Source: http://docplayer.it/17580780-Regolazione-termostatica.html
Timestamp: 2018-12-18 18:14:38+00:00

Document:
REGOLAZIONE TERMOSTATICA - PDF
Download "REGOLAZIONE TERMOSTATICA"
1 REGOLAZIONE TERMOSTATICA VALVOLE E TESTE TERMOSTATICHE & VALVOLE MANUALI Oggi il costo del riscaldamento copre l 80% del consumo energetico delle abitazioni. La giusta scelta dei componenti che vengono installati durante la realizzazione o la ristrutturazione dell impianto può fare una grande differenza in termini di risparmio. ITAP con una gamma di prodotti per il riscaldamento che va dalle valvole termostatiche ai collettori in acciaio inox, offre prodotti di alto livello, 00% made in Italy, garantendo la qualità di servizio che da sempre la contraddistingue.
3 VALVOLE E TESTE TERMOSTATICHE DESCRIZIONE PG Comfort termico 3-4 Installazione 5-6 Come funziona 7-8 La gamma di valvole e detentori 9 I comandi termostatici 0 Materiali valvole Perdite di carico valvola 2 Materiali detentore 3 Perdite di carico detentore 4 Regolazione della testa termostatica 5-6 Risparmio annuale fino al 20% >>> VALVOLE E DETENTORI MANUALI DESCRIZIONE PG Gamma 7-8 Materiali valvole 9 Perdite di carico valvole 9 Materiali detentori 20 Perdite di carico detentori 20-2
4 REGOLAZIONE TERMOSTATICA: VALVOLE E TESTINE VALVOLE E TESTE TERMOSTATICHE Risparmio annuale fino al 20% >>> COMFORT TERMICO da sogno a realtà La tecnologia moderna di REGOLAZIONE TERMOSTATICA permette di raggiungere il massimo comfort termico in ogni ambiente, aggiungendo il vantaggio di un notevole risparmio energetico e economico. Il costo del riscaldamento copre circa l 80% del consumo energetico delle abitazioni private. Con l installazione di valvole e teste termostatiche si può raggiungere fino ad un 20% di risparmio sul totale. Ciò può essere realizzato sia in edifici di nuova che di vecchia costruzione, permettendo a chiunque di godere dei vantaggi di questo moderno sistema di regolazione. POSSIBILITà DI SCELTA E ELEVATA RESA ESTETICA Molte valvole vengono installate nella loro funzione manuale e tali rimangono per molto tempo. Ecco perchè ITAP nello sviluppo del progetto ha cercato di dare alla manopola della valvola un estetica gradevole e dal design raffinato, nel caso in cui la testa termostatica non venisse immediatamente installata, ma si volesse comunque predisporre l impianto alla termoregolazione
5 Nel corso degli anni le abitudini quoridiane di ciascuno di noi sono notevolmente cambiate e l attenzione al benessere personale e collettivo, alla salute, al risparmio energetico prendono sempre più valore. Il senso di benessere nell ambito domestico (e negli ambienti chiusi in senso generale) è oggi strettamente legato alla temperatura dell ambiente. Ognuno di noi percepisce una determinata temperatura come ideale per sentirsi bene e tale temperatura non è ovviamente uguale per tutti. Anche spazi diversi nella stessa abitazione richiedono temperature diverse per poter essere vissute con senso di benessere. Si pensi alla necessità di avere una camera da letto più fresca rispetto ad un salotto, o a un bagno ben riscaldato, o ancora ad una cucina calda ed accogliente. Fino a pochi anni fa gli impianti di riscaldamento non erano studiati per la differenziazione di temperatura fra unità abitative dello stesso stabile, tantomeno per stanze diverse dello stesso appartamento. La tecnologia moderna di REGOLAZIONE TERMOSTATICA permette tutto ciò, aggiungendo il vantaggio di un notevole risparmio energetico e contemporaneamente economico. Il corpo per la regolazione termostatica si compone di due elementi: la valvola termostatica e la testa termostatica. La VALVOLA TERMOSTATICA, molto simile alla tradizionale valvola per radiatore, differisce da questa nel movimento dell otturatore, che per la valvola termostatica viene effettuato automaticamente da una testina termica sensibile alla temperatura dell aria dell ambiente. La TESTA TERMOSTATICA agisce sull otturatore, mantenendo la temperatura ambiente impostata modulando la quantità d acqua che passa attraverso ogni corpo scaldante
6 REGOLAZIONE TERMOSTATICA: VALVOLE E TESTINE A OGNI AMBIENTE LA SUA TEMPERATURA IDEALE IL DISPOSITIVO PIù SEMPLICE PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE La testa termostatica prevede 6 posizioni: dalla posizione anti-gelo 6,5 C a quella totalmente aperta con un massimo di 28 C. La REGOLAZIONE DELLA TESTA viene effetuata in fase di installazione con alcuni semplici passaggi: - Smontare il cappuccio della valvola, installare la testa preimpostata sulla posizione tutta aperta 5. - Regolare la testa alla posizione desiderata es.3. - Smontare con l aiuto di un cacciavite, il coperchio (b), il tappo di fermo (c) e la prima delle due rondelle dentate (d) FIG. II. - Rimontare la rondella (d) come in FIG. III. se volete limitare la regolazione da * a 3. - Rimontare la rondella (d) come in FIG IV se volete bloccare la regolazione al valore 3. - Rimontare il tappo (c) ed il coperchio (b). I II III IV - 5 -
7 ,5 C 2 C 6 C 20 C 24 C 28 C Con una semplice operazione le valvole termostatizzabili possono essere accoppiate al comando termostatico: questa trasformazione in valvola termostatica è eseguibile anche ad impianto in esercizio.. Togliere il volantino manuale svitando in senso antiorario. 2. Ruotare l attuatore termostatico in completa apertura (posizione 5). 3. Accostare al corpo valvola l attuatore con l indice di riferimento ben visibile ed avvitare manualmente la ghiera nichelata fino a battuta. Evitare posizioni verticali dell attuatore; - 6 -
8 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI COME FUNZIONA MANOPOLA DI REGOLAZIONE BULBO Le valvole termostatiche intervengono nella regolazione della temparetura nel seguente modo: OTTURATORE - quando la temperatura dell aria è più alta di quella prefissata, il bulbo si dilata e manda in chiusura (parziale o totale) l otturatore della valvola. Diminuisce così il flusso del fluido attraverso il corpo scaldante e quindi la quantità di calore ceduta all ambiente; - quando la temperatura dell aria è più bassa di quella impostata, il bulbo si contrae e consente una maggiore apertura della valvola. Aumenta così il flusso del fluido attraverso il corpo scaldante e quindi la quantità di calore ceduta all ambiente. CORRETTA INSTALLAZIONE La corretta installazione delle valvole è il primo passo verso il risparmio. C PUò FARE LA DIFFERENZA C in meno in un ambiente può ridurre i consumi di energia fino al 6%. Tenere la temperatura più bassa anche solo di pochissimo in solo alcune stanze può permettere grandi risparmi. RISPARMIARE RIPOSANDO Abbassare la temperatura anche solo di una posizione sulla testina termostatica durante la notte permette di abbassare la temperatura di circa 3-4 C ANCHE IL RISCALDAMENTO VA IN VACANZA Posizionare le valvole su quando ci si assenta per periodi lunghi. AEREAZIONE Areare spesso gli ambienti per permettere il ricambio dell aria, ma per brevi periodi e con le finistre ben aperte. Ciò permette il ricircolo dell aria ma senza abbassamento di temperatura e consecutivo spreco di energia
9 TEMPERATURA IDEALE IN OGNI AMBIENTE, QUALCHE PICCOLO ACCORGIMENTO E IL RISPARMIO è GARANTITO 20 C L elemento sensibile della testa termostatica non deve essere posizionato in nicchie o dietro a tende o esposto direttamente alla luce del sole: ognuna di queste situazioni potrebbe falsificare la lettura. Se non fosse possibile evitare tendaggi o una delle situazioni sopra descritte, è necessario installare la testina con il 9 C controllo a distanza. 8 C OK UNA REGOLARE REVISIONE E MANUTENZIONE DELL IMPIANTO CONTRIBUISCE AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E AL CONSEGUENTE RISPARMIO 24 C - 8 -
