Source: http://www.enev-online.com/enev_2014_praxisdialog/160122_dibt_anforderungen_an_luftdichtheit_dichtheit_mindestluftwechsel.htm
Timestamp: 2018-06-19 20:16:39+00:00

Document:
DIBt: Anforderungen an die Luftdichtheit - amtliche EnEV-Auslegung, 22. Staffel, Nummer 3, zur EnEV 2014, § 6 (Dichtheit, Mindestluftwechsel) 6 Absatz 1
Amtliche EnEV-Auslegung, 21. Staffel, Nummer 3, zur EnEV 2014, § 6 (Dichtheit, Mindestluftwechsel) 6 Absatz 1
Achtung: Diese Auslegung wurde ersetzt durch die
Auslegung der 24. Staffel, Nummer 1 aus dem Dez. 2017.
Leitsatz: Öffnungen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche eines Gebäudes, die aufgrund anderer Rechtsbereiche (Sicherheit, Brandschutz) notwendig sind, unterliegen nicht den Dichtheitsanforderungen der EnEV 2014. Bei Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 4 EnEV 2014 dürfen nichtverschließbare Öffnungen abgedichtet werden; verschließbare Öffnungen sind zu schließen.
Frage: Nach § 6 Absatz 1 EnEV 2014 (Dichtheit, Mindestluftwechsel) sind zu errichtende Gebäude so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet ist. Im Bereich der Wärmetausch- und Umfassungsfläche werden oft Öffnungen geplant, die aufgrund anderer Rechtsbereiche (Sicherheit, Brandschutz) notwendig sind (beispielsweise Rauchabzugsöffnung bei Aufzugsschächten). Müssen diese Öffnungen/Einrichtungen ebenfalls den Anforderungen nach § 6 Absatz 1 EnEV 2014 (Dichtheit, Mindestluftwechsel) genügen?
Die Anforderungen nach § 6 Absatz 1 EnEV 2014 (Dichtheit, Mindestluftwechsel) sollen sicherstellen, dass nach Fertigstellung des Gebäudes unnötiger Wärmeverlust durch Ex- und Infiltration über Gebäude- und Montagefugen oder sonstige Leckagen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche vermieden werden. Geplante Öffnungen, die aufgrund anderer ordnungsrechtlicher Anforderungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb des Gebäudes eingebaut werden müssen und der dort vorgesehenen Größe entsprechen, werden von dieser Dichtheitsanforderung nicht erfasst.
Unbeschadet davon gibt es sinnvolle technische Möglichkeiten, derartige Öffnungen/Einrichtungen verschließbar auszuführen. Auch Rauchabzugsöffnungen sind in der Regel geschlossen und können durch zweckdienliche Detektion oder manuell gesteuert geöffnet werden. Damit kann bei derartigen Öffnungen/Einrichtungen die Dichtheit der wärmetauschenden Umfassungsfläche hinreichend sichergestellt werden, obgleich die EnEV dies gesetzlich nicht fordert.
Bei Nutzung der Dichtheitsprüfung nach der DIN EN 13829 (§ 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 4 EnEV 2014 (Anforderungen an die Dichtheit des gesamten Gebäudes)) dürfen nichtverschließbare Öffnungen abgedichtet werden. Verschließbare Öffnungen sind zu schließen.
DIBt: Anforderungen an die Luftdichtheit - amtliche Auslegung zu § 6 Absatz 1 EnEV
© Logo ean50 GmbH
© Foto: Ingo Bartussek - Fotolia
© Foto: auremar - Fotolia
© Grafik: ean50 GmbH
© Collage: ean50 GmbH:
© Logos: WeberHaus GmbH
& Co. KG; massa haus GmbH; Danwood S.A.; KAMPA GmbH
EnEV-online Praxishilfen

References: § 6
 § 6
 § 6
 § 6
 § 6
 § 6
 § 6