Source: http://docplayer.es/13055361-Universidad-carlos-iii-de-madrid-escuela-politecnica-superior.html
Timestamp: 2017-11-25 02:10:37+00:00

Document:
Sebastián Olivera de la Fuente
1 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA PROYECTO FIN DE CARRERA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE UCI Y LABORATORIOS DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE CÓRDOBA. Autor: Director: Tutor: Jorge Juan Barrio García Edgardo Daniel Castronuovo Fidel Fuentes Coso
3 Índice 0. INTRODUCCIÓN Introducción MEMORIA DESCRIPTIVA Peticionario Emplazamiento Descripción del edificio Reglamentos de aplicación Potencia total de la zona de laboratorios y UCI Descripción de la instalación Suministro de energía Descripción y justificación de las canalizaciones elegidas Centro de transformación Acometida Caja General de Protección (CGP) Caja General de Protección y Medida (CGPM) Interruptor de Protección contra Incendios (IPI) Línea General de Alimentación (LGA) Contadores o Equipos de Medida (EM) Línea de Derivación Individual (LDI) Dispositivo de Control de Potencia Dispositivos generales de mando y protección Instalaciones interiores o receptoras Instalación de uso común Receptores a motor Receptores de alumbrado Puesta a tierra CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS Cálculo de línea Cálculo de la sección por el criterio de intensidad Cálculo de la sección por el criterio de la caída de tensión Sección final elegida Intensidad máxima admisible Intensidad de cortocircuito Temperatura máxima del conductor Caída de tensión final..48
4 2.6 Información contenida en las diferentes columnas de las tablas Cálculos luminotécnicos PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Generalidades Objeto Ámbito de aplicación Alcance de los trabajos Planificación y coordinación Modificaciones al proyecto y cambio de materiales Vibraciones y ruidos Identificación de equipos, rótulos, etiqueteros y señalizaciones Pruebas preventivas a la entrega de las instalaciones Normativa de obligado cumplimiento Documentación y legalizaciones Cuadros de Baja Tensión Generalidades Componentes Conductores eléctricos Generalidades Tipos de cable y su instalación Canalizaciones para conductores Generalidades Normativa Materiales Ejecución Instalaciones de distribución eléctrica Generalidades Distribuciones para alumbrado normal Distribución para alumbrados especiales Distribución para tomas de corriente Puesta a tierra Generalidades Luminarias y componentes Generalidades Tipos de luminarias PRESUPUESTO Resumen PLANOS Listado de planos 91
5 6. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y SALUD Memoria Objeto del estudio Memoria informativa Memoria descriptiva Pliego de condiciones Normas legales y reglamentarias aplicables Prescripciones de índole facultativa Prescripciones de índole técnica Planos Mediciones y presupuesto BIBLIOGRAFÍA ANEXOS..130 CÁLCULOS LÍNEAS ELÉCTRICAS 132 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS PRESUPUESTO COMPLETO PLANO SITUACIÓN.318 PLANO PLANTA PLANO PLANTA ESQUEMAS UNIFILARES ELECTRICIDAD..321 ESQUEMAS UNIFILARES CLIMATIZACIÓN..322
6 Índice de tablas Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13 Tabla 14 Tabla 15 Tabla 16 Tabla 17 Tabla 18 Tabla 19 Tabla 20 Potencias por cuadro.6 Elección de las canalizaciones.13 Situación de las canalizaciones..14 Cuadros secundarios.17 Transformador tipo 1 20 Transformador tipo 2 21 Tubos en canalizaciones fijas en superficie..22 Tubos en canalizaciones empotradas 23 Características para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias 26 Características para tubos en canalizaciones empotradas. 27 Sección conductores protección..30 Resistencia aislamiento protecciones..32 Intensidad máxima admisible para cables en galerías ventiladas.42 Factores corrección de la Imax admisible en cables instalados al aire 46 Valores recomendados iluminancia media.51 Diámetro tubos acero 72 Diámetro tubos PVC.72 Diámetro tubos PVC corrugado..73 Resumen partidas presupuesto..89 Listado de planos..91
7 Índice de Figuras Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16 Cable RZ1-K AS+.11 Cable RZ1-K AS 12 Resumen formación trabajadores..106 Organigrama obra..107 Organigrama prevención riesgos laborales..108 Señales 109 Señales Normas electricidad..111 Normas electricidad..112 Normas electricidad..113 Normas escaleras.114 Normas escaleras.115 Normas escaleras.116 Montaje andamios 117 Montaje andamios 118 Normas utilización andamios con ruedas 119
9 Resumen. Este documento recoge el proyecto de ampliación y reforma de las instalaciones eléctricas de la UCI y laboratorios del hospital Reina Sofía de Córdoba, el cual será llevado a cabo por la empresa instaladora Crespo y Blasco GDF-SUEZ. Dicho hospital fue creado en 1976 y a lo largo de su vida ha tenido diferentes reformas y ampliaciones como la que en este proyecto se acomete. En dicho proyecto se procederá a la descripción y resumen de los diferentes elementos y zonas sobre las que se va a actuar, haciendo especial hincapié en los aspectos que se consideren más reseñables o novedosos. La potencia total prevista de las instalaciones es de 1678,2 kva de los cuales 865 kva tendrán alimentación exclusiva de la red y los 813,2 kva restantes tendrán el apoyo de los grupos electrógenos. Además del suministro complementario de los grupos electrógenos, para las necesidades que se han considerado necesarias se ha previsto la instalación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI s) descentralizados.
11 INTRODUCCIÓN 0. INTRODUCCIÓN. 0.1 Objeto del proyecto. El presente proyecto tiene por objeto la descripción de la Ampliación y Reforma de las Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión de Laboratorios y la Unidad de Cuidados Intensivos, para el Hospital Reina Sofía de Córdoba, propiedad de la Junta de Andalucía- Servicio Andaluz de Salud. El objeto de este proyecto es el de definir la instalación eléctrica para dotar de suministro de Energía Eléctrica a los distintos puntos de consumo, una vez calculadas las necesidades, teniendo en cuenta el uso al que se destina en conformidad con las Normas y Disposiciones contenidas en los diferentes Reglamentos en vigor y poder solicitar a las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la aprobación del presente proyecto; además de servir de manual de ejecución y puesta en servicio de la obra proyectada. Complementariamente a este objetivo básico en cualquier proyecto de instalación eléctrica, se trata de realzar la importancia que tiene en determinados edificios, como puede ser el dedicado a un hospital, el correcto y permanente suministro eléctrico, debido a las tareas en muchos casos de vital importancia que dentro del mismo se desarrollan. Para conseguir esto, a la hora de realizar el diseño de las instalaciones dentro del edificio, se han considerado los criterios de máxima disponibilidad energética, así como una serie de premisas para hacer la instalación lo más segura posible, intentando eliminar, o en caso contrario minimizar al máximo, los posibles riesgos de accidentes o daños a personas y objetos dentro de la zona objeto del proyecto. A lo largo del presente proyecto se desarrollarán una serie de conceptos relevantes y/o novedosos los cuales se citan a continuación: Al tratarse de un edificio de pública concurrencia, la ITC-BT 28 establece la obligatoriedad de contar con un suministro eléctrico complementario al de red. Dicho suministro ha de estar dimensionado para cubrir al menos el 25% de la potencia total instalada, siendo repartida dicha potencia según las necesidades y urgencias de cada zona. En añadidura a los suministros de red y complementario (mediante grupos electrógenos), se ha establecido para casos de extrema necesidad un sistema de suministro de emergencia, mediante el uso de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs). Dicho suministro se llevará a cabo mediante el uso de Página 1
12 INTRODUCCIÓN baterías con la capacidad de arrancar con tan sólo 0,5 segundos de retraso tras la pérdida del servicio. Al tratarse de un local de pública concurrencia, en el que garantizar la continuidad del servicio es primordial, y más tratándose de un hospital, el transporte de la electricidad entre cuadros se llevará a cabo con conductores de seguridad. Dichos conductores serán de dos tipos. Por un lado conductores de designación AS, con la capacidad de no propagar ni llama ni humos, además de estar libres de la emisión de gases halógenos, tóxicos para el ser humano. Por otro lado, los conductores de designación AS+ añaden a las características de un conductor AS la capacidad de mantener el suministro de energía durante el incendio durante un tiempo determinado. Empleo del sistema de conexión a tierra IT, empleado especialmente en emplazamientos como hospitales, y utilización para dicho esquema de transformadores de aislamiento. Diseño del alumbrado mediante software específico de las estancias más relevantes, reseñando la importancia que tiene una correcta iluminación y más en una instalación como un hospital donde se debe de garantizar al personal sanitario unos niveles adecuados de la misma para el buen desempeño de sus funciones. Realización de la instalación eléctrica en 4 quirófanos dentro de la zona de reforma y ampliación. Se prestará especial cuidado en el diseño de dicha instalación por tratarse del espacio más singular del hospital, atendiendo en todo caso a las prescripciones reflejadas en la ITC-BT 38. Página 2
14 MEMORIA DESCRIPTIVA 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 Peticionario El Propietario de la instalación es la JUNTA DE ANDALUCIA-SERVICIO ANDALUZ DE SALUD-CONSERJERIA DE SALUD CIF.: Q B con dirección Avda de la Innovación s/n Edif. Arena, Sevilla. 1.2 Emplazamiento El Hospital General Reina Sofía se encuentra situado en la avenida Menéndez Pidal s/n en Córdoba. El acceso a la zona de urgencias se encuentra en la planta baja, en la fachada este del Hospital y cuenta con acceso directo a la avenida Menéndez Pidal. 1.3 Descripción del Edificio El Hospital Universitario Reina Sofía es un centro de asistencia sanitaria especializada, docencia e investigación en ciencias de la salud, situado en la ciudad de Córdoba e integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su cartera de servicios abarca todas las áreas clínicas especializadas. Su actividad incluye procesos de máxima complejidad, así como una muy importante labor docente e investigadora. Su programa de trasplantes de órganos es líder a nivel nacional. Dentro del complejo hospitalario Reina Sofía se encuentra el Hospital General Reina Sofía, de m 2 en 8 plantas. Dentro del Hospital General, la zona de laboratorios y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupan una superficie total de 3539 m 2 reformados más 1980 m 2 ampliados. 1.4 Reglamentos de aplicación Los reglamentos que afectan al presente proyecto son: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ICT-BT, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE ). Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Página 4
15 MEMORIA DESCRIPTIVA Normas Particulares de Compañía Sevillana de Electricidad-ENDESA para Instalaciones de Enlace en los suministros de energía eléctrica en Baja Tensión, aprobadas por resolución de la Dirección General de la Energía de la Junta de Andalucía con fecha 11 de octubre de UNE : Grados de Protección proporcionados por las envolventes (código IP) UNE : Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. UNE : Sistemas con transformador de aislamiento para uso medico y sus dispositivos de control y protección UNE : Instalaciones eléctricas en edificios. UNE : Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kv. UNE-EN : Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK). UNE-EN : Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. Ordenanzas Municipales del Exmo. Ayuntamiento de Córdoba Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios CPI-96. Real Decreto 2177/1996, del 4 de Octubre. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en los lugares de trabajo Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Norma internacional IEC Página 5
16 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.5 Potencia total de la zona laboratorios y UCI En la tabla 1, expuesta a continuación, se muestran los valores de potencia de los distintos cuadros eléctricos existentes en el proyecto. Cuadros CGD-1.1 HEM CS CS CS CS CS CS CS CS CS-HEM PROV CE-1 CE-2 Potencia Red Potencia Red/Grupo KVA KVA KVA KVA KVA KVA KVA KVA KVA 9.00 KVA KVA KVA TOTAL KVA KVA Tabla 1. Potencias por cuadro. La potencia total de Red instalada es de KVA. La potencia total de Red/Grupo instalada es de KVA. Los valores de potencia reflejados en cada cuadro han sido calculados teniendo en cuenta los elementos a instalar en cada zona de cuadros. Para ello se han considerado los consumos de potencia del alumbrado y 150 VA para cada circuito de fuerza, siendo éste valor típico en la instalación eléctrica de hospitales. A continuación se detalla la denominación empleada para definir los cuadros eléctricos: CGD hace referencia a un cuadro general de distribución. CS se refiere a cuadros secundarios. CE hace referencia a los cuadros para los equipos de climatización. HEM y PROV significan hemodinámica y provisional. Página 6
17 MEMORIA DESCRIPTIVA El primer dígito (1 o 3) hace referencia a la zona del hospital en la que se encuentra, pudiendo ver éstas detalladas en los planos de zona. El segundo dígito indica la planta, baja o primera. El tercer y último dígito da la numeración del cuadro dentro de su zona. 1.6 Descripción de la instalación La instalación sobre la cual se va a acometer la reforma son los sectores 1 y 3 del hospital Reina Sofía de Córdoba. Dichos sectores corresponden con el Edificio Unión General- Materno y el Hospital General respectivamente, en las que se pretende mejorar y ampliar distintos laboratorios y la Unidad de Cuidados Intensivos. Dicho hospital cuenta en la actualidad con 3 centros de transformación, previos a la realización de dicho proyecto, que son alimentados por la empresa Sevillana Endesa. Dos de ellos, los más antiguos, responden a la denominación de CT1 y CT2, y cuentan respectivamente con 2 transformadores de 850 kva conectados en paralelo y 3 transformadores de 850 kva conectados en paralelo. Ambos centros de transformación se hallan conectados en anillo. El tercer centro de transformación, denominado CT nuevo cuenta con 4 transformadores de 1500 kva Suministro de energía Desde los Cuadros Generales de Distribución (CGDs) se alimentará a los diferentes cuadros secundarios (CSs), siendo el reparto el siguiente: Desde el CGD-3.0 se alimenta a CS-3.0.4, CS y CS Desde el CGD-3.1 se alimenta a CS Desde el CGD-1.0 se alimenta a CS-1.0.4, CS y CS Desde el CGD-1-1 se alimenta a CS-1.1.3(A), CS (B) y TE-1.1 TAC. Los cuadros CE-1 y CE-2 se alimentan desde el CGBT-3 y CGBT-1 respectivamente, mientras que el CS-HEM PROV se alimenta desde el cuadro existente en la sala de cateterismo. En estos cuadros se instalarán interruptores automáticos de caja moldeada del calibre adecuado. Página 7
18 MEMORIA DESCRIPTIVA Desde los cuadros CSs anteriormente citados, parte la alimentación a todos los servicios de UCI y laboratorios presentes en este proyecto. La tensión de suministro será alterna trifásica 400/230 voltios y 50 Hz. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible de la carga de los conductores que forman parte de la instalación se ha procurado, en la medida de lo posible, que aquella quede repartida entre sus fases. El diseño de la instalación prevista para atender a equipos médicos o servicios informáticos (donde el suministro eléctrico no puede o no debe ser interrumpido) se ha realizado del tipo descentralizado, utilizando un SAI (Suministro con alimentación ininterrumpida) propio por local o puesto de trabajo informático que requiera esta necesidad. Estos equipos se han proyectado en Salas de Intervención tales como Quirófanos, camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, etc. Se instalarán por delante de los Paneles de Aislamiento, y proporcionarán cobertura en su suministro al Alumbrado de Reemplazamiento y a las tomas de corriente destinadas a equipos de Asistencia Vital, siendo la energía almacenada en su batería de acumuladores capaz de mantener el suministro durante 2 horas. Asimismo se han incluido SAIs panelables para todos los Repartidores del Cableado Estructurado Voz-Datos instalados en ellos, y pequeños SAIs salvatareas que atenderán a gran parte de los equipos informáticos localizados en los propios puestos de trabajo, siendo la autonomía en estos casos de 10 minutos. La norma IEC clasifica los sistemas eléctricos empleando una combinación de 2 letras. La primera letra indica la conexión del sistema de alimentación con tierra, donde: T = conexión directa a tierra de un punto, normalmente el neutro. I = todas las partes en tensión aisladas de tierra, o un punto, normalmente el neutro, conectados a tierra a través de una impedancia. La segunda letra indica la relación entre las piezas conductoras expuestas de la instalación y tierra, donde: T = conexión eléctrica directa entre las piezas conductoras expuestas y tierra. N = conexión eléctrica directa entre las piezas conductoras expuestas y el punto conectado a tierra del sistema de alimentación. El tipo de esquema de puesta a tierra empleado en esta instalación es TT, e IT en las UCI y salas de intervención. El primero es empleado en contra del otro sistema generalizado, el sistema TN, por varias razones: Página 8
19 MEMORIA DESCRIPTIVA La primera es que el uso de un sistema TN encarece la instalación, puesto que exige un rigor total en la coordinación de las protecciones así como en la selectividad de las mismas, y esto hace que generalmente las secciones de los conductores aumenten del valor necesario para satisfacer dichas condiciones. Además de esto, el sistema TT es el empleado generalmente por la empresa instaladora de este proyecto, por lo que la experiencia ha demostrado la conveniencia de su empleo. El sistema IT es empleado ya que especialmente en este tipo de salas interesa mantener la continuidad del servicio, puesto que la presencia de un primer defecto no suele presentar corrientes elevadas o peligrosas para las personas y el corte del suministro supondría un problema. El hecho de que sólo se emplee en este tipo de salas es debido al elevado coste de las instalaciones con sistema IT. Además de precisar una puesta a tierra de todas y cada una de las partes metálicas, exige la utilización de paneles de aislamiento y transformadores aisladores, lo cual encarece la instalación Descripción y justificación de las canalizaciones elegidas La Tabla 1 de la instrucción ITC-BT-20 nos indica los sistemas de instalación admitidos en función de los conductores y cables a instalar y la Tabla 2 señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación. Analizando ambas tablas, podemos concluir que la instalación de los conductores que se va a realizar es permitida por la normativa, tanto para el tipo de canalización empleado en cada caso como para la situación de dicha canalización.. En la instalación objeto de este proyecto se han utilizado los siguientes sistemas: Conductores aislados Afumex RZ1-K (AS) 0,6/1kV en bandeja metálica de rejilla para alimentar el CE-CGD. Cables multiconductores Afumex RZ1-K (AS) 0,6/1kV sobre bandeja de rejilla (unión entre cuadros). Conductores aislados Afumex Plus ES07Z1-K 450/750 V en tubos flexibles libre de halógenos en montaje empotrado. Conductores aislados Afumex Plus ES07Z1-K 450/750 V en tubos flexibles libre de halógenos en montaje superficial en falsos techos. Conductores aislados Afumex Plus ES07Z1-K 450/750 V en tubos rígidos libre de halógenos en montaje superficial. Conductores aislados Afumex Firs RZ1-K 0.6/1 kv (AS+) en montaje superficial sobre bandeja de rejilla. Los conductores empleados son de la marca Prysmian, y los tubos utilizados en la instalación son del tipo no propagadores de llama. Página 9
20 MEMORIA DESCRIPTIVA La denominación AS+ responde a cables de alta seguridad. El significado del concepto cables de alta seguridad hay que considerarlo siempre dentro del contexto de cables con un comportamiento excepcional, no solamente en su resistencia a la propagación del incendio sino además en su garantía de funcionamiento en situaciones extremas de fuego. Los cables AS+ complementan las instalaciones donde se requiere un alto grado de ignifugación y son los que permiten que, durante un posible incendio, sigan funcionando los servicios de seguridad no autónomos y los circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas. El REBT regula los circuitos de seguridad en los locales de pública concurrencia, como es el caso de un hospital. En la ITC-BT 28, en su apartado 4 F aparecen dichos circuitos regulados en cuanto a: Detección y alarma. Sistemas de evacuación. Sistemas de protección y lucha contra incendio. Otras instalaciones donde se desee mantener la integridad del circuito durante un incendio. Éstos textos nos dicen que los cables aptos para estas aplicaciones deberán ser conformes al ensayo al fuego descrito en la norma UNE-EN que indica que deben soportar temperaturas de hasta 842 ºC durante un tiempo mínimo de 90 minutos. Las claves del cumplimiento de este ensayo radican no solamente en la elección de buenos materiales ignífugos y libres de halógenos sino también en aspectos de diseño que, en cada caso, garanticen estas prescripciones. Sin embargo, cabe destacar que dentro de los cables AS+ existen 2 variantes, los cables tipo SZ1-K y los tipo RZ1-K. Ambos son igualmente válidos para el uso que se requiere de un cable AS+, sin embargo tienen algunas diferencias que a continuación se resumen. Durante estos últimos años los cables SZ1-K (AS+) y los RZ1-K (AS+) han sido desarrollados en paralelo aunque con criterios de diseño diferentes. Ambos conviven en el mercado siendo los dos aptos y equivalentes para las mismas aplicaciones. Las claves diferenciales en sus diseños son: SZ1-K (AS+): El aislamiento es de silicona especial que al quemar se mantiene como costra sólida aislante alrededor del conductor, manteniendo el funcionamiento del cable sin producirse cortocircuito. RZ1-K (AS+): El aislamiento se compone de un encintado especial de mica sobre el conductor y de una capa de polietileno reticulado (XLPE) sobre la cinta de mica. Página 10
21 MEMORIA DESCRIPTIVA Aunque se queme el XLPE, la cinta de mica asume el comportamiento de capa aislante por su gran resistencia dieléctrica, además de su gran resistencia a las llamas, por encima de los 950 ºC. Los cables (AS+), tanto el SZ1-K (AS+) como el RZ1-K (AS+) se distinguen por el color naranja de su cubierta exterior, tal y como se puede ver en la siguiente figura: Figura 1. Cable RZ1-K AS+ En el caso del hospital Reina Sofía, se ha elegido el cable RZ1-K (AS+) frente al SZ1-K (AS+) debido a que en caso de incendio, una vez extinguido el mismo, el polietileno reticulado de los RZ1-K (AS+) es un aislamiento más robusto que la silicona de los SZ1-K (AS+) y con gran resistencia al desgarro. Esto hace que cuando se extrae la cubierta a una determinada longitud se puede tirar de ella fuertemente, cuando sea necesario, con la confianza de que el aislamiento va a permanecer íntegro sin problemas. Por su parte, el cable RZ1-K (AS) es también un cable de alta seguridad. La gran diferencia con su homónimo AS+ radica en que su aislamiento sólo se compone de polietileno reticulado (XLPE), careciendo del aislamiento que proporciona la cinta de mica existente en los AS+. Estos cables también tienen la característica de no emitir humos con halógenos ni gases corrosivos por lo que su uso también es obligado en locales de pública concurrencia. Sin embargo carecen de resistencia al fuego, por lo que no está garantizado su funcionamiento en situaciones de incendio. Para no confundirlos con los tipos RZ1-K (AS+), con la cubierta exterior naranja, los RZ1-K (AS) tienen una cubierta de color verde, tal como se puede apreciar en la siguiente figura: Página 11
22 MEMORIA DESCRIPTIVA Figura 2. Cable RZ1-K AS En la zona de UCI y laboratorios, las bandejas de tipo rejilla para el tendido de cables tipo RZ1-K 0,6/1kV se han instalado por falso techo de los pasillos, y su trazado se eleva a una cota no inferior a los 2,50 m con respecto al piso y sus dimensiones y trazado se detalla en los planos de este proyecto. Según el fabricante, las características de estos cables son el cumplimiento de la norma UNE , para el tipo RZ1 0.6/1 kv (AS+), y el cumplimiento de la norma UNE para el tipo RZ1 0.6/1 kv (AS). Dichas normas establecen la construcción, dimensiones y prescripciones de ensayo de cables de energía aislados con polietileno reticulado y con cubierta de poliolefina para una tensión eficaz (U) de 1 kv, para utilización en instalaciones fijas(tipo RZ1 0.6/1 kv (AS)); y para cables de energía aislados con silicona termoestable y con cubierta de poliolefina ignifugada para una tensión eficaz (U) de 1 kv, para utilización en instalaciones fijas bajo condiciones de incendio prolongado (tipo RZ1 0.6/1 kv (AS+)). Teniendo en cuenta esto, se cumple lo descrito en el punto 4 de la ITC-BT-028, en el que se dice que los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en locales de pública concurrencia, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. A continuación, en las tablas 1 y 2 de la ITC-BT-20 se muestran y detallan los sistemas de instalación y la situación de las canalizaciones de los conductores eléctricos para diferentes situaciones. Página 12
23 MEMORIA DESCRIPTIVA Conductores y cables Conductores desnudos Conductores aislados Cables con cubierta Multipolares Uni polares Sistemas de instalación Sin fijación Fijación directa Tubos Canales y Molduras Conductos de sección no circular Bandejas de escalera Bandejas soportes Sobre aisladores * Con fiador + : Admitido - : No admitido 0 : No aplicable o no utilizado en la práctica * : Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD Tabla 2. Elección de las canalizaciones. Página 13
24 MEMORIA DESCRIPTIVA Sistemas de instalación Situaciones Sin fijación Fijación directa Tubos Canales y Molduras Conductos de sección no circular Bandejas de escalera Bandejas soportes Sobre aisladores Con fiador Huecos de la construcción accesible no accesible Canal de obra Enterrados Empotrados en estructuras En montaje superficial Aéreo - - (*) : Admitido - : No admitido 0 : No aplicable o no utilizado en la práctica (*) : No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida Tabla 3. Situación de las canalizaciones. Se entiende por Admitido que el tipo de canalización, así como el sistema de instalación elegidos son permitidos atendiendo a una serie de criterios tales como seguridad, calentamiento de los conductores y temperaturas máximas alcanzadas por ellos, acceso a ellos en caso de avería, etc. Para los sistemas de instalación se han tenido en consideración los principios fundamentales de la norma UNE Dicha norma establece que la selección e instalación de las canalizaciones debe tener en cuenta los principios fundamentales de la norma UNE (que enumera las reglas de diseño y de realización de las instalaciones eléctricas) aplicables a los conductores y cables, a sus conexiones y terminales, a sus soportes y revestimientos o métodos de protección contra las influencias externas. La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se ha realizado escogiendo, en función de las influencias externas, el que se ha considerado más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la norma UNE Página 14
25 MEMORIA DESCRIPTIVA Centro de transformación El Hospital cuenta con un centro de transformación existente no objeto de este proyecto Acometida La alimentación desde los cuadros CGD-3.0, CGD-3.1, CGD-1.0 Y CGD-1.1 se realiza con conductor de cobre de aislamiento RZ1-0,6/1 kv (AS), o RZ1-0,6/1 kv (AS+) cuando la línea esté destinada a alimentar servicios de seguridad. Estos conductores son tipo Afumex, y cuyas secciones se calcularan en el capítulo correspondiente de Cálculos. Estos cables se conducirán mediante bandeja metálica de rejilla Caja General de Protección (CGP) No se considera esta parte de la instalación ya que el suministro de energía se realiza desde los CGDs existentes Caja General de Protección y medida (CPM) No se considera esta parte de la instalación ya que el suministro de energía se realiza desde los CGDs existentes Interruptor de protección contra incendios (IPI) No es objeto de este proyecto Línea General de Alimentación (LGA) No es objeto de este proyecto. Página 15
