Source: http://docplayer.pl/29312591-Swiadectwo-charakterystyki-energetycznej-budynku-numer-swiadectwa-1-sche-2334-5-2015.html
Timestamp: 2019-07-20 05:31:56+00:00

Document:
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/ PDF
Download "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa 1) SCHE/2334/5/2015"
1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Użyteczności publicznej Przeznaczenie budynku 3) Biurowy Adres budynku Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Tak ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku ) Metoda wyznaczania charakterystyki metoda obliczeniowa dla przyjętego sposobu użytkowania i energetycznej 6) standardowych warunków klimatycznych Powierzchnia pomieszczeń o 285,43 m 2 regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A f [m 2 ] 7) Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 285,43 m 2 Ważne do (rrrr-mm-dd) 8) Stacja meteorologiczna, według której danych jest wyznaczana charakterystyka energetyczna 9) Kraków - Balice Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10) Wskaźniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych wg WT 2014 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania EU= 214,5 kwh/(m 2 rok) na energię użytkową Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 11) EK= 411,4 kwh/(m2 rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 11) EP= 568,9 kwh/(m2 rok) EP= 115,0 kwh/(m 2 rok) Jednostkowa wielkość emisji CO 2 E CO2= 0,14526 t CO 2/(m 2 rok) Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię U OZE= 0,00 % końcową Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek 12) System techniczny Rodzaj nośnika energii lub energii Ilość nośnika energii lub energii Jednostka/(m 2 rok) Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 382,23 kwh/(m 2 rok) Ogrzewania Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,77 kwh/(m 2 rok) Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 9,10 kwh/(m 2 rok) Przygotowania ciepłej wody użytkowej Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,23 kwh/(m 2 rok) Chłodzenia Wbudowanej instalacji oświetlenia 11) Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 19,05 kwh/(m 2 rok) Sporządzający świadectwo Imię i nazwisko: Mariusz Woźniak Nr wpisu do wykazu 13) MI/ŚE/1046/2009 Data wystawienia świadectwa: Mariusz Woźniak Podpis i pieczątka
2 Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku Liczba kondygnacji budynku 3 Kubatura budynku [m 3 ] 1739,00m 3 Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m 3 ] 705,01m 3 Podział powierzchni użytkowej 14) część biurowa 285,43m2 budynku Temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od stref ogrzewanych Rodzaj konstrukcji budynku Przegrody budynku System ogrzewania 16) 20 o C tradycyjna Nazwa przegrody DB-Drzwi zewnętrzne_balkonowe Opis przegrody Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m 2 K)] Uzyskany Szerokość: 2,2m, Wysokość: 0,86m 1,40 1,70 DZ-Drzwi zewnętrzne Szerokość: 2,9m, Wysokość: 0,86m 2,00 1,70 OZ_PCV-Okno zewnętrzne_pcv STP-Strop zewnętrzny_stropodach STW-Strop wewnętrzny_nad piwnicą SZ-Ściana zewnętrzna Elementy składowe systemu Szerokość: 1,4m, Wysokość: 0,65m 1,40 1,30 Papa asfaltowa (0,01 m, λ=0,180 W/(m K)); Wylewka cementowa (0,05 m, λ=1,050 W/(m K)); Wełna mineralna (0,1 m, λ=0,050 W/(m K)); Płyta pilśniowa (0,02 m, λ=0,130 W/(m K)); Papa asfaltowa (0,005 m, λ=0,180 W/(m K)); Wylewka cementowa (0,02 m, λ=1,050 W/(m K)); Strop żelbetowy (0,2 m, λ=1,700 W/(m K)); Tynk cementowo-wapienny (0,02 m, λ=0,820 W/(m K)) Parkiet (0,02 m, λ=0,200 W/(m K)); Wylewka betonowa (0,03 m, λ=1,400 W/(m K)); Płyta pilśniowa (0,025 m, λ=0,180 W/(m K)); Papa asfaltowa (0,005 m, λ=0,180 W/(m K)); Strop żelbetowy (0,2 m, λ=1,700 W/(m K)); Tynk cementowo-wapienny (0,02 m, λ=0,820 W/(m K)) Tynk cementowo-wapienny (0,02 m, λ=0,820 W/(m K)); Cegła pełna zwykła (0,38 m, λ=0,770 W/(m K)); Tynk cementowo-wapienny (0,02 m, λ=0,820 W/(m K)) Opis Nazwa źródła ciepła: MPEC Kraków S.A. 0,39 0,20 1,56 0,25 1,40 0,25 Wytwarzanie ciepła Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100kW Przesył ciepła Akumulacja ciepła Regulacja i wykorzystanie ciepła C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55 C w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej Wymagany 15) wg WT 2014 Średnia sezonowa sprawność 0,99 0,80 0,90 0,77
3 System przygotowania ciepłej wody użytkowej 16) System chłodzenia 16) Wentylacja System wbudowanej instalacji Oświetlenie 11), 16) oświetlenia Inne istotne dane dotyczące budynku... Elementy składowe systemu Opis Nazwa źródła ciepła: MPEC Kraków S.A. Wytwarzanie ciepła Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej powyżej 100 kw Przesył ciepła Centralne podgrzewanie wody system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi Akumulacja ciepła Elementy składowe systemu -- Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany w latach Opis Średnia roczna sprawność 0,99 0,80 0,65 Średnia sezonowa sprawność Wytwarzanie chłodu Przesył chłodu Akumulacja chłodu Regulacja i wykorzystanie chłodu Wentylacja grawitacyjna żarówkami zwykłymi oraz energooszczędnymi z regulacją ręczną
4 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kwh/(m 2 rok)] 17) Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane Suma [kwh/(m 2 rok)] 209,79 4,68 0,00 214,47 Udział [%] 97,82 2,18 0,00 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 214,47 [kwh/(m 2 rok)] Suma Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 382,23 9,10 0,00 0,00 391,33 0,77 0,23 0,00 19,05 20,05 Suma [kwh/(m 2 rok)] 383,00 9,33 0,00 19,05 411,38 Udział [%] 93,10 2,27 0,00 4,63 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 411,38 [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kwh/(m 2 rok)] 17) Rodzaj nośnika energii lub energii Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia Ogrzewanie i wentylacja Ciepła woda użytkowa Chłodzenie Oświetlenie wbudowane 11) Suma 496,90 11,83 0,00 0,00 508,73 2,30 0,70 0,00 57,15 60,14 Suma [kwh/(m 2 rok)] 499,20 12,52 0,00 57,15 568,87 Udział [%] 87,75 2,20 0,00 10,05 100,00 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP: 568,87 [kwh/(m 2 rok)]
5 Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie 18) 1) przegród budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku Docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów, stropodachów. 2) systemów technicznych w budynku w przypadku planowania robót budowlanych polegających na ociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. na instalację z zaizolowanymi przewodami. Montaż zaworów podpionowych. Wymiana grzejników stalowych. Montaż zaworów termostatycznych P-1K. Regulacja hydrauliczna. Indywidualne liczniki ciepła. Wymiana istniejącej wewnętrznej instalacji cwu na instalację z zaizolowanymi przewodami z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy. Indywidualne liczniki ciepłej wody. 3) przegród budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 Bez zmian. 4) systemów technicznych w budynku lub części budynku niezależnie od planowanych robót budowlanych, o których mowa w pkt 2 Oświetlenie energooszczędne LED. Instalacja paneli fotowoltaicznych. 5) innych uwag dotyczących poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opłacalności ekonomicznej zaleceń zawartych w świadectwie oraz informację dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu wypełnienia zaleceń) Audyt energetyczny grudzień '2015r.
6 Objaśnienia 1) Nr świadectwa w wykazie świadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz oraz z 2015 r. poz. 151). 2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy. 3) Należy określić zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej przepisami techniczno-budowlanymi, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej. 4) Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków: tak / nie. 5) Dotyczy budynku oddanego do użytkowania. 6) Należy wpisać: metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. 7) Jest to ogrzewana lub chłodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 8) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu wskazanego w tym świadectwie albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 9) Należy wypełnić w przypadku metody obliczeniowej. 10) Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. 11) Rocznego zapotrzebowania na energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną przez system wbudowanej instalacji oświetlenia nie wyznacza się w przypadku budynku mieszkalnego. 12) Metoda obliczeniowa odnosi się do standardowego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych, natomiast metoda zużyciowa odnosi się do faktycznego sposobu użytkowania budynku, w związku z czym mogą wystąpić różnice w wynikach końcowych między obliczeniami sporządzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposób użytkowania, uzyskane wartości obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii w budynku; wartości te są przybliżone. 13) Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 14) Podział powierzchni użytkowej (np. część mieszkalna: m 2, część garażowa: m 2, część usługowa: m 2, część techniczna:..m 2 ). 15) Wymagania dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U powinny być spełnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku podlegającego przebudowie. 16) W przypadku kilku systemów technicznych lub podsystemów w systemach technicznych tabelę należy dostosować. 17) Wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną odpowiednio dla systemu ogrzewania, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, systemu chłodzenia, systemu wbudowanej instalacji oświetlenia i dla urządzeń pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartości rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową i nieodnawialną energię pierwotną dla urządzeń pomocniczych systemów technicznych odniesione do powierzchni Af należy wykazać w odpowiednich polach dotyczących celu ich zużycia. 18) Wypełnienie jest obowiązkowe, chyba że nie ma sensownej możliwości takiej poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych. Uwagi 1. Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej zostało wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376). 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową oraz energię użytkową. Dane do obliczeń określa się na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowy albo faktyczny sposób użytkowania, w zależności od wybranej metody obliczania. 3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną uwzględnia obok energii końcowej dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku każdego wykorzystanego nośnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie na energię i tym samym wysoką efektywność energetyczną budynku i zużycie energii chroniące zasoby naturalne i środowisko. 4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku dla systemów: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wbudowanej instalacji oświetlenia. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie użytkowania z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbędną wentylację oraz oświetlenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną. 5. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową określa: a) w przypadku ogrzewania budynku energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła, b) w przypadku chłodzenia budynku zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia ze ściekami. Niskie wartości sygnalizują bardzo dobrą charakterystykę energetyczną przegród, niewielkie straty ciepła przez wentylację oraz optymalne zarządzanie zyskami słonecznymi.

References: art. 3
 ustawy 4
 art. 31
 art. 7
 art. 3
 art. 14
 art. 31