Source: http://docplayer.fr/815600-Tj-11-aide-memoire-juridique.html
Timestamp: 2016-12-07 20:48:53+00:00

Document:
⭐TJ 11 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE
Download "TJ 11 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE"
1 Installations sanitaires des entreprises TJ 11 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE2 L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme scientifique et technique qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CARSAT-CRAM-CGSS et plus ponctuellement pour les services de l État ainsi que pour tout autre organisme s occupant de prévention des risques professionnels. Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention : chef d entreprise, médecin du travail, CHSCT, salariés. Face à la complexité des problèmes, l Institut dispose de compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels. Ainsi, l INRS élabore et diffuse des documents intéressant l hygiène et la sécurité du travail : publications (périodiques ou non), affiches, audiovisuels, site Internet Les publications de l INRS sont distribuées par les CARSAT. Pour les obtenir, adressez-vous au service prévention de la Caisse régionale ou de la Caisse générale de votre circonscription, dont l adresse est mentionnée en fin de brochure. L INRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constituée sous l égide de la CNAMTS et soumise au contrôle financier de l État. Géré par un conseil d administration constitué à parité d un collège représentant les employeurs et d un collège représentant les salariés, il est présidé alternativement par un représentant de chacun des deux collèges. Son financement est assuré en quasi-totalité par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les Caisses d assurance retraite et de la santé au travail (CAR- SAT), les Caisses régionales d assurance maladie (CRAM) et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) Les Caisses d assurance retraite et de la santé au travail, les Caisses régionales d assurance maladie et les Caisses générales de sécurité sociale disposent, pour participer à la diminution des risques professionnels dans leur région, d un service prévention composé d ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risques professionnels et s appuyant sur l expérience quotidienne de l entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l entreprise (direction, médecin du travail, CHSCT, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise à disposition de tous les documents édités par l INRS. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l INRS, de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l adaptation ou la transformation, l arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d auteur constitue une contrefaçon punie d un emprisonnement de trois ans et d une amende de euros (article L et suivants du code de la propriété intellectuelle). INRS, 2011.3 Aide-mémoire juridique TJ 11 (mise à jour novembre 2011) Juridique Installations sanitaires des entreprises Synthèse établie par Claire Soudry, assistance information, INRS, Paris, actualisée par Morgan Van der Vaart. Une liste des principaux textes complète ce document. Les textes principaux figurent in extenso à la fin du document. SOMMAIRE I. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS p. 3 Vestiaires p. 3 Cabinets d aisances p. 3 Lavabos p. 3 Installations accessibles aux personnes handicapées p. 4 Éclairage, aération, assainissement, et chauffage des différentes installations sanitaires p. 5 Dispense p. 6 Sanction p. 6 II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE CERTAINES ACTIVITÉS p. 7 Travaux de bâtiment et de génie civil p. 7 Travaux exécutés par une entreprise extérieure p. 8 Travaux insalubres et salissants p. 8 Mesures complémentaires spécifiques de certains travaux p. 10 Activités nécessitant un haut niveau d hygiène p. 11 III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE CERTAINS LOCAUX p. 15 Locaux d hébergement sur les chantiers du BTP p. 15 Logements provisoires des travailleurs agricoles p. 15 Hébergements collectifs des travailleurs saisonniers et logements sous tentes p. 15 Locaux des services médicaux du travail p. 15 Hôpitaux et établissements de soins p. 16 ANNEXES p. 17 Liste des textes p. 17 Textes p. 17 Les abréviations utilisées sont les suivantes : L. = loi, D. = décret, A. = arrêté, C. = circulaire, Art. = article. 14 L employeur doit tenir les locaux de son établissement dans un état constant de propreté et ceux-ci doivent présenter les conditions d hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. À cet effet, il met à la disposition des travailleurs les moyens d assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des cabinets d aisances et des lavabos. Il doit également mettre des douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants dont la liste est fixée par un arrêté revu périodiquement. Ces douches doivent être équipées de vestiaires adaptés au poste de travail occupé, et le plus souvent, les vestiaires sont dans ce cas à double compartiment pour séparer les vêtements de ville de ceux de travail. L aménagement des bâtiments doit tenir compte de la présence de personnes handicapées physiques et des cabinets d aisances sont adaptés à ces personnes. Le décret du 21 octobre 2009 (art du Code du travail) concernant l accessibilité des personnes handicapées aux lieux de travail modifie la logique conceptuelle des locaux à usage professionnel. Rompant avec la notion d espace réservé et accessible au