Source: https://www.scribd.com/document/326999697/ArthurFluryAG-Manuale-Impianti-Fotovoltaici
Timestamp: 2018-10-23 10:35:37+00:00

Document:
Uploaded by los_erizos
Le esigenze del mercato Il numero crescente di impianti fotovoltaici per la produzione di energia in Svizzera porta in primo piano la questione della sicurezza degli impianti e della resa.…Full description
NF C 17-102.pdf
OBO-1.pdf
IRAM 2184-1-1.pdf
CEI-81-2.pdf
cei_81-10-1.pdf
descargas-electricas.pdf
il_fulmine_16_2015_web_0
bbp_capitolo_09_18.pdf
5_verifiche Su Imp Pv
T-ESPEL-0080.pdf
Cpt Cirprotec Ta8 Articulo Tecnico Sobretensiones Permanentes Une En50550
Proteccin_Externa_contra_rayos.pdf
Catalogo Sati Messa Terra
Bouquegneau-Invited Lecture_presentation.pdf
Messa a terra · Protezione dai fulmini · Protezione dalle sovratensioni
Esempi di progettazione e di installazione in conformità alle norme
V 0115
CH-4543 Deitingen / Switzerland
Tel.	+41 32 613 33 66	info@aflury.ch
Fax	+41 32 613 33 68	www.aflury.ch
Arthur Flury – prodotti facili da progettare,
veloci da installare ed economici.
Il numero crescente di impianti fotovoltaici per la produzione di energia in Svizzera porta in primo piano la questione della
sicurezza degli impianti e della resa. Nella fase di progettazione di un impianto fotovoltaico è necessario considerare se è
richiesto un sistema di protezione da fulmini o sovratensioni e la ( sua ) tipologia. In questo modo si eviteranno costi inutili di
Ma anche se non è esplicitamente richiesta una protezione da fulmini o sovratensioni, un dispositivo di protezione corrispondente aumenta le prestazioni e la sicurezza dell'impianto. Con l'assicuratore deve essere chiarito quali requisiti di sicurezza
elettrica devono essere soddisfatti. Una chiara panoramica per le costruzioni speciali, in cui rientrano anche i sistemi fotovoltaici, è illustrata nell’opuscolo informativo «IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Protezione da sovratensioni e integrazione nel sistema
di protezione da fulmini» dell'associazione «electrosuisse».
Se un impianto fotovoltaico viene incorporato in un edificio pubblico, devono essere prese in considerazione le norme applicabili. Numerosi edifici pubblici sensibili, come ad esempio gli ospedali, devono essere dotati di un sistema di protezione da
fulmini esterno ed interno. Il sistema fotovoltaico è parte integrante dell’impianto elettrico e deve quindi essere inserito nel
piano di protezione.
Anche per gli impianti senza sistema di protezione da fulmini può essere necessaria, se il rischio è maggiore, una protezione
da sovratensioni. Se il calcolo del rischio non fornisce altre indicazioni, è obbligatoria l'installazione di scaricatori di sovratensione (SPD) sul lato DC e AC degli impianti fotovoltaici.
Protezione da fulmini negli impianti fotovoltaici
Se un impianto fotovoltaico viene installato in edifici con protezione da fulmini deve essere interconnesso con la rete a maglie
esistente. Quando un impianto fotovoltaico viene installato su edifici senza una protezione da fulmini, si consiglia di proteggerlo con un sistema LPS (Lightning Protection System). Tali impianti sono specifici, progettati in base al sistema e al sito.
Devono essere adottate in ogni caso misure contro le sovratensioni.
Affinché un sistema sia adeguatamente protetto dai fulmini, è necessario un sistema realizzato correttamente con dispositivo
di captazione, compensazione equipotenziale e protezione dalle sovratensioni. I diversi tipi di installazione sono spiegati e
illustrati in questo manuale.
Realizzazione di un sistema di protezione da fulmini
Per proteggere dai fulmini un impianto fotovoltaico e un edificio, le classi di protezione devono essere scelte e concepite in
base alla tipologia dell’edificio secondo le linee guida SEV 4022 Sistemi di protezione da fulmini. Poiché è molto difficile realizzare un LPS isolato a livello locale (rispetto della distanza di separazione, ombra), nella maggior parte dei casi gli impianti
fotovoltaici sono direttamente interconnessi con il dispositivo di captazione.
Disposizione del cablaggio di installazione
Per ottenere una protezione ottimale dell'impianto, è utile che il cavo di installazione dell’impianto fotovoltaico sia posato in
canaline chiuse in metallo o in tubi metallici possibilmente al di fuori dell'edificio in modo tale che le sovratensioni non
possano essere trasmesse nelle altre parti dell’installazione. Se non è possibile o non si desidera un'installazione esterna, la
distanza di sicurezza rispetto ad altri impianti elettrici deve essere strettamente osservata affinché non si verifichino trasferimenti di sovratensioni.
CITEL offre anche una variante per il semplice montaggio su guide collettrici nella zona del pre contatore. In questo caso. In alternativa al montaggio su guida DIN convenzionale. Secondo interfaccia. come ad esempio per RS485. tensione e frequenza. Calcolare. Qualora non possa essere soddisfatta la distanza di separazione. l’SPD deve essere progettato per la massima tensione a vuoto del generatore fotovoltaico. Un sistema di protezione combinato tipo 1 + 2 + 3 direttamente davanti o dietro il contatore fornisce un ottimo livello di protezione e la massima capacità di carico. Pertanto. Protezione dati e telecomunicazione Tutte le linee dati e di comunicazione devono essere protette da sovratensioni accoppiate. è necessario considerare se è presente un sistema di protezione da fulmini esterno. Protezione lato AC La protezione sistematica del lato AC è sempre necessaria. Oltre agli ingressi AC o DC.Impianti fotovoltaici Scelta idonea di materiale di montaggio Scelta dello scaricatore di sovratensione Nella scelta dei dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD = Surge Protective Device) per gli impianti fotovoltaici. meglio ancora.	+41 32 613 33 66	info@aflury. le correnti parziali da fulminazione vengono accoppiate nel lato DC e deve essere installato un SPD tipo 1 o. ecc. quindi. in pratica tra 0. Rispetto alla rete a bassa tensione «normale» (230 V / 50 Hz) si tratta di tensioni fino a 1500 V.ch . considerare solo le sovratensioni accoppiate sul lato DC e un SPD tipo 2 (DS VGPVS 50) fornisce la necessaria protezione. un scaricatore combinato tipo 1 + 2 (DS 60 VGPV). gli inverter di nuova generazione dispongono sempre più spesso di interfacce comuni per l'acquisizione di dati e la lettura. è necessario realizzare un collegamento in grado di condurre la corrente da fulminazione dal sistema di protezione da fulmini esterno al telaio del modulo.5 m e 1 m.ch Fax	+41 32 613 33 68	www. 3 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel. bus CANopen o Ethernet.aflury. e osservare grandi distanze di separazione tra l’impianto fotovoltaico e il sistema di protezione da fulmini. Se la distanza di separazione viene rispettata o non è presente un sistema di protezione da fulmini esterno. combinando tutti e tre i livelli di protezione. Inoltre. il lato AC e le linee dati e di comunicazione devono sempre essere incluse nel sistema di protezione. I fulmini o le sovratensioni sul lato DC possono mettere a rischio anche tutti gli altri sistemi elettrici di un impianto. CITEL offre soluzioni adeguate.
Non deve presentare alcun danno all’aspetto come parti staccate o bruciature.046. 3.ch i pezzi di raccordo approvati alla classe H (100 kA/10/350) sono evidenziati con una «H».000	156 831 550	270. La prova di classe H è considerata superata se.037	156 831 490	Cu	M8x30	Inox A2	M8x30	STvZn	M10x40	6-10 6-10 8-10 Di cosa tratta esattamente la prova di conformità di classe H secondo EN 50164-1? Per ogni applicazione prevista dal prodotto. la connessione montata corrisponde ancora.aflury.000	156 831 560	270. Le nuove direttive nazionali di protezione dai fulmini SEV 4022:2008 e la norma internazionale EN 62305 esigono che le installazioni parafulmini siano esclusivamante realizzate con materiali di connessione conformi a tali norme.050.048. Morsetto di contatto universale Numero E E-Number 275. Typo | Type: AV 48 Articolo N° Article No.3: il morsetto per grondaia sottoposto numerose volte ad una corrente di fulmine di 100kA. L'elemento di connessione installato per 14 giorni è sottoposto ad atmosfera salina aggressiva. Gli elementi approvati classe H Figure 1 . deve essere effettuata la seguente approvazione: 1. 2. L'elemento di classe H è poi sottoposto a 3 scariche di corrente di fulmine di 100kA (10/350) ciascuna. Questi prodotti garantiscono senza restrizioni la protezione richiesta ad un impianto di parafulmine installato a regola d’arte per tutte le classi di parafulmini. dopo le tappe 1 e 2. alla condizione originale. ossia ad un invecchiamento artificiale. In questo catalogo così come sul nostro sito web www. dal punto di vista meccanico ed elettrotecnico.Impianti fotovoltaici Scelta del materiale di installazione per i sistemi di protezione da fulmini Arthur Flury AG si concentra sulla realizzazione di prodotti conformi alla classe H. Ogni produttore è tenuto a sottoporre i propri componenti ad un esame secondo la normativa EN 62561-1 e d'informare l'installatore nella propria documentazione. Alcuni piccoli elementi incandescenti di polvere o metallo sono gli unici segni visibili durante questo test estremo! 4 . ad esempio la combinazione di conduttori e di materiali differenti.
1. (ASE 4022:2008 Tavola 5. Osservando queste . 3)	Materiale di messa a terra nel terreno. 2)	Conduttività dell’acciaio inossidabile. calata) Acciaio inox A2 Rame nudo Materiale dei conduttori o materiale di costruzione Condizione ambiente (funge da elettrolita) Rame stagnato Materiali degli elementi di fissaggio e connessione Acciaio inossidabile (inox A2) 2) X Alluminio Nel terreno 3) (Nastro di terra. captatore.Impianti fotovoltaici · Corrosione da contatto · Integrazione impianti fotovoltaici alla linea di captazione 1 2 3 1)	Rame	2)	Rame stagnato 3)	 Alluminio 4 5 6 4)	Piastra di contratto per guide profilate	5)	M  orsetto universale inox	6)	Serrafilo di derivazione per conduttore in AI Compatibilità dei materiali Compatibilità dei materiali 1) Rame nudo Alluminio Acciaio nudo Acciaio zincato Acciaio inox A4 OK X X X X OK X X X X Zinco-titanio (lamina di zinco) X X X OK X Acciaio zincato X X X OK X X OK OK X OK X OK OK X OK Rame stagnato In aria (Lamina di facciata. si deve utilizzare il rame come materiale preferenziale di messa a terra. Arthur Flury AG 5 CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.1).	raccomandazioni si evitano rischi di corrosione. 4)	Materiale di messa a terra nel cemento. elettrodo di terra radiale e verticale) Rame nudo OK X Acciaio inossidabile (inox A4) 2) X OK Nel cemento 4) (messa a terra di fondazione) Acciaio nudo o zincato X X X OK OK OK X X X X Rame nudo Legenda per determinare il materiale degli elementi di connessione e di fissaggio.ch . acciaio inossidabile / inox A4).2. = ottimale X = utilizzabile = non ammesso / non raccomandato 1)	Corrosione.ch Fax	+41 32 613 33 68	www. L'acciaio inossidabile ha una conduttività circa 40 volte inferiore a quella del rame. La corrosione appare sulla superficie di contatto tra metalli differenti per influenza dell'umidità (elettrolita). Le messe a terra nel cemento (integrate alle fondazioni) in acciaio nudo o zincato devono essere comple-	tamente immerse nel cemento (con copertura minima di 50mm). Nel terreno.aflury. I raccordi alle messa a terra integrate alle fondazioni devono essere eseguiti con materiali resistenti alla corrosione (es.	+41 32 613 33 66	info@aflury.
Impianti fotovoltaici · Corrosione da contatto · Integrazione impianti fotovoltaici alla linea di captazione Unendo due metalli diversi si origina un elemento elettrochimico. oppure deve essere utilizzato un componente di acciaio inossidabile come pezzo di collegamento. che insieme all'umidità (acqua. possono essere connessi solo elementi composti dello stesso materiale. Integrazione nel sistema di protezione da fulmini. Per contrastare questo fenomeno corrosivo. La conseguenza è una degradazione del materiale (corrosione) del metallo meno nobile. Il contatto diretto di un conduttore di rame con una guida profilata di alluminio distrugge la guida di alluminio per reazione elettrochimica (corrosione). Materiale dei terminali di contatto acciaio inossidabile (nessuna corrosione da contatto) 6 . suolo umido) provoca un trasporto di materiale. Linee di captazione in rame nudo sono collegate ai profili di alluminio mediante terminali in acciaio inossidabile. Collegamento delle guide profilate di alluminio con terminali di contatto per guide profilate.
aflury.ch Fax	+41 32 613 33 68	www. 2* È possibile rinunciare alla compensazione ( connessione ) equipotenziale solo se i moduli PV soddisfano la classe II (doppio isolamento) e se l'inverter dispone. SN SEV 1000 (NIN) Anche su www. gestori e assicuratori possono richiedere misure di protezione da fulmini e sovratensioni. vedere le linee guida di SEV. se è presente un LPS.ch . di una separazione galvanica alla rete AC.	+41 32 613 33 66	info@aflury.aflury. Sistemi di protezione da fulmini 4022: 2008. potrebbe essere necessaria una ( connessione ) equipotenziale secondo SN EN SEV 1000 (NIN). 7 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.Protezione da fulmini in edifici Disponibile (1*) Allacciamento a PA necessario (2*) Distanza di sicurezza osservata (3*) Si veda la pagina Impianti fotovoltaici · Determinazione delle misure di protezione per gli impianti fotovoltaici Tipo di installazione 1 si si no pagina 8 Tipo di installazione 2 si no si pagina 9 Tipo di installazione 3 si si si pagina 10 Tipo di installazione 4 no no no pagina 11 Tipo di installazione 5 no si no pagina 12 1*	Solo installando un sistema PPV un edificio non richiede una protezione da fulmini. allo stesso tempo. Tuttavia. Proprietari.ch. il PPV deve essere installato in base alle norme e il sistema fotovoltaico deve essere incluso nel piano di protezione. Se i moduli fotovoltaici si trovano su un supporto metallico. 3*	Per il calcolo della distanza di sicurezza. è possibile scaricare un programma di calcolo corrispondente.
052	296.054	296.945	Numero-E 156 831 590 156 831 580 156 831 620 808 486 300 808 454 020 808 454 010 808 478 000 808 416 300 Note di installazione: Tutti i cavi stringa devono essere posati in una canalina di metallo chiusa o in un tubo di metallo.062.574 296. 8 . di articolo	260.062.374	296.051	260.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 1 Descrizione: –	Edificio con LPS esterno –	Protezione integrata da sovratensioni contro gli effetti diretti e indiretti da fulminazione –	Sottostruttura metallica con compensazione equipotenziale collegata e integrata nell’LPS esterno secondo la classe di protezione da fulmini 1 2 3 4 5 1	2	3	4	5	-Tipo	Piastra di contatto per guide profilate T 23 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 17.044.050	260.5 m del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione in funzionamento corretto dello scaricatore stesso! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1. Per migliorare l’impianto viene condotto un cavo di compensazione equipotenziale a tutte le parti elettricamente conduttive dell'impianto e agli scaricatori di sovratensione.045.571.062.900.8 Pagina 20.044. 0.973 296.2 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 35 mm	Protezione alta è media DS 60 VGPV-Type 1+2	Protezione fulmini/sovratensioni DS 134 VGS-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni combinata DS 250 VG-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	Protezione media DS 50 VGPVS 1000 V-Typ 2	-No. Attenzione: Durante l’installazione deve essere osservata la lunghezza del cavo di max.
Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 2 Descrizione: –	Edificio con LPS esterni e aste di captazione –	L’impianto fotovoltaico si trova nell'angolo di protezione delle aste di captazione –	Moduli fotovoltaici realizzati secondo classe di protezione II –	Sono osservate le distanze di separazione dell'impianto fotovoltaico rispetto al dispositivo di captazione e altri dispositivi collegati alla protezione da fulmini –	Protezione integrata da sovratensioni contro gli effetti da fulminazione indiretta –	Nessuna protezione del collegamento equipotenziale necessaria 1 2 3 1 s = distanza di separazione 1	2	3	-Tipo	Protezione media DS 50 VGPVS 1000 V-Typ 2	Protezione fulmini/sovratensioni DS 134 VGS-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni combinata DS 250 VG-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	-No.900. Poiché in questa installazione i moduli fotovoltaici corrispondono alla classe di protezione II.945	296.374	296.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.	+41 32 613 33 66	info@aflury.574 296.aflury. Attenzione: la lunghezza del cavo di max.8 Pagina 20.5 m deve essere osservata durante l'installazione del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione dello scaricatore! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1. la sottostruttura metallica non deve essere collegata al cavo di compensazione equipotenziale.054	Numero-E 808 416 300 808 454 020 808 454 010 808 478 000 Note di installazione: Tutti i cavi stringa devono essere posati in una canalina di metallo chiusa o in un tubo di metallo. 9 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.ch . Il cavo di compensazione equipotenziale viene condotto fino allo scaricatore di sovratensioni dove può scaricare eventuali sovratensioni. 0.044. di articolo	296.044.571.
062.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 3 Descrizione: –	Edificio con LPS esterni e aste di captazione –	L’impianto fotovoltaico si trova nell'angolo di protezione delle aste di captazione –	Sono osservate le distanze di separazione dell'impianto fotovoltaico rispetto al dispositivo di captazione e altri dispositivi collegati alla protezione da fulmini –	Protezione integrata da sovratensioni contro gli effetti da fulminazione indiretta –	La sottostruttura metallica deve essere collegata con un cavo di compensazione equipotenziale 1 2 3 4 2 s = distanza di separazione 1	2	3	4	-Tipo	Piastra di contatto per guide profilate T 23 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 17.044.062.8 Pagina 20.374	296.044.052	296.574 296.051	260.5 m del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione in funzionamento corretto dello scaricatore stesso! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1. 0. Per migliorare l’impianto viene condotto un cavo di compensazione equipotenziale a tutte le parti elettricamente conduttive dell'impianto e agli scaricatori di sovratensione. Attenzione: Durante l’installazione deve essere osservata la lunghezza del cavo di max.054	Numero-E 156 831 590 156 831 580 156 831 620 808 416 300 808 454 020 808 454 010 808 478 000 Note di installazione: Tutti i cavi stringa devono essere posati in una canalina di metallo chiusa o in un tubo di metallo.2 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 35 mm	Protezione media DS 50 VGPVS 1000 V-Typ 2	Protezione fulmini/sovratensioni DS 134 VGS-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni combinata DS 250 VG-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	-No.050	260. 10 .571. di articolo	260.945	296.062.900.
aflury. Esiste un elevato rischio di danni all’impianto PV e ad altri impianti interni! 1 1 2 1	2	-Tipo	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	Protezione media DS 50 VGPVS 1000 V-Typ 2	-No. Questo tipo di installazione non deve essere scelta perché non offre protezione contro gli effetti da fulminazione diretta e indiretta! 11 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.	+41 32 613 33 66	info@aflury.054	296. In questa installazione i moduli fotovoltaici corrispondono alla classe di protezione II e la sottostruttura metallica non deve essere collegata al cavo di compensazione equipotenziale.ch .044.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 4 Descrizione: – Edificio senza LPS esterno – Moduli fotovoltaici realizzati secondo classe di protezione II – Inverter con separazione galvanica incorporata – Protezione integrata da sovratensioni contro gli effetti da fulminazione indiretta – Nessun cavo di compensazione equipotenziale presente – Questo tipo di installazione non offre alcuna protezione dagli effetti da fulminazione diretta e indiretta.044. il rischio che sovratensioni galvaniche e induttive possano essere accoppiate nell'impianto dell'edificio è molto elevato. di articolo	296.945	Numero-E 808 478 000 808 416 300 Note di installazione: Poiché in questo tipo di installazione le linee non sono posate in una canalina metallica o tubo metallico.
062.054	Numero-E 156 831 590 156 831 580 156 831 620 808 486 300 808 478 000 Note di installazione: Tutti i cavi stringa devono essere posati in una canalina di metallo chiusa o in un tubo di metallo. Attenzione: Durante l’installazione deve essere osservata la lunghezza del cavo di max.044.8 Pagina 20. Per migliorare l’impianto viene condotto un cavo di compensazione equipotenziale a tutte le parti elettricamente conduttive dell'impianto e agli scaricatori di sovratensione.062. di articolo	260.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 5 Descrizione: – Edificio senza LPS esterno – Protezione integrata da sovratensioni contro gli effetti da fulminazione indiretta – Conduttori di compensazione equipotenziale connessi alla sottostruttura dei moduli fotovoltaici 1 2 3 4 2 1	2	3+4	-Tipo	Piastra di contatto per guide profilate T 23 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 17.2 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 35 mm	Protezione alta è media DS 60 VGPVS 1000 V-Typ 2	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	-No.045. 12 .050	260.5 m del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione in funzionamento corretto dello scaricatore! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1. 0.052	296.062.051	260.973 296.
ch Fax	+41 32 613 33 68	www.571.ch .054	296. 13 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.973 296.2 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 35 mm	Protezione alta è media DS 60 VGPVS 1000 V-Typ 2	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	Protezione fulmini/sovratensioni DS 134 VGS-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni combinata DS 250 VG-Typ 1+2+3	-No.050	260. 1 2 3 4 1	2	3	4	-Tipo	Piastra di contatto per guide profilate T 23 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 17. Attenzione: Durante l’installazione deve essere osservata la lunghezza del cavo di max.aflury.900. 0.045.062. Questa versione può essere utilizzata nell’installazione 2 e 3.	+41 32 613 33 66	info@aflury.8 Pagina 20.062.062.374	Numero-E 156 831 590 156 831 580 156 831 620 808 486 300 808 478 000 808 454 020 808 454 010 Note di installazione: L'inverter è installato direttamente all'ingresso dell'edificio o sul tetto.052	296.044. di articolo	260.5 m del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione in funzionamento corretto dello scaricatore stesso! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 6 (xb) Descrizione: –	Inverter disposti vicino all'ingresso dell'edificio nel tetto –	Inverter e cavi AC disposti in modo che non siano esposti in modo diretto a fulminazioni –	Edificio con LPS esterno –	Protezione integrata da sovratensione contro gli effetti diretti e indiretti da fulminazione –	Sottostruttura metallica con compensazione equipotenziale collegata e integrata nell’LPS esterno secondo la classe di protezione da fulmini –	Raffigurato il tipo di installazione 1. L'inverter e le linee AC devono essere disposte in modo tale da non essere danneggiate da fulminazione diretta.574 296.051	260. Per il miglioramento dell’impianto viene condotto un cavo di compensazione equipotenziale a tutte le parti elettricamente conduttive dell'impianto nonché agli scaricatori di sovratensione.
14 Attenzione: Durante l’installazione deve essere osservata la lunghezza del cavo di max.044.062.045. 1 2 3 4 5 1	2	3	4	5	-Tipo	Piastra di contatto per guide profilate T 23 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 17.050	260.574 296.Impianti fotovoltaici · Tipo di installazione 7 (xc) Descrizione: –	Linee DC posate verso il basso in una canalina metallica chiusa o in un tubo metallico all'esterno dell'edificio –	Edificio con LPS esterno –	Protezione integrata da sovratensione contro gli effetti diretti e indiretti da fulminazione –	Sottostruttura metallica con compensazione equipotenziale collegata e integrata nell’LPS esterno secondo la classe di protezione da fulmini –	Raffigurato il tipo di installazione 1 con linee DC.945	Numero-E 156 831 590 156 831 580 156 831 620 808 486 300 808 454 020 808 454 010 808 478 000 808 416 300 Note di installazione: Tutti i cavi stringa devono essere posati verso il basso in una canalina di metallo chiusa o in un tubo di metallo all’esterno dell’edificio.062.571.374	296.044. Per migliorare l’impianto viene condotto un cavo di compensazione equipotenziale a tutte le parti elettricamente conduttive dell'impianto e agli scaricatori di sovratensione.052	296.062. 0.900.973 296. condotte fuori dell'edificio.5 m del conduttore di terra degli scaricatori di sovratensione per garantire la funzione in funzionamento corretto dello scaricatore stesso! Si vedano le integrazioni tecniche al punto 1. . di articolo	260.8 Pagina 20.054	296.051	260.2 mm	Piastra di contatto per guide profilate T 35 mm	Protezione alta è media DS 60 VGPVS 1000 V-Typ 2	Protezione fulmini/sovratensioni DS 134 VGS-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni combinata DS 250 VG-Typ 1+2+3	Protezione da sovratensioni DS 44 VGS-Typ 2+3	Protezione media DS 50 VGPVS 1000 V-Typ 2	-No. Questa versione può essere utilizzata nell’installazione 2 e 3.
Selezione di Uc. Punti fondamentali delle due norme sono la gestione degli impianti fotovoltaici. vengono stabilite alcune regole per la selezione e l'applicazione dei dispositivi di protezione da fulmini e sovratensioni sul lato DC e AC. –	Raccordi tra guide del collegamento equipotenziale: almeno 10 mm2 rame o equivalente.aflury. è disponibile l'opuscolo «IMPIANTI FOTOVOLTAICI .2 * Uocstc – Up <(5 * Uocstc) * 0. quindi.Innovazioni: stato della tecnica / standard Stato della tecnica Dall'estate 2013. edificio con o senza protezione da fulmini esterna. come ad esempio corrente di fulmine e sovratensioni indotte.ch . e la gestione della distanza di separazione. Ulteriori innovazioni e integrazioni Sezioni Informazioni sulle sezioni minime di linee di collegamento di dispositivi di protezione da sovratensioni sul lato DC e collegamenti equipotenziali: –	Linee di collegamento sulla protezione da sovratensioni sul lato DC almeno delle stesse dimensioni della sezione trasversale del conduttore DC attivo. –	Conduttori di compensazione equipotenziale non associati alla corrente da fulmini: almeno 6 mm2 rame o equivalente. definiti la selezione e l’impiego corretti dei dispositivi di protezione da sovratensioni negli impianti fotovoltaici. Up – Uc> 1.ch Fax	+41 32 613 33 68	www. nel quale sono trattati la scelta e i principi applicativi dei dispositivi di protezione da sovratensioni per l'impiego negli impianti fotovoltaici. di valutare attentamente la necessità di misure di protezione da sovratensioni così da offrire al progettista.	+41 32 613 33 66	info@aflury.Protezione da sovratensioni e integrazione nel sistema di protezione da fulmini» (Nota integrativa alle Linee Guida 4022 Sistemi di protezione contro i fulmini). Se sono installati SPD per proteggere il lato rete si raccomanda di proteggere i circuiti di segnalazione e di comunicazione. all’installatore e al cliente una valutazione precisa e contribuire ulteriormente all’accettazione e alla riduzione dell'incertezza esistente tra gli utenti.8 / (Uw: resilienza del sistema) –	Uc = massima tensione continua –	Up = livello di protezione (tensione di esercizio) –	Uocst = tensione nominale 15 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel. la prima volta. Inoltre.8 o Up <Uw * 0. Vengono. L'obiettivo è evitare i danni da disturbi causati dall’accoppiamento del campo o galvanici. –	Conduttori di compensazione equipotenziale associati alla corrente da fulmini: almeno 10 mm2 rame o equivalente. le misure contro i danni da sovratensioni per aumentare la sicurezza e la disponibilità dell’impianto. Si consiglia.
Protezione del lato AC E < 10 m L1 D L2 L1 + L2 + L3 < 50 cm E > 10 m E: distanza tra punto di alimentazione dell’installazione e inverter L1 + L2 + L3: cavo L1 di collegamento L1 D: sezionatore SPD D D (se non integrato in SPD) Immagine:	installazione di SPD sul latoL2AC con distanza L2 1 + L2 + L3 < 50 cm minore tra punto di alimentazione dell’installazione eSPD SPD L inverter dell’impianto fotovoltaico (E < 10 m) L3 L3 SPD L3 E < 10 m E > 10 m L1 Protezione del lato AC D E > 10 m D L1 SPD D L3 GAK L2 L2 E > 10 m SPD L1 + L2 + L3 < 50 cm L3 L1 L2 SPD L3 D E > 10 m SPD L1 + L2 + L3 < 50 cm L3L1 L1 D D L2 L2 SPD L1 + L2 + L3 < 50 cm L3 D E < 10 m D L2 SPD L1 L+1 L2 + L3 < 50 cm D L3 SPD L3 SPD L3 SPD L3 D L1 D L1 + L2 + L3 < 50 cm SPD 2 10 m EL> L1 D L2 L2 L3 L1 GAK L1 E: distanza tra il punto di L2 alimentazione dell’installazione L2 e inverter L1 + L2 + L3: cavo di collegamento SPD L1 + L2 + L3 < 50 cm SPD D: sezionatore SPD L3 L3 (se non integrato in SPD) Immagine: installazione di SPD sul lato EAC < 10con m distanza maggiore tra punto di alimentazione dell’installazione L1 e inverter dell’impianto fotovoltaico (E >10 m) l’installation et l’onduleur PV (E > 10Dm) L2 L1 + L2 + LL31 < 50 cm L1 Protezione del lato DC E: distanza tra il punto di alimentazione dell’installazione 10 m di collegamento e inverter L1 + L2 + L3:E <cavo D: sezionatore SPD L1 (se non integrato in SPD) D Immagine:	installazione di SPD sul lato DC con distanza maggiore L2 tra generatore dell’installazione e inverter dell’impianto L1 + L2 + L3 < 50 cm SPD fotovoltaico (E >10 m) distance entre le générateur PV et l’onduleur PV (E > 10 m) L3 L2 L1 + L2 + L3 < 50 cm SPD L3 E < 10 m L1 D L2 L1 + L2 + L3 < 50 cm L3 16 SPD Protezione del lato DC E:	distanza tra il punto di alimentazione dell’installazione e inverter L1 + L2 + L3: cavo di collegamento D: sezionatore SPD (se non integrato in SPD) Immagine:	installazione di SPD sul lato DC con distanza minore tra generatore dell’installazione e inverter dell’impianto fotovoltaico (E <10 m) .Innovazioni: stato della tecnica / standard Lunghezze del cavo –	Se le lunghezze delle linee sul lato AC e sul lato DC sono > 10 m. sono necessari 2 scaricatori di sovratensione.
ch . 17 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel. Tuttavia. posizione esposta e grande espansione rendono i sistemi fotovoltaici vulnerabili alle sovratensioni. come la protezione da fulmini e sovratensioni. quando la tensione raggiunge livelli critici.	+41 32 613 33 66	info@aflury. la necessità di protezione dai guasti al fine di garantire l’accessibilità e l'affidabilità del sistema. Questa tendenza comporta.	Il cosiddetto Damp-Heat Test considera che i dispositivi di protezione da sovratensioni nei sistemi fotovoltaici sono spesso esposti a una temperatura elevata e all’umidità. determinando un nuovo stato della tecnica. I sistemi fotovoltaici si stanno sviluppando sempre più in centrali elettriche moderne e altamente efficienti. Aumenta.	Gli impianti fotovoltaici forniscono una corrente approssimativamente costante in quasi tutte le condizioni di esercizio. naturalmente. questi dispositivi di protezione da sovratensioni sono testati aumentando del 20% la tensione di sistema nella cosiddetta verifica operativa insieme con impulsi di sovratensione.aflury.	Un'altra caratteristica degli impianti fotovoltaici è una maggiore tensione di sistema a temperature fredde. ove necessario.Innovazioni: stato della tecnica / standard Il trend del mercato Componenti sempre più sensibili. Pertanto. perciò. 3. requisiti elevati per tutti i componenti. i dispositivi di protezione da sovratensioni devono sopportare sollecitazioni simili 365 giorni l'anno. Situazione Normativa: nuova norma EN50539-11:2013 Con la nuova norma EN50539-11:2013 «Requisiti e verifiche dei dispositivi di protezione da sovratensioni per l’impiego in impianti fotovoltaici» è ora disponibile uno standard europeo studiato appositamente per le esigenze degli impianti fotovoltaici. Questo comporta un aumento del carico per tutti gli elementi di commutazione (tra cui l'interruttore di sicurezza interno nella protezione da sovratensioni) nelle procedure di arresto del sistema fotovoltaico. Gli inverter si spengono. Entrando nel dettaglio delle caratteristiche dei sistemi fotovoltaici: 1. Pertanto è previsto un processo di invecchiamento più rapido. 2. in particolare in termini di comportamento in caso di guasto e sicurezza dei dispositivi di protezione da sovratensioni. Con tensioni di sistema sempre più elevate (fino a 1500V) la tecnologia all'avanguardia riduce le perdite e aumenta l'efficienza.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.
con protezione a 360°. soddisfano le esigenze del mercato e la tendenza a tensioni di sistema sempre più elevate. sono anche conformi alle norme EN. Pertanto l'utente ha a disposizione dispositivi già operativi per il futuro e conformi alle norme. CITEL offre dispositivi già conformi a EN505039-11 e UTE C 61-740-51 che. i dispositivi conformi alle norme UTE *. UTE * = Union Technique de l’Electricité et de la Communication Iscwpv = resistenza di corto circuito secondo UTE Iscpv = resistenza di corto circuito secondo EN 18 . Il nuovo tipo 2 DS50VGPV-1500G/51. Il nuovo scaricatore combinato tipo 1 + 2 DS60VGPV-1500G/51. con i vantaggi della collaudata tecnologia VG. Soluzione: Grazie alla collaudata tecnologia VG (a varistore e interruttore a gas). come protezione di base del sistema elettrico.Innovazioni: stato della tecnica / standard Conclusione: Iscwpv (UTE) ≠ Iscpv (EN) UTE richiede condizioni di prova simili. ma molto più rigorose. protegge il sistema elettrico fino a 1500 V da fulminazione e sovratensioni. Il contrario non è garantito. allo stesso tempo. protegge il sistema fino a 1500V da sovratensioni di commutazione e accoppiamenti di campo. Pertanto.
5 Disposizione di SPD: SPD a una o entrambe le estremità della linea DC Se non sono utilizzati tubi di metallo che conducono corrente di fulmine.3 Sezioni minime trasversali del conduttore PA La sezione trasversale del conduttore concentrico. La lunghezza della linea critica Lcrit dipende dai seguenti parametri: –	Tipo di linea –	Numero di fulminazioni per km2 e anno –	Disposizione dell'impianto fotovoltaico nell'edificio o all'aperto Sulla base di 12 fulminazioni per km2 e / anno (Ng) si evince una lunghezza ammissibile del cavo non schermato (Lcrit) di 10 m.ch Fax	+41 32 613 33 68	www. possono essere utilizzati cavi con un conduttore PE concentrico (ad es. 1 1 2 1 2 3 1 modulo PV 2 cavi di collegamento 2 3 3 morsettiere per array fila o stringhe 4 3 4 linee di collegamento PA 19 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel. 1. schermatura. In siti esposti determinare la lunghezza della linea critica (Lcrit ≤ 10 m) per le apparecchiature con cavi non schermati. 1. Se sono previsti cavi non schermati con lunghezza superiore a 10 metri devono essere forniti elementi di prova corrispondenti. È quindi necessario proteggere le linee DC con SPD. deve essere progettato come conduttore PA secondo NIN 5. la canalina o il conduttore concentrico devono condurre correnti da fulmine.aflury.Integrazioni tecniche 1.2 Conduttore di corrente di fulmine Condurre corrente di fulmine significa prevedere correnti parziali da fulmine. In termini della Norma sull’installazione a bassa tensione (NIN) sono previsti raccordi (linee equipotenziali) con sezioni ≥ 10 mm2 (per esempio. 1.1 Linee DC Danni alla linea DC possono provocare un incendio.ch .4 Linee trasversali multipiani – tipologia di posa idonea Queste linee vengono preferibilmente posate in un tubo metallico o una canalina metallica. Per le sezioni di tubi metallici e canaline metalliche sono valide le conduttanze equivalenti. canaline chiuse o conduttori PE concentrici. deve avere le seguenti sezioni minime ≥ 10 mm2 Cu o se maggiori. In alternativa. che assume la funzione del conduttore PA.7. Un SPD per la linea DC riduce questo rischio in modo significativo. deve essere determinata la lunghezza della linea critica (Lcrit) per la disposizione di SPD.4. GKN).6 Evitare loop L'area che viene interferita da un loop ponticello del conduttore deve essere sempre minima in modo tale che l’accoppiamento elettromagnetico sia significativamente ridotto. 1. come i cavi: XKT o GKT). 1. Il tubo metallico. Attraverso questo instradamento delle linee su diversi piani vi sono i seguenti vantaggi: – Accoppiamento della corrente di fulmine minima – Migliore efficacia della protezione da sovratensioni – Minori misure di protezione necessarie per la protezione da sovratensioni – Protezione simultanea dai contatti anche in caso di incendio e linea del generatore DC non arrestabile – Ecc.	+41 32 613 33 66	info@aflury.
Integrazioni tecniche 1. se maggiore di 16 mm².10 Livello di protezione Up lato DC Il livello di protezione Up deve essere coordinato con la resistenza di isolamento delle apparecchiature da proteggere.5 m. 1. A bassa temperatura ambiente aumenta la tensione sul pannello mettendo in pericolo lo scaricatore di sovratensione. Il livello di protezione Up deve essere inferiore all'80% della tensione impulsiva di tenuta delle apparecchiature da proteggere. secondo NIN 7.12 Interruttore lato AC e DC Per eseguire la manutenzione dell'inverter fotovoltaico devono essere previsti. dispositivi per separare l'inverter dell’impianto fotovoltaico sul lato DC e sul lato AC.11 Massima tensione a vuoto sul generatore UnDC Gli SPD devono essere progettati per la massima tensione a vuoto (alla temperatura più bassa). 20 .7 Sezioni minime per i collegamenti SPD SPD T2 1. Affinché le connessioni agli SPD siano il più possibile corte e a bassa induttanza.12.5. SPD c Ua UB Uc Sezione minima trasversale 6 mm² Cu o sezione trasversale uguale a quella del conduttore DC attivo.8 Cavi di collegamento L'efficacia di un dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD) diminuisce con la lunghezza delle linee di collegamento. 1.9 Posa dei cavi Le linee «protette» e «non protette» di qualsiasi circuito di corrente devono essere posate separate in sito e non devono mai essere posate in parallelo nello stesso tracciato. gli SPD possono essere collegati sia a derivazioni del sistema di protezione da fulmini sia al PE (o PEN) mediante l'alloggiamento metallico collegato al conduttore PE – ad esempio l’inverter. ovvero più corti sono i cavi di collegamento maggiore è l’effetto protettivo.7. SPD UB U = UB a U=Uc + UB+ Ua SPD T1 Sezione minima trasversale 16 mm² Cu o sezione trasversale uguale a quella del conduttore DC attivo. 1. Per le lunghezze di collegamento totali è valido: a + c ≤ 0. se maggiore di 6 mm². 1. La tensione d'urto effettiva sulle apparecchiature da proteggere può essere ridotta mediante l'applicazione del cosiddetto cablaggio a V. Evitare allo stesso modo loop dei conduttori.3.
Varianti di installazione delle cassette parafulmini Variante di installazione di cassette di giunzione del generatore (GAK) su un tetto piano 1. Varianti cassette di giunzione del generatore (GAK) 1.ch .	+41 32 613 33 66	info@aflury.	Tutti i cavi stringa sono posati separatamente in una canalina di metallo fino a GAK 2.	GAK senza interruttore e senza piastra di massa 1 2 3 Nota: questi GAK possono essere integrati al posto dei connettori MC 4 anche con pressacavi.	Le canaline metalliche sono completamente chiuse 3. 21 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.	La struttura metallica su cui sono montati i GAK è pienamente integrata e collegata alla protezione da fulmini Nota: come miglioramento potrebbe essere installata un’asta di captazione che impedirebbe una fulminazione diretta nella costruzione in metallo.	GAK senza interruttore e senza piastra di massa Nota: questi GAK possono essere integrati al posto dei connettori MC 4 anche con pressacavi.	GAK con sezionatore Firefighter e piastra di messa a terra (immagine 1) 2.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.	GAK con sezionatore Firefighter e piastra di messa a terra (immagine 1) 2.aflury.	GAK con sezionatore di carico e piastra di messa a terra 3. Cassette di giunzione del generatore (GAK) con piastra di messa a terra integrata 1.	GAK con sezionatore di carico e piastra di messa a terra 3.
Appunti 22 .
+41 32 613 33 66	info@aflury.ch .Appunti 23 Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel.aflury.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.
seminari e fiere.L’intera gamma ONLINE Nel sito www.ch .aflury. Nel nostro sito sono. istruzioni di installazione e immagini. Arthur Flury AG CH-4543 Deitingen / Switzerland Tel. inoltre.ch Fax	+41 32 613 33 68	www.ch.	+41 32 613 33 66	info@aflury. Sarete così sempre aggiornati sullo stato attuale dei dati relativi alla gamma di prodotti e avrete accesso a informazioni tecniche. Visitate il nostro sito web www.aflury.aflury.ch trovate tutte le informazioni sui nostri prodotti e servizi. indicate tutte le date relative a eventi.
Documents Similar To ArthurFluryAG Manuale Impianti Fotovoltaici
More From los_erizos

References: articolo	260
 articolo	296
 articolo	260
 articolo	296
 articolo	260
 articolo	260
 articolo	260