Source: http://docplayer.it/18616412-Caldaie-ad-aria-soffiata-caldaie-ad-aria-soffiata-gas-gasolio-67.html
Timestamp: 2020-03-31 06:09:52+00:00

Document:
CALDAIE AD ARIA SOFFIATA CALDAIE AD ARIA SOFFIATA GAS/GASOLIO 67 - PDF Free Download
Download "CALDAIE AD ARIA SOFFIATA CALDAIE AD ARIA SOFFIATA GAS/GASOLIO 67"
Prospero Calo
1 CALDAIE AD ARIA SOFFIATA CALDAIE AD ARIA SOFFIATA GAS/GASOLIO 67
3 CALDAIE AD ARIA SOFFIATA GAS/GASOLIO ACCIAIO GHISA RTS 3S RTS 3S 90 (85,1 kw)* RTS 3S 115 (108,3 kw)* RTS 3S 166 (157,4 kw)* RTS 3S 217 (207,5 kw)* RTS 3S 255 (244,0 kw)* RTS 3S 349 (334,7 kw)* RTS 3S 448 (427,8 kw)* RTS 3S 511 (488,0 kw)* RTS 3S 639 (610,0 kw)* RTS 3S 850 (811,8 kw)* RTS 3S 1160 (1107,8 kw)* RTS 3S 1450 (1384,8 kw)* pag. 70 TREGÌ N Tregì 3N (23,9 kw)* Tregì 4N (31,5 kw)* Tregì 5N (40,2 kw)* pag. 68 Tregì 6N (48,2 kw)* Tregì 7N (56,2 kw)* Tregì 8N (63,8 kw)* RTQ 3S RTQ 35 3S (33,8 kw)* RTQ 55 3S (53,2 kw)* RTQ 70 3S (67,8 kw)* RTQ 91 3S (87,1 kw)* RTQ 115 3S (109,7 kw)* RTQ 166 3S (158,7 kw)* RTQ 217 3S (206,8 kw)* RTQ 255 3S (243,3 kw)* RTQ 318 3S (303,4 kw)* RTQ 349 3S (332,0 kw)* RTQ 448 3S (427,4 kw)* RTQ 511 3S (487,5 kw)* RTQ 575 3S (548,6 kw)* RTQ 639 3S (609,6 kw)* RTQ 766 3S (730,8 kw)* RTQ 896 3S (854,8 kw)* RTQ S (1049,4 kw)* RTQ S (1240,2 kw)* RTQ S (1526,4 kw)* RTQ S (2003,4 kw)* RTQ S (2289,6 kw)* RTQ S (2576,0 kw)* RTQ S (2860,0 kw)* RTQ S (3339,0 kw)* NOVITÀ RTQ S (3816,0 kw)* NOVITÀ pag. 74 TREGÌ NK Tregì 3/60 NK (23,9 kw)* Tregì 4/60 NK (31,5 kw)* Tregì 3/100N K (23,9 kw)* Tregì 4/100N K (31,5 kw)* Tregì 5/100N K (40,2 kw)* Tregì 6/100N K (48,2 kw)* Tregì 7/100N K (56,2 kw)* Tregì 8/100N K (63,8 kw)* pag. 69 *(Potenza Utile Max a C) **(Potenza Utile Min-Max a C) EDIZIONE MARZO
4 Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo Tregì N Apparecchio di riscaldamento destinato, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/ % Caldaie in ghisa a tre giri di fumo, con turbolatori estraibili, focolare bagnato e canali alettati Adatte al funzionamento con gasolio o gas coerciale H L P Peso netto kg TREGÌ 3 N TREGÌ 4 N TREGÌ 5 N TREGÌ 6 N TREGÌ 7 N TREGÌ 8 N Il portellone anteriore, ad apertura ambidestra, è coibentato con fibra di ceramica ed il corpo caldaia con un materassino di lana di vetro ad alta densità. Il pannello di comando integrato è dotato di sicurezze ed adatto alla gestione di un bruciatore monostadio. La pannellatura è in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. - Possibilità di abbinamento ad un bollitore separato per la produzione di acqua calda sanitaria - Temperatura di ritorno aessa fino a 35 C per tutti i combustibili - Semplicità di movimentazione: consegna in un unico collo preassemblato, su gabbia di legno pallettizzata. DATI TECNICI coerciale Potenza [kw] Rendimento % Codice utile focolare Pn carico rid. (Tm = 70 C) (30% di Pn) TREGÌ 3 N 23,9 26,5 90,2 90, ,00 TREGÌ 4 N 31,5 34,8 90,5 91, ,00 TREGÌ 5 N 40,2 44,3 90,7 91, ,00 TREGÌ 6 N 48,2 53,1 90,8 92, ,00 TREGÌ 7 N 56,2 62,0 90,6 91, ,00 TREGÌ 8 N 63,8 70,0 91,1 92, ,00 ACCESSORI coerciale Kit spegnimento totale ,00 Codice 68 EDIZIONE MARZO 2016
5 Caldaie in ghisa ad aria soffiata tre giri di fumo Tregì NK Apparecchio di riscaldamento destinato, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/ % Caldaie in ghisa a tre giri di fumo con bollitore ad accumulo, con turbolatori estraibili, focolare bagnato e canali alettati Adatta al funzionamento a gas o gasolio Bollitore vetrificato ad accumulo da 60 o 100 litri, perfettamente isolato e rivestito in polistirolo espanso completo di circuito idraulico e circolatore elettronico a basso consumo. Il portellone anteriore, ad apertura ambidestra, è coibentato con fibra di ceramica ed il corpo caldaia con un materassino di lana di vetro ad alta densità. Il pannello di comando integrato è dotato di sicurezze ed adatto alla gestione di un bruciatore monostadio. La pannellatura è in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. - Temperatura di ritorno aessa fino a 35 C per tutti i combustibili - Semplicità di movimentazione: consegna in unico collo preassemblato, su gabbia di legno pallettizzata (modelli 3NK e 4NK) o con colli separati (caldaia e mantellatura) su pallet. DATI TECNICI coerciale Potenza [kw] Rendimento % Capacità bollitore l utile focolare Pn (Tm = 70 C) coerciale carico rid. (30% di Pn) TREGÌ 3/60 NK 23,9 26,5 90,2 90, ,00 TREGÌ 4/60 NK 31,5 34,8 90,5 91, ,00 TREGÌ 3/100 NK 23,9 26,5 90,2 90, ,00 TREGÌ 4/100 NK 31,5 34,8 90,5 91, ,00 TREGÌ 5/100 NK 40,2 44,3 90,7 91, ,00 TREGÌ 6/100 NK 48,2 53,1 90,8 92, ,00 TREGÌ 7/100 NK 56,2 62,0 90,6 91, ,00 TREGÌ 8/100 NK 63,8 70,0 91,1 92, ,00 ACCESSORI coerciale H L P Codice Peso netto kg TREGÌ 3/60 NK TREGÌ 4/60 NK TREGÌ 3/100 NK TREGÌ 4/100 NK TREGÌ 5/100 NK TREGÌ 6/100 NK TREGÌ 7/100 NK TREGÌ 8/100 NK Kit spegnimento totale ,00 Codice EDIZIONE MARZO
6 Caldaie in acciaio ad aria soffiata tre giri di fumo RTS 3S Gli apparecchi di riscaldamento a gasolio sono conformi ErP (regolamento UE N 813/2013). Gli apparecchi di riscaldamento a gas fino a 400 kw sono destinati, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/ % GASOLIO Applicazioni a gasolio conformi ErP Caldaie in acciaio monoblocco a tre giri di fumo effettivi abbinabili a bruciatori ad aria soffiata La particolare geometria dello scambio termico consente di ridurre il tempo di permanenza dei fumi nelle zone ad alta temperatura riducendo così la formazione delle emissioni inquinanti (NOx) coerciale H L P L1 P1 M R Peso netto kg RTS 90 3S RTS 115 3S (1) RTS 166 3S (1) /2 2 1/ RTS 217 3S (1) /2 2 1/ RTS 255 3S (1) /2 2 1/ RTS 349 3S (1) DN 80 DN RTS 448 3S (1) DN 80 DN RTS 511 3S (1) DN 80 DN RTS 639 3S (1) DN 100 DN RTS 850 3S (1) DN 125 DN RTS S (1) DN 125 DN RTS S (1) DN 150 DN (1) Dimensioni valide sia nei modelli standard che componibili. La larghezza ridotta (serie stretta) facilita il posizionamento in centrale termica. I tubi fumo sono completi di turbolatori estraibili in acciaio inox che consentono di ottimizzare l efficienza dello scambio termico senza aumentare le perdite di carico. Il portellone è ad apertura ambidestra e dotato di spioncino con presa di pressione. Le pannellature sono realizzate in lamiera verniciata a fuoco. Il corpo e la camera fumi posteriore sono totalmente accessibili per facilitare le operazioni di manutenzione. Il quadro di comando è da ordinare separatamente. - Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all allegato I del decreto legislativo 311 del 29 Dicembre 2006) - Possibile funzionamento a temperatura scorrevole (minima temperatura di ritorno aessa 50 C) - Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech. 70 EDIZIONE MARZO 2016
7 DATI TECNICI coerciale Potenza [kw] Rendimento % Note Codice utile focolare Pn carico rid. (80-60 C) (30% di Pn) RTS 90 3S 85, ,5 98,5 (1)(2) ,00 RTS 115 3S 108, ,2 98,5 (1)(2) ,00 RTS 166 3S 157, ,8 98,5 (1)(2) ,00 RTS 217 3S 207, ,6 98,5 (1)(2) ,00 RTS 255 3S 244, ,7 98,5 (1)(2) ,00 RTS 349 3S 334, ,9 98,5 (1)(2) ,00 RTS 448 3S 427, ,5 98, ,00 RTS 511 3S 488, ,5 98, ,00 RTS 639 3S 610, ,5 98,5 (A) ,00 RTS 850 3S 811, ,5 98,5 (A) ,00 RTS S 1107, ,5 98,5 (A) ,00 RTS S 1384, ,5 98,5 (A) ,00 VERSIONE COMPONIBILE RTS 90 3S COMPONIBILE 85, ,5 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 115 3S COMPONIBILE 108, ,2 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 166 3S COMPONIBILE 157, ,8 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 217 3S COMPONIBILE 207, ,6 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 255 3S COMPONIBILE 244, ,7 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 349 3S COMPONIBILE 334, ,9 98,5 (1)(2)(B) ,00 RTS 448 3S COMPONIBILE 427, ,5 98,5 (B) ,00 RTS 511 3S COMPONIBILE 488, ,5 98,5 (B) ,00 RTS 639 3S COMPONIBILE 610, ,5 98,5 (B) ,00 RTS 850 3S COMPONIBILE 811, ,5 98,5 (B) ,00 RTS S COMPONIBILE 1107, ,5 98,5 (B) ,00 RTS S COMPONIBILE 1384, ,5 98,5 (B) ,00 Pressione massima d esercizio 6 bar per tutti i modelli della serie. Minima temperatura del ritorno dell acqua in caldaia: 50 C. (A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 25 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell ordine. (B) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell ordine. (1) Apparecchi di riscaldamento fino a 400 kw destinati, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/2013. (2) Apparecchi di riscaldamento a gasolio conformi ErP (regolamentoue N 813/2013) a partire da Aprile EDIZIONE MARZO
8 ABBINAMENTI CONSIGLIATI Low NOx FIAMMA BLU Contropressione in camera di combust. (mbar) RTS 448 3S 2,9 RTS 511 3S 5,4 RTS 639 3S 5,2 RTS 850 3S 6,7 RTS S 3,9 RTS S 4,6 Contropressione in camera di combust. (mbar) RTS 448 3S 2,9 RTS 511 3S 5,4 RTS 639 3S 5,2 RTS 850 3S 6,7 RTS S 3,9 GAS GASOLIO Modulante caa meccanica Modulante caa elettronica Bistadio Modulante caa meccanica ABBINAMENTI CONSIGLIATI FIAMMA GIALLA Bistadio PIASTRA PORTA BRUCIATORE GAS Modulante caa meccanica RTS S 4,6 (**) (**) Nota: I bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. I bruciatori di gasolio devono essere completati con gli ugelli gasolio. ** da abbinare solo per potenza max 1300kW PIASTRA PORTA BRUCIATORE 72 EDIZIONE MARZO 2016
