Source: http://docplayer.pl/2727886-Issn-2353-9062-bezpieczenstwo-j-drowe-i-ochrona-radiologiczna.html
Timestamp: 2016-12-06 16:21:29+00:00

Document:
1 ISSN ( 96) BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA2 Wydawca: Redakcja: UL. Krucza 36, Warszawa TEL , FAX WWW. paa.gov.pl Maciej JURKOWSKI, Przewodnicz¹cy Rady Programowej Marek WOŹNIAK, Redaktor naczelny ISSN (publikacja elektroniczna)3 BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA BIULETYN INFORMACYJNY PAÑSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Nr 2 (96) 2014 Warszawa Spis treœci Marek G¹szczyk Nowelizacja prawa atomowego. Likwidacja funkcji G³ównego Inspektora Dozoru J¹drowego W³adys³aw Kie³basa Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II Mateusz W³ostowski, Bart³omiej Abramowicz Miêdzynarodowe bazy zdarzeñ dotycz¹cych elektrowni j¹drowych podstawowe informacje Bartosz Sk³odowski Bezpieczeñstwo j¹drowe w poszerzonej agendzie badañ nad bezpieczeñstwem Krzysztof Rzymkowski Poœrednia kontrola materia³ów j¹drowych4 BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Biuletyn informacyjny Pañstwowej Agencji Atomistyki 2/2014 Szanowni Pañstwo Drugi tegoroczny numer naszego biuletynu odbiega treścią i formą od tych, które wydawane były przez szereg ubiegłych lat. Jest publikacją elektroniczną i w związku z tym ma nowy numer ISSN Zrezygnowano z publikowania w nim skrótu Raportu Prezesa PAA nt. stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w kraju w poprzednim roku, który dotąd publikowany był przez wiele lat w drugim numerze danego roku (całość raportu za rok 2013 udostępniona będzie niebawem w formie elektronicznej na stronie Bieżący numer natomiast, podobnie jak pozostałe, zawiera aktualne informacje istotne z punktu widzenia dozoru bezpieczeństwa jądrowego w świetle przygotowań PAA do efektywnego pełnienia swojej roli w programie Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętym przez Radę Ministrów 28 stycz nia br. Numer otwiera artykuł pana Marka Gąszczyka omawiający zmiany w ustawie Prawo atomowe, jakie weszły w życie 24 maja br., związane głównie z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2011/70/EURATOM (ws. odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi), ale także wprowadzające istotne zmiany w strukturze i działaniu organów dozoru jądrowego w Polsce. Publikujemy także drugą część artykułu pana Władysława Kiełbasy * przybliżającego w sposób kompleksowy, w kontekście wymagań między - narodowych oraz naszych świeżo znowelizowanych przepisów, problematykę bezpieczeństwa współczesnej elektrowni jądrowej, a więc takiej, jaka ma powstać w Polsce. Trzeci artykuł, autorstwa panów Mateusza Włostowskiego i Bartłomieja Abramowicza, poświęcony jest znaczeniu, jakie ma zarówno dla organizacji eksploatującej elektrownie jądrową, jak i dla dozoru jądrowego gromadzenie i analizowanie informacji zwrotnych nie tylko z eksploatacji, ale także z budowy i rozruchu elektrowni jądrowych. Artykuł omawia wymagania w tym zakresie wynikające ze znowelizowanego prawa atomowego, wskazuje również źródła informacji na ten temat, do których ma dostęp PAA. W czwartym artykule pan Bartosz Skłodowski snuje ciekawe rozważania natury teoretycznej na temat pojęcia bezpieczeństwo jądrowe w szerszym kontekście znaczenia i interpretacji terminu bezpieczeństwo w teorii nauk o bezpieczeństwie państwa i bezpieczeństwie międzynarodowym. Bieżący numer Biuletynu zamyka artykuł pana Krzysztofa Rzymkowskiego poświęcony trendom ewolucji obecnego światowego systemu kontroli materiałów jądrowych w kierunku systemu obejmującego cały cykl paliwowy, umożliwiającego śledzenie wykorzystania paliwa jądrowego. Autor omawia w nim rozwój tzw. inicjatywy GNEP ** oraz tworzenie międzynarodowego systemu IFNEC ***. Kształtowanie tematyki i programu kwartalnika Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna od jego powstania w 1989 r. należało do Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, pełniącego rolę Przewodniczącego Rady Programowej. Pełniąc nadal tę rolę, mimo likwidacji z dniem 24 maja br. funkcji GIDJ jako organu dozoru jądrowego, pragnę wyrazić wszystkim Koleżankom i Kolegom Autorom, Tłumaczom, Redaktorom współpracującym ze mną przy wydawaniu Biuletynu w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego ( ) jak najserdeczniejsze podziękowania. Szczególne podziękowania kieruję do pana Tadeusza Białkowskiego jako współ pra - cującego ze mną w tych latach Redaktora Naczelnego. W maju br. jego obowiązki przejął pan redaktor Marek Woźniak, któremu życzę sukcesów w kontynuacji dzieła P.T. Poprzedników oraz owocnej współpracy. Przewodniczący Rady Programowej Maciej Jurkowski * Pierwsza część opublikowana została w poprzednim numerze Biuletynu nr 1 (95) **Światowe Partnerstwo Energii Jądrowej (ang. Global Nuclear EnergyPartnership GNEP). ***Międzynarodowe Ramy Współpracy w zakresie Energii Jądrowej (ang. International Framework for Nuclear Energy Cooperation IFNEC). 45 Marek G¹szczyk BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Nowelizacja prawa atomowego. Biuletyn Likwidacja informacyjny funkcji G³ównego Inspektora Pañstwowej Dozoru J¹drowego Agencji Atomistyki 2/2014 Nowelizacja prawa atomowego. Likwidacja funkcji G³ównego Inspektora Dozoru J¹drowego Marek G¹szczyk Pañstwowa Agencja Atomistyki 1. Uwagi wprowadzaj¹ce W dniu 9 maja 2014 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587), zwaną dalej Ustawą. Tego samego dnia Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Natomiast weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, tj. w dniu 24 maja 2014 r. Wspomnianym aktem prawnym wprowadzono zmiany w przepisach: 1) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908), zwanej dalej ustawą ; 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz i 1238); 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238). Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Ustawy jej podstawowym celem jest wdrożenie do prawa krajowego przepisów dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakre - sie odpowiedzialnego i bezpiecznego gos po darowania wy - pa lonym paliwem jądrowym i odpadami promienio twór - czymi (Dz. Urz. UE L 199 z , s. 48). Dyrektywa nakła da na państwa członkowskie obowiązek wprowa - dzenia krajowych ram ustawodawczych, regulacyjnych i orga ni za cyjnych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i od pa da mi promieniotwórczymi. Dyrektywa utrwala zasadę, zgod nie z którą ostateczną odpo - wiedzialność za wypalone pali wo jądrowe i odpady promieniotwórcze ponosi państwo członkowskie, w którym zostały one wytworzone. Podstawowym narzędziem zapewniającym realizację obo wiązków wynikających z przedstawionej zasady jest krajowy program gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, obowiązkowo opracowany i wdrożony w każdym państwie członkowskim. Bezpieczeństwo wskazanych w dyrektywie działań ma ponadto zapewniać istnienie właściwego organu regu la cyj - nego, w pełni niezależnego od wszelkich innych organów i podmiotów działających w jakikolwiek sposób w szeroko pojętej dziedzinie energii jądrowej. Jednocześnie obo wiąz - kiem nałożonym na państwa członkowskie przez dyrek - tywę jest zapewnienie realizowanemu programowi postę - po wania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi wykwalifikowanych kadr oraz niezbędnych środków finansowych. Przepisy dyrektywy gwarantują również dostęp społe - czeń stwa do informacji oraz jego uczestnictwo w za gad - nieniach związanych z gospodarowaniem odpadami pro - mieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, z uwzględ nieniem jednak krajowych norm dotyczących bezpieczeństwa informacji. Służyć temu mają przepisy usta nawiające obowiązek podawania niezbędnych infor - macji do wiadomości zarówno pracowników, jak i ogółu społeczeństwa przez właściwy organ regulacyjny oraz zobowiązujące państwa członkowskie do umoż liwienia społeczeństwu aktywnego uczestnictwa w procesie decy zyj - nym dotyczącym odpadów promieniotwórczych i wy pa lo - nego paliwa jądrowego. Poza tym przy okazji transponowania przepisów prawa unijnego dokonano zmian dotyczących organów dozoru jądrowego, które to zmiany zostaną przedstawione w ni - niejszym artykule. 56 Marek G¹szczyk 2. Geneza funkcji G³ównego Inspektora Dozoru J¹drowego Funkcja Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego została ustanowiona ustawą z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z późn. zm.). Jednakże pierwsze powołanie na to stanowisko nastąpiło dopiero w dniu 25 listopada 1988 r. Zostało ono wówczas objęte przez twórcę i organizatora dozoru jądrowego w Polsce Wacława Dąbka [3]. Można założyć, że decyzja ustano - wienia funkcji Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego wynikała z wielości zadań nałożonych wymienioną ustawą na Prezesa PAA obejmujących także zadania poza dozo - rowe, a powołanie wówczas wspomnianej osoby na to stano wisko wynikało z jej wysokich kompetencji meryto - rycz nych w dzie dzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio logicznej oraz sprawdzonych zdolności mene dżer - skich. Ponadto decyzja ustanowienia tej funkcji mogła mieć swe źródło również w roli, jaką sprawnie funk cjo nu - jący dozór jądrowy odgrywa dla zapewnienie bez pie czeń - stwa publicz nego, a także we wzroście świado mości społecz nej w tym zakresie spowodowanym katastrofą w Czarno bylu. W re zul tacie, zgodnie z art. 52 Prawa atomowego w ówczesnym brzmieniu, system insty tu cjo nal - ny dozoru jądrowego obejmował Prezesa PAA, Głównego Inspek tora Dozoru Jądrowego i inspek torów dozoru jądrowego. 3. Opis dotychczasowego systemu organów dozoru j¹drowego Zarówno przed nowelizacją, jak i po nowelizacji doko - nanej Ustawą system organów dozoru jądrowego był uregulowany przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264, z późn. zm.). Wynika to już z samego art. 1 pkt 3 tego aktu prawnego, w którym, przedstawiając jego zakres przedmiotowy, wskazano, że określa on organy właściwe w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym zakresie sformułowano w rozdziale 9 wymienionego aktu prawnego zatytułowanym Nadzór i kontrola w zakresie prze strze ga - nia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio - logicznej. Wobec posłużenia się w treści wymienionego tytułu sformułowania nadzór i kontrola warto wspomnieć o znaczeniu, jakie tym terminom przypisuje się w lite ra - turze prawniczej. W nauce prawa pojęcie kontroli utożsamia się np. z działalnością obejmującą: ustalanie stanu obowiązującego, określanego mianem wyznaczeń, zależnego m.in. od przyjętych kryteriów kontroli, ustalenie stanu rzeczywistego, zwanych wykonywaniami, a następnie ustalenie relacji między wyznaczeniami a wykonaniami w kontekście ich zgodności ze sobą, wraz z ewentualnym wskazaniem przyczyn niezgodności i przedłożeniem wy - ników tego ustalenia odpowiedniemu podmiotowi (ko n - trol owanemu, zlecającemu kontrolę, jednostce nadrzędnej itp.) [1]. W każdym razie za istotę kontroli uważa się obser - wowanie określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i przedstawianie wniosków i propozycji organowi nad rzęd - nemu nad jednostką kontrolowaną [5, s. 204 i cytowana tam literatura] czy nawet w jeszcze bardziej zwięzły sposób sprawdzanie stanu faktycznego, ocena i formułowanie wniosków [4]. Natomiast pojęcie nadzoru definiuje się jako działalność obejmującą kontrolę oraz kompetencję do merytorycznego korygowania sposobu funkcjonowania podmiotu poddanego nadzorowi. Warunki sprawowania nadzoru nad jednostką muszą być uregulowane w sposób wskazujący na cele ingerencji nadzorczej (np. zapewnienie zgodności z prawem działania organu nadzorowanego), sytuacje, kiedy ingerencja w działalność podmiotu nad zo - rowanego jest możliwa oraz środki działania podmiotu nadzorującego [1, s. 409]. Istota nadzoru sprowadza się do władczego ingerowania w działalność jednostki nadzoro - wanej w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem czy nawet zasadniczą linią polityki państwa [5] *. Relacja tego rodzaju obejmuje uprawnienie do wydawania dyrektywy co do zmiany sposobu działania, wywierania wpływu na działalność podmiotu nad zo ro wa ne go oraz wiąże się z władczym charakterem form re ali zacji, co stanowi cechę odróżniającą ją od kontroli [4]. Oznacza to, że organy właściwe w sprawach bez pie czeń stwa jądrowego i ochrony radiologicznej mogą nie tylko badać sposób funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, lecz również władczo inge rować w ich działalność np. w celu nakazania im wy eli mi nowania stwierdzonych nieprawidłowości. Stosownie do art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo atomowe wykonywanie działalności powodującej lub mogącej powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące podlega nadzorowi i kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio lo - gicznej. Działania te mogą być wykonywane przez różne organy wskazane w art. 63 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Przy czym ze względu na temat artykułu należy wskazać, że gdy organem właściwym do wydania zez wo lenia albo przyjęcia zgłoszenia jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej Prezesem PAA, mieszczą się one w zakresie kompetencji organów dozoru jądrowego. W stanie prawnym istniejącym przed nowelizacją dokonaną Ustawą funkcjonowały aż trzy kategorie organów dozoru jądrowego. Przede wszystkim Prezes PAA będący naczelnym organem dozoru jądrowego. Następnie Główny Inspektor Dozoru Jądrowego, któremu przy pi sa na była funkcja organu wyższego stopnia w stosunku do inspektorów dozoru jądrowego. Poza tym w ramach systemu tych organów funkcjonują inspektorzy I * Szerzej na ten temat M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań7 Nowelizacja prawa atomowego. Likwidacja funkcji G³ównego Inspektora Dozoru J¹drowego i II stop nia. Inspektorzy należący do pierwszej z wymienionych kategorii są uprawnieni do wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem rozumianym jako proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu pro - mie niowania jonizującego (zob. art. 3 pkt 15 ustawy Prawo atomowe), z wyjątkiem jednostek organizacyjnych wyko - nu jących działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 wyżej wymienionej ustawy (tj. polegającą odpowiednio na budowie, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji obiek - tów jądrowych, a także budowie, eksploatacji i zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych). Zakres upraw - nień inspektorów z drugiej z wymienionych grup jest ana - lo giczny, jednakże dzięki dalszemu wyszkoleniu i odbyciu wymaganych praktyk w obiektach po uzyskaniu uprawnień I stopnia nie podlega wymienionym ogra ni czeniom, tj. obejmuje także zadania nadzoru i kontroli obiektów jądro - wych i obiektów przechowywania i skła dowania odpadów promieniotwórczych na wszystkich wymienionych wyżej etapach ich funkcjonowania. Kolejne ustępy, tj. 2 i 3, art. 63 ustawy Prawo atomowe przed nowelizacją regulowały kwestie związane ze spo so - bem powoływania poszczególnych organów dozoru jądro - wego. W poprzednim stanie prawnym Głównego Inspek - tora Dozoru Jądrowego powoływał, spośród inspektorów dozoru jądrowego, i odwoływał Prezes PAA, zaś inspek - torów dozoru jądrowego powoływał i odwoływał Prezes PAA na wniosek Głównego Inspektora Dozoru Jądro - wego. Powyżej wskazane organy zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy Prawo atomowe realizowały takie zadania, jak m.in.: 1) wydawanie zezwoleń i innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, na zasadach i w trybie określonych w ustawie Prawo atomowe; 2) przeprowadzanie kontroli w obiektach jądrowych oraz w jednostkach organizacyjnych posiadających materiały jądrowe, źródła promieniowania jonizującego, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe; 3) wydawanie nakazów i zakazów mających na celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochro ny radiologicznej zapewniające usunięcie wy mie - nionych niebezpieczeństw (zob. art. 68 ust. 1 ustawy Prawo atomowe). Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez Ustawę jest zmiana organu określonego w art. 124 ustawy Prawo atomowe nakładającego administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 123 wyżej wymienionej ustawy, będąca konsekwencją zniesienia funkcji Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego. W poprzednim stanie prawnym kary te nakładał wspomniany organ w formie decyzji administracyjnej, jeżeli organem właściwym do wydania zezwolenia albo przyjęcia zgłoszenia był Prezes PAA. Obecnie przedmiotowa kompetencja zostanie powierzona Prezesowi PAA. Należy zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzone Ustawą w sposób znaczący zwiększają odpowiedzialność inspek - torów dozoru jądrowego, gdyż od wejścia Ustawy w życie, tj. od dnia 24 maja 2014 r., stali się oni organem I instancji w postępowaniach wskazanych m.in. w art. 64 ust. 4, art. 65a ustawy Prawo atomowe. Dopełnienie regulacji ustawowej systemu organów dozoru jądrowego stanowi rozporządzenie Rady Minis - trów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. poz. 1014) będące aktem wy - konawczym do ustawy Prawo atomowe. W 4, 6, 9 ust. 4 oraz 11 ust. 1 tego aktu prawnego znajdują się odniesienia do Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego. Zgodnie z 4 wyżej wymienionego rozporządzenia Główny Inspektor Dozoru Jądrowego, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu praktyki, wyznacza kandydatowi na inspektora opiekuna spośród inspektorów dozoru jądrowego. Natomiast 6 stanowi, że Główny Inspektor Dozoru Jądrowego opracowuje program praktyki wymienionego kandydata oraz stwierdza odbycie praktyki poprzez dokonanie wpisu w dzienniku praktyki. Z kolei stosownie do 9 ust. 4 Główny Inspektor Dozoru Jądro - wego ustala termin i miejsce egzaminu oraz co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem zawiadamia kandydata o terminie i miejscu egzaminu. Wreszcie zgodnie z 11 ust. 1 kandydatowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu, Główny Inspektor Dozoru Jądrowego wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora dozoru jądrowego. Pomimo to, że wyżej wymienione rozporządzanie nadal obowiązuje, to w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą nie jest możliwe wykonywanie jego przepisów. Obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie tego aktu prawnego do aktualnego brzmienia ustawy Prawo atomowe. 4. System organów dozoru j¹drowego po nowelizacji Zasadnicza zmiana systemu organów dozoru jądrowego wskutek nowelizacji prawa atomowego została dokonana na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z tym prze - pisem z dniem wejścia w życie aktu prawnego, w którym jest zawarty, zniesiony został organ dozoru jądrowego Główny Inspektor Dozoru Jądrowego. Stosownie do ust. 2 wyżej wymienionego artykułu wygasł również stosu nek powołania Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, co nastąpiło z dniem wejścia w życie Ustawy. W ramach nowelizacji uregulowano również kwestie intertemporalne związane z wyeliminowaniem tej funkcji z obrotu prawnego. W tym zakresie przewidziano (w art. 7 ust. 3 Ustawy), że postępowania prowadzone przez Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego wszczęte i niezakończone 78 Marek G¹szczyk przed dniem wejścia w życie Ustawy zostaną przejęte i będą kontynuowane przez Prezesa PAA. Przesłanki wprowadzenia tych zmian zostały przed sta - wione w uzasadnieniu do projektu Ustawy. W tym zakresie wyjaśniono, że wobec wyłączenia z zakresu działalności Prezesa PAA zadań niedozorowych zbędne stało się utrzymywanie wydzielonego organu Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, wspomagającego Prezesa PAA w zakresie zadań dozorowych. Ponadto, zwrócono uwagę, że w istniejącym stanie prawnym część zadań Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego powiela zadania Prezesa PAA. W stanie prawnym założono przejęcie przez Prezesa PAA uprawnień i obowiązków Głównego Inspek tora Dozoru Jądrowego i wprowadzenie dwustopniowego systemu organów dozoru jądrowego składającego się jedynie z inspektorów dozoru jądrowego oraz Prezesa PAA, zamiast dotychczasowego trójstopniowego systemu składającego się z inspektorów dozoru jądrowego, Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego i Prezesa PAA. Nie ulega wątpliwości, że taka modyfikacja pozwoli na stworzenie bardziej przejrzystej i uporządkowanej struk - tury organów dozoru jądrowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że uporządkowanie kwestii związanej z liczbą stopni wspomnianego systemu dozoru jądrowego pozwoli na takie zorganizowanie systemu organów dozoru jądrowego, w którego ramach łatwiej będzie zidenty fi ko - wać organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.). W rezultacie analizy wprowadzonych zmian należy stwierdzić, że mają one nie tylko charakter porządkowy, lecz również