Source: http://docplayer.cz/16098000-B-e-z-p-e-c-n-o-s-t-n-i.html
Timestamp: 2019-01-18 18:46:48+00:00

Document:
1 P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11 Datum : Leden 2013
2 Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší stavební úpravy a dodatečné zateplení objektu mateřské školy č.p.104 ve Školské ulici v Janově u Litvínova, objekt i přiléhající pozemek p.č.577/8 (dle KN sportoviště a rekreační plocha) využívaný jako zahrada MŠ jsou ve vlastnictví investora. Stávající stav Jedná se o samostatně stojící objekt parcelního čísla st.319 v katastrálním území Janov u Litvínova, dle projektu objekt realizovaný pravděpodobně v 70-tých let minulého století tvořen vzájemně propojenými trakty (dle projektu A, B, C) s plochými střechami - krajní trakty (A, C) půdorysných rozměrů 18,4 x12,6 m jsou dvoupodlažní, střední trakt (B) půdorysných rozměrů 22,0 x 12,6 m jednopodlažní. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet MS-71, stropy železobetonové panelové dutinové tl.250 mm (SPIROLL), štítové stěny z keramických panelů, podélné stěny z keramzitových parapetních panelů tl.300 mm a pásem tvořeným dřevěnými zdvojenými okny a meziokenními vložkami (dřevěná rámová konstrukce s dřevotřískou a izolací, zvenku profilovaný plech). Střechy ploché dvouplášťové s tepelnou izolací z minerální plsti tl.120 mm na spodním plášti, horní plášť tvořen keramickými panely tl.140 mm s hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. V každém podlaží krajních traktů objektu (A, C) umístěna jedna třídy mateřské školy (celkem v objektu 4 třídy), střední trakt (B) slouží jako provozně hospodářská část mateřské školy. V každé třídě (v přípravně vedle jídelny) a v chodbě středního traktu umístěn hydrant 25 (D) s hadicí délky 20 m. Vytápění objektu ústřední teplovodní s napojením na výměníkovou stanici umístěnou v areálu školních budov. Objekt mateřské školy byl projektován již v době platnosti ČSN a norem přidružených (požárně bezpečnostní řešení k původnímu projektu není doloženo), dle dodaných podkladů objekt dělen na požární úseky. obě vnitřní schodiště v přízemí i v 1.patře od přiléhajících chodeb a šaten oddělena typovými dveřmi s požární odolností, rovněž mezi středním traktem (chodba) a chodbami krajních traktů osazeny typové dveře s požární odolností (jedná se o dveře s předpokládanou požární odolností 30 minut - PB 30 C2 dle původního značení) maximální výška objektu - h = 3,3 m (2 užitná nadzemní podlaží v krajních traktech), konstrukční systém objektu nehořlavý Navrhované zateplení a stavební úpravy Zateplení objektu (I.etapa) Zahrnuje dodatečné zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kompletní výměnu vnějších výplní a zateplení střechy. Bourací práce : kompletní demontáž všech dveří a oken v obvodových stěnách, včetně meziokenních vložek; demontáž větracích hlavic na střeše objektu. Vybourané meziokenní vložky nahrazeny meziokenními vložkami tl.190 mm (ALKUPRIMUS Standard All-in-One ) s vnitřním povrchem ze sádrokartonu tl.15 mm, vnějším povrchem z hliníkového plechu tl.1 mm a vnitřní izolací z minerální vaty. Dodatečné zateplení fasády objektu (štítové stěny, parapetní panely) certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl.160 mm (tepelně izolační vrstva z fasádního 1
3 polystyrenu Isover EPS 100 F třídy reakce na oheň E s omítkovou povrchovou úpravou), u ostění, nadpraží a parapetů oken tl.40 mm; zateplení soklové části pod terénem minimálně do hloubky 0,5m extrudovaným polystyrenem XPS tl.50 mm. Zateplení střechy : na stávající střešní plášť položena tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 S (třída reakce na oheň E) celkové tl.160 mm a hydroizolace ze dvou modifikovaných asfaltových pásů. Dřevěná okna nahrazena plastovými s izolačním dvojsklem se zachováním původních rozměrů. Vstupní dveře nahrazena plastovými se zachováním původních rozměrů i členění. Nové oplechování parapetů a atik, úprava hromosvodu s napojením svodů od jímacích tyčí na zemnící zařízení ve stávajících místech. Stávající ocelové žebříky pro přístup na střechu dvoupodlažních částí objektu zachovány, pouze upraveno jejich kotvení. Ostatní stavební úpravy objektu (II.etapa) Nové štukové omítky, keramické obklady a nášlapné vrstvy podlah (keramická dlažba, PVC Novofloor Standart). Nové snížené sádrokartonové podhledy ve středním traktu na chodbách (v úrovni + 2,75 m) pro zakrytí rozvodů instalací. Nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, vytápění, výměna zařizovacích předmětů a otopných těles. Výměna vnitřních dveří a vestavěných skříní, nové vnitřní zařízení v prostoru výdeje jídel. Nové venkovní ocelové schody do zahrady (nahrazují stávající betonové), výměna vjezdových vrat a vstupních dveří do areálu. Nebudou prováděny úpravy stávající dispozice ani zásahy do nosných konstrukcí objektu. Z hlediska požární bezpečnosti se dodatečné zateplení objektu školy (I.etapy) a další stavební úpravy objektu (II.etapa) řeší dle ČSN PBS - Nevýrobní objekty (květen 2009), ČSN PBS - Změny staveb (březen 2011), ČSN PBS - Společná ustanovení (duben 2009) a její změny Z1 (květen 2012), norem přidružených (ČSN , ČSN ), Vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a její změny (Vyhláška č.268/2011 Sb.). dle ČSN je maximální výška objektu - h = 3,30 m (2 užitná nadzemní podlaží v krajních traktech), konstrukční systém objektu nehořlavý dle ČSN (čl.3.3c) se dodatečné zateplení obvodových stěn včetně výměny oken a dveří zařazuje do změny staveb skupiny I. (dodatečná vnější tepelná izolace obvodových stěn bude provedena v souladu s čl ČSN ); rovněž ostatní navrhované stavební úpravy objektu (II.etapa) lze zařadit do změny staveb skupiny I. Poznámka Technické požadavky dle Přílohy C ČSN na změny staveb u stávajících prostorů mateřských škol jsou pouze doporučené (včetně změny staveb skupiny I.); požadavky této Přílohy musí být respektovány u změny staveb skupiny I. a II., které se nově využívají jako třídy mateřské školy. 1/ nedochází ke změně užívání dle čl.3.2 nedochází ke zvýšení požárního rizika (účel jednotlivých místností zachován) nedochází ke zvýšení počtu osob nedochází k záměně projektové normy 2
4 nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou či přístavbou, ani nebudou prováděny rozsáhlé stavební úpravy objektu 2/ splněny požadavky pro změny staveb skupiny I. dle čl.3.3 nedochází ke změně užívání dle čl.3.2 ani k rozsáhlým stavebním úpravám objektu nejsou prováděny dispoziční úpravy oprava popř. výměna jednotlivých stavebních konstrukcí (výměna oken a vstupních dveří se zachováním původních rozměrů, výměna vnitřních dveří, nové omítky a keramické obklady, výměna nášlapných vrstev podlah) výměna vnitřních rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace) dodatečná tepelná izolace obvodových stěn provedená podle čl ČSN , zateplení střechy 3/ splněny požadavky na změny staveb skupiny I. dle čl.4 požární úseky současné dělení objektu na požární úseky zůstane zachováno bez jakýchkoliv úprav (zachována stávající dispozice, měněné vnitřní dveře s požární odolností budou nahrazeny dveřmi se shodnou požární odolností, nové prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny) stávající nosné konstrukce objektu zachovány bez jakýchkoliv úprav požární odolnost měněných stávajících požárních uzávěrů (dveří s požární odolností) nebude snížena pod původní hodnotu pokud nebude zjištěna požární odolnost stávajících požárních uzávěrů (dveří), budou osazeny nové dveře s požární odolností 30 minut - EI 30 DP3; dveře doporučeno opatřit samozavírači i v případě, že stávající dveře jimi nebyly opatřeny třída reakce stavebních výrobků na oheň u měněných výrobků není oproti původnímu stavu zhoršena nové snížené sádrokartonové podhledy v chodbě středního traktu pro zakrytí rozvodů instalací (podhledy bez požárně dělící funkce) nové štukové omítky a keramické obklady dřevěné meziokenní vložky (z vnitřní strany dřevotříska, z vnější strany profilovaný plech) nahrazeny vložkami ALKUPRIMUS Standard All-in-One (z vnitřní strany sádrokarton tl.15 mm, z vnější strany hliníkový plech, vnitřní izolace z minerální vlny) velikost požárně otevřených ploch (okna, dveře) v obvodových stěnách není měněna výměna vstupních dveří se zachováním stávajících rozměrů i členění výměna oken se zachováním původních rozměrů dodatečně zateplované obvodové stěny nejsou požárně otevřenými plochami /viz dále/ nově zřizované prostupy rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, vytápění) vnitřními stěnami (ohraničující stěny schodišť, stěny mezi přiléhajícími trakty) a všemi stropy budou utěsněny hmotami třídy reakce na oheň nejvýše A1 nebo A2 až k vnějšímu povrchu prostupujících rozvodů pro zajištění požární celistvosti stěnových a stropních konstrukcí; těsnící konstrukce budou vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují (maximálně 45 minut) utěsnění prostupů pro zamezení šíření požáru těmito rozvody musí odpovídat čl.6.2 ČSN (těsnění prostupů se hodnotí podle čl ČSN EN :2008) nová vzduchotechnická zařízení nejsou instalována stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy ani není jiným způsobem zhoršena jejich kvalita u měněných vstupních dveří v obvodových stěnách zachovány stávající šířky i členění 3
5 nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah (příjezdové komunikace, přístupy do objektu, vnější odběrní místa požární vody) vnitřní odběrní místa požární vody stávající vnitřní hydranty (v přípravně každé třídy, v chodbě středního traktu) budou nahrazeny hydrantovými systémy s tvarově stálou hadicí o světlosti alespoň 19 mm a délce 20 m; rozvodné potrubí k dodávce vody do hadicových systémů vedené v podlaze a ve zdivu navrženo plastové, hadicové systémy musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody (požadovaný přetlak u výtoku hadicového systému 0,2 MPa); před uvedením odběrních míst požární vody do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN , ČSN přenosné hasící přístroje zateplením objektu, navrženými vnitřnímu úpravami konstrukcí a výměnou instalací zůstane stávající provoz objektu zcela zachován; počet i rozmístění přenosných hasících přístrojů zůstane zachováno dle současného stavu dodatečná vnější izolace obvodových stěn dodatečné zateplení obvodových stěn objektu navrženo certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl.160 mm (tepelně izolační vrstva z fasádního polystyrenu třídy reakce na oheň E s omítkovou povrchovou úpravou) obvodové stěny objektu (h < 12 m) budou opatřeny zateplovacím systémem dle požadavku čl.3.1.3a1 a 3.1.3a3 - zateplovací systém jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň B (přičemž tepelně izolační vrstva kontaktně spojená se zateplovanou stěnou třídy reakce na oheň minim. E) a povrchová vrstva s indexem šíření plamene i s = 0,0 mm.min -1 takto zateplené obvodové stěny nejsou požárně otevřenými plochami (nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch obvodových stěn) a nestanovují se odstupové vzdálenosti dodatečné zateplení střešní konstrukce zateplení střešního pláště : střešní plášť s dodatečným zateplením (polystyren s krytinou z hydroizolačních modifikovaných asfaltových pásů) požadován mimo požárně nebezpečný prostor při vnějším požáru s klasifikaci B ROOF (t1) Požárně bezpečnostní zařízení Dle Přílohy C ČSN a čl.c.6 je v rekonstruovaném objektu mateřské školy s více třídami (i v případě změny stavby skupiny I.) doporučena instalace autonomní detekce a signalizace (její provedení dle Přílohy č.5 Vyhlášky č.23/2008 Sb. odstavce "a" nebo "b") popř. elektrické požární signalizace. dle projektu v objektu navrhován elektrický zabezpečovací systém, jehož součástí budou kouřové hlásiče se zvukovou signalizací (dle Přílohy č.5, odstavce "b"), hlásiče navrhovány ve všech prostorech objektu s požárním rizikem Technická zařízení Měněné rozvody elektroinstalace musí být provedeny dle platných norem a předpisů, instalovaná elektrická zařízení odpovídat stanovenému prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů; k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena revizní zpráva elektrických zařízení. Nouzové osvětlení : na únikových cestách budou osazena svítidla nouzového osvětlení s vlastními náhradními zdroji (funkčnost nouzového osvětlení alespoň po dobu 15 minut). Teplovodní vytápění zachováno, provedeny pouze nové rozvody. 4
6 Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky V objektu budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle ČSN ISO , ČSN , Nařízení vlády č.11/2002, Vyhlášky č.23/2008 Sb. a označena místa s věcnými prostředky požární ochrany. označen hlavní vypínač elektrické energie, hlavní uzávěr vody zákaz hašení vodou nebo pěnovými přístroji u elektrických zařízení stanoviště s hasícími přístroji označena značkou Hasící přístroj, hadicové systémy (hydranty) značkou Požární hadice informativními značkami budou označeny směry úniku a východy na volné prostranství Závěr Dodatečné zateplení objektu mateřské školy (I.etapa) i ostatní stavební úpravy objektu (II.etapa) řešeny dle ČSN PBS - Nevýrobní objekty, ČSN PBS - Společná ustanovení, ČSN PBS - Změny staveb, norem přidružených, Vyhlášky č.23/2008 Sb. a její změny (Vyhláška č.268/2011). Dodatečné zateplení fasády provedené v souladu s čl.3.1.3a1 a 3.1.3a3 ČSN i ostatní stavební úpravy objektu (zateplení střechy, výměna výplní v obvodových stěnách, úpravy v rámci II.etapy) vyhovují dle ČSN požadavkům na změny staveb skupiny I. a při respektování požadavků dle bodu 3) této zprávy nejsou z hlediska požární bezpečnosti nejsou vyžadována další opatření. Případné změny mající vliv na požární bezpečnost objektu nutno konzultovat s projektantem PBŘ a řešit v dodatku k této zprávě. Vypracoval : Ing.Václav Tipka České Budějovice, leden

References: čl.3
 čl.3
 čl.3
 čl.4
 čl.6
 čl.3
 čl.3