9 Contropressione in camera di combust. (mbar) RTS 90 3S 1,0 RTS 115 3S 1,4 RTS 166 3S 1,8 RTS 217 3S 2,7 RTS 255 3S 2,9 RTS 349 3S 3,6 RTS 448 3S 2,9 RTS 511 3S 5,4 RTS 639 3S 5,2 RTS 850 3S 6,7 RTS S 3,9 RTS S 4,6 ACCESSORI coerciale Piastra portabruciatore ,00 Piastra portabruciatore ,00 Piastra portabruciatore ,00 Piastra portabruciatore ,00 Piastra portabruciatore ,00 Piastra portabruciatore ,00 QUADRI DI COMANDO GASOLIO Monostadio Bistadio Modulante Nota: I bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. I bruciatori di gasolio devono essere completati con gli ugelli gasolio. ** da abbinare solo per potenza max 1300kW PIASTRE PORTA BRUCIATORE A KIT Quadri di comando della serie RIELLOtech. Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort. Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME. Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag. 101 del Listocatalogo. Codice EDIZIONE MARZO
10 Caldaie in acciaio ad aria soffiata ad inversione RTQ 3S Gli apparecchi di riscaldamento a gasolio a partire da 90 kw sono conformi ErP (regolamento UE N 813/2013). Gli apparecchi di riscaldamento a gas fino a 400 kw ed a gasolio modelli 35, 55 e 70 sono destinati, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/2013. RTQ 3S RTQ 3S % GASOLIO Applicazioni a gasolio conformi ErP (tranne modelli 35, 55 e 70) Caldaie in acciaio monoblocco adatte al funzionamento con qualsiasi combustibile Dotate di camera di combustione ad inversione di fiaa (serie quadra) a dilatazione libera e completamente bagnata coerciale H L P L1 D M R Peso netto kg RTQ 35 3S " 1/4 1" 1/ RTQ 55 3S " 1/4 1" 1/ RTQ 70 3S " 1/2 1" 1/ RTQ 91 3S " 1/2 1" 1/ RTQ 115 3S G2" G2" RTQ 166 3S (1) G2" G2" RTQ 217 3S (1) G2"1/2 G2"1/ RTQ 255 3S (1) G2"1/2 G2"1/ RTQ 318 3S (1) G2"1/2 G2"1/ RTQ 349 3S (1) G2"1/2 G2"1/ RTQ 448 3S (1) DN 80 DN RTQ 511 3S (1) DN 80 DN RTQ 575 3S (1) DN 100 DN RTQ 639 3S (1) DN 100 DN RTQ 766 3S (1) DN 100 DN RTQ 896 3S (1) DN 125 DN RTQ S (1) DN 125 DN RTQ S (1) DN 125 DN RTQ S (1) DN 150 DN RTQ S (1) DN 175 DN RTQ S (1) DN 175 DN RTQ S DN 175 DN RTQ S DN 175 DN RTQ S DN200 DN RTQ S DN200 DN (1) Dimensioni valide sia nei modelli standard che componibili. Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile ad alte performance che permettono elevate superfici di scambio al fine di ottimizzare lo scambio di calore ed omogeneizzare il carico termico. Le caldaie in acciaio RTQ 3S sono generatori di acqua calda per il riscaldamento degli ambienti, ma anche per la produzione di acqua sanitaria quando sono abbinate ad un bollitore RIELLO 7300 (mod. RTQ S). Il portellone anteriore è ad apertura ambidestra a doppia tenuta con treccia in ceramica ad alto potere coibente. La pannellatura è realizzata in lamiera verniciata a fuoco. Disponibili anche in versione componibile. Il quadro di comando è da ordinare separatamente. - Elevati rendimenti puntuali e medi stagionali (conformità all allegato I del decreto legislativo 311 del 29 Dicembre 2006) - Possibile funzionamento a temperatura scorrevole (temperatura minima di ritorno aessa 55 C) - Molteplici soluzioni impiantistiche grazie all abbinamento coi quadri di comando RIELLOtech. 74 EDIZIONE MARZO 2016
11 DATI TECNICI coerciale Potenza [kw] Rendimento % Note Codice utile focolare Pn carico rid. (80-60 C) (30% di Pn) RTQ 35 3S 33,8 34,8 94,2 95,9 (1) ,00 RTQ 55 3S 53,2 55,0 93,8 95,5 (1) ,00 RTQ 70 3S 67,8 69,0 94,2 95,9 (1) ,00 RTQ 91 3S 87,1 90,0 94,2 95,9 (1)(2) ,00 RTQ 115 3S 109,7 115,0 95,8 95,1 (1)(2) ,00 RTQ 166 3S 158,7 166,0 95,6 95,6 (1)(2) ,00 RTQ 217 3S 206,8 217,0 95,3 96,3 (1)(2) ,00 RTQ 255 3S 243,3 255,0 95,8 96,5 (1)(2) ,00 RTQ 318 3S 303,4 318,0 95,6 96,5 (1)(2) ,00 RTQ 349 3S 332,0 348,0 95,4 96,7 (1)(2) ,00 RTQ 448 3S 427,4 448,0 95,4 96, ,00 RTQ 511 3S 487,5 511,0 95,4 96, ,00 RTQ 575 3S 548,6 575,0 95,4 96, ,00 RTQ 639 3S 609,6 639,0 95,4 96, ,00 RTQ 766 3S 730,8 766,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ 896 3S 854,8 896,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 1049,4 1100,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 1240,2 1300,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 1526,4 1600,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 2003,4 2100,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 2289,6 2400,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 2576,0 2700,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S 2860,0 3000,0 95,4 96,7 (A) ,00 RTQ S NOVITÀ 3339, ,4 96,7 (A) ,00 RTQ S NOVITÀ 3816, ,4 96,7 (A) ,00 VERSIONE COMPONIBILE RTQ 166 3S COMPONIBILE 158,7 166,0 95,6 95,6 (1)(2)(B) ,00 RTQ 217 3S COMPONIBILE 206,8 217,0 95,3 96,3 (B)(1)(2) ,00 RTQ 255 3S COMPONIBILE 243,3 255,0 95,8 96,5 (B)(1)(2) ,00 RTQ 318 3S COMPONIBILE 303,4 318,0 95,6 96,5 (B)(1)(2) ,00 RTQ 349 3S COMPONIBILE 332,0 348,0 95,4 96,7 (B)(1)(2) ,00 RTQ 448 3S COMPONIBILE 427,4 448,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ 511 3S COMPONIBILE 487,5 511,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ 575 3S COMPONIBILE 548,6 575,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ 639 3S COMPONIBILE 609,6 639,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ 766 3S COMPONIBILE 730,8 766,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ 896 3S COMPONIBILE 854,8 896,0 95,4 96,7 (B) ,00 RTQ S COMPONIBILE 1049,4 1100,0 95,4 96,7 (B) (C) RTQ S COMPONIBILE 1240,2 1300,0 95,4 96,7 (B) (C) RTQ S COMPONIBILE 1526,4 1600,0 95,4 96,7 (B) (C) RTQ S COMPONIBILE 2003,4 2100,0 95,4 96,7 (B) (C) RTQ S COMPONIBILE 2289,6 2400,0 95,4 96,7 (B)(D) (C) Pressione massima d esercizio 6 bar per tutti i modelli della serie. (A) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 25 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell ordine. (B) Disponibilità del materiale presso nostro magazzino: 30 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell ordine. (C) Prezzi su richiesta. (D) Modelli disponibili su richiesta. (1) Apparecchi di riscaldamento a gas fino a 400 kw e a gasolio modelli 35, 55 e 70 destinati, fino al 1 Gennaio 2018, unicamente per la sostituzione nei termini previsti dall articolo 1, coa 2, punto G del regolamento UE N 813/2013. (2) Apparecchi di riscaldamento a gasolio conformi ErP (regolamentoue N 813/2013) a partire da Aprile EDIZIONE MARZO
12 ABBINAMENTI CONSIGLIATI Contropressione in camera di combustione (mbar) RTQ 448 3S 3,5 RTQ 511 3S 4,2 RTQ 575 3S 3,4 RTQ 639 3S 4,5 RTQ 766 3S 5,3 RTQ 896 3S 6,0 RTQ S 3,3 RTQ S 5,3 RTQ S 4,7 RTQ S 5,1 RTQ S 7,6 RTQ S 6,3 RTQ S 7,9 RTQ S 7,1 RTQ S 8,0 RS 44 MZ t.l RS 50 t.l RS 70 t.l Bistadio RS 100 t.l RS 130 t.l RS 190 t.c. (*) RS 50/M MZ t.l GAS (A) RS 70/M t.l TESTA LUNGA * disponibile anche direttamente in versione testa lunga (vedi paragrafo dedicato) (A) I bruciatori di gas devono essere completati con la rampa gas. RS 100/M t.l Modulante RS 130/M t.l. RS 190/M t.c. (*) RS 250/M MZ t.l GAS 9 P/M t.l GAS 10 P/M t.l RS 410/M MZ EDIZIONE MARZO 2016
13 Contropressione in camera di combustione (mbar) RTQ 91 3S 2,0 RTQ 115 3S 1,5 RTQ 166 3S 1,3 RTQ 217 3S 2,2 RTQ 255 3S 2,8 RTQ 318 3S 3,2 RTQ 349 3S 3,9 RTQ 448 3S 3,5 RTQ 511 3S 4,2 RTQ 575 3S 3,4 RTQ 639 3S 4,5 RTQ 766 3S 5,3 RTQ 896 3S 6,0 RTQ S 3,3 RTQ S 5,3 RTQ S 4,7 RTQ S 5,1 RTQ S 7,6 RTQ S 6,3 RTQ S 7,9 (B) I bruciatori di gasolio devono essere completati con gli ugelli gasolio. GASOLIO (B) Monostadio Bistadio Modulante caa meccanica PIASTRA PORTABRUCIATORE TESTA LUNGA EDIZIONE MARZO
14 DATI TECNICI BOLLITORI RIELLO 7300 Capacità l Pot. max assorb. kw Produzione acqua calda l/h Classe Energetica RIELLO H ,5 775 D ,00 RIELLO H ,0 910 D ,00 RIELLO H , D ,00 ABBINAMENTI CALDAIA/BOLLITORE RTQ 35 3S RTQ 55 3S RTQ 70 3S RTQ 91 3S ACCESSORI coerciale BOLLITORI RIELLO 7300 Codice 130 H 170 H 270 H Kit idraulico bollitore RIELLO 7300 (per i modelli RTQ S) ,00 Kit idraulico bollitore RIELLO 7300 (per i modelli RTQ S) ,00 Piastra portabruciatore ,00 QUADRI DI COMANDO Quadri di comando della serie RIELLOtech. Gestione climatica con RIELLOtech Clima Top e RIELLOtech Clima Comfort. Gestione termostatica con RIELLOtech PRIME. Per maggiori informazioni sui quadri di comando vedere pag coerciale H L Codice P Peso netto kg RIELLO H RIELLO H RIELLO H EDIZIONE MARZO 2016
MURALI E MODULI DI POTENZA
PROFESSIONALE CALDO M U R A L I E M O D U L I D I P O T E N Z A C A L D A I E A B A S A M E N T O C E N T R A L I T E R M I C H E B O L L I T O R I B R U C I A T O R I MURALI PROFESSIONALE E MODULI CALDO
Professionale caldo 225 GENERATORI A CONDENSAZIONE. 361 BRUCIATORI misti. 393 rampe per bruciatori di gas e misti PROFESSIONALE CALDO
rofessionale caldo 5 GENERATORI A CONDENSAZIONE 47 CADAIE AD ARIA SOFFIATA gas/gasolio 77 gruppi termici atmosferici a gas 79 BRUCIATORI di gasolio 31 BRUCIATORI di nafta 37 BRUCIATORI di gas 361 BRUCIATORI
TAU 2.2.2 6.2003 PLUS DI PRODOTTO
00.. CALDAIE IN ACCIAIO AD ARIA SOFFIATA TAU 2.2.2 6.03 SOLO RISCALDAMENTO - A CONDENSAZIONE Caldaie in acciaio a condensazione a tre giri di fumo con rendimenti utili superiori al 06%, idonee al funzionamento
Professionale caldo PROFESSIONALE CALDO EDIZIONE APRILE 2012 225
rofessionale caldo 227 GENERATORI A CONDENSAZIONE 251 CADAIE AD ARIA SOFFIATA GAS/GASOIO 275 GRUI TERMICI ATMOSFERICI A GAS 277 BRUCIATORI DI GASOIO 299 BRUCIATORI DI NAFTA 35 BRUCIATORI DI GAS 367 BRUCIATORI

References: articolo 1
 articolo 1
 articolo 1
 articolo 1
 articolo 1
 articolo 1