Source: http://docplayer.it/12175039-Testo-art-2-sono-abrogati-i-decreti-ministeriali-10-gennaio-1950-e-2-agosto-1956-allegato.html
Timestamp: 2018-07-22 11:32:48+00:00

Document:
TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto ALLEGATO - PDF
TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto ALLEGATO
Download "TESTO. Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956. ALLEGATO"
1 Decreto del Presidente della Repubblica n 1208 del 05/09/1966 Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora. TESTO Art. 1. Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore aventi potenzialità specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le norme contenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto ALLEGATO Art. 1. Definizioni. - Per l'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti modificazioni: a) per mezzo di alimentazione, di un generatore di vapore o di più generatori di vapore fra loro comunicanti, si intende un apparecchio od un gruppo di apparecchi alimentato da una unica fonte di energia ed atto a fornire la pressione e la portata fissata dalle norme contenute nel presente decreto; b) la prevalenza manometrica totale da sviluppare con i mezzi di alimentazione, è data dalla pressione alla mandata stabilita dalle presenti norme, diminuita od aumentata dalla pressione esistente alla bocca di entrata dei mezzi di alimentazione medesimi; c) la portata d'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, è considerata pari alla quantità di vapore prodotta al carico massimo continuo, o massimo di punta qualora previsto, accresciuta della portata di acqua degli spurghi continui e di quelli di ricircolazione tra generatori di vapore ed aspirazione dei mezzi di alimentazione, ove esista. Per produzione massima continua o massima di punta del generatore verrà assunto il valore dichiarato dal costruttore del generatore; d) la portata del mezzo di alimentazione, è data dalla somma della portata dei singoli apparecchi che lo costituiscono, quando questi apparecchi funzionano contemporaneamente in parallelo. La determinazione di essa deve essere fatta secondo quanto previsto al successivo articolo 11. Art. 2. Caratteristiche dell'acqua di alimentazione. - L'acqua di alimentazione deve avere caratteristiche tali da non produrre fenomeni pregiudiziali al funzionamento delle pompe del generatore di vapore, in relazione alle condizioni di esercizio del generatore stesso. Art. 3. Valvole di ritorno. - Quando si arrestano i mezzi di alimentazione il ritorno dell'acqua dal generatore deve essere evitato; ove il generatore di vapore sia ad attraversamento meccanico, non è necessaria la inserzione di
2 valvole di ritegno all'ingresso del generatore, essendo sufficienti quelle disposte in corrispondenza di ciascuno apparecchio di alimentazione. Art. 4. Caratteristiche degli apparecchi di alimentazione. - Gli apparecchi di alimentazione devono: a) nelle condizioni normali di esercizio: nei generatori a circolazione naturale o controllata, mantenere il livello nel corpo cilindrico entro i limiti prescritti; nei generatori ad attraversamento meccanico, alimentare una quantità di acqua pari alla quantità di vapore erogato; b) nelle condizioni eccezionali di esercizio, alimentare il generatore di vapore fino a quando esiste la possibilità che venga ceduto del calore all'acqua del generatore. Art. 5. Numero dei mezzi di alimentazione e sistemi di azionamento.- Ciascun generatore o gruppo di generatori di vapore, deve essere dotato di due mezzi di alimentazione, ciascuno aventi una portata pari al valore fissato al successivo art. 13. I mezzi di alimentazione di cui al comma precedente non devono dipendere, per il loro azionamento, dalla stessa fonte di energia, a meno che si tratti di azionamento diretto a vapore. L'azionamento di entrambi i mezzi di alimentazione mediante energia elettrica è ammesso soltanto quando vi siano almeno due fonti di energia elettrica ed esista la possibilità di una rapida commutazione tra le medesime. Tale commutazione deve essere resa automatica per i generatori di vapore di produzione massima superiore alle 50 tonnellate orarie. In ogni caso, ove gli apparecchi di alimentazione del combustibile azionati elettricamente siano commutabili su di una seconda fonte di energia, anche il mezzo di alimentazione principale, se azionato elettricamente, deve essere commutabile contemporaneamente sulla stessa fonte di energia. Nei generatori a circolazione naturale o controllata aventi produzione massima di vapore di oltre 50 tonnellate orarie, alimentati a combustibile gassoso, se tutti i mezzi di alimentazione sono azionati elettricamente, il combustibile gassoso deve essere intercettato automaticamente nel caso di interruzione della fonte di energia che alimenta gli apparecchi di alimentazione in servizio. Art. 6. Per i generatori di vapore, aventi le caratteristiche seguenti, è ammesso, su parere favorevole del Consiglio tecnico dell'associazione nazionale per il controllo della combustione, l'uso di un solo mezzo di alimentazione avente portata pari al valore fissato al successivo art. 13: a) unità monoblocco comprendente un generatore di vapore ed una turbina; b) produzione massima di vapore superiore alle 400 tonnellate orarie; c) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; d) alimentazione del combustibile alla camera di combustione, legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettato automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; e) intercettazione dell'alimentazione del combustibile alla camera di combustione in caso di: abbassamento, oltre un certo limite di sicurezza, del livello nel corpo cilindrico nei generatori a circolazione naturale o controllata; fuori servizio delle pompe di circolazione di caldaia, nelle caldaie a circolazione naturale o controllata; pressione bassa sulla mandata di tutti gli apparecchi di alimentazione della caldaia - a monte delle valvole di non ritorno - nelle caldaie ad attraversamento meccanico.
3 Art. 7. Per i generatori, o gruppi di generatori di vapore, aventi le seguenti caratteristiche: a) attraversamento meccanico per qualsiasi produzione di vapore, oppure circolazione naturale o controllata con produzione massima di vapore superiore a 50 tonnellate orarie; b) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; c) alimentazione del combustibile alla camera di combustione legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio, quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettabile automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; è ammesso un diverso proporzionamento del mezzo di alimentazione principale e di quello secondario, tenuto normalmente di riserva, e precisamente: se il mezzo principale è costituito da un solo apparecchio, il mezzo di riserva deve avere una portata eguale a quella del mezzo principale; se il mezzo di alimentazione principale è costituito da due apparecchi, aventi ciascuno una portata di almeno la metà del valore fissato al successivo art. 13, il mezzo di riserva può essere costituito da un solo apparecchio avente portata pari almeno alla metà del valore stabilito allo art. 13 medesimo. In ogni caso il mezzo di alimentazione di riserva deve assicurare la portata d'acqua di completamento occorrente, in base al successivo art. 13, nel caso di arresto dell'apparecchio di maggiore portata del mezzo principale. Art. 8. Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, aventi una produzione massima complessiva di oltre 5 tonnellate orarie fino a 50 tonnellate orarie e funzionanti con combustibile polverizzato, liquido o gassoso, è ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata dal successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale, costituito da due apparecchi aventi ciascuno, rispettivamente, portata pari al 70% o al 60% della portata richiesta - a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica - nonché da un secondo mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente anche esso portata pari al 70% o al 60% della portata di acqua di alimentazione richiesta - a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica. Art. 9. Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, di produzione massima complessiva fino a 5 tonnellate orarie, è ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata al successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale costituito da due apparecchi, ciascuno di portata pari al 1255 della portata dell'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, ed un mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente portata pari al 1255 della portata di acqua di alimentazione. Art. 10. Pressione richiesta alla mandata dei mezzi di alimentazione. - La pressione alla mandata dei mezzi di alimentazione deve essere scelta secondo quanto previsto al successivo art. 11, tra i seguenti valori: a) per i generatori di vapore a circolazione naturale o controllata: alla pressione di esercizio del corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore o, in sua mancanza, alla pressione di bollo, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c) considerata al 100%, dovute a: altezze resistenti statiche e cinetiche fra il mezzo di alimentazione e l'ingresso al generatore; altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti interne del generatore comprese tra l'ingresso del generatore e la mezzeria del corpo cilindrico;
4 I valori della pressione devono essere aumentati per la condizione a) dell'art. 11, del 10% la pressione di esercizio nel corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore, oppure del 5% la pressione di bollo; b) per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico: alla pressione di apertura della prima valvola di sicurezza, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100%, dovute a: altezze resistenti statiche e cinetiche fra mezzo di alimentazione ed ingresso al generatore; altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti del generatore comprese fra l'ingresso ed il punto dove sono installate le valvole di sicurezza. Per la condizione a) dell'art. 11 la pressione di apertura della prima valvola di sicurezza deve essere maggiorata del 5%. Art. 11. Dimensionamento dei prezzi di alimentazione. - Qualunque sia il numero degli apparecchi costituenti i due mezzi di alimentazione, il dimensionamento complessivo di ciascun mezzo deve essere determinato in base alla più severa delle seguenti condizioni: a) portata come definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100%, con la pressione risultante dalla somma delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, maggiorata secondo quanto previsto al precedente art. 10; b) portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13, con pressione risultante dalla somma, alla portata considerata, delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, valutate con i criteri di cui al precedente art. 10 ma senza maggiorazioni. Riportate le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) nel piano pressioni portate, ciascuno dei due punti così ottenuto deve risultare non al di sopra della curva caratteristica relativa al mezzo considerato. Art. 12. Per i generatori di vapore con produzione massima fino a 50 tonnellate orarie, con sviluppo di tubazioni fra i mezzi di alimentazione ed il generatore non superiore a 60 metri e con velocità effettiva di flusso nella tubazione stessa non superiore a 2 metri al secondo e ammesso in deroga al precedente art. 11, il seguente dimensionamento: portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13 e pressione pari alla somma della pressione di bollo del generatore moltiplicata per 1,10 ed aumentata: a) dell'altezza statica resistente; b) di 1,5 atmosfera oppure di 0,5 atmosfera, a seconda che il generatore sia o non sia provvisto di regolatore automatico di livello.
5 Art. 13. Portata di un mezzo di alimentazione Portata del mezzo di alimentazione principale in percentuale della portata Produzione massima di vapore del d'acqua di alimentazione generatore o del vapore del richiesta dai generatori generatore o del gruppo di di vapore generatori di vapore Se non esiste Se esiste la la regolazione regolazione automatica automatica dell'acqua di alimentazione A) Generatori di vapore a circo- lazione naturale o controlla- ta: fino ad 1 t/h % 200% oltre 1 t/h fino a 5 t/h. 160% 130% oltre 5 t/h fino a 50 t/h. 125% 115% oltre 50 t/h fino a 100 t/h. 115% 105% oltre 100 t/h fino a 400 t/h. non prevista 105% oltre 400 t/h non prevista 100% B) Generatori di vapore ad attra- versamento meccanico: fino ad 1 t/h non prevista 110% oltre 1 t/h non prevista 100% Art. 14. Deroghe particolari. - Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione, può concedere deroghe all'applicazione delle presenti norme per installazioni di generatori di vapore o di liquidi surriscaldati, del tipo a fuoco diretto, che presentino problemi di alimentazione particolari. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma prescriverà le garanzie e le condizioni sostitutive di sicurezza, necessarie.

References: Art. 2
 Art. 2
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 articolo 11
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 art. 13
 Art. 6
 art. 13
 Art. 7
 art. 13
 art. 13
 art. 13
 Art. 8
 art. 13
 Art. 9
 art. 13
 Art. 10
 art. 11
 Art. 11
 art. 10
 art. 13
 art. 10
 Art. 12
 art. 11
 art. 13
 Art. 13
 Art. 14