personnel handicapé, désormais, l employeur doit concevoir ses lieux de travail comme totalement accessibles. Précisant les modalités d application du dispositif de 2009, un arrêté est actuellement en cours d élaboration au ministère chargé du travail, de l agriculture et de la construction. Cet arrêté fixera les caractéristiques propres aux installations sanitaires du personnel atteint d un handicap physique. L employeur et le maître d ouvrage doivent appliquer les dispositions du Code du travail, mais aussi, dans certains cas, mettre en œuvre des règlements spécifiques de certaines activités, telles les travaux de bâtiment et de travaux publics, ou des règles complémentaires afin de répondre aux contraintes particulières d hygiène et de propreté exigées par certaines activités telles que la restauration collective ou des activités impliquant de la part du personnel une hygiène de haut niveau comme les industries agroalimentaires ou l industrie pharmaceutique. Dans ces cas, la mise en place d installations spéciales, robinets à commande non manuelle, sèchemains à bouton-poussoir ou à déclenchement à infrarouge, appareils soufflants à cellule, par exemple, peut être exigée à cause des risques de contamination ou de souillures. La mise à disposition d objets permettant aux salariés d assurer leur hygiène personnelle tels des brosses à ongles, peut être exigée à certains postes de travail. Le champ d application des dispositions du Code du travail concernant les installations sanitaires est constitué par les établissements relevant des dispositions générales d hygiène et de sécurité du Code du travail. Certaines dispositions sont communes à tous les établissements soumis aux dispositions hygiène et sécurité du Code du travail. On peut déroger à certaines prescriptions sous conditions lorsqu il s agit de certains chantiers. En revanche des dispositions plus exigeantes s appliquent pour certaines activités à haut niveau d hygiène. D autres types de locaux ou d activités sont soumis à des textes particuliers. 25 I. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS L employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d aisances et, le cas échéant, des douches (Art. R du Code du travail). Vestiaires Installation et aménagement Les vestiaires collectifs sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placés à proximité du passage des travailleurs (Art. R du Code du travail). Si les vestiaires sont installés dans des locaux séparés des lavabos, la communication entre ces locaux doit pouvoir s effectuer sans traverser les locaux de travail et les locaux de stockage et sans passer par l extérieur (Art. R du Code du travail). Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour le personnel masculin et féminin (Art. R du Code du travail). L employeur doit tenir ces locaux en état constant de propreté. C est pourquoi le sol et les parois des vestiaires doivent permettre un nettoyage efficace (Art. R du Code du travail). En ce qui concerne le choix des armoires, on peut se reporter aux normes AFNOR. Équipement Dans les vestiaires collectifs, l employeur doit mettre un nombre suffisant de sièges et d armoires individuelles ininflammables (Art. R du Code du travail). Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville. Les armoires destinées aux personnels dont les vêtements de travail sont susceptibles d être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d une serrure ou d un cadenas (Art. R du Code du travail). Cabinets d aisance Nombre Pour déterminer le nombre minimal de cabinets d aisance, l employeur doit prendre en compte l effectif maximal de travailleurs présents simultanément dans l établissement (Art. R du Code du travail). En fonction de cet effectif, il doit y avoir au minimum : un cabinet et un urinoir pour vingt hommes, deux cabinets pour vingt femmes. Installation et aménagement Les cabinets d aisances ne doivent pas communiquer directement (1) avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner (Art. R du Code du travail). Si l employeur occupe un personnel mixte, il doit prévoir des cabinets d aisances séparés pour le personnel féminin et masculin (Art. R du Code du travail) (2). Les dimensions des cabinets d aisances ne sont pas spécifiées par le Code du travail (3). Équipement, entretien, nettoyage, désinfection Les cabinets d aisances doivent être équipés de chasse d eau et pourvus de papier hygiénique (Art. R du Code du travail). Par ailleurs, au moins un des cabinets d aisances doit comporter un poste d eau. Les cabinets d aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques (Art. R du Code du travail). Les portes des cabinets d aisances doivent être pleines. Pour permettre l ouverture des portes des cabinets d aisances, un dispositif de fermeture intérieure doit être mis sur la porte qui permette également de l ouvrir de l extérieur en cas d incident (Art. R du Code du travail). L employeur doit faire procéder, au moins une fois par jour au nettoyage et à la désinfection des cabinets d aisances et des urinoirs et, pour que ce nettoyage soit efficace, le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables (Art. R du Code du travail). Lavabos Nombre L employeur doit prévoir au minimum un lavabo pour 10 personnes (Art. R du Code du travail). Installation et aménagement Les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et des locaux de stockage, et placés à proximité du passage des travailleurs. Si les vestiaires et lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ces deux locaux doit pouvoir s effectuer sans avoir à traverser les locaux de travail et de stockage et sans passer par l extérieur (Art. R du Code du travail). (1) Un sas ou cabinet de toilette ou une pièce avec les lavabos peuvent servir de pièce écran. (2) Des symboles permettent de distinguer les cabinets pour hommes de ceux pour dames. (3) On peut toutefois indiquer les minima suivants: 0,80-1,20 m avec porte pleine s ouvrant vers l extérieur et cloisonnement supérieur à 2 m de haut. 36 4 L employeur doit prévoir des installations séparées pour le personnel masculin et féminin. Les lavabos sont à eau potable. L eau est à température réglable (Art. R du Code du travail). La température de l eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60 o C au point de puisage. Le cas échéant, à cet effet, un moyen de réglage doit être à la disposition de l utilisateur (Art. 36 de l arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, de bureaux ou recevant du public). En ce qui concerne les lavabos individuels ou collectifs et la distribution d eau (siphons et systèmes de commande d arrivée d eau), il faut se reporter aux spécifications techniques de construction ou normes. Entretien Les lavabos doivent être tenus en état constant de propreté, c est pourquoi le sol et les parois de ces locaux doivent permettre un nettoyage efficace (Art. R du Code du travail). Savons et détergents Les détergents d atelier mis à la disposition du personnel pour le nettoyage des mains doivent être conformes à la norme française T et 102 (A. du 1 er août 1967 mod. relatif aux détergents d ateliers et savons mis à la disposition du personnel des entreprises). Les savons du commerce mis à la disposition du personnel pour le lavage du corps doivent être des savons d acides gras dont l alcalinité exprimée en Na 2 O ne doit pas dépasser 0,05 %. Moyens de nettoyage et de séchage L employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des moyens de nettoyage et de séchage ou d essuyage appropriés (Art. R du Code du travail). Ces moyens de séchage sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. Il existe plusieurs moyens de séchage: Le sèche-mains électrique à bouton poussoir ou à déclenchement par infrarouge. Les appareils automatiques à air chaud sont prescrits, notamment par les règlements concernant les établissements de restauration collective (voir p. 11). Dans certains établissements, ce type de séchage peut être interdit pour certains postes de travail, par exemple, les ateliers de découpe de volaille (voir p. 13). Les modèles à détecteur à infrarouge peuvent contribuer à éviter la transmission bactérienne. Les systèmes d essuie-mains en tissu à usage unique avec fermeture automatique du distributeur sont hygiéniques à condition de dérouler le tissu sur une longueur suffisante. Ces systèmes et les appareils soufflants à air chaud sont prescrits par les textes pour les clients et usagers des établissements de restauration (voir p. 12). Accessoires La distribution de brosses à ongles est conseillée aux ouvriers effectuant des travaux salissants et insalubres. Elle peut être exigée par les textes, tels ceux concernant par exemple les travaux exposant aux poussières arsenicales (Art. 8 du décret du 16 novembre 1949 concernant les mesures particulières d hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales). D autres accessoires peuvent être placés à proximité des lavabos comme des miroirs, tablettes pour accessoires de toilette et des corbeilles ou distributeurs de feuille d essuyage. Installations accessibles aux personnes handicapées Obligations de l employeur Obligation de mettre à la disposition des personnes handicapées physiques des installations sanitaires appropriées (Art. R du Code du travail) auxquelles elles doivent pouvoir accéder aisément (Art. R du Code du travail). Le principe de l accessibilité concerne les différents types de handicap. Cependant les dispositions relatives aux personnes circulant en fauteuil roulant, qui ont les exigences les plus importantes en matière d espace, sont prédominantes (C. DRT n o du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail). Obligations des maîtres d ouvrage Si, compte tenu de l effectif, le maître d ouvrage doit réaliser dix cabinets d aisances, il devra aménager un des cabinets et un lavabo placé à proximité, de manière à en permettre l accès et l usage autonome par des handicapés circulant en fauteuil roulant. Si, compte tenu de l effectif, le maître d ouvrage doit prévoir moins de dix cabinets d aisances, un des cabinets et un lavabo doivent être conçus de telle sorte que de simples travaux suffisent pour réaliser les aménagements permettant aux handicapés physiques de disposer d installations sanitaires (Art. R du Code du travail). Lorsqu ils entreprennent la construction ou l aménagement des bâtiments destinés à être des lieux de travail, que ces opérations nécessitent ou non l obtention d un permis de construire, les maîtres d ouvrage doivent tenir compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants : Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont conçus de manière7 à permettre l adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l adaptation des postes de travail (Art. R du Code du travail). Les installations sanitaires sont ici entendues comme composante des locaux annexes, ainsi elles sont concernées par ce dispositif. Cependant, des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité, en cas d impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment (Art. R du Code du