26 MEMORIA DESCRIPTIVA Contadores o Equipos de Medida (EM) No se considera esta parte de la instalación ya que el suministro de energía se realiza desde los CGDs existentes Líneas de Derivación Individual (LDI) Enlazan los CGDs ya existentes (CGD-3.0, CGD-3.1, CGD-1.0 y CGD-1.1) con los CSs y las Tomas Eléctricas (TEs) que parten de los CGDs. También se consideran como tal las líneas que enlazan los CSs con los cuadros de protección local, tales como las alimentadoras a cuadros de Paneles de Aislamiento (PAs). Todas estas líneas se encuentran detalladas y calculados sus valores de corriente admisible y protección en el apartado de cálculos correspondiente Dispositivo de control de potencia No se considera esta parte de la instalación ya que el suministro de energía se realiza desde los CGDs existentes Dispositivos generales de mando y protección Cuadro general La situación de los CGDs es la siguiente: El CGD-3.0 y el CGD-3.1 están ubicados en el Hospital General, en las plantas 0 y 1 respectivamente. El CGD-1.0 y el CGD-1.1 están ubicados en el Edificio Unión General-Materno, en las plantas 0 y 1 respectivamente. Cada uno de ellos estará formado por un armario metálico, que contiene los interruptores automáticos de la intensidad correspondiente. Dichos armarios estarán constituidos por paneles metálicos, con aparamenta de la marca SCHNEIDER ELECTRIC, apropiada a la potencia de cada una de las salidas, y al poder de corte que en cada caso se necesita, definiendo este como la intensidad de corriente que un dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento. Página 16
27 MEMORIA DESCRIPTIVA Las salidas a los cuadros secundarios están previstas con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. Los interruptores se disponen de forma que presenten una sustitución fácil, en caso de avería, para el posterior servicio de mantenimiento del Hospital. Todos los embarrados se realizaran con pletinas o cable de cobre de la sección adecuada, sostenidas con aisladores portapletinas Cuadros secundarios Como se ha dicho en los párrafos anteriores, desde los CGDs, se alimentan los cuadros de las zonas de UCI y laboratorios, con conductor de 0,6/1 kv de aislamiento RZ1 (AS o AS+) de cobre, tipo Afumex o similar. Estas alimentaciones llegan a los cuadros secundarios, que están formados por armarios metálicos con aparamenta de SCHNEIDER ELECTRIC, igual que la de los cuadros generales, llevando en cabecera de los mismos un interruptor general de corte en carga que alimenta varios embarrados, para distinción de los servicios de alumbrado y fuerza. Los cuadros eléctricos secundarios se encuentran ubicados en unas dependencias de uso exclusivo, se encuentran ubicados en zonas en las que el público en general no tiene acceso. Son un total de 11 cuadros aparte del CGD-1.1 HEM y su denominación se muestra a continuación: Cuadros secundarios CS CS CS CS CS CS CS CS CS-HEM PROV CE-1 CE-2 CE-1 HUM CE-2 HUM Tabla 4 Página 17
28 MEMORIA DESCRIPTIVA Los cuadros secundarios de protección alimentaran las diferentes zonas y salas, cuya ubicación viene indicada en los planos de este proyecto. Los armarios son metálicos, con puerta plena con cerradura llave y de tipo superficial. Se han dimensionado en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 20 % de la inicialmente prevista. El grado de protección es IP.437. En cabecera están dotados de interruptores manuales de corte en carga y todos los circuitos de salida mediante interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de los tipos definidos en los esquemas unifilares de este proyecto, para garantizar una selectividad total con todos los niveles superiores e inferiores de distribución. Las características de intensidad y poder de corte de cada uno de los cuadros viene indicado en las correspondientes tablas de características de circuitos de los mismos que figuran en los cálculos justificativos de este proyecto. Las salidas de los circuitos, se protegen todas, con interruptores automáticos magnetotermicos de corte omnipolar, de intensidad adecuada a la potencia de cada uno y de la sección del conductor que alimenta. Todos los cuadros se dotan al finalizar la obra del esquema eléctrico correspondiente, así como de las rotulaciones de los servicios que de él parten. Se han instalado paneles de aislamiento, con transformadores de 4 kva para las zonas de camas o salas de exploraciones especiales y con transformadores de 7,5 kva para las zonas de salas de intervención. La protección contra contactos indirectos, que para estos locales se proyecta, es mediante un transformador separador de circuitos y aparato medidor permanente de aislamiento con accionamiento de alarmas acústicas y ópticas. El primario del transformador se alimentará de la línea general correspondiente, sin que exista protección diferencial alguna antes del panel a fin de que el disparo por corriente de defecto no corte el suministro al propio quirófano. El secundario estará constituido por un sistema monofásico, a la tensión entre fases de 230V. Página 18
29 MEMORIA DESCRIPTIVA Instalaciones interiores o receptores Sistemas de instalación A partir de los Cuadros Secundarios, nacen todos los circuitos que alimentan a los distintos puntos de luz o de enchufe de la instalación. Para los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables se ha tenido en cuenta la tabla 1 de la ITC-BT-20 reproducida en la sección del presente documento, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los sistemas de instalación de las canalizaciones, en función de la situación están de acuerdo con la tabla 2 de la mencionada ITC. En nuestro caso, las canalizaciones estarán constituidas por conductores aislados bajo tubo empotrado, conductores aislados bajo tubo en montaje superficial y por conductores aislados sobre bandeja (ver apartado 1.7.2). La distribución se realiza a través de bandejas de rejilla metálica, que discurren por los pasillos, y conductores de 0,6 /1 kv. Desde esta, se alimentan los distintos recintos, donde se instalan, ya con tubo de PVC flexible, las cajas de registro y derivación, para desde ellas alimentar a los distintos aparatos de iluminación o bases de enchufe, haciéndose la misma mediante clemas aisladas. El conductor utilizado para esta instalación bajo tubo es de 750 V., tipo Afumex, con sus colores respectivos de marrón, negro y gris para las fases activas, azul para el neutro y verde-amarillo para el de tierra o de protección. Estos conductores se adecuan a las cargas que han de soportar y a sus protecciones magnetotermicas, de forma que cada uno llevará la protección máxima que se indica: conductor de 1,5 mm, protección de 10 Amperios. conductor de 2,5 mm, protección de 16 Amperios. conductor de 4 mm, protección de 20 Amperios. conductor de 6 mm, protección de 25 Amperios. conductor de 10 mm, con protección de 32 Amperios. conductor de 16 mm, con protección de 50 Amperios. Los mecanismos de accionamiento, así como las bases de enchufe, serán de la firma Schneider Electric, equipándose los últimos, con toma de tierra. Página 19
30 MEMORIA DESCRIPTIVA Igual se hace para los circuitos de emergencia, aunque las canalizaciones son distintas que las del alumbrado normal. Todos los aparatos de iluminación están equipados con balastos electrónicos, y la de emergencia se logra con aparatos autónomos, situados en los lugares marcados en los planos. Con cada fase alimentamos un cuadro de box, desde el cual nacen los puntos de luz y enchufes de la propia habitación, realizándose estos con los mismos tipos de materiales que el resto de la instalación, es decir tubería flexible grapada, conductor de 750 V, tipo Afumex, cajas de registro, y mecanismo de accionamiento tipo EUNEA Los circuitos de alumbrado de emergencia, se llevaran con tubería de PVC y conductor de 750 V., en sus colores tradicionales, realizándose la instalación de forma similar a la mencionada con anterioridad. Todos los cuadros instalados, a excepción de los destinados a la climatización, tienen alimentación de socorro al alimentarse del embarrado RED/GRUPO de los cuadros existentes CGDs Distribución en camas de UCI y salas de intervención. La distribución eléctrica del interior de estas zonas se realiza en régimen IT y dispone de un cuadro eléctrico que da servicio a la instalación de fuerza de la sala. El alumbrado se alimentará desde el CS y el CS dependiendo de la zona. Cada cabecero de la sala lleva un panel de aislamiento con un transformador separador monofásico de 4 kva o 7.5 kva. Estos transformadores son de la marca Lamsa y son de tipo seco y apantallado, siendo la corriente inferior a 80 μa. Sus principales características se resumen a continuación: Potencia Tensión primaria Tensión secundaria 4 kva 2x230 V 2x230 V Tensión de c/c 8% Clasificación técnica Rigidez dieléctrica F 4000 V Corriente capacitiva <80 µa Otros Baja inducción Tabla 5. Transformador tipo 1. Página 20
31 MEMORIA DESCRIPTIVA Potencia Tensión primaria Tensión secundaria 7,5 kva 2x230 V 2x230 V Tensión de c/c 8% Clasificación técnica Rigidez dieléctrica Corriente capacitiva Otros F 4000 V <80 µa Baja inducción Tabla 6. Transformador tipo 2. Dichos transformadores irán alojados en armarios metálicos, que contendrán los interruptores automáticos magnetotermicos de protección, la barra de tierras, así como el detector de aislamiento, con ajuste de accionamiento de alarmas regulable entre 0,4 y 4 ma. Cada panel dispone de un detector de fugas, que encenderá una luz roja de alarma y un zumbador, cuando detecten una pérdida de aislamiento inferior a ohmios, disponiendo además de pulsador para detener la alarma acústica y señalización óptica verde de correcto funcionamiento. La distribución en estas salas ha sido prevista de tipo empotrada, realizada mediante tubo corrugado reforzado libre de halógenos, utilizando tubos independientes para los conductores activos de los destinados a los conductores de protección y también a los destinados para equipotencialidad que serán ambos de color amarillo-verde. Los conductores a instalar para estas tres redes serán en cobre con aislamiento 450/750 V de designación ES07Z1-K. La red de equipotencialidad unirá todas las partes metálicas accesibles del local y se distribuirá radialmente usando un tubo por cada toma. La red de protección unirá todas las partes metálicas de la instalación no sometidas a tensión. Ambas redes parten de la caja general de tierras y están conectadas a su correspondiente barra colectora, prevista a tal efecto en el Panel de Aislamiento, y quedando ambas enlazadas mediante conductor de 16 mm 2. Página 21
32 MEMORIA DESCRIPTIVA Descripción de los tubos y canales protectores Tubos en canalizaciones fijas en superficie En las canalizaciones superficiales, los tubos son rígidos, no propagadores de llama y libre de halógenos. Sus características mínimas son las indicadas en la tabla 1 de la ICT-BT 21 que se muestra a continuación: Característica Código Grado Resistencia a la compresión 4 Fuerte Resistencia al impacto 3 Media Temperatura mínima de instalación y servicio 2-5ºC Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60ºC Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D > 1 mm Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 2 Protección interior y compuestos exterior media Resistencia a la tracción 0 No declarada Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Tabla 7. Tubos en canalizaciones fijas en superficie Tubos en canalizaciones empotradas En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores son flexibles, no propagadores de llama y libre de halógenos. Sus características mínimas se describen en la tabla 3 de la ITC-BT-21 para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos). Dicha tabla y sus especificaciones se muestran a continuación: Página 22
33 MEMORIA DESCRIPTIVA Característica Código Grado Resistencia a la compresión 2 Ligera Resistencia al impacto 2 Ligera Temperatura mínima de instalación y servicio 2-5ºC Temperatura máxima de instalación y 1 +60ºC servicio Resistencia al curvado Cualquiera de las especificadas Propiedades eléctricas 0 No declaradas Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D > 1 mm Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media Resistencia a la tracción 0 No declarada Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Tabla 8. Tubos en canalizaciones empotradas. De igual forma se procede para los circuitos de emergencia, aunque las canalizaciones son distintas que las del alumbrado normal. El cumplimiento de las características indicadas en dicha tabla, se llevaran a cabo, según los ensayos indicados en las normas UNE EN , para tubos rígidos, UNE EN , para tubos curvables y UNE EN , para tubos flexibles, las cuales especifican los requisitos para los sistemas de instalación de tubos rígidos, curvables y flexibles respectivamente Tubos en canalizaciones enterradas El proyecto contempla también la instalación de alumbrado exterior, consistente en aparatos decorativos de distintos modelos. Página 23
34 MEMORIA DESCRIPTIVA La instalación se realiza con tubería de PVC flexible y conductor de 0,6 /1 KV, de las secciones adecuadas a las potencias proyectadas y sección mínima de 6 mm. Toda la instalación parte de un cuadro que está compuesto como el resto de la instalación, de interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores diferenciales Instalación y colocación de tubos El trazado de las canalizaciones bajo tubos protectores cumple lo prescrito en la norma UNE-EN en sus distintas secciones, donde se especifican las reglas y ensayos aplicables a los sistemas de tubos y accesorios para la protección de conductores. También se han considerado las normas ITC-BT-19 e ITC-BT-20, en donde se dan las prescripciones generales para la instalación de conductores y sistemas de protección. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada Disposiciones En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se ha dispuesto de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecen de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se han situado por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas etc Accesibilidad Las canalizaciones están dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no se han visto limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimentos. Página 24
35 MEMORIA DESCRIPTIVA Prescripciones generales Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se han tenido en cuenta las prescripciones generales siguientes: El trazado de las canalizaciones se ha ejecutado siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se han unido entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Las curvas practicadas en los tubos son continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Es posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no es superior a 3. Las conexiones entre conductores se realizan en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas son tales que permiten alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad es al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo es de 60 mm. Cuando se requieren hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, se han empleado prensaestopas o racores adecuados Montaje fijo empotrado Cuando los tubos se han montado empotrados, se han tenido en cuenta las recomendaciones de las tablas tablas 3 y 4 de la ITC-BT-21 y las siguientes prescripciones: En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no ponen en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas son suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. No se han instalado, entre forjado y revestimiento, tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. Página 25
36 MEMORIA DESCRIPTIVA Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedan accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los tubos empotrados en paredes, disponen los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. Característica Código Grado Resistencia a la compresión 2 Ligera Resistencia al impacto 2 Ligera Temperatura mínima de instalación y servicio 2-5ºC Temperatura máxima de instalación y 1 +60ºC servicio Resistencia al curvado Cualquiera de las especificadas Propiedades eléctricas 0 No declaradas Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos D > 1 mm Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15º Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos 2 Protección interior y exterior media Resistencia a la tracción 0 No declarada Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada Tabla 9. Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias. Página 26
PROYECTO DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS HOSPITAL 12 DE OCTUBRE. Avda. de Cordoba s/n (Madrid)
PROYECTO DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS HOSPITAL 12 DE OCTUBRE Avda. de Cordoba s/n (Madrid) PROYECTO DE CENTRO DE PROCESO DE DATOS HOSPITAL 12 DE OCTUBRE Avda. de Córdoba s/n (Madrid) MEMORIA, CÁLCULOS

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto