Source: https://kupdf.net/download/resumen-baja-tension_5d0cb1bce2b6f5e22fee1fa0_pdf
Timestamp: 2020-01-26 08:05:17+00:00

Document:
Resumen Baja Tension - Free Download PDF
Resumen Baja Tension
June 21, 2019 | Author: gustamemucho | Category: Corriente eléctrica, Electricidad, Electromagnetismo, Ingeniería de construcción, Ingeniería
DOWNLOAD PDF - 531KB
Resumen del reglamento electrotécnico de baja tensión....
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 1
4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Normas de aplicación: -
Reglamento electrotécnico electrotécnico de de baja baja tensión tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico electrotécnico de baja tensión
Normas particulares para las instalaciones de enlace (Sevillana-Endesa) (Sevillana-Endesa) La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas estándar. Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual.
13 VPP aparcamientos aparcamien tos y trasteros en parcela R-2 del Sector UE-10 La Noria de NERJA
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 2
Se incluyen fichas para la justificación del cumplimiento del REBT 02, el proyecto de ejecución incorporará el cálculo pormenorizado de la instalación eléctrica, que debe incluirse en el Anexo “Instalaciones del Edificio”
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 3
4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas Se obtendrá de la siguiente suma:
PT = PV + PSG + PLC + PO + PG siendo: PT :Potencia total del edificio PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas PSG :Potencia de los Servicios Generales Generales PLC :Potencia de los Locales Comerciales PO : Potencia de las oficinas PG :Potencia del Garaje
PV viviendas básica grado de electrificación
s≤160 m necesaria para la utilización de los aparatos eléctricos de uso habitual tendrá como mínimo 5 circuitos: c1 : puntos de iluminación (≤ 30) c2 : tomas de corriente uso general (≤ 20) c3 : cocina y horno lavavajillas y termo c4 : lavadora, lavavajillas eléctrico c5 : tomas de corriente de baños y auxiliares de cocina ≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a
Esquemas unifilares tipo
elevada -
s>160 m para un nº de puntos de utilización de alumbrado mayor a 30. (circuito c6) para un nº de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) previsión de la instalación de calefacción eléctrica. (circuito c8) previsión de la instalación de aire acondicionado. (circuito c9) previsión de la instalación de secadora. (circuito c10) previsión de la instalación de sist. de automatización. (circuito c11) para un nº de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares de la cocina mayor a 6. (circuito c12) ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 4
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 5
Calibre Interruptor General Automático (IGA) (A)
5.750 7.360 9.200 11.500 14.490
Básica Elevada
Líneas eléctricas Monofásicas (230 v)
Trifásicas (400 v)
P V × cos ϕ P
V × cos ϕ × 3
e(% ) =
2 × P × L γ × S × V
P × L γ × S × V
máx. caída de tensión (%) (1) contadores
línea general de alimentación (LGA) derivación individual (DI)
viviendas instalación interior
cualquier circuito
Circuito Otras alumbrado instalaciones Otros receptoras usos
totalmente centralizados
con más de una centralización
0,5 (2) 1
sección mínima (mm2) 10 6 Según circuito
El valor de la caída de tensión tensión podrá ser compensado compensado entre la instalación interior interior y las derivaciones derivaciones individuales individuales de forma que la caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 6
Tabla 1 Puntos de utilización circuitos
Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m )
1 / 6 m , redondeando al entero superior
Interruptor / Conmutador 10 A
Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m ) Uno por cada punto de luz 2 1 / 6 m , redondeando al entero superior 2 Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m ) 2 Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m )
Dormitorios (introducir tantos como nº de ellos existan)
Baños (introducir tantos como nº de ellos existan)
2+ 2+ 1
(introducir tantos como nº de ellos existan)
Hasta 5 m (2 si L > 5m)
Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m ) Uno por cada punto de luz
Lavadora, lavavajillas y termo Encima del plano de trabajo
Garajes unifamiliares y
Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m ) Uno por cada punto de luz 2 Hasta 10 m 2 (2 si S > 10 m ) Uno por cada punto de luz
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 7
Tabla 2 Viviendas Electrificación
nº de viviendas (ni)
potencia (w) (pi)
5.750 9.200
carga total (w)
potencia parcial (w) (pi x ni)
potencia total (w) ∑(pi x ni)
n (∑ni)
∑ pi ×ni
(c+d) 74.750
(c) 74.750
)× S
(a+b) 13
10,6 59.225 elevada (b) Valor (d) Valor (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de simultaneidad.
Coeficiente Simult.: S
>21 ⇒ 15,3 + (n-21) x 0,5
Nota: Para edificios con previsión de i nstalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de simultaneidad será 1.
PSG servicios generales
- Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión,
alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc. - El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. A falta de definición definición se pueden tomar los siguientes siguientes ratios estimativos: estimativos: 2 2 - alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente ≈ 15 W7m ; lámpara fluorescente ≈ 8 W/m . - Ascensor (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W; hidráulico ≈ 10.000 W (8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 4.000 W; hidráulico ≈ 12.000 W 2 - telecomunicaciones telecomunicaciones ≈ entre 1.000 y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm ) y interruptor de 25 A)
ZONAS Previsión de cargas
Ascensores Almb. portal y escalera escalera Alumb. zonas comunes comunes Telecomunicaciones Equipos comunitarios Otros
superficie (m2) Valor
W / unidad Valor
Ratio (W / m 2) Valor
Carga parcial (pi) (W) Valor
Carga total (W) Σ(pi)
PLC + PO locales comerciales y oficinas Carga mínima a considerar
- Ratio ≥ 100 W / m 2
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V - El factor de simultaneidad será en todos los casos 1.
