Source: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040335
Timestamp: 2019-08-24 09:50:18+00:00

Document:
Handels- och industriministeriets förordning om… 335/2004 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®
Du är här: Finlex › Lagstiftning › Ursprungliga författningar › 2004 › 335/2004
Given i Helsingfors den 3 maj 2004
ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 5 juli 1996 om ibruktagning och drivande av elanläggningar (517/1996) 2 §, 5 § 2 mom., 8, 10–12 och 14 § samt 17 § 1 mom. som följer:
1) elanläggning av klass 1
a) en elanläggning i ett bostadshus med fler än två lägenheter,
b) annan elanläggning än elanläggning i bostadshus vilken som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på över 35 ampere och vilken inte hör till klasserna 2 eller 3,
d) en elanläggning i ett explosionsfarligt utrymme, i vilket för tillverkning, hantering eller upplagring av en farlig kemikalie krävs en anmälan,
2) elanläggning av klass 2
b) en elanläggning i ett behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privat läkarstation i vilket inga sådana kirurgiska åtgärder utförs som kräver allmän anestesi eller större blockad,
c) en elanläggning till vilken hör delar med över 1 000 V nominell spänning, med undantag av sådan elanläggning som innehåller endast elmateriel med över 1 000 V spänning som matas med högst 1 000 V nominell spänning eller med den jämförbara anläggningar, och
d) en elanläggning vars anslutningseffekt, som här avser totalvärdet av anslutningseffekterna för anslutningar i anläggningsinnehavarens fastighet eller i en enhetlig fastighetsgrupp, överstiger 1 600 kilovoltampere, samt
3) elanläggning av klass 3
a) en elanläggning i ett explosionsfarligt utrymme, i vilket för tillverkning, hantering eller upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning av sprängämne krävs tillstånd,
b) en elanläggning i ett behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privat läkarstation i vilket sådana kirurgiska åtgärder utförs för vilka krävs allmän anestesi eller större blockad, och
Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. krävs certifieringsbesiktning inte för ändringsarbeten på elanläggningar av klass 1 och 2 och sådana elanläggningar av klass 3 som avses i 2 § 3 b- och c-punkterna, med undantag av elanläggningar i operationssalar, då
1) den elanläggning som ändras har högst 1 000 V nominell spänning och märk- eller inställningsströmmen för arbetsområdets överströmsskydd är högst 35 ampere, om någon ledare för drift- eller servicearbeten inte behövs, och i andra fall 250 ampere, eller
2) ändringsarbetena utförs på ett ställverk utan att ställverkets nominella värden ändras.
Certifieringsbesiktningen kan utföras av ett auktoriserat organ. I fråga om andra elanläggningar än sådana som avses i 2 § 3 a-punkten kan besiktningen också utföras av en auktoriserad besiktningsman.
Med undantag av sådana elanläggningar av klass 3 som avses i 2 § 3 a-punkten kan certifieringsbesiktningen ersättas med en certifiering, som utförs av den elentreprenör som har byggt anläggningen eller som har svarat för byggandet och som har rätt till certifiering.
Den som innehar en elanläggning skall se till att anläggningens skick och säkerhet övervakas och att de brister och fel som upptäckts i anläggningen avhjälps tillräckligt snabbt.
På en elanläggning som tagits i bruk skall utföras periodiska besiktningar som följer:
1) elanläggningar av klass 1, med undantag av bostadshus, skall genomgå periodisk besiktning med femton års intervaller; om dock en del av bostadshuset består av affärslokaler eller andra utrymmen som i huvudsak tjänar något annat syfte än boende och som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på över 35 ampere, skall en periodisk besiktning på elanläggningarna i dem utföras med femton års intervaller,
2) elanläggningar av klass 2 skall genomgå periodisk besiktning med tio års intervaller och
3) elanläggningar av klass 3 skall genomgå periodisk besiktning med fem års intervaller.
Periodisk besiktning kan utföras av ett auktoriserat organ. I fråga om andra elanläggningar av klass 3 än sådana som avses i 2 § 3 a-punkten kan den periodiska besiktningen också utföras av en auktoriserad besiktningsman.
Anmälan skall göras till elsäkerhetsmyndigheten om sådana elanläggningar av klass 2 som avses i 2 § 2 c- och d-punkten och om elanläggningar av klass 3. I övrigt skall anmälan göras till den distributionsnätinnehavare på vars ansvarsområde anläggningen är belägen.
Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2004.
För de elanläggningar enligt 11 § som enligt denna förordning skall omfattas av skyldigheten att göra upp ett underhållsprogram, skall programmet göras upp före utgången av april 2005.
Helsingfors den 3 maj 2004
2 §5 §8 §10 §11 §12 §14 §17 §

References: § 2
 § 1
 § 3
 § 3
 § 3
 § 3
 § 2
 §5
 §8
 §10
 §11
 §12
 §14
 §17