służą ujednoliceniu systemu prawa, sprawiając, że w tym zakresie jest on bardziej przejrzysty i czytelny dla adresatów norm prawnych składających się na regulację obrotu prawnego w przedmiotowym obszarze. Pozwalają one na lepsze wdrożenie zasady dwu instan cyj - ności poprzez sformułowanie przepisów ułatwiających zidentyfikowanie organu sprawującego kontrolę i nadzór nad działalnością inspektorów dozoru jądrowego. Jest to o tyle istotne, że zasada dwuinstancyjności jest zasadą konstytucyjną, wyrażoną w art. 78 Konstytucji RP, zatem nie ulega wątpliwości, że zapewnienie właściwego jej fun - kcjo nowania stanowi o sprawności i jakości funkcjo no wa - nia krajowego porządku prawnego. W tym kon tekście należy wspomnieć, że zgodnie z wyżej wymienionym prze - pisem konstytucji każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania muszą być ustanowione ustawą. Możliwość skorzystania z uprawnień gwaranto wa - nych tą zasadą uwarun kowana jest świadomością prawną strony postępowania admi nis tra cyjnego, która w tym zakre sie zdeterminowana jest nie tylko przez jej własne kom pe ten cje, lecz również wspom nianą przejrzystość systemu prawa. Wprawdzie w wielu sytuacjach ogólne rozwiązania prawa administracyjnego procesowego chro - nią interesy stron, nawet nieznających prawa. Na przykład w kontekście zaskarżania rozstrzygnięć inspek torów dozoru jądrowego, które składa się za pośred nic twem organu I instancji, należy zauważyć, że ich złożenie do niewłaściwego organu spowoduje przekazanie sprawy według właściwości bez uszczerbku dla dochowania terminów przez stronę, ale kwestia przejrzystości prawa w tym zakresie zyska na znaczeniu wówczas, gdy zajdzie konieczność zareagowania na bezczynność czy przewlekłe działanie wyżej wymie nio nego organu. W takiej bowiem sytuacji strona musi wiedzieć, do jakiego organu powinna skierować stosowne zażalenie. W przeciwnym razie sprawa będzie trwała jeszcze dłużej, ponieważ złożenie zażalenia do nie właś ci wego organu spowoduje dalsze wydłużenie postępowania. Tylko mając świadomość tych uwa run ko - wań względem danego podmiotu może być zrealizowany podstawowy cel zasady dwuinstancyjności, jakim jest zagwarantowanie jednostce, której statusu prawnego dana sprawa dotyczy (tj. stronie), prawa do zaskarżenia orzeczeń i decyzji do organu wyższej instancji w celu sprawdzenia (skontro lo wania) prawidłowości orzecze nia [7], a w tym kontekście również prawidłowości działania. Mimo, że w literaturze prawniczej podnosi się, że zasada ta jest realizowana w postępowaniu administracyjnym nie tylko w art. 15 KPA, zgodnie z którym postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, ale również i przede wszystkim od zwierciedlona jest w przepisach dotyczących odwołań od decyzji i zażaleń na posta no - wienia [6, s. 22; 2, s. 100 i cyto wa na tam literatura], to nie ulega wątpliwości, że jej prawidło we funkcjonowanie zależy również od możliwości szybkiego zidentyfikowania organu uprawnionego do roz poznania zażalenia na bezczynność organu administracji. 5. Podsumowanie Z perspektywy nowo wprowadzonych rozwiązań wydaje się, że funkcjonowanie w poprzednim stanie prawnym aż trzech kategorii organów dozoru jądrowego nie było bez - względnie konieczne. Jednakże przesłanką uzasadniającą takie rozbudowanie systemu był fakt wykonywania przez Prezesa PAA w tamtym okresie większej niż obecnie liczby zadań. Przy czym jednym z nich był dozór nad bez pie czeń - stwem jądrowym kraju, którego właściwe wykonywanie miało zostać ułatwione poprzez powołanie Głównego Inspektor Dozoru Jądrowego. Z chwilą przekazania wielu zadań Prezesa PAA Ministrowi Gospodarki i objęcia w ich miejsce funkcji dozorowych doszło do nałożenia się kompetencji Prezesa PAA i Głównego Inspektor Dozoru Jądrowego. Istnienie wspomnianej instytucji w tym stanie prawnym niepotrzebnie komplikowało system i mogło powodować wątpliwości będące udziałem zarówno stron postępowań administracyjnych co do tego, który organ był organem wyższego stopnia, jak i nawet poszczególnych 89 Nowelizacja prawa atomowego. Likwidacja funkcji G³ównego Inspektora Dozoru J¹drowego inspektorów dozoru jądrowego mogących mieć wątpli - wości, czy np. w danej sprawie odwołanie od ich roz strzyg - nięć powinno zostać przekazanego do Głównego Inspektor Dozoru Jądrowego, czy do Prezesa PAA. Mimo, że Główny Inspektor Dozoru Jądrowego był organ em wyższego stopnia w stosunku do inspektorów dozoru jądrowego, wprowadzona zmiana w praktyce nie zlikwiduje możliwości odwoływania się kierownika jednostki organizacyjnej od nakazów i zakazów wydanych przez organy dozoru jądrowego i nie będzie mieć żadnego wpływu na możliwość przeprowadzenia procedury mającej na celu zmianę lub uchylenie postanowień organów dozo - ru jądrowego. Zgodnie z uchylonym art. 68 ust. 3 ustawy Prawo atomowe kierownik kontrolowanej jednostki orga - ni zacyjnej mógł wystąpić z wnioskiem o uchylenie lub zmianę nakazu lub zakazu, o którym mowa w ust. 1 wyżej wymienionego przepisu, do Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego, jeżeli nakaz lub zakaz został wydany przez inspektora dozoru jądrowego, albo do Prezesa Agencji, jeżeli został on wydany przez Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego. Po likwidacji stanowiska Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego wydawanie nakazów lub zakazów będzie nadzorował tylko Prezes PAA, zatem tylko do niego będą kierowane wnioski o ich uchylenie lub zmia - nę. Ich weryfikacja, tak jak dotychczas, będzie się od - bywała w trybie określonym przez przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępo - waniu przed sądami admi ni stra cyjnymi. Literatura 1. Banaszak B., Kontrola, [w:] Encyklopedia prawa, pod red. U. Kaliny -Prasznic, Warszawa Glibowski K., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, pod red. M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej, Warszawa Jurkowski M., Wspomnienie o Wacławie Dąbku, Biuletyn BJiOR 2014, nr 1(95), s Olejniczak-Szałowska E., [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska - -Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa Wiktorowska A., [w:] M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, M. Wierz bowski, Postępowanie administracyjne ogólne, podat - kowe, egze ku cyjne i przed sądami administracyjnymi, pod red. M. Wierz bowskiego, Warszawa Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2000 r., SK 29/99, OTK 200, Nr 4, poz Notka o autorze Mgr Marek Gąszczyk absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w Wydziale Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Proceso - wego Departamentu Prawnego Państwowej Agencji Atomistyki ( 910 W³adys³aw Kie³basa BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Podstawy bezpieczeñstwa obiektów Biuletyn energetyki informacyjny j¹drowej. Czêœæ II Pañstwowej Agencji Atomistyki 2/2014 Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II W³adys³aw Kie³basa Pañstwowa Agencja Atomistyki 1. Podstawowe wymagania dla rozwi¹zañ projektowych elektrowni j¹drowych 1.1. Funkcje bezpieczeñstwa, klasyfikacja i kategoryzacja bezpieczeñstwa konstrukcji, systemów i urz¹dzeñ elektrowni j¹drowej Zapewnienie bezpieczeństwa elektrowni jądrowej (EJ) zawsze wymaga wypełniania następujących fundamen - talnych funkcji bezpieczeństwa: I. Sterowanie reaktywnością. II. Odprowadzanie ciepła z rdzenia reaktora. III. Zatrzymywanie substancji promieniotwórczych, ogra - niczanie i kontrolowanie ich uwolnień do śro do wiska w stanach normalnej eksploatacji oraz ograni czanie uwolnień podczas awarii. W celu zapewnienia wypełniania tych funkcji bez pie - czeń stwa w rozwiązaniach projektowych EJ wy ko rzys tuje się przede wszystkim (w stopniu praktycznie moż liwym) wbudowane (inherentne) cechy bez pie czeń stwa. Tam, gdzie do zapewnienia wypełniania funkcji bezpieczeństwa nie jest możliwe wykorzystanie wbudo wanych cech bez pie - czeństwa, priorytetem jest sto so wa nie systemów i urządzeń niewymagających zasilania elektrycznego ze źródeł ze - wnętrz nych albo takich, które w razie utraty zasilania będą przyjmować stan pre fe rowany z punktu widzenia bez - pieczeństwa ( bez pieczny po uszkodzeniu ). Konstrukcje, systemy i urządzenia EJ dzieli się na klasy i kategorie bezpieczeństwa w zależności od ważności wypełnianych przez nie funkcji bez pieczeń stwa i od po - wied nio różnicuje się także stawiane im wy magania tech - niczne (zależnie od kategorii bez pie czeń stwa jądrowego) Podstawowe problemy bezpieczeñstwa reaktorów wodnych 1. Awarie tzw. reaktywnościowe (tj. związane z nie kon - trolowanym wzrostem mocy reaktora) nie stwa rzają istotnego zagrożenia ze względu na wbu do waną cechę stabilności i samoregulacji, którą cha rak teryzują się te reaktory (opisaną poniżej w punkcie 1.2). 2. Kluczowe problemy bezpieczeństwa reaktorów wod - nych wiążą się z: a) zapewnieniem niezawodnego odprowadzenia cie pła powyłączeniowego z rdzenia tym samym za po bie - gając lub ograniczając uszkodzenie paliwa (chło dze - nie w stanach bez rozszczelnienia obiegu chłodzenia reaktora oraz w razie powstania rozsz czelnienia awaryjne chłodzenie rdzenia); b) ograniczeniem niekontrolowanych uwolnień do śro - do wiska substancji promieniotwórczych w sta nach awaryjnych (utrzymanie funkcji obudowy bez pie - czeń stwa: zachowanie jej integralności i szczel ności oraz efektywnego usuwania radio nuklidów) Stabilnoœæ i samoregulacja reaktora Reaktor i związane z nim systemy nie mogą mieć takich wbudowanych cech, które mogłyby spowodować znaczny wzrost reaktywności * podczas zakłóceń eks plo ata cyjnych lub w stanach awaryjnych, prowadząc tym samym do pogorszenia skutków tych zdarzeń. Koniecz ne jest zapewnienie stabilności i samoregulacji reakto ra, tak aby łączny efekt fizycznych sprzężeń zwrotnych ograniczał wzrost mocy reaktora. W szczególności rdzeń reaktora i związane z nim systemy chłodzenia oraz sterowania i zabezpieczeń muszą być zaprojektowane tak, aby: 1) zapewniona była stabilność mocy reaktora podczas normalnej eksploatacji; 2) wahania mocy reaktora mogące prowadzić do prze - kroczenia określonych granicznych parametrów paliwa jądrowego były wykluczone albo mogły być one nie - zawodnie, szybko wykryte i stłumione. * Reaktywność, = (k ef 1)/k ef parametr fizyczny określający bilans neutronów w reaktorze (gdzie: k ef efektywny współczynnik mnożenia). 1011 Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II Wymagania te są łatwe do spełnienia przez reaktory wodne, w których woda jest moderatorem neutronów i chło dziwem, ze względu na inherentnie ujemne re ak - townościowe sprzężenie zwrotne od mocy reaktora wy - nikające z: 1) silnego ujemnego sprzężenia zwrotnego od tempe - ratury moderatora; 2) ujemnego sprzężenia zwrotnego od temperatury pa - liwa. W reaktorach z moderatorem wodnym (lekko-wodnych LWR lub ciężko-wodnych PHWR) wzrost tem - peratury moderatora, a zwłaszcza jego wrzenie, po wo du - je zmniejszenie gęstości moderatora co z kolei skutkuje pogorszeniem spowalniania neutronów i zwięk szeniem ich ucieczki poza rdzeń (rys. 1) w efek cie zmniejsza się liczba rozszczepień i moc reaktora samorzutnie maleje (na skutek zbyt wysokiej energii neutronów i zmniejszenia ich liczby w rdzeniu). Zatem w reaktorach wodnych występuje zawsze ujemny * tzw. efekt reaktywnościowy temperatury moderatora (w re aktorach wodno-ciśnieniowych wielkość tego efek tu zależy od aktualnego stężenia kwasu borowego w chło dziwie reaktora). także sprawdzone doświadczalnie w USA na re aktorze doświadczalnym SPERT, w którym przepro wadzono eksperyment polegający na wystrzeleniu z rdze nia pręta regulacyjnego przy wyłączonym sys te mie zabezpieczeń (rys. 2). Moc reaktora, a następnie temperatura początkowo wzrosły, lecz po wystąpieniu wrzenia wody moc zaczęła samorzutnie szybko spadać i w efekcie reaktor samo czyn - nie się wyłączył. Rys. 2. Zmiany mocy (P) i temperatury (T) reaktora SPERT-1 z okre sem 118 ms po skokowym wzroœcie reaktywnoœci (wystrzelenie prê ta regulacyjnego) i przy wy³¹czonym systemie zabezpieczeñ [8] Zasady projektowania systemów i urz¹dzeñ EJ maj¹cych istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa w celu zapewnienia ich niezawodnoœci Rys. 1. Ilustracja bilansu neutronów (wychwyt, spowalnianie, uciecz - ka) w reaktorze wodnym przed i po wyst¹pieniu wrzenia [9]. Z kolei wzrost temperatury paliwa skutkuje zwięk sze - niem tzw. pochłaniania rezonansowego neutronów (efekt Dopplera) i dodatkowo zmniejszeniem ilości roz szczepień na skutek wzrostu średniej energii neutro nów ** co w efek cie daje ujemny tzw. efekt reak tyw nościowy tem - peratury paliwa, sprzyjający wyhamo wa niu łańcuchowej reakcji rozszczepienia. Ponieważ wzrost mocy reaktora wiąże się zawsze ze wzrostem średnich temperatur zarówno moderatora, jak i paliwa, więc przy pracy reaktora na mocy oba powyżej opisane efekty reaktywnościowe występują jedno cześnie, dając (wypadkowy) tzw. efekt re aktyw noś ciowy mocy re - aktora w reaktorach wodnych jest on zawsze ujem ny, zapewniając tym samym ich in he rentną cechę sta bil ności i samoregulacji. Zjawisko samoregulacji reaktorów wodnych zostało potwierdzone nie tylko przez symulacje obliczeniowe, ale Zasady projektowania systemów i urządzeń EJ ważnych dla bezpieczeństwa zapewniają wykonanie przez nie funk cji bezpieczeństwa nawet w razie ich uszko dzenia lub nie pra - wid łowego działania. Uzyskuje się to, stosując roz wiąza nia takie jak: zwielokrotnienie, separacja fizyczna i nie za - leż ność funkcjonalna oraz różnorodność roz wiązań. Najważniejsze systemy, konieczne do doprowadzenia obiektu do stanu bezpiecznego wyłączenia i utrzymania go w tym stanie, muszą być zdolne do wypełnienia swoich funkcji nawet w razie niesprawności jakiego kolwiek ele - men tu danego systemu i nawet wówczas, gdy jakikolwiek inny element tego samego systemu lub systemu wspo ma - gającego, albo pomocniczego koniecz nego do jego pracy, jest wyłączony z eksploatacji w celu przeprowadzenia wymaganych zabiegów utrzymania lub do remontu Kryterium pojedynczego uszkodzenia Kryterium pojedynczego uszkodzenia n 1 (ang. single failure criterion) stanowi, że pojedyncze uszko dzenie jakiego kolwiek czynnego lub biernego elementu nie może spowodować utraty możliwości wypełnienia przez system jego funkcji bezpieczeństwa. Przez * W przeciwieństwie do reaktorów typu RBMK z moderatorem grafitowym chłodzonych wodą (takich, jakie zainstalowane były m.in. w Czarno bylu), które można było doprowadzić do takiego stanu, że wrzenie wody w kanałach reaktora powodowało duży i niekontrolowany wzrost reaktywności. **Ponieważ tzw. przekrój czynny na rozszczepienie będący miarą prawdopodobieństwa rozszczepienia jądra izotopu rozszczepialnego jest odwrotnie proporcjonalny do prędkości neutronu ( f ~ 1/v). 1112 W³adys³aw Kie³basa pojedyncze uszko dze nie rozumie się tu uszkodzenie, które powoduje utratę zdolności danego urządzenia do wykonywania przewi dzia nej (przewidzianych) dla niego w projekcie funkcji bez pieczeństwa oraz wszelkie uszkodzenia wtórne będące jego skutkiem. Jest to podstawowe kryterium stosowane przy pro jek - towaniu systemów EJ mających istotne znaczenie dla za - pew nienia bezpieczeństwa (a szczególnie systemów bez - pieczeństwa) i musi być ono zastosowane do każdej grupy bezpieczeństwa występującej w projekcie elektro wni. Wykonuje się systematyczne analizy deter mi nis tyczne, zakładając kolejno pojedyncze uszkodzenia (lub błędy personelu o analogicznych skutkach), aby za pro jek tować EJ tak, że nawet przy najbardziej nie korzyst nym wariancie żadne pojedyncze uszkodzenie w sys temie nie spowoduje niemożności wypełnienia przez dany system jego funkcji bezpieczeństwa zało żonej w projekcie Zapobieganie uszkodzeniom ze wspólnej przyczyny Przez uszkodzenie ze wspólnej przyczyny (ang. common cause failure) rozumie się uszkodzenie dwu lub więcej zwielokrotnionych konstrukcji, systemów lub urządzeń spowodowane pojedynczym określonym zdarzeniem lub przyczyną. Przykładami tego rodzaju uszkodzeń są: zablo - kowanie studzienek w obudowie bezpieczeństwa unie - możliwiające dopływ wody do wszystkich grup sys temu awaryjnego chłodzenia rdzenia (przy pracy w try bie re - cyrkulacji), awaria zasilania elektrycznego wielu systemów mających istotne znaczenie dla za pew nienia bez pie czeń - stwa, mnogie uszkodzenia spowodo wane pożarem lub zalaniem. Wymaga się, aby uszkodzenia ze wspólnej przyczyny w systemach bezpieczeństwa miały jedynie bardzo niewielki wpływ na bezpieczeństwo EJ. Analizuje się przy tym możliwości wystąpienia uszkodzeń ze wspólnej przyczyny elementów ważnych dla bezpieczeństwa, aby określić, gdzie należy zastosować zasady zwielo krot nie - nia, różnorodności i niezależności dla uzyskania koniecznego poziomu ich niezawodności Zwielokrotnienie (redundancja) Zwielokrotnienie (redundancja ang. redundancy) to zastosowanie więcej niż minimalnej liczby (identycznych lub różnych) urządzeń lub systemów tak, aby uszko dzenie jakiegokolwiek z nich nie skutkowało niewypeł nie niem wymaganej funkcji bezpieczeństwa. Poniższy przykład (rys. 3) ilustruje zastosowanie zasa dy zwielokrotnienia w rozwiązaniach projektowych czynnego systemu awaryjnego chłodzenia rdzenia (SACR) rosyj - skich reaktorów wodno-ciśnieniowych WWER. Zastosowano tu 3 jednakowe grupy (podsystemy), z których każda składa się ze zbiorników ( 1 i 6 ), pomp (wysokiego ciśnienia 2 i niskiego ciśnienia 7 ), za - Rys. 3. Zwielokrotnienie: tu zastosowano 3 równoleg³e podsystemy czynnego systemu awaryjnego ch³odzenia rdzenia reaktora (SACR) WWER [8; 9]. wo rów 3 oraz wymienników 5. Do zapew nienia bezpieczeństwa EJ (uzupełniania chłodziwa, za la nia i chłodzenia rdzenia) wystarczy poprawna praca jedynie jednego podsystemu, zatem czynny SACR reaktorów WWER ma redundancję 3x * Ró norodnoœæ (dywersyfikacja) Różnorodność (dywersyfikacja ang. diversity) oznacza wypełnianie funkcji przez dwa lub więcej urządzeń lub systemów wyraźnie różniących się między sobą (np. techno logicznie, sposobem uruchamiania lub zasila niem w ener gię), tak by jedna przyczyna nie mogła spowodować jedno cześnie utraty funkcji wszystkich równoległych i rezer wu jących się wzajemnie pod systemów. Przykładowe zastosowanie zasady różnorodności ilustru je poniższy rysunek (rys. 4), na którym pokazano zróżnicowanie sposobu napędu pomp awaryjnego sys temu wody zasilającej wytwornice pary: dwie pompy napędzane są silnikami elektrycznymi, a dwie inne tur binami pa - rowymi. Rys. 4. Ró norodnoœæ: tu napêdów pomp awaryjnego systemu wody zasilaj¹cej wytwornice pary (2 silniki elektryczne, 2 turbiny paro we) [9] Separacja przestrzenna i/lub fizyczna Przez separację przestrzenną i/lub fizyczną rozumie się zastosowanie separacji geometrycznej (przez odległość, poło żenie itp.) lub za pomocą odpowiednich barier fizycznych, albo przez połączenie obu tych metod. Stosowanie separacji jest szczególnie ważne dla za bez - pieczenia się przed uszkodzeniami ze wspólnej przy czyny związanych z zagrożeniami, takimi jak pożary i za la nia, działaniem odłamków powstałych w związku z uszko dze - niami urządzeń pod ciśnieniem lub zda rze nia mi ze wnętrz - nymi, jak: uderzenie samolotu lub eksplozja Niezale noœæ funkcjonalna Niezależność funkcjonalna dwa urządzenia lub sys temy uważa się za niezależne w odniesieniu do okreś lonego zda - * W reaktorach wodno-ciśnieniowych konstrukcji zachodniej (PWR) stosuje się zwykle układy poczwórne redundancja 4x. 1213 Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II rzenia, gdy jakiekolwiek zdarzenie we wnętrz ne nie może spo wodować jednoczesnego uszko dzenia obu tych urządzeń lub systemów. Wymóg zapewnienia niezależności funk cjonalnej stosuje się przy pro jek towaniu systemów nor - mal nej eksploatacji i systemów bez pie czeń stwa, w szczegól - ności odnosi się on do funkcjonalnej nie zależ ności systemu zabezpieczeń reaktora i systemu sterowania EJ Przejœcie w stan bezpieczny po uszkodzeniu Stan bezpieczny po uszkodzeniu (ang. fail-safe) to wymóg zaprojektowania EJ w taki sposób, aby elementy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w razie uszkodzenia przechodziły samoczynnie w stan bezpieczny. Przykłady zastosowania tej zasady to: zrzut prętów bez - pieczeństwa do rdzenia reaktora pod działaniem grawitacji po zaniku zasilania elektrycznego napędów (rys. 5) lub samoczynne zamknięcie/otwarcie zaworu (w zależności od tego, który stan jest stanem preferowanym z punktu widzenia bezpieczeństwa) pod działaniem sprężyn lub sprężonego czynnika. Rys. 5. Zastosowanie zasady stan bezpieczny po uszkodzeniu z wy - korzystaniem grawitacji: samoczynny zrzut prêtów bezpieczeñstwa do rdzenia po zaniku zasilania elektrycznego [9]. pieczeństwa, po zaniku zasilania elektrycznego ich napędów (jest tu jednocześnie zrealizowana zasada stan bezpieczny po uszkodzeniu ); Na rysunku 6 przedstawiono zasadę działania pod - systemów biernego systemu awaryjnego chłodzenia rdzenia (SACR): woda borowana w zbiornikach tego systemu (hydroakumulatorach) znajduje się pod ciś - nieniem poduszki sprężonego gazu (azotu), a każdy ze zbiorników (razem jest ich 4) połączony jest z re ak - torem rurociągiem za pośrednictwem klapy zwrot nej, która zwykle jest w położeniu zamkniętym gdyż ciś - nienie w reaktorze jest znacznie wyższe niż w zbiorniku biernego SACR; w razie spadku ciśnienia w reaktorze poniżej ciśnienia w zbiornikach biernego SACR (co wystąpiłoby przy dużym rozsz czel nie niu obiegu chło - dzenia reaktora i ucieczce chłodziwa) klapa zwrot na pod wpływem różnicy ciśnień samo czynnie otwiera się i woda z tych zbiorników dopływa do reaktora, uzu - pełniając zasób chłodziwa i zale wając rdzeń. Na rysunku 7 pokazano wykorzystanie konwekcji naturalnej do odprowadzania ciepła powyłącze nio wego z rdzenia reaktora (gdy nie występuje roz szczel nienie obiegu chłodzenia reaktora). Wykorzys tanie konwekcji naturalnej wymaga odpowiedniego zaprojektowania systemu przede wszystkim właści wej jego geometrii (zapewnienie odpowiedniej róż nicy poziomów po mię - dzy miejscem doprowadzania i odprowadzania ciepła, zminimalizowanie strat hydraulicznych, unikanie pow - sta wania w obiegu korków parowo-gazowych ). Natomiast rysunek 8 ilustruje zasadę całkowicie pasyw - nego chłodzenia obudowy bezpieczeństwa re ak tora AP 1000, gdzie wykorzystano: grawitację, konwek cję naturalną oraz zjawiska parowania wody i skraplania pary wodnej. Ciepło powyłączeniowe odbierane jest od reaktora poprzez parowanie wody i transportowane do metalowej powierzchni we wnęt rznej obudowy bez pie - czeństwa przez konwekcję naturalną mieszaniny Stosowanie rozwi¹zañ biernych Niezawodność systemów mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa EJ w tym zwłaszcza sys - temów bezpieczeństwa można znacznie zwiększyć przez zastosowanie rozwiązań biernych, tzn. urządzeń działa - ją cych samoczynnie bez dostarczania energii i sterowania z ze wnątrz wykorzystujących siły i zjawiska naturalne, takie jak: grawitacja, konwekcja naturalna, paro wa - nie/skrap la nie, energia sprężyn lub sprężonych gazów. Rozwiązania bierne są dość często stosowane w projektach nowoczesnych EJ z reaktorami generacji III i III+. Przykłady zastosowania rozwiązań biernych zostały przedstawione na poniższych rysunkach: Na rysunku 5 pokazano samoczynny zrzut pod dzia - łaniem siły grawitacji do rdzenia reaktora prętów bez - Rys. 6. Wykorzystanie energii sprê onego gazu i zastosowanie klap zwrotnych w BUACR [9]. 1314 W³adys³aw Kie³basa Rys. 7. Wykorzystanie konwekcji naturalnej w obiegu ch³odzenia reaktora (WWER) odbiór ciep³a powy³¹czeniowego [8]. parowo-gazowej, jaka rozwija się wewnątrz tej obu do - wy. Para wodna skrapla się na ścianach obudowy i kon - densat spływa z powrotem do studni reaktora. Stalowa obudowa bezpieczeństwa chłodzona jest natomiast w kon wekcji naturalnej powietrzem dopływającym z ze - wnątrz. Dodatkowo odbiór ciepła zwiększany jest przez odparowanie warstewki wody doprowadzanej gra wi ta - cyj nie ze zbiornika umieszczonego na szczycie obu dowy zewnętrznej (żelbetowej). Podgrzane powietrze z opa - ra mi wypływa kominem u szczytu obu dowy, trans por - tując tym samym ciepło powyłączeniowe do atmosfery. 2. Systemy bezpieczeñstwa Aby zapobiec awariom i/lub ograniczyć ich skutki (w ra zie wystąpienia awarii), elektrownie jądrowe wy po sa ża się w sys temy bezpieczeństwa zapewniające wy konanie fundamentalnych funkcji bezpieczeństwa, tj.: wy łącze - nie reaktora i utrzymanie go w stanie pod kry tycznym, od - pro wa dzenie ciepła powyłączeniowego oraz utrzymanie sub stancji promieniotwórczych w obrębie EJ Systemy awaryjnego ch³odzenia rdzenia (SACR) System awaryjnego chłodzenia rdzenia (SACR) prze zna - czony jest do uzupełniania chłodziwa reaktora na wypadek powstania rozszczelnienia obiegu chłodzenia reaktora skut kującego ucieczką chłodziwa (awaria taka określana jest angielskim skrótem LOCA Loss Of Coolant Accident). SACR projektuje się na rozsz czel nienia obiegu chłodzenia reaktora o różnej wielkości: od rozerwania rurki impulsowej o średnicy kilkunastu mm (Small-Break LOCA SB LOCA), aż po nagłe ro zer wanie rurociągu o maksymalnej średnicy z obu stron nym wypływem chłodziwa * (Large-Break LOCA LB LOCA) włącznie. W razie rozerwania dużego rurociągu obiegu chło dze - nia chłodziwo reaktora szybko wypływa, ciśnienie w obiegu gwałtownie spada i rdzeń reaktora się odkrywa. Gdyby elementy paliwowe pozostały bez chło dze nia, to tem pe - Rys. 8. Wykorzystanie grawitacji, konwekcji naturalnej i pa ro wa nia/ /skrap lania pasywne ch³odzenie obudowy bezpieczeñstwa re ak tora AP1000 (https://www.ukap1000application.com/psrs_pcs.aspx). ratura paliwa jądrowego wzrosłaby i uległoby ono sto pie - niu. Dlatego, po wyłączeniu reaktora, zadaniem SACR jest wtryśnięcie do reaktora wody chłodzącej tak, by rdzeń został zalany wodą. Woda w zbiornikach SACR zawiera kwas borowy (H 3 BO 3 ) **, aby zapewnić utrzymanie pod - krytyczności reaktora i uniknąć ew. samo rzutnego za ini cjo - wania reakcji rozszczepienia. Po zalaniu rdzenia reaktora i ustabilizowania parametrów SACR musi następnie zapewnić długookresowe od pro wadzanie ciepła po wy - łą cze niowego (pracując w trybie recyrkulacji tj. podając, po schłodzeniu w wymienniku ciepła, ponownie do obiegu chłodzenia reaktora wodę gromadzącą się w studzienkach ściekowych obudowy bezpieczeństwa). Obecnie pracujące reaktory (II generacji) oraz reaktory III generacji o tzw. ewolu cyjnych rozwiązaniach standar do - wo wyposażone są w czynne i bierne systemy awaryjnego chło dzenia rdzenia (SACR). Systemy czynne zawierają trzy lub cztery równoległe podsystemy ze zbiornikami chło - dziwa, pompami i zaworami, zaprojektowane tak, by tylko jeden z kilku równolegle pracujących pod sys temów wystarczał do zalania rdzenia wodą i skutecz nego chło - dzenia. Obok nich stosowane są systemy bier ne, a więc takie, które mogą pracować bez doprowa dzenia energii z zewnątrz. W inno wacyjnych rozwiąza niach reaktorów ge - ne racji III+ jak np. reaktor wodno -ciśnieniowy AP 1000 (firmy Westing house) stosuje się wyłącznie całkowicie bierne SACR. Na rysunku 9 pokazane są schematy systemów awa - ryjnego chłodzenia rdzenia reaktora wodno-ciśnieniowego (WWER starszych typów): biernego i czynnego (ozna czo - nych na tym rysunku odpowiednio jako bierny i aktywny system UACR). Bierny SACR (rys. 9A) składa się z 2 grup przy czym do zalania rdzenia wystarczające jest poprawne dzia ła - nie jednej grupy (redundancja: x2 ); każda grupa * W połączeniu z jednoczesną utratą zasilania elektrycznego prądem przemiennym z sieci zewnętrznej. **Bor, a konkretnie izotop 10 B, silnie pochłania neutrony. 1415 Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II Rys. 9. Schematy systemów awaryjnego ch³odzenia rdzenia (WWER starszych typów) [8; zmodyf.]. A. Schemat biernego systemu UACR; 1 rdzeñ, 2 prêty bezpieczeñstwa, 3 ruroci¹g gor¹cy obiegu pierwotnego, 4 ruroci¹g zimny obiegu pierwotnego, 5 szczelina opadowa, 6 dolna komora mieszania, 7 akumulator wody UACR, 8 zawór zwrotny, 9 wytwornica pary, 10 miejsce rozerwania ruroci¹gu obiegu pierwotnego. B. Czêœæ aktywna uk³adu awaryjnego ch³odzenia rdzenia; A obszar wewn¹trz obudowy bezpieczeñstwa, B obszar poza obudow¹ bez - pieczeñstwa, 1 zbiornik UACR, 2 pompa niskociœnieniowa UACR, 3 zawór zwrotny, 4 studzienka œciekowa, 5 wymiennik ciep³a, 6 zbiornik UACR, 7 pompa wysokociœnieniowa UACR, 8 œciana obudowy bezpieczeñstwa. biernego SACR składa się z 2 hydro akumula torów ( 7 ) z poduszką gazową (sprężony azot) połączonych z reaktorem rurociągami z klapami zwrotnymi ( 8 ), działają one w początkowej fazie zalewania rdzenia (podając wodę pod i nad rdzeń reaktora). Czynny SACR (rys. 9B) składa się z 3 lub 4 pod - systemów przy czym do zalania rdzenia i chłodzenia reaktora po awarii wystarczy poprawna praca tylko jednego podsystemu (redundancja: x3 lub x4 ); każdy z czynnych podsystemów SACR zawiera: część wysokociśnieniową, która działa przy małych rozszczelnieniach obiegu chłodzenia reaktora (zbiornik 6, pompa 7 ); cześć niskociśnieniową (zbiornik 1, pompa 2, zawór zwrotny 3, wymiennik ciepła 5 ). Przy tym każdy z czynnych podsystemów SACR za si la ny jest z oddzielnego awaryjnego generatora dies low skiego. Na rysunku 10 pokazano konfigurację SACR re ak tora wodno-ciśnieniowego (PWR) typu Konvoi (projek tu firmy Siemens). Obieg chłodzenia tego reaktora składa się z 4 pętli. Podobnie jak w przypadku reaktora WWER, bierny SACR reaktora Konvoi składa się z 2 grup, z któ rych każda zawiera 2 hydroakumulatory ( 2 ). Natomiast czynny SACR tego reaktora składa się z 4 podsystemów, podłączonych do poszczególnych pętli Rys. 10. Schemat systemu awaryjnego ch³odzenia rdzenia reaktora Konvoi (Siemens) [1]. 1516 W³adys³aw Kie³basa obiegu chłodzenia reaktora, przy czym do zalania rdze nia i chłodzenia reaktora po awarii wystarczy poprawna praca tylko jednego podsystemu (redundancja x4 ). W skład każdego z podsystemów czynnego SACR wchodzą: zbiornik 1, pompa wysokiego ciśnienia 5, pompa niskiego ciśnienia 3, i wymiennik ciepła 4. Na schemacie pokazano ponadto 4 różne tryby pracy SACR: wtrysk wysokociśnieniowy (High Pressure Injection), wtrysk z hydroakumulatorów (Accumulator Injection), wtrysk niskociśnieniowy (Low Pressure Injection) oraz tryb recyrkulacji (Recirculation Mode) Awaryjny system wody zasilaj¹cej Awaryjny system wody zasilającej przeznaczony jest do zasilania w wodę wytwornic pary (reaktorów wodno -ciś nie - niowych) w razie awarii podstawowego systemu wody zasi - lającej lub utraty zasilania elektrycznego potrzeb własnych bloku ze źródeł zewnętrznych. System ten umożliwia w szczególności: odprowadzanie ciepła (powyłączeniowego i za ku mu lo - wanego) z obiegu chłodzenia reaktora (poprzez wy - twor nice pary) po wyłączeniu reaktora, przy wyso kim ciśnieniu oraz niedyspozycyjności normalnego systemu wody zasilającej; schłodzenie reaktora do stanu umożliwiającego prze - łączenie na normalny układ odprowadzania ciepła powyłączeniowego. Awaryjne systemy wody zasilającej składają się z takiej samej liczby podsystemów, jak czynny SACR, tj. 3 (starsze reaktory WWER) lub 4 (PWR, nowe reaktory WWER). W celu zwiększenia niezawodności systemu dywersyfikuje Rys. 11. Schemat awaryjnego systemu wody zasilaj¹cej (APWR, MHI) [5]. się napędy pomp, stosując oprócz silników elektrycznych turbiny parowe albo bezpośredni napęd silnikiem diesla. Silniki elektryczne napędzające awaryjne pompy wody zasilającej posiadają niezawodne zasilanie elektryczne z awaryjnych generatorów dieslowskich. Na rysunku 11 przedstawiono schemat awaryjnego sys - temu wody zasilającej ulepszonego reaktora wodno -ciś - nieniowego (APWR) firmy Mitsubishi Heavy Industries. System ten składa się z 4 podsystemów, z których każdy zasila jedną wytwornicę pary z tym, że połączenia po - między nimi umożliwiają zasilanie dowolnych wytwornic z dowolnych pomp. Napędy pomp zostały zdy wer sy fi ko - wane: dwie zasilane są silnikami elektrycznymi, a dwie turbinami parowymi Obudowa bezpieczeñstwa reaktora Obudowa bezpieczeństwa reaktora stanowi czwartą ostat nią barierę ochronną zapobiegającą dużym nie kon - trolowanym uwolnieniom substancji pro mie nio twórczych do środowiska w razie awarii. Utrzymanie jej funkcji ma więc kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Obudowa bezpieczeństwa mieści w swym wnętrzu re - aktor wraz z jego obiegiem chłodzenia (rurociągi, pom py cyr kulacyjne, wytwornice pary) oraz niektóre sys temy bez - pie czeństwa i systemy pomoc nicze reaktora (lub ich części). System obudowy bezpieczeństwa obejmuje więc konstruk cję obudowy wraz z urządzeniami, jak: rurociągi, prze pusty, szybko działająca armatura odcinająca, śluzy, drzwi i przej ścia przez ściany obudowy oraz systemy bez - pieczeństwa i pomocnicze (lub ich części), jak: systemy zraszania (i chłodzenia po awaryjnego), wen tylacji i chło - dze nia, rekombinacji wo do ru, usuwania substancji pro mie - nio twórczych. Obudowa bezpieczeństwa, wraz z systemami pomoc - niczymi, spełnia następujące funkcje: zatrzymywanie i izolacja od otoczenia substancji pro - mieniotwórczych znajdujących się wewnątrz obudowy; redukcja/usuwanie radionuklidów i gazów palnych z atmosfery obudowy oraz długookresowe odpro wa - dzanie ciepła; ochrona przed skutkami zdarzeń zewnętrznych, jak: ude rze nie samolotu, eksplozja chemiczna, wstrząsy sejsmiczne. Konstrukcja obudowy: wytrzymuje parametry awaryjne (max. ciśnienie awa ryj - ne ~0,5 MPa), zapewniając wymaganą szczelność (max. przecieki: 0,25% objętości obudowy/dobę) oraz ob - ciążenia zewnętrzne; może być: jednopowłokowa ze sprężonego żelbetu z wy kła - dziną stalową lub dwupowłokowa: wewnętrzna (obudowa pierwotna) stalowa lub ze sprężonego żelbetu z wykładziną stalową, zewnętrzna (obudowa wtórna) ze zbrojo - nego betonu. 1617 Podstawy bezpieczeñstwa obiektów energetyki j¹drowej. Czêœæ II System zraszania obudowy bezpieczeństwa: zmniejsza awaryjne ciśnienie wewnątrz obudowy i przy - czynia się do odprowadzenia ciepła; przyśpiesza wymywanie radioaktywnych aerozoli (głów - nie jodu) z atmosfery wewnątrz obudowy (w tym celu do wody zraszającej obudowę dodaje się hydrazynę N 2 H 4 lub wodorotlenek sodu NaOH); zasilany jest z awaryjnego generatora diesla. Na rysunku 12 schematycznie pokazano przykładowe rozwiązanie obudowy bezpieczeństwa zastosowane w jednej z amerykańskich EJ z reaktorem wodno -ciś nie - niowym. Jest to obudowa cylindryczna z kopułą, o kon - strukcji dwupowłokowej, mieszcząca wewnątrz: reaktor 2 wraz z obiegiem chłodzenia rurociągi, pompy cyrkulacyjne 4 i wytwornice pary 3. Powłoka wewnętrzna 11 jest stalowa (wytrzymuje ona nadciśnienie awaryjne i zapewnia szczelność), zaś powłoka zewnętrzna 10 jest żelbetowa (stanowi ona osłonę bio lo - giczną i zapewnia ochronę przed zagro żeniami ze wnętrz - nymi, jak uderzenie samolotu lub wybuch chemiczny). W przestrzeni pomiędzy powło kami utrzymywane jest podciśnienie, a gazy z tej prze strzeni są odprowadzane rurociągiem 12 do filtra 13, skąd po oczyszczeniu (zwłaszcza zatrzymaniu radio aktywnych aerozoli) kiero - wane są do komina wentylacyjnego 14. Aby zapewnić szybki spadek ciśnienia po awarii związanej z ucieczką chłodziwa reaktora, zastosowano system zraszania ze zbiornikiem wody 6, pompą 7, wymiennikiem ciepła 8 i dyszami zraszającymi 9 we - wnątrz obudowy. Gdy po dłuższym okresie działania tego systemu wyczerpie się zapas wody w zbiorniku 6, wów - czas zacznie on pobierać wodę ze studzienki ście kowej znajdującej się wewnątrz obudowy bezpieczeń stwa. Do zbiornika wody zraszającej obudowę dodaje się roztwór związków chemicznych przyśpieszających wymywanie radio aktywnych izotopów jodu z atmosfery obudowy bezpieczeństwa. Dodatkowo współczesne obudowy bezpieczeństwa wy - posażane są w systemy zapobiegające niekontrolo wa nemu spala niu lub detonacji wodoru (mieszanie atmo sfery obudowy, usuwanie wodoru pasywne rekombi natory katalityczne, lokalne zapłonniki), a także inne urządzenia zapobiegające uszkodzeniu obudowy w ra zie zaistnienia ciężkiej awarii związanej ze stopieniem rdzenia reaktora Inne systemy bezpieczeñstwa System zabezpieczeñ reaktora System zabezpieczeń reaktora jest to system moni to ru jący pracę reaktora, który po wykryciu stanu nieprawidłowego, automatycznie uruchamia działania w celu zapo bie żenia powstaniu niebezpiecznej lub potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Układ logiczny systemu generuje różne sygnały auto - matycznych zabezpieczeń, inicjując automatyczne zmniej - szenie mocy lub awaryjne wyłączenie reaktora przez wprowadzanie lub zrzut do rdzenia prętów regu lacyjnych i bezpieczeństwa Systemy kontroli, mieszania i usuwania wodoru z obudowy bezpieczeñstwa Systemy kontroli, mieszania i usuwania wodoru z ob udowy bezpieczeństwa zapobiegają niekontrolo wa nemu spalaniu lub detonacji wodoru w obudowie bez pieczeństwa. Osiąga się to przez: ciągle mieszanie atmosfery obudowy aby nie dopuścić do wytworzenia się lokalnie warunków dla de - tonacji wodoru, usuwanie wodoru za pomocą pasywnych rekombinatorów (rys. 13) i/lub inicjowanie kontrolo wa - nego spalania wo doru (za pomocą pasywnych zapłon ni - ków) w po miesz czeniach i miejscach, gdzie mogłyby wy - tworzyć się stężenia tego gazu grożące detonacją System wody ruchowej odpowiedzialnych odbiorów Rys. 12. Schemat obudowy bezpieczeñstwa z jej systemami po moc - niczymi [8; zmodyf.]. 1 rdzeñ, 2 zbiornik reaktora, 3 wytwornica pary, 4 pompa, 5 studzienka œciekowa, 6 zbiornik uk³adu zraszania, 7 pompa uk³adu zraszania, 8 ch³odnica, 9 zespó³ dysz zraszania, 10 ze - wnêtrzna pow³oka betonowa, 11 wewnêtrzna pow³oka stalowa, 12 odprowadzenie gazów z przestrzeni miêdzy pow³okami, 13 filtr, 14 komin. System wody ruchowej odpowiedzialnych odbiorów (ang. Essential Service Water System) ma za zadanie od pro wa - dzenie ciepła z systemów i urządzeń EJ mają cych istotne znaczenie dla zapewnienia bez pie czeń stwa (w tym: SACR, systemu obudowy bez pieczeń stwa i pośrednich obiegów chłodzenia ang. Component Cooling Water System) do tzw. ostatecznego ujścia ciepła ang. Ultimate Heat Sink 1718 W³adys³aw Kie³basa Rys. 13. Pasywny autokatalityczny rekombinator wodoru (AREVA) [2]. (akwenu chłodzącego lub atmosfery). System ten składa się z takiej samej liczby podsystemów, jak czynny SACR i awaryjny system wody zasilającej. W wyniku ocen tzw. stress testów europejskich EJ prze - prowadzonych po awarii EJ Fukushima Dai-ichi [6] zalecono dodatkowo stosowanie alternatywnych sys te - mów i urządzeń (stacjonarnych, przewoźnych lub przenośnych) w celu zapewnienia odprowadzania ciepła po wyłą cze nio wego w razie awarii standardowych sys temów chłodzenia służących do odprowadzenia ciepła po wy łącze - niowego. W tym celu mogą być wykorzystane w szczegól - ności: systemy wody przeciwpożarowej, wody surowej lub wody pitnej, zapasy wody zgromadzone w zbiornikach maga zynowych (wody surowej, wody uzdatnionej, pojemności mis chłodni kominowych) oraz moto pompy. Ponadto zalecono przygotowanie odpo wied nich przyłączy i po łączeń dla zastosowania takich alternatywnych sys te - mów i urządzeń do odprowadzania ciepła po wyłą cze nio - wego (włączając chłodzenie obu do wy bezpieczeństwa) oraz opracowanie odpowiednich procedur eksplo ata cyj - nych i przeszkolenie personelu EJ (włączając praktyczne ćwiczenia). Należy podkreślić, że wymaganie takie zostało także wprowadzone do pol skie go rozporządzenia projek - towego [7] ze znacz nym wyprzedzeniem przed jego wpro wadzeniem do znowelizowanych standardów bez pie - czeństwa MAEA [4], przewidzianym przed końcem 2014 r Systemy niezawodnego zasilania elektrycznego urz¹dzeñ wa nych dla zapewnienia bezpieczeñstwa Systemy niezawodnego zasilania elektrycznego urzą dzeń ważnych dla bezpieczeństwa obejmują: Zasilanie rezerwowe z zewnętrznej sieci elektro ener - getycznej dystrybucyjnej (w Polsce: z sieci 110 kv i ew. dodatkowo 15 kv); Wewnętrzne źródła zasilania: awaryjne agregaty dies - lowskie oraz baterie akumulatorów z falow ni kami (za - silanie systemów sterowania i za bez pieczeń, oświetle nia awaryjnego, sprzętu łączności i in.). Podobnie jak w przypadku systemów i urządzeń słu - żą cych do odprowadzania ciepła powyłączeniowego do ostatecznego ujścia ciepła, w wyniku ocen stress testów europejskich EJ przeprowadzonych po awarii EJ Fukushima Dai-ichi [6] zalecono dodatkowo sto so wanie alternatywnych systemów i urządzeń (sta cjo nar nych, przewoźnych lub przenośnych) w celu zapew nie nia zasilania elektrycznego (prądem przemiennym i stałym) systemów i urządzeń mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa EJ w razie awarii stan dar - dowych systemów zasilania elektrycz ne go. W tym celu mogą być wykorzystane w szczególności następu jące źródła i urządzenia: dodatkowe stacjo nar ne lub przewoźne agregaty dieslowskie, inne przewoźne lub przenośne agregaty prądotwórcze, baterie akumu la to rów, prostow - niki i falowniki oraz linie zasilające (ka blo we lub na - powietrz ne) z elektrowni wodnych, bloków energetycznych z turbinami gazowymi lub kla sycznych elektrowni ciepl - nych oraz ze stabilnych obszarów sieci elektro energe tycz - nej. Podobnie zalecono też przygotowanie odpowiednich przyłączy i pod łączeń, opraco wa nie procedur eksplo ata - cyjnych oraz przeszkolenie personelu EJ. Tego rodzaju wymaganie również zostało wprowadzone do polskiego roz po rzą dze nia pro jek to wego [7]. Literatura MW PWR KONVOI PLANT ISAR 2. Comprehen sive Power Description. Siemens AG. Power Generation (KWU). 2. AREVA Passive Autocatalytic Recombiner. Severe Accident - -Qualified PAR for Combustible Gas Control. AREVA Inc. One Bethesda Center, 4800 Hampden Lane, Suite 1100, Bethesda, MD Celiński Z., Strupczewski A., Podstawy energetyki jądro wej, WNT, Warszawa DS462: Revision through Addenda of GSR Part 1, NS-R-3, SSR-2/1, SSR-2/2, GSR Part 4. International Atomic Energy Agency. 5. Mitsubishi US-APWR System Design & Safety Features. Mitsu - bishi Heavy Industries Ltd. DOE Technical Session. June 29, Post-Fukushima accident. Peer review report. Stress tests performed on European nuclear power plants. ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group. Stress Test Peer Review Board Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, (Dz. U. z 2012 r., poz. 1048). 8. Strupczewski A., Awarie reaktorowe a bez pie czeń stwo energetyki jądrowej, WNT, Warszawa Strupczewski A., Nie bójmy się energe tyki jądrowej! Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa Notka o autorze Mgr inż. Władysław Kiełbasa inżynier energetyk, ekspert w dzie - dzi nie technologii reaktorowych i bezpieczeństwa energetyki jądrowej, członek Komitetu Standardów Bezpieczeństwa Jądrowego MAEA (IAEA Nuclear Safety Standards Commitee) ( 1819 Mateusz W³ostowski, Bart³omiej BEZPIECZEÑSTWO Abramowicz J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Miêdzynarodowe bazy zdarzeñ Biuletyn dotycz¹cych informacyjny elektrowni j¹drowych Pañstwowej podstawowe informacje Agencji Atomistyki 2/2014 Miêdzynarodowe bazy zdarzeñ dotycz¹cych elektrowni j¹drowych podstawowe informacje Mateusz W³ostowski, Bart³omiej Abramowicz Pañstwowa Agencja Atomistyki Abstrakt Artykuł zawiera krótkie opisy międzynarodowych baz zdarzeń dotyczących elektrowni jądrowych, do których dostęp ma Państwowa Agencja Atomistyki. Określono, jakiego typu zdarzenia powinny być raportowane oraz przedstawiono cele analizowania i raportowania tych incydentów. W artykule opisano rolę dozoru jądrowego w systemie zbierania doświadczeń ze zdarzeń w elek trow niach jądrowych, a także określono aktualne przepisy krajo we związane z doświadczeniami eksploatacyjnymi. 1. Wstêp Dostęp do informacji wiążących się z eksploatacją elek - trow ni jądrowej jest ograniczony. Jednocześnie wiele infor macji stanowi cenne źródło dla różnych podmiotów działających na polu energetyki jądrowej. Dodatkowo, kraje sygnatariusze Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego zobowiązują się do wypełnienia m.in. artykułu 19 tejże kon wencji, który stanowi: Każda z Umawiających się Stron podejmie odpowiednie kroki dla zapewnienia, aby: ( ) (vi) zdarzenia ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa były na bieżąco zgłaszane przez posiadacza odpowiedniego zezwolenia organowi nadzorującemu; (vii) ustanowione były takie programy zbierania i anali - zo wania doświadczeń eksploatacyjnych, aby uzyskane wy - ni ki i wyciągane wnioski mogły służyć do podjęcia od - powied nich działań, a istniejące mechanizmy były wy - korzystywane do wymiany ważnych doświadczeń z orga - nizacjami międzynarodowymi oraz z innymi insty tucjami eksploatującymi i organami nadzorującymi. Proces zbierania i wykorzystywania doświadczeń ze zda - rzeń mających miejsce w instalacjach jądrowych dotyczy organizacji z całego świata, m.in.: krajowych dozorów jądrowych, organizacji eksploatujących instalacje jądrowe lub planujące taką działalność, firm związanych z sektorem jądrowym (projektanci, inżynierowie kontraktu, produ cen - ci i dostawcy), organizacji międzynarodowych, organizacji wsparcia technicznego, instytucji prowadzących badania naukowe i uczelni technicznych prowadzących studia z kierun kiem energetyka jądrowa. Analizowanie i raportowanie incydentów w elek trow - niach jądrowych ma na celu: a) identyfikację zdarzeń i warunków, które doprowadziły do uszkodzeń; b) określenie zdarzeń, które są istotne dla bez pie czeń stwa; c) identyfikację procesów, które są istotne dla bezpie czeń - stwa; d) ocenę, jak rozpatrywana sytuacja może się dalej roz - wijać; e) wyciągnięcie wniosków możliwych do późniejszego zastosowania. f) zapobieganie powtarzaniu się podobnych zdarzeń. Główną istotą systemu zbierania doświadczeń ze zda - rzeń w obiektach jądrowych jest zapewnienie, że zdarzenie związane z bezpieczeństwem jądrowym zostanie wykryte, a do instalacji zostaną wprowadzone zmiany, które za po - biegną powrotowi takich zdarzeń. Analiza stanu elek trow - ni jądrowej powinna być przeprowadzona dla wszystkich zaobserwowanych niekorzystnych dla bezpieczeństwa warunków, tak aby potrzebne działania zostały podjęte przed pojawieniem się stanów poważnych. System ten zwiększa wiedzę operatora na temat wyposażenia instalacji i jej funkcjonowania, a także dostarcza danych do ilościowej analizy bezpieczeństwa. Zdarzenie może wykazać słabość zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie lub słabość poszczególnych systemów instalacji. Szczegółowe dane o zdarzeniu dostarczają dozorowi 1920 Mateusz W³ostowski, Bart³omiej Abramowicz jądrowemu informacji o kulturze bezpieczeństwa per so - nelu eksploatującego obiekt jądrowy. 2. System zbierania doœwiadczeñ W każdym kraju z aktywnym programem energetyki jądro - wej system zbierania doświadczeń oparty jest na dwóch filarach. Pierwszy dotyczy poziomu krajowego zbierania, analizowania i rozpowszechniania doświadczeń z za istnia - łych incydentów. Drugi to poziom między narodowy pozwalający wymieniać doświadczenia zaobserwowane w różnych elektrowniach jądrowych na świecie. Połączenie systemu krajowego z międzynarodowym pozwala zwięk - szyć zakres źródeł informacji. Podstawą działania systemu zbierania i wykorzys ty wa - nia doświadczeń są indywidualne systemy każdego z opera - torów elektrowni jądrowej. W celu ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa instalacji jądrowych operatorzy wymie nia - ją między sobą, analizują i wprowadzają w życie istotne wnioski z zaistniałych incydentów. Operator elektrowni jądrowej wyodrębnia specjalny zespół, który jest odpo wie - dzialny za zbieranie informacji na temat poszczególnych zdarzeń, ich analizę, przygotowywanie raportów, prze cho - wywanie i rozpowszechnianie infor ma cji. Zgodnie z przyjętą praktyką raporty groma dzone są od początku budowy obiektu. Informacje w nich zawarte wyko rzys ty - wane są w zarządzaniu procesem starzenia się instalacji, probabilistycznej ocenie bezpieczeństwa i okre so wych przeglądach bezpieczeństwa. Nie każdy incydent zaistniały na terenie obiektu jądrowego jest tak istotny, aby musiał być dogłębnie ana li - zo wany przez zespół ekspertów operatora instalacji i zgła - szany krajowemu dozorowi jądrowemu. Dozorowi jądro - we mu powinny być z pewnością raportowane te zdarzenia, które obejmują: a) wyłączenie bloku z powodu limitów i warunków eksploatacyjnych; b) pracę lub warunki zabronione przez limity lub warunki eksploatacyjne; c) wystąpienie zdarzeń lub warunków, w których pod - stawowe bariery bezpieczeństwa mogą zostać poważnie uszkodzone; d) naturalne zjawisko lub zewnętrzne warunki, które stwa - rzają zagrożenie dla bezpieczeństwa instalacji lub znacząco przeszkadzają personelowi w wykonywaniu obowiązków ważnych dla bezpieczeństwa; e) zdarzenie lub warunki, które skutkują ręcznym lub automatycznym zadziałaniem systemów ochronnych reaktora lub inżynierskich cech bezpieczeństwa; f) zdarzenie, w którym pojedynczy powód lub warunek skutkuje tym, że przynajmniej jeden niezależny ciąg lub kanał staną się niedostępne w złożonych systemach, lub dwa niezależne ciągi bądź kanały w pojedynczym syste - mie staną się niedostępne dla systemów projek to wa - nych wymaganych do wyłączenia reaktora, odbioru ciepła powyłączeniowego, kontroli uwolnień materia - łów radioaktywnych lub łagodzenia konsek wencji awarii; g) uwolnienia materiałów radioaktywnych powodujące przekroczenie przyjętych limitów lub otrzymanie przez personel dawki większej niż przyjęty limit; h) zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu instalacji lub zakłócają wykonywanie przez personel zadań istotnych dla bezpieczeństwa; i) zaistnienie warunków awaryjnych określonych w planie awaryjnym; j) jakiekolwiek błędy lub uchybienia w analizie bez pie - czeń stwa, projekcie, produkcji lub eksploatacji, skut - kujące lub mogące skutkować warunkami eksplo ata cyj - nymi, które nie były wcześniej analizowane lub które mogą przekroczyć warunki projektowe; k) zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa podczas wy łą cza - nia reaktora lub przeładunku paliwa; l) zdarzenia, które spowodowały śmierć lub ciężkie obra - żenia personelu elektrowni. Incydent spełniający przynajmniej jeden z powyższych warunków powinien zostać gruntownie przeanalizowany i opisany przez zespół ekspertów operatora elektrowni jądrowej. Zespół ten tworzy szczegółowy opis incydentu, w którym zawiera przedstawienie sekwencji zdarzenia i określa odchylenia od stanu normalnej eksploatacji. Zespół przeprowadza analizę przyczyny zdarzenia określającą, dlaczego do niego doszło i dlaczego incydent był możliwy. Szacuje on także wpływ zdarzenia na bez - pieczeństwo i możliwe skutki tego incydentu, gdyby jego rozwój nie został w porę powstrzymany. Zespół ekspertów operatora po przeprowadzeniu ana - lizy incydentu ma za zadanie także sformułowanie działań naprawczych. Mogą one obejmować m.in. modyfikację wypo sażenia i zamontowanie dodatkowych urządzeń zapobie gających ponownemu pojawieniu się zdarzenia czy też zmiany w planowaniu prac i schematów działania personelu elektrowni. Działania naprawcze wdrożone w obiekcie mogą być wykorzystane w projektowaniu urządzeń i instalacji, szkoleniu personelu, doskonaleniu procedur i określaniu limitów eksploatacyjnych, zarówno dla istniejących, jak i projektowanych instalacji. Personel elektrowni jądrowej powinien mieć łatwy dostęp do analizo wanych zdarzeń, a baza danych doświadczeń z za - ist nia łych incydentów powinna być wykorzystywana podczas szkoleń i ćwiczeń prowadzonych dla personelu elektrowni. 20 Pokazać jeszcze
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Opakowania na materiały niebezpieczne
Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 lutego 2013 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Bardziej szczegółowo System prawny w zakresie bjior w Polsce, a budowa elektrowni jądrowej
System prawny w zakresie bjior w Polsce, a budowa elektrowni jądrowej Piotr Korzecki Stanisław Latek Konferencja Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii w świetle zrównoważonego rozwoju 18 września Bardziej szczegółowo PROJEKT MALY WIELKI ATOM
PROJEKT MALY WIELKI ATOM MISZKIEL PRZEMYSŁAW SEMESTR 1LO2B ELEKTROWNIA W CZARNOBYLU Katastrofa w Czarnobylu - jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa Bardziej szczegółowo Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13
Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.
Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt Bardziej szczegółowo GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)
GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH Bardziej szczegółowo PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy Bardziej szczegółowo Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9
Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty.......................................................... Bardziej szczegółowo Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach Bardziej szczegółowo GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1)
Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1) Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Bardziej szczegółowo Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE dr inż. Krzysztof W. Fornalski PGE EJ 1 Sp. z o.o. Plan wystąpienia Dlaczego bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna? Polskie Bardziej szczegółowo określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu
Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 sierpnia 2012 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia Bardziej szczegółowo Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH 1
ROZDZIAŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH 1 8.1. Źródła zagrożenia w elektrowni jądrowej W typowych reaktorach jądrowych pracujących w nowoczesnych elektrowniach jądrowych grzanie elementów paliwowych Bardziej szczegółowo Wykaz ważniejszych skrótów... 7 Wstęp... 9
Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów.... 7 Wstęp.... 9 Rozdział I Usytuowanie Policji w systemie organów administracji publicznej. 13 1. Geneza Policji... 13 2. Źródła prawa dotyczące Policji... 16 3. Bardziej szczegółowo Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3
OCHRONA RADIOLOGICZNA Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3 Jakub Ośko Rozdział 4. Obiekty jądrowe 2 Rozdział 4. Art. 3. 17) elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania Bardziej szczegółowo PLO100824 ANALIZA TERMODYNAMICZNA PRZEBIEGU AWARII ROZSZCZELNIENIOWE J W UKŁADZIE Z REAKTOREM WODNYM CIŚNIENIOWYM
PLO00824 ANALIZA TERMODYNAMICZNA PRZEBIEGU AWARII ROZSZCZELNIENIOWE J W UKŁADZIE Z REAKTOREM WODNYM CIŚNIENIOWYM Adam Fic, Jan Składzień, Janusz Skórek Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, Bardziej szczegółowo Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Poniedziałek, 17 lutego 2014 Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw 1),2)
Dziennik Ustaw Nr 132 7818 Poz. 766 766 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. Bardziej szczegółowo str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3
str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men Bardziej szczegółowo ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA
Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
Projekt z dnia 17 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z Bardziej szczegółowo Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/
Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)
Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Bardziej szczegółowo Elektrownie Atomowe. Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch
Elektrownie Atomowe Łukasz Osiński i Aleksandra Prażuch Budowa atomu Czym jest elektrownia atomowa? Historia elektrowni atomowych Schemat elektrowni atomowych Zasada działania elektrowni atomowych Argentyna Bardziej szczegółowo dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o.
dr inż. Sławomir Kowalczyk - Lumel S.A. mgr inż. Andrzej Nowosad - MPEC Chełm Sp. z o.o. Wykorzystanie technik monitorowania systemu wizualizacji Lumel - Ciepło dla poprawy stabilności regulacji w układzie Bardziej szczegółowo ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY EPS2.P ! Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub Bardziej szczegółowo II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA
II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA 1. STEROWANIE RĘCZNE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM Schemat zamkniętego układu sterowania ręcznego przedstawia rysunek 1. Centralnym elementem układu jest obiekt sterowania Bardziej szczegółowo BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.
BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O Bardziej szczegółowo PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data Bardziej szczegółowo Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień
Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony Bardziej szczegółowo 250 pytań rekrutacyjnych
250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi Bardziej szczegółowo ELEKTROWNIE. Czyste energie 2014-01-20. Energetyka jądrowa. Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk
Czyste energie wykład 11 Energetyka jądrowa dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków 2014 ELEKTROWNIE Damazy Laudyn Maciej Pawlik Franciszek Strzelczyk Bardziej szczegółowo Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji Bardziej szczegółowo 1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.
PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów Bardziej szczegółowo Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji Bardziej szczegółowo Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.
Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń Bardziej szczegółowo Ocena Skutków Regulacji (OSR)
UZASADNIENIE Przedstawiony projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie Bardziej szczegółowo Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS
Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS R/S R1 Rekomendacja/Sugestia Rząd powinien przyjąć jeden czytelny dokument określający politykę i strategię bezpieczeństwa. Działania OBOWIĄZKI Bardziej szczegółowo Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych
Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem Bardziej szczegółowo NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA
NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613 Bardziej szczegółowo Zmiany pozycji techniki
ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków Bardziej szczegółowo OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO Z siedzibą w Warszawie
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO Z siedzibą w Warszawie Adres do korespondencji Biuro Główne w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino; ul. Szczecińska 21 tel./fax (91) 416 Bardziej szczegółowo Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)
Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie Bardziej szczegółowo (73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54) Bardziej szczegółowo Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja 2015. Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.
Energetyka Jądrowa Wykład 10 5 maja 2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Reaktor ATMEA 1 Reaktor ten będzie oferowany przez spółkę Bardziej szczegółowo INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II
INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613 Bardziej szczegółowo Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) *
Regulacja EHPA w sprawie badań (B3) * Badanie pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem (typu grunt-woda) Zasady, warunki oraz metody badania opracowane w oparciu o Normy Europejskie EN 15879-1 i EN 12102 Bardziej szczegółowo Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.
CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on Bardziej szczegółowo RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.
BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak Bardziej szczegółowo HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2 Bardziej szczegółowo Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005 Bardziej szczegółowo Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej Bardziej szczegółowo JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1
JAPOŃSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA FUKUSHIMA 1 * SEKWENCJA ZDARZEŃ, KONSTRUKCJA I PARAMETRY REAKTORÓW * Jerzy Kubowski Jedenastego marca 2011 r. w japońskiej elektrowni jądrowej, należącej do największych tego Bardziej szczegółowo Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce
Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce Stefan Chwaszczewski Program energetyki jądrowej w Polsce: Zainstalowana moc: 6 000 MWe; Współczynnik wykorzystania Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97
6 POSTANOWIENIE z dnia 20 stycznia 1998 r. Sygn. akt K. 9/97 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Sokolewicz przewodniczący Stefan J. Jaworski sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji Bardziej szczegółowo mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa Bardziej szczegółowo Uwagi FSNT NOT i SEP
Warszawa, 30.10.2013 Uwagi FSNT NOT i SEP do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi Bardziej szczegółowo METODY ZAMRAŻANIA CZ.2
METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania Bardziej szczegółowo Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.
Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia Bardziej szczegółowo zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:
zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie Bardziej szczegółowo Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne
Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Bardziej szczegółowo Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej
aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E
U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201
INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą Bardziej szczegółowo Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe
Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu Bardziej szczegółowo System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001
System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej. Bardziej szczegółowo - o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2002 r.
Dz.U.02.220.1851 Tekst jednolity na dzień 08.04.2011 Opracowanie ZUOP ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia Bardziej szczegółowo 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik Bardziej szczegółowo Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne
Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest Bardziej szczegółowo t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p
MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia Bardziej szczegółowo Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy
ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie Bardziej szczegółowo ISSN 2353-9062 BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA
ISSN 2353-9062 1 ( 99 ) 201 5 BEZPIECZEÑSTWO J DROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Wydawca: Redakcja: UL. Krucza 36, 00-522 Warszawa TEL. 22 695 98 22, 629 85 93 FAX 22 695 98 15 E-MAIL biuletyn@paa.gov.pl WWW. Bardziej szczegółowo Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72
Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13
SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania... Bardziej szczegółowo REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Bardziej szczegółowo ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych
ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3. Bardziej szczegółowo Zbiorniki hydroforowe
Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników Bardziej szczegółowo Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013 Bardziej szczegółowo KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań Bardziej szczegółowo Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej
Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Bardziej szczegółowo wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.
UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca Bardziej szczegółowo R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 30 czerwca 2015 r.
RM-110-124-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej Bardziej szczegółowo Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie Bardziej szczegółowo Spis treści 1 Przedsięwzięcie 11 1.1 Lider przedsięwzięcia 11 1.2 Cel i uzasadnienie przedsięwzięcia 12 1.3 Lokalizacja i zapotrzebowanie terenu 13
Spis treści 1 Przedsięwzięcie 11 1.1 Lider przedsięwzięcia 11 1.2 Cel i uzasadnienie przedsięwzięcia 12 1.3 Lokalizacja i zapotrzebowanie terenu 13 1.4 Wstępny harmonogram realizacji 13 1.5 Powiązania Bardziej szczegółowo 2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a
16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia Bardziej szczegółowo stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów
UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Bardziej szczegółowo Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Lp. Stanowisko 1 Operator reaktora badawczego, energetyk, elektromechanik i 2 w jednostce Bardziej szczegółowo Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków
Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 52
 art. 1
 art. 63
 art. 63
 art. 3
 art. 4
 art. 63
 art. 64
 art. 68
 art. 124
 art. 123
 art. 64
 art. 65
 art. 7
 art. 7
 art. 78
 art. 15
 art. 68
 art. 25
 Art. 3
 Art. 1
 art. 112
 Art. 88
 art. 31