10 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI LA GAMMA VALVOLE E DETENTORI Art. 894V-894C-994V-994C Adatta all impiego con tubo in ferro, oppure unitamente al raccordo Itap-Fit (art. 68) con tubo in rame, polietilene reticolato (PEX) o polibutilene. In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l uso della bussola art Art. 895V-895C-995V-995C Adatte all impiago con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente al raccordo Multi-Fit (art.50). Adatte all impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione (art. 595). Fluido di impiego: acqua (massima percentuale di glicole ammessa 30%) Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Pressione massima di utilizzo: 0 bar. Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Attacco filettato /2 maschio dotato di sede conica e diametro interno mm.6. Abbinabili ai comandi termostatici art. 89 e art. 89M e al comando elettrotermico art.89m. 894V 894C 296S 895V 895C 297S 994V 994C 396S 995V 995C 397S - 9 -
11 LA GAMMA COMANDI 89 Comando termostatico con elemento sensibile ad olio Scala graduata da * a 5. Campo di regolazione: 6,5 C, 28 C. Posizione antigelo: 6,5 C. Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso. Isteresi: 0,5K. Influenza temperatura dell acqua (W): 0,75K. Tempo di risposta (Z): 30min. Pressione massima differenziale:,5 bar. 89SD Comando termostatico con sensore a distanza Scala graduata da * a 5. Campo di regolazione: 6,5 C, 28 C. Posizione antigelo: 6,5 C. Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso. Isteresi: 0,5K. Pressione massima differenziale:,5 bar. Lunghezza tubo capillare: m M Comando elettrotermico Abbinabile a valvole termostatizzabili e collettori premontati. Normalmente chiuso, azione on-off. Alimentazione: 230V. Potenza assorbita: 2W. Temperatura ambientale di funzionamento minima e massima: 0 C, 65 C. Pressione massima differenziale:,5 bar. Lunghezza del cavo di alimentazione: m.. Grado di protezione: IP54. Disponibile nelle versioni a 2 fili o a 4 fili con microinterruttore ausiliario. Portata del contatto ausiliario: 300mA. Marcatura CE
12 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI MATERIALI VALVOLE Maniglia: ABS Gancio: ABS Ghiera: ottone Guarnizione: EPDM Asta: ottone nichelato Guarnizione: EPDM Molla: acciaio inox Rondella: ottone Guarnizione: EPDM Corpo vitone: ottone Guarnizione: EPDM Rondella: acciaio inox Guarnizione: EPDM Seeger: acciaio inox Dado: ottone nichelato Guarnizione: NBR Codolo: ottone nichelato Anello: acciaio zincato Corpo: ottone nichelato Guarnizione: NBR - -
13 PERDITE DI CARICO VALVOLE Art. 894C - 894V - 895C - 895V Misure: 3/8 misure 3/8 - -K -2K Max Kv 0,34 0,63,2 Art. 894C - 894V - 895C - 895V Misure: /2 misure /2 - -K -2K Max Kv 0,34 0,63, K -2K 00 -K -2K Art. 994C - 994V - 995C - 995V Misure: 3/8 misure 3/8 - -K -2K Max Kv 0,34 0,63 2,25 Art. 994C - 994V - 995C - 995V Misure: /2 misure /2 - -K -2K Max Kv 0,34 0,63 2, K -2K 00 -K -2K 0 0 Art. 894C - 994C Misure: 3/4 misure 3/4 - -K -2K Max Kv 0,35 0,63, K -2K
14 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI MATERIALI DETENTORI Tappo: ABS Guarnizione: EPDM Vitone: ottone Corpo: ottone nichelayp Guarnizione: NBR Codolo: ottone nichelato Dado: ottone nichelato Anello: acciaio zincato Guarnizione: NBR - 3 -
15 PERDITE DI CARICO DETENTORI Art. 296S - 297S Misure: 3/8 misure 3/8 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,4 0,9,,26 Art. 296S - 297S Misure: /2 misure /2 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,6,2,6,72 00 giro 3 giro 2 giro 00 giro 2 giro 3 giro 0 0 0, , Art. 296S Misure: 3/4 misure 3/4 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,6 0,9,5 2,5 Art. 396S - 397S Misure: /2 misure 3/8 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,38 0,60 0,92 2,3 00 giro 2 giro 3 giro 00 giro 2 giro 3 giro 0 0 0, , Art. 396S - 397S Misure: 3/8 misure /2 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,42 0,70,0 2,5 Art. 396S Misure: 3/4 misure 3/4 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,60,02,54 2,94 00 giro 2 giro 3 giro 00 giro 2 giro 3 giro 0 0 0, ,
16 REGOLAZIONE TERMOSTATICA: VALVOLE E TESTINE REGOLAZIONE DELLA TESTA TERMOSTATICA La testa termostatica prevede 6 posizioni: dalla posizione anti-gelo 6,5 C a quella totalmente aperta con un massimo di 28 C. La REGOLAZIONE DELLA TESTA viene effetuata in fase di installazione con alcuni semplici passaggi: Smontare il cappuccio della valvola, installare la testa preimpostata sulla posizione tutta aperta 5. Regolare la testa alla posizione desiderata es.3. Smontare con l aiuto di un cacciavite, il coperchio, il tappo di fermo e le due rondelle dentate
17 LIMITARE LA REGOLAZIONE AD UN RANGE DA * A 3 Ruotare le rondelle dentate, portando gli spacchi in posizione * e 3. Riposizionare le due rondelle. La testa avrà movimento limitato fra le posizioni * e ,5 C 2 C 6 C 20 C 24 C 28 C LIMITARE LA REGOLAZIONE ALLA POSIZIONE 3 Ruotare le rondelle dentate, portando gli spacchi in posizione 3. Riposizionare le due rondelle. La testa sarà bloccata sulla posizione ,5 C 2 C 6 C 20 C 24 C 28 C - 6 -
18 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI VALVOLE MANUALI E DETENTORI Qulità 00% made in Italy. Maniglia ergonomica di design
19 LA GAMMA VALVOLE E DETENTORI Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d esercizio: 0 C. Pressione massima di utilizzo: 0 bar. Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Attacco filettato /2 maschio dotato di sede conica e diametro interno mm.6. La serie con S finale è dotata di o-ring sul bocchettone. Art S-296S-394S-396S Adatta all impiego con tubo in ferro, oppure unitamente al raccordo Itap-Fit (art. 68) con tubo in rame, polietilene reticolato (PEX) o polibutilene. In caso di uso con PEX o polibutilene è necessario l uso della bussola art Art S-297S-395S-397S Adatte all impiago con tubo multistrato, PEX e polibutilene, unitamente al raccordo Multi-Fit (art.50). Adatte all impiego con tubo in rame, unitamente al raccordo a compressione (art. 595) S 296S 394S 396S 295S 297S 395S 397S - 8 -
20 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI MATERIALI VALVOLE Guarnizione: EPDM Maniglia: ABS Vitone: ottone CW64N Guarnizione: NBR Raccordo: ottone nickelato CW67N Corpo: ottone nichelato CW67N Dado: ottone nichelato CW67N PERDITE DI CARICO VALVOLE Art S Misure: /2-3/4 00 misure /2 3/4 Kv,72 2,5 /2 3/4 Art S Misure: /2 00 misure /2 /2 Kv, , , Art S Misure: 3/8 - /2-3/4 misure 3/8 /2 3/4 Kv 2,3 2,5 2,94 Art S Misure: 3/8 - /2 misure 3/8 /2 Kv 2,3 2,5 00 3/8 /2 3/4 00 3/8 / , ,
21 misure /2 MATERIALI DETENTORI Maniglia: ABS Guarnizione: EPDM Vitone: ottone CW64N Guarnizione: NBR Raccordo: ottone nickelato CW67N Corpo: ottone nichelato CW67N Dado: ottone nichelato CW67N PERDITE DI CARICO DETENTORI Art S S Misure: 3/8 00 misure 3/8 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,4 0,9,,26 giro 3 giro 2 giro Art S S Misure: /2 00 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,6,2,6,72 giro 2 giro 3 giro 0 0 0,0 0, Art S Misure: 3/4 misure 3/4 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,6 0,9,5 2,5 00 giro 2 giro 3 giro 0 0,
22 REGOLAZIONE TERMICA: VALVOLE TERMOSTATICHE, TESTINE E VALVOLE MANUALI Art S S Misure: 3/8 misure 3/8 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,38 0,60 0,92 2,3 Art S S Misure: /2 misure /2 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,42 0,70,0 2,5 00 giro 2 giro 3 giro 00 giro 2 giro 3 giro 0 0 0,0 0, Art S Misure: 3/4 misure 3/4 Giri 2 3 Totalmente aperto Kv 0,60,02,54 2,94 00 giro 2 giro 3 giro 0 0,
24 REGOLAZIONE TERMOSTATICA COMFORT TERMICO RISPARMIO ENERGETICO ITAP s.p.a. Via Ruca 9/ Lumezzane (BRESCIA) ITALY Tel Fax

References: Art. 894
 Art. 895
 art. 89
 art. 89
 art.89
 Art. 894
 Art. 894
 Art. 994
 Art. 994
 Art. 894
 Art. 296
 Art. 296
 Art. 296
 Art. 396
 Art. 396
 Art. 396