Ratio Previsto 2
(W / m ) Valor
Carga real (w) Valor
PG Garajes
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 8
4.2.2. Características de las instalaciones eléctricas eléctricas 1
ACOMETIDA (ITC-BT-11) Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio - Para redes aéreas → ITC-BT-06 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). • Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. (utilización especial justificada). • Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización - Para redes subterráneas → ITC-BT-07 2 2 • Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm (Cu) y 16 mm (Al). Cálculo de secciones: - Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) - Tensión de suministro (230 ó 400 V) - Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. - La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) Disposición Una por cada Línea General de Alimentación Intensidad
La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima del edificio
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) Conductores Cables unipolares aislados Aislamiento ≥ 0,6/1 kV Sección mínima ≥ 10 mm2 (Cu); 2 ≥ 16 mm (Al) No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (ITC-BT-16)
Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios - previsión de cargas ≤ 90 kW: 160 A
Intensidad - previsión de cargas ≤ 150 kW: 250 A CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) Conductores - Sección mínima ≥ 6 mm2 (Cu) - Tensión asignada 450/750 V - No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida - Hilo de mando 1,5 mm2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) Disposición Una para cada usuario
Conductores Aislamiento: - Unipolares 450/750 V entubado - Multipolares 0,6/1 kV - Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado Sección mínima: F, N y T ≥6 mm2(Cu) 2 Hilo de mando 1,5 mm No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (ITC-BT-17) Intensidad En función del tipo de suministro y tarifa a aplicar, según contratación
DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17)
Interruptor General Automático (IGA): - Intensidad ≥ 25 A (230 V) - Accionamiento manual
- Intensidad diferencial máxima 30 mA - 1 unidad/ 5 circuitos interiores
Interruptor omnipolar magnetotérmico: - Para cada uno los circuitos interiores
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 9 1 RED DE DISTRIBUCIÓN 2 ACOMETIDA (ITC-BT-11)
Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido autorizadas las correspondientes servidumbres de paso. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) Colocación En fachada exterior de los edificios con libre y permanente acceso. Si la fachada no linda con la vía pública se colocará en el límite entre la propiedad pública y privada.
Características Acometida subterránea: -
nicho en pared (medidas aproximadas 60x30x150 cm) la parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 30 cm del suelo Acometida aérea: en montaje superficial altura desde el suelo entre 3 y 4 m.
Caso particular Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un mismo punto → CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA Características -
No se admite en montaje superficial nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 cm) altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14)
Paso Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible
Colocación Conductores: En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial → LGA instalada
en el interior de tubo
Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu)
Fase (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
D tubo (mm) 75 75 110 110 125 140 140 160 160 180 200 -
En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la ayuda de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) Características -
Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería)
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 10
A ltura mínima 2,30 m.
L a pared soporte de los contadores tendrá una anchura ≥ 1,50 m, y una resistencia ≥ a la de una pared de ladrillo hueco de 15 cm.
L a distancia desde la pared donde se instale la concentración de contadores hasta el obstáculo más próximo será ≥ 1,10 m. D ispondrá de sumidero cuando la cota del suelo sea igual o inferior a la de los espacios colindantes. - Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-96 (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) y paredes M0 y suelos M1. - Además de los contadores, el local podrá contener: Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por Compañía Eléctrica). Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes.
- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. - No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. - Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir un pasillo ≥ 1,50 m. - Comportamiento al fuego Parallamas ≥ PF-30.
DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) Paso Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso Colocación
Conductores aislados en:
Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.
Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) DERIVACIONES Hasta 12 13-24 25-36 36-48 P = 0,15 m, una fila 0,65 1,25 1,85 2,45
P = 0,30 m, dos filas 0,50 0,65 0,95 1,35
Características de los conductos cerrados de obra verticales Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la escalera o zonas de uso común. Cada tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro(7.2).
Tapas de registro (7.1):
- Ubicación: parte superior a ≥ 0,20 m del techo - Características: - RF ≥ 30 - Anchura = Anchura del canal - Altura ≥ 0,30 m
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 4.2 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Hoja núm. 11
INSTALACIÓN INTERIOR INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE QUE CONTIENEN CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro volúmenes con diferente grado de protección. El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de separación de volúmenes.
Comprende el volumen volumen del interior de la bañera o ducha.
Limitado por - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el uso de una herramienta. Limitado por - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m por encima del suelo se considerará volumen 2. Limitado por - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m por encima del suelo se considerará volumen 3. - El volumen 3 también comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible mediante el uso de un utensilio, siempre que el cerramiento del volumen garantice una protección como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasajes y cabinas)
Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de: - Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente - Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 (Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura del edificio y partes conductoras externas)
UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN L OS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) VOLUMEN 1 - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de 12V de valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.
- Otros aparatos fijos (2): Aparatos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc). Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.
- Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o UNE- EN 61.558-2-5.
- Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1. Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA según norma UNE 20.460-4-41.
- Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.
- Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un
Report "Resumen Baja Tension"
Share & Embed "Resumen Baja Tension"

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto