosuje się wyłącznie wymagania określone w 14 i 25 ust. 1 pkt W miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone dodatkowo w natrysk. 11. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w 27, 29 oraz Do gabinetu dentystycznego w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w 16, 27, 29 i Do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego realizującego wyłącznie zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz zakładu lecznictwa odwykowego, z wyłączeniem oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, nie stosuje się wymagań określonych w 18 20, 26 29, 40 i Pomieszczenia i urządzenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657.3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 739 (Dz. U. z 2012 r. poz. 651), spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 19 ust. 2 tej ustawy. 3. Lokale podmiotów wykonujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 4) ). Rozdział 2 Wymagania ogólnoprzestrzenne Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. 2. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia: 1) pomieszczeń szpitala lub innego niż szpital przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne od pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów; 2) ambulatorium, szpitala jednodniowego lub miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa. 3. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu. 4. Pokoje chorych nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. 5. Dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 15. Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, nie mogą być przechodnie. 16. Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie. 17. W budynkach szpitala nie mogą być stosowane zsypy. Rozdział 3 Wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń 18. Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. 19. Odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów. 20. Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka. 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz i Nr 257, poz i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz i Nr 232, poz oraz z 2012 r. poz. 123.4 Dziennik Ustaw 4 Poz Izolatka w szpitalu składa się z: 1) pomieszczenia pobytu pacjenta; 2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposażonego w: a) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, b) natrysk, z wyłączeniem izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, c) płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek w przypadku stosowania basenów i kaczek wielorazowego użytku, d) urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych; 3) śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną. 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się w przypadku przeprowadzania dekontaminacji w urządzeniu znajdującym się w innym pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziału, pod warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach. 3. Izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie. 22. Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w: 1) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią; 2) dozownik z mydłem w płynie; 3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią; 4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki; 5) zamykany pojemnik na brudną bieliznę; 6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych. 23. Śluza szatniowa składa się z: 1) szatni brudnej przeznaczonej do rozebrania się z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposażonej w szafkę ubraniową z wydzieloną częścią na obuwie; 2) szatni czystej (ubieralni) przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie służące do poruszania się w strefie, do której będzie wchodził personel, wyposażonej w: a) obuwie nadające się do mycia i dezynfekcji, b) regał na czyste obuwie, c) regał na czyste ubrania; 3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdującego się pomiędzy szatnią czystą i brudną, wyposażonego dodatkowo w natrysk Pokój łóżkowy na oddziale szpitalnym jest wyposażony w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pokoju wyposażonego w śluzę umywalkowo-fartuchową lub węzeł sanitarny oraz pokojów łóżkowych w oddziale psychiatrycznym W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się: 1) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej; 2) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej; 3) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.5 Dziennik Ustaw 5 Poz W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i W szpitalu oraz innym przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne a także w centrum znajduje się ponadto co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe. 4. W ambulatorium wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe lub miejsce służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych Przestrzeń ładunkowa środków transportu żywności, bielizny, odpadów, brudnych narzędzi i sprzętu do dekontaminacji, z wyłączeniem opakowań jednorazowych, jest przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju ładunku. 2. Przestrzeń ładunkowa środków transportu zwłok jest przestrzenią zamkniętą. 3. Środki transportu, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w pomieszczeniach, o których mowa w 14 ust W szpitalu i innym niż szpital przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, zapewnia się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe umożliwiające dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu. Rozdział 4 Wymagania ogólnobudowlane Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. 2. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii. 30. Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. 31. W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w salach operacyjnych i porodowych, pokojach łóżkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach łóżkowych na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te są wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 32. Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch. Rozdział 5 Oświetlenie 33. W pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. 34. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje się wyłącznie oświetlenie elektryczne. 2. W przypadku gdy nie stanowi to utrudnienia przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, dopuszcza się zastosowanie w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, oświetlenia dziennego.6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 739 Rozdział 6 Wymagania dotyczące instalacji Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w: 1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą; 2) dozownik z mydłem w płynie; 3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym; 4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 2. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie. 37. W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń. 38. W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania. 40. Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas. 41. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną jest agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Rozdział 7 Przepis końcowy 42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. 5) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz 5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254), z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 56, poz. 397) i z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092).7 Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Zdrowia Dziennik Ustaw 7 Poz. 739 z dnia 2012 r. (poz..) Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (poz. 739) Zał cznik nr 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA POMIESZCZENIA I SZPITALA URZ DZENIA SZPITALA I. Izba przyj 1. Izba przyj posiada bezpo rednie zadaszone wej cie z dojazdem umo liwiaj cym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu. 2. W skład izby przyj wchodz : 1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia; 2) pomieszczenie zapewniaj ce przeprowadzenie bada zwi zanych z przyj ciem pacjenta do szpitala; 3) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa one dodatkowo w natrysk i wózek-wann, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich. 3. Je eli nie organizuje si osobnej izby przyj dla oddziału poło nictwa, w ramach oddziału zapewnia si osobne pomieszczenie przyj dla kobiet ci arnych. 4. W izbie przyj zapewnia si mo liwo krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorob zaka n, lub z podejrzeniem zachorowania na chorob zaka n. Izolacja mo e si odbywa w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyj składa si co najmniej z trzech pomieszcze zapewniaj cych przeprowadzenie bada zwi zanych z przyj ciem pacjenta. 5. W przypadku gdy izba przyj jest równie miejscem przyjmowania dzieci, co najmniej jedno pomieszczenie oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa one w natrysk s wyposa one w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka. II. Zespół pomieszcze piel gnacyjnych w oddziale W skład zespołu pomieszcze piel gnacyjnych wchodz co najmniej: 1) pokoje łó kowe; 2) punkt piel gniarski z pokojem przygotowawczym piel gniarskim; 3) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposa one dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególno ci poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich; 5) brudownik - pomieszczenie słu ce do opró niania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego rodzaju pojemników jednorazowego u ytku oraz składowania brudnej bielizny, wyposa one w umywalk, płuczk -dezynfektor lub urz dzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawarto ci, które powinno by zainstalowane w sposób eliminuj cy zagro enia dla pacjentów w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacj mechaniczn wyci gow. III. Oddział poło nictwa i neonatologii 1. W oddziale poło nictwa i neonatologii pokoje łó kowe urz dza si co najmniej w jednym z systemów: 1) matka z dzieckiem, w którym pokoje s przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z mo liwo ci wstawienia trzeciego łó eczka dla noworodka, i s wyposa one w zespół urz dze umo liwiaj cych mycie i piel gnacj noworodka; 2) korespondencyjnym, w którym pokój noworodków jest umieszczony pomi dzy dwoma pokojami matek i spełnia nast puj ce wymagania: a) posiada przeszklone szkłem bezpiecznym ciany wewn trzne granicz ce z pokojami matek, zapewniaj ce kontakt wzrokowy i równocze nie izolacj d wi kow, b) pokój noworodków jest poł czony drzwiami z pokojami matek i wyposa ony w zestaw urz dze do mycia i piel gnacji noworodka, c) wej cie do pokoju noworodków od strony korytarza prowadzi przez luz umywalkowo-fartuchow, d) liczba łó eczek w pokoju noworodków jest o jedno łó eczko wi ksza od sumy łó ek w s siaduj cych z nim pokojach matek. 2. W oddziale poło nictwa i neonatologii wyodr bnia si pokoje dla noworodków obserwowanych, wcze niaków, intensywnej opieki noworodka, posiadaj ce luzy umywalkowo-fartuchowe oraz pomieszczenia dla noworodków wymagaj cych opieki po redniej i ci głej, wyposa one w zespół urz dze umo liwiaj cych mycie i piel gnacj noworodka.9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 739 IV. Zespół porodowy 1. Zespół porodowy składa si z: 1) co najmniej jednej sali porodowej jednostanowiskowej, w tym co najmniej jednej przeznaczonej do porodów rodzinnych lub 2) sali porodowej wielostanowiskowej, lub 3) co najmniej jednego pokoju łó kowego przystosowanego do odbioru porodu. 2. Dla zespołu porodowego zapewnia si sal operacyjn dla porodów rozwi zywanych ci ciem cesarskim, wyposa on w stanowisko resuscytacji noworodka. 3. Personel wchodzi do zespołu przez luz umywalkowo-fartuchow. 4. W zespole powinno znajdowa si co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone dla poło nic i noworodka w pierwszych godzinach ycia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia si mo liwo obserwacji bezpo redniej lub przy u yciu kamer wyposa onych w funkcje autostartu, w szczególno ci mo liwo obserwacji twarzy. V. Oddział dzieci cy 1. W ramach oddziału dzieci cego w szpitalu ogólnym wydziela si pododdział albo odcinek dla dzieci: 1) młodszych - do 3 lat; 2) starszych - powy ej 3 lat. 2. W oddziale dzieci cym znajduje si co najmniej jedna izolatka. 3. W odcinku dzieci młodszych łó ka znajduj si w zespołach wyposa onych w luz umywalkowo-fartuchow i punkt piel gniarski. 4. Punkt piel gniarski lub sale niemowl ce wyposa a si w zestaw urz dze umo liwiaj cych mycie i piel gnacj niemowl t. 5. ciany oddzielaj ce pokoje łó kowe w pododdziale dzieci młodszych oraz ciany mi dzy pokojami i punktem piel gniarskim s przeszklone w celu ci głej obserwacji dzieci; w pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi s przeszklone. 6. Do szklenia cian i drzwi, o których mowa w ust. 5, oraz okien u ywa si szkła bezpiecznego. 7. Dopuszcza si obserwacj dzieci za pomoc kamer posiadaj cych rezerwowe zasilanie z funkcj autostartu. 8. W oddziale dzieci cym zapewnia si dodatkowe łó ka w pokojach dzieci lub w odr bnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka.10 Dziennik Ustaw 10 Poz Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, zabezpiecza si przed mo liwo ci otworzenia przez dzieci. 10. W oddziale dzieci cym zapewnia si pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa one dodatkowo w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka. VI. Oddział chorób zaka nych 1. Wej cie do oddziału chorób zaka nych prowadzi przez luz umywalkowo-fartuchow umo liwiaj c transport pacjenta na łó ku, bez mo liwo ci równoczesnego otwarcia drzwi wewn trznych, albo stosuje si inny system zapobiegania przenikaniu powietrza z oddziału na zewn trz. 2. W oddziale chorób zaka nych znajduj si co najmniej trzy izolatki. 3. Szatnia dla personelu oddziału chorób zaka nych nie mo e znajdowa si w obr bie tego oddziału. 4. Oddział chorób zaka nych wyposa a si w urz dzenia umo liwiaj ce kontakt pacjenta z odwiedzaj cym. VII. Oddział chorób płuc i gru licy Oddział chorób płuc i gru licy składa si z: 1) pomieszcze przeznaczonych dla pacjentów z chorobami płuc i gru lic niepr tkuj cych, które spełniaj wymagania okre lone w cz ci II; 2) zespołu pomieszcze dla pacjentów z gru lic pr tkuj cych, który spełnia wymagania okre lone w cz ci VI. VIII. Oddział psychiatryczny 1. Oddział psychiatryczny ma dost p do terenu przeznaczonego na cele terapeutycznorekreacyjne. 2. Oddział psychiatryczny dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, sal pobytu dziennego oraz jadalni. 3. Drzwi wej ciowe do oddziału psychiatrycznego zabezpiecza si w sposób uniemo liwiaj cy niekontrolowane opuszczenie oddziału. 4. W pokojach łó kowych drzwi otwieraj si na zewn trz, a w przypadku otwierania do wewn trz konstrukcja drzwi umo liwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewn trz pomieszczenia.11 Dziennik Ustaw 11 Poz Okna w pokojach, w których przebywaj pacjenci, s przeszklone od wewn trz szkłem bezpiecznym; okna zabezpiecza si przed mo liwo ci otworzenia przez pacjentów. 6. W oddziale psychiatrycznym: 1) wydziela si odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne; 2) cz obserwacyjno-diagnostyczna mo e by wyposa ona w jednoosobow separatk posiadaj c : a) drzwi odporne na zniszczenie, otwieraj ce si na zewn trz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposa one w podwójny system zamykania od zewn trz, bez klamki od wewn trz, b) ciany i podłog gładkie, jasne, wyło one wykładzin odporn na zniszczenie, c) o wietlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i arówka s dost pne wył cznie od zewn trz pokoju, d) system wentylacji niedost pny dla osoby izolowanej, e) system ogrzewania uniemo liwiaj cy dost p osoby izolowanej do grzejnika lub innego ródła ciepła, f) własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposa one dodatkowo w misk ust pow, natrysk i umywalk, odporne na umy lne zniszczenia, g) łó ko wyposa one w materac niepalny, odporny na zniszczenie, h) system monitoringu z kamer, posiadaj cy rezerwowe zasilanie wyposa one w funkcj autostartu, niedost pn dla osoby izolowanej, zabezpieczon przed uszkodzeniem; 3) w pokojach łó kowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznych lub w pokojach obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza o wietleniem sufitowym, znajduj si na zewn trz tych pokoi od strony korytarza; 4) w pokojach łó kowych, innych ni okre lone w pkt 3, wypusty instalacji elektrycznych, z wyj tkiem wył czników o wietlenia, s zabezpieczone przed dost pem chorych albo znajduj si na zewn trz tych pokoi. 7. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym wyposa a si tak e w: 1) osobny dział przyj, składaj cy si z: a) poczekalni, b) punktu rejestracji, c) gabinetu lekarskiego, d) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego; 2) co najmniej jeden gabinet przyj dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym zagra aj cych bezpo rednio sobie lub innym.12 Dziennik Ustaw 12 Poz Wymaga, o których mowa w ust. 3-7, nie stosuje si do pomieszcze o rodka leczenia uzale nie. IX. Blok operacyjny 1. W skład bloku operacyjnego wchodz : 1) co najmniej jedna sala operacyjna, maj ca bezpo rednie poł czenie z cz ci brudn bloku operacyjnego w celu usuwania zu ytych materiałów, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego; 2) luza dla pacjenta, przez któr pacjenci s dowo eni i wywo eni z bloku operacyjnego; 3) luzy szatniowe, przez które przechodzi personel; 4) luza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów; 5) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposa one w stanowisko chirurgicznego mycia r k, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej; 6) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta; 7) co najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higienicznosanitarnym; 8) co najmniej jeden magazyn sprz tu i aparatury; 9) co najmniej jeden magazyn czystej bielizny; 10) co najmniej jeden magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny; 11) co najmniej jedno pomieszczenie porz dkowe. 2. Układ pomieszcze bloku operacyjnego umo liwia zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zu ytego, brudnych narz dzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych. 3. Dopuszcza si dostarczanie czystych i sterylnych materiałów do bloku operacyjnego przez luz dla pacjenta, o której mowa w ust. 1 pkt Dopuszcza si mo liwo usuwania brudnych narz dzi, brudnego sprz tu, brudnej bielizny oraz odpadów t sam drog, któr dostarcza si materiał czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowa transportowych. 5. Dopuszcza si wspólne pomieszczenie albo wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych. X. Zakład patomorfologii13 Dziennik Ustaw 13 Poz W skład zakładu patomorfologii wchodz co najmniej: 1) prosektura (cz sekcyjna); 2) pracownia histopatologiczna; 3) pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ust py, jadalnia); 4) sala wydawania zwłok. 2. Do zakładu powinny prowadzi osobne wej cia dla personelu, przywo onych zwłok, osób bliskich zmarłemu i wydawania zwłok. 3. Dojazd do sali wydawania zwłok nie mo e by widoczny z okien oddziałów łó kowych, przychodni i innych cz ci szpitala dost pnych dla pacjentów. 4. Prosektura powinna by dost pna przez luz szatniow. 5. W skład pracowni histopatologicznej wchodz : 1) pracownia formalinowa; 2) pracownia obróbki preparatów histologicznych; 3) pracownia mikroskopowa; 4) pracownia cytologiczna; 5) pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych, immunocytochemicznych i innych); 6) pomieszczenia administracyjno-socjalne. 6. Szpital, który nie posiada zakładu patomorfologii, zapewnia chłodni do przechowywania zwłok. 7. Do zakładu patomorfologii funkcjonuj cego poza struktur szpitala nie stosuje si wymaga okre lonych w ust. 3 i 6. XI. Centralna sterylizatornia 1. W szpitalu zapewnia si stałe zaopatrzenie w materiały sterylne. 2. W zale no ci od przyj tych rozwi za materiały sterylne mog by dostarczane b d ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym szpitalem, posiadaj cej system zarz dzania jako ci (ISO lub GMP) i gwarantuj cej wykonanie wyrobu sterylnego, b d z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego szpitala. 3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem, nale y zapewni pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału ska onego oraz odbioru materiału sterylnego, jak równie pomieszczenie wyposa one w myjni -dezynfektor przeznaczon do mycia wózków i innych elementów transportowych.14 Dziennik Ustaw 14 Poz W przypadku urz dzenia centralnej sterylizatorni w ramach szpitala, musi ona by wyposa ona w urz dzenia do wyjaławiania sprz tu, aparatury, narz dzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego wymagaj cych oraz dezynfekowania wózków i pojemników słu cych do transportu materiałów poddawanych sterylizacji. 5. Centralna sterylizatornia musi mie dogodne poł czenia z zespołem operacyjnym oraz by łatwo dost pna z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz w miar mo liwo ci z zewn trz. 6. Transport materiałów sterylnych i ska onych mi dzy centraln sterylizatorni i oddziałami powinien odbywa si w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelno transportu dostosowuje si do stopnia czysto ci dróg transportowych. 7. Centralna sterylizatornia powinna by podzielona na trzy strefy: 1) brudn, przeznaczon do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wst pnej i wła ciwej narz dzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narz dzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów rodków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych; 2) czyst, przeznaczon do suszenia wydezynfekowanych narz dzi i aparatury, przegl dania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narz dzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji; 3) steryln, przeznaczon do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala. 8. Pakietowanie narz dzi i bielizny powinno odbywa si w oddzielnych pomieszczeniach. 9. Rozwi zanie przestrzenne centralnej sterylizatorni powinno zapewnia ruch post powy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej. 10. Wej cie personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno prowadzi przez luzy umywalkowo-fartuchowe. 11. Przy luzie mi dzy stref czyst i brudn powinien by zainstalowany ust p. 12. Mi dzy stref steryln a ogólnodost pn szpitala powinno znajdowa si pomieszczenie do wydawania materiałów sterylnych. 13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny by kompatybilne, zgodne z jednostk wsadu.15 Dziennik Ustaw 15 Poz Na terenie centralnej sterylizatorni stosuje si odr bne wózki i inne elementy transportowe, którymi s transportowane materiały do strefy brudnej oraz którymi s transportowane materiały sterylne, albo mi dzy stref brudn i pomieszczeniem do wydawania materiałów sterylnych montuje si przelotow myjni -dezynfektor, przeznaczon do mycia wózków i innych elementów transportowych. Dopuszcza si wykonanie w tym miejscu dwóch pomieszcze : jednego do mycia i dezynfekcji manualnej (r cznej) i drugiego do suszenia mytych sprz tów. 15. Mi dzy stref brudn i czyst powinny by zainstalowane przelotowe myjniedezynfektory w liczbie i z wyposa eniem uzasadnionymi procesem technologicznym. 16. W cianie mi dzy stref czyst i steryln powinny by zainstalowane sterylizatory przelotowe w liczbie i o wielko ci uzasadnionymi procesem technologicznym, jednak nie mniej ni dwa sterylizatory parowe. 17. W przypadku stosowania sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub formaldehydem sprz tu nieodpornego na działanie temperatury: 1) po stronie czystej wydziela si pomieszczenie przeznaczone do załadunku materiału; 2) po stronie wyładowczej sterylizatorów gazowych w strefie sterylnej powinno znajdowa si pomieszczenie do degazacji sterylizowanych materiałów; 3) w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie mo na przewidywa stałych stanowisk pracy. 18. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 17, instaluje si sygnalizatory przekroczenia dopuszczalnych st e tlenku etylenu na stanowiskach pracy. 19. Do sterylizacji tlenkiem etylenu na terenie szpitala mo na stosowa wył cznie sterylizatory zasilane z jednorazowego naboju z czynnikiem sterylizuj cym. 20. Do utylizacji tlenku etylenu stosuje si spalark tlenku etylenu lub katalizator. 21. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów (do ostatecznego płukania) doprowadza si wod oczyszczon o parametrach okre lonych przez producenta urz dzenia. 22. Stacja uzdatniania wody mo e by integraln cz ci centralnej sterylizatorni albo mo e by zlokalizowana w odr bnym pomieszczeniu. 23. Przy doborze wydajno ci stacji uzdatniania wody uwzgl dnia si ewentualne zasilanie z niej wod uzdatnion innych oddziałów szpitala (apteka, laboratoria, blok operacyjny, kuchnia mleczna, zakład diagnostyki obrazowej, stacja dializ, oddział urologii, pracownia bada i zabiegów endoskopowych).16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 739 Załącznik nr 2 Zał cznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, WYMAGANIA, JAKIM POWINNY JAKIM ODPOWIADAĆ POWINNY POMIESZCZENIA ODPOWIADA I URZĄDZENIA AMBULATORIUM POMIESZCZENIA I URZ DZENIA AMBULATORIUM 1. W ambulatoriach wydziela si pomieszczenia, w których s udzielane wiadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza si wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału czasowego przyj dzieci zdrowych. 2. W ambulatoriach, w których s wykonywane zabiegi, urz dza si gabinet diagnostyczno-zabiegowy. 3. W ambulatoriach, w których nie s wykonywane zabiegi, urz dza si pokój do przyjmowania pacjentów. 4. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dopuszcza si poł czenie funkcji zabiegowych i diagnostycznych z pobieraniem prób do analiz, pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego. 5. Gabinet bada ginekologicznych oraz ambulatoria, w których s udzielane wiadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, maj bezpo rednie poł czenie z pomieszczeniem higienicznosanitarnym wyposa onym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, o którym mowa w 14 ust. 3, dopuszcza si mo liwo zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepoł czonego bezpo rednio z gabinetem. 6. W ambulatorium znajduje si co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne. 7. W przypadku prowadzenia sterylizacji, w ambulatorium urz dza si sterylizatorni. 8. Sterylizatorni lokalizuje si w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia rozdziału czasowego mi dzy wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów medycznych lub innych przedmiotów lub materiałów, a udzielaniem wiadcze zdrowotnych. 9. W przypadku, gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje si j poza drogami komunikacji i w odległo ci zapewniaj cej swobodny dost p do miejsca udzielania wiadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania którego mo e doj do naruszenia ci gło ci17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 739 tkanek ludzkich. 10. Sterylizatornia stanowi ci g technologiczny obejmuj cy w kolejno ci: 1) odcinek (blat) materiałów ska onych, słu cy do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wst pnej lub zasadniczej; 2) odcinek maszynowego mycia lub r cznego mycia i dezynfekcji obejmuj cy urz dzenie myj co dezynfekcyjne lub zlew 2 komorowy; 3) odcinek (blat) materiałów czystych do przegl dania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacj ; 4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wył czeniem urz dzenia na tlenek etylenu; 5) odcinek (blat) materiałów sterylnych; 6) stanowisko higieny r k zorganizowane poza blatem roboczym. 11. Rozwi zanie przestrzenne sterylizatorni zapewnia na ka dym etapie technologicznym jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyj cia materiału ska onego do punktu wydania materiału sterylnego.18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 739 Zał cznik nr Załącznik 3 nr 3 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA POMIESZCZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA URZ DZENIA SZPITALA SZPITALA JEDNODNIOWEGO JEDNODNIOWEGO 1. W skład szpitala jednodniowego wchodz : 1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 2) pokoje pobytu wyposa one, w zale no ci od udzielanych wiadcze zdrowotnych, w: a) łó ka lub b) fotele wypoczynkowe, lub c) fotele dla rodziców lub opiekunów dziecka w przypadku pokoju pobytu dla dzieci. 2. W przypadku udzielania wiadcze zdrowotnych o charakterze chirurgicznym, stosuje si wymagania okre lone w cz ci I ust. 2 i 3 oraz cz ci II i IX zał cznika nr 1 do rozporz dzenia, z wyj tkiem wózka-wanny, o którym mowa w cz ci I ust. 2 pkt W przypadku prowadzenia sterylizacji w szpitalu jednodniowym, urz dza si centraln sterylizatorni, o której mowa w cz ci XI zał cznika nr 1 do rozporz dzenia, lub sterylizatorni, o której mowa w ust zał cznika nr 2 do rozporz dzenia.19 Dziennik Ustaw 19 Poz. 739 Zał cznik Załącznik nr 4 nr 4 SZCZEGÓŁOWE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, WYMAGANIA, JAKIM JAKIM POWINNY POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIADA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA I URZ DZENIA CENTRUM CENTRUM I. Cz ogólna 1. Układ funkcjonalny centrum zapewnia: 1) wydzielon stref przebywania dawców; 2) ci gi funkcjonalne w zakresie podstawowej działalno ci centrum; 3) grupowanie pomieszcze i działów ze wzgl du na powi zania funkcjonalne; 4) grupowanie pomieszcze lub działów ze wzgl du na szczególne wymagania techniczne (podobie stwo i nasycenie instalacyjne). 2. Przez podstawow działalno, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si rejestracj dawców, badania lekarskie i laboratoryjne, pobieranie krwi, preparatyk krwi i jej składników oraz ich przechowywanie i ekspedycj. 3. W pomieszczeniach, w których jest konieczna zwi kszona wymiana powietrza, zapewnia si wentylacj mechaniczn. W szczególno ci dotyczy to: 1) pomieszcze, w których znajduj si zbiorniki z ciekłym azotem; 2) pomieszczenia przeznaczonego na radiator. 4. Pomieszczenia przeznaczone do pobierania i preparatyki krwi i jej składników oraz pomieszczenia działu laboratoryjnego i ekspedycji s klimatyzowane. 5. Pomieszczenia centrum zabezpiecza si przed dost pem osób w nim niezatrudnionych, z wyj tkiem działu: 1) dawców; 2) pobierania, w cz ci dost pnej dla dawców; 3) ekspedycji, w cz ci dost pnej dla interesantów; 4) metodyczno-organizacyjnego i administracji. 6. Centrum posiada pomieszczenia magazynowe zapewniaj ce warunki przechowywania wymagane przez producentów poszczególnych materiałów pomocniczych stosowanych w centrum. 7. Przy wej ciu do pomieszcze centrum zapewnia si szatni. II. Dział dawców 1. Dział dawców składa si z pomieszcze i urz dze zapewniaj cych: 1) rejestracj i prowadzenie ci głej ewidencji dawców, z uwzgl dnieniem pomieszczenia umo liwiaj cego wypełnianie kwestionariuszy; 2) dokonywanie wszystkich czynno ci zwi zanych z zakwalifikowaniem zgłaszaj cych si osób (pobieranie krwi do celów diagnostyki, badanie dawców przed oddaniem krwi i okresowe czynno ci administracyjne); 3) wydawanie posiłków regeneracyjnych przed lub po zabiegu pobrania.20 Dziennik Ustaw 20 Poz Dział dawców ma bezpo rednie poł czenie z działem pobierania oraz dogodne poł czenie z działem laboratoryjnym. III. Dział pobierania 1. Dział pobierania składa si z pomieszcze i urz dze zapewniaj cych: 1) wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej składników; 2) rejestracj dawców przed pobraniem krwi lub jej składników; 3) pobieranie krwi lub jej składników; 4) wykonywanie zabiegów aferezy i przekazywanie pobranych składników krwi do działu preparatyki, ekspedycji lub innego działu; 5) prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej składników. 2. Pomieszczeniami dost pnymi dla dawców s : 1) poczekalnia; 2) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dost pne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich; 3) gabinet bada ; 4) sala pobra ; 5) pomieszczenie do wypoczynku dawców, wydawania i spo ywania posiłku regeneracyjnego. 3. Dział pobierania ma dogodne poł czenia z działem preparatyki oraz z działem ekspedycji. 4. Sala pobra ma dogodne poł czenie ze stanowiskiem kontroli serologicznej. IV. Dział preparatyki 1. Dział preparatyki składa si z pomieszcze, w których: 1) wykonuje si wszystkie rodzaje preparatyki, z uwzgl dnieniem preparatyki w układzie otwartym; 2) przechowuje si w standardowych warunkach krew i jej składniki niezakwalifikowane jeszcze do u ytku. 2. Dział preparatyki ma dogodne poł czenia z działem magazynowania i działem ekspedycji. V. Dział laboratoryjny 1. Pomieszczenia i urz dzenia działu laboratoryjnego zapewniaj wykonanie wszystkich obowi zuj cych bada u dawcy i w preparacie krwi lub jej składników. 2. Pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów, biologii molekularnej i inne) s klimatyzowane. VI. Dział ekspedycji 1. Dział ekspedycji składa si z pomieszcze, w których: 1) przechowuje si w odpowiedniej temperaturze krew i jej składniki; 2) przyjmuje si zwroty niewykorzystanej krwi i jej składników. Pokazać jeszcze
I. Izba przyj 1. Izba przyj posiada bezpo rednie zadaszone wej cie z dojazdem umo liwiaj cym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu. 2. W skład izby przyj wchodz : 1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia; Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. (poz..) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA I. Izba przyjęć 1. Izba przyjęć posiada Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA
Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA I. Izba przyjęć 1. Izba przyjęć posiada bezpośrednie zadaszone wejście z dojazdem umożliwiającym podjazd Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.
Dz.U.2012.739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 czerwca 2012 r.
LexPolonica nr 3905492. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2012.739 (R) Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Bardziej szczegółowo Rozdział 1 Przepisy ogólne
Szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz.U.2012.739 z dnia 2012.06.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 czerwca 2012 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 808
Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 808 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego Bardziej szczegółowo MGR INŻ. ALINA JAMKA
MGR INŻ. ALINA JAMKA Ważniejsze akty prawne 1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., /tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217/, 2. Rozporządzenie Ministra Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.
Dz.U.11.31.158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Bardziej szczegółowo Ministra Zdrowia z dnia WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA I. Oddział przyjęć Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.
Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Bardziej szczegółowo Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl
Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Bardziej szczegółowo 6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z Bardziej szczegółowo Program dostosowania... Załącznik nr 1 Program dostosowania
Warunki rozporządzenia Warunki niespełnione Sposób i termin dostosowania Rozdział 2 Wymagania ogólnoprzestrzenne 12. 1. Zakład opieki zdrowotnej powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. Bardziej szczegółowo DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1750 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać Bardziej szczegółowo PROGRAM DOSTOSOWANIA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY. Poznań, 19 lutego 2013 r.
PROGRAM DOSTOSOWANIA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Poznań, 19 lutego 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Program Dostosowania... 4 II. Rzuty poszczególnych kondygnacji z wrysowaną koncepcją programu Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r.
Dz.U.06.213.1568 2008.03.11 zm. Dz.U.08.30.187 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia Bardziej szczegółowo Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA
Warszawa 31.08.2012r. Główny Inspektor Sanitarny ul. Targowa 65 03-729 WARSZAWA Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty Bardziej szczegółowo WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA
Załącznik Nr 1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZPITALA I. Oddział przyjęć i pomocy doraźnej 1. Oddział przyjęć i pomocy doraźnej Bardziej szczegółowo Program dostosowania Szpitala Powiatowego w Wyrzysku. (120 łóŝek)
Program dostosowa Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (120 ) Załącznik nr 2 Oddział styki cokołów przypodłogowych styków cokołów z 37 ust.3 Wewnętrzny z nie są wykonane uszczelnić grzejniki w części oddziału Bardziej szczegółowo Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.
Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42 Bardziej szczegółowo Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia
Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia Z dniem 1 lipca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. Bardziej szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz.U. 06.213.1568) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym Bardziej szczegółowo CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania Bardziej szczegółowo ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Bardziej szczegółowo 2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące
1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki Bardziej szczegółowo Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r.
Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek Zaleśny 1 PRZEPISY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. Bardziej szczegółowo Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania
Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych Bardziej szczegółowo STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.
Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst Bardziej szczegółowo Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych Bardziej szczegółowo Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych
Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia Bardziej szczegółowo SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy
Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia Bardziej szczegółowo 1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone
Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004 Bardziej szczegółowo KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ
KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu Bardziej szczegółowo w w w. sms. c o m. p l
Spółdzielnia Mechaników SMS powstała w 1946 roku. Głównym przedmiotem działalności SMS jest produkcja sterylizatorów parowych. Ponadto w zakres działalności wchodzą kompleksowe rozwiązania i dostawy wyposażenia Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 10. 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania
Załącznik nr 10 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania Przedstawione tematy są bardzo ogólne warunki sanitarnohigieniczne są różne w zależności od sposobu wydawania Bardziej szczegółowo Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich Ciechanów
Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.9612.1.6.2015 Pani Hanna Jaroszewska Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny Bardziej szczegółowo w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
Dz.U.06.213.1568 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Bardziej szczegółowo WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak
WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego Bardziej szczegółowo KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY
OPIS TECHNICZNY KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY 1 INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiot opracowania to projekt koncepcji urbanistyki i architektury dla rozbudowy Bardziej szczegółowo S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, zwany dalej Zespołem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Bardziej szczegółowo Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek
... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie Bardziej szczegółowo ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r.
273 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ sanitarnych, jakim powinny odpowiadaç zak ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua u i odnowy biologicznej Na Bardziej szczegółowo 2. Stan sanitarny obiektów opieki zdrowotnej zamkniętej
2. Stan sanitarny obiektów opieki zdrowotnej zamkniętej Na terenie Powiatu Świebodzińskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w 2008 roku nadzorował następujące obiekty opieki zdrowotnej Bardziej szczegółowo PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1
PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA Bardziej szczegółowo DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności
WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Bardziej szczegółowo Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną Bardziej szczegółowo Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Bardziej szczegółowo z dnia 6 lutego 2009 r.
Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bardziej szczegółowo PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04
Strona: 1 z 7 Cel: Godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których powstają szczątki ludzkie, Bardziej szczegółowo PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI
PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie Bardziej szczegółowo HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)
3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy Bardziej szczegółowo TAK, jeżeli warunek jest spełniony NIE, jeżeli warunek jest nie spełniony
Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004 Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid. Bardziej szczegółowo INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej Bardziej szczegółowo Projekt Przychodni Noworodków i Wcześniaków 45-066 Opole, ul. Reymonta 8 OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU DLA PRZYCHODNI NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW Szpital Ginekologiczno - Położniczy i Noworodków Opole, ul. Reymonta 8. Zawartość Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r.
Dz.U.06.213.1568 2008.03.11 zm. Dz.U.08.30.187 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia Bardziej szczegółowo PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania Bardziej szczegółowo SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania Bardziej szczegółowo INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec, Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie
Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z Bardziej szczegółowo TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI
TECHNOLOGIA cz. II dot. pomieszczeń projektowanych na III ptr. budynku CENTRUM REHABILITACJI SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA III. OPIS IV. WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA Bardziej szczegółowo warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz
warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć Bardziej szczegółowo Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego
Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia Bardziej szczegółowo Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu
Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 Bardziej szczegółowo Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne
Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.
Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.
ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią
Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania Bardziej szczegółowo Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016
Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie Bardziej szczegółowo PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1
PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.
Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy Bardziej szczegółowo Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez...
zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych Domem Pomocy Społecznej: Dom Muzyka Seniora, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez Bardziej szczegółowo STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne
STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.
Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Bardziej szczegółowo Projekt U S T A W A. z dnia
Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu Bardziej szczegółowo Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24 Bardziej szczegółowo WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA
Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16
ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Bardziej szczegółowo Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej
Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych w praktyce lekarskiej Szkolenie wewnętrzne OIL Płock Lek. dent. Ewa Szczutowska 17.03.16r Przepisy regulujące wymogi sanitarno Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Bardziej szczegółowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.
Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania Bardziej szczegółowo 1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bardziej szczegółowo Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych
Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 113/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku
Uchwała Nr 113/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Na podstawie art. 18 pkt Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 22
 art. 3
 art. 34
 art. 17
 art. 6
 art. 5
 art. 19
 art. 159
 art. 219
 art. 22
 art. 27
 art. 34
 art. 61
 art. 7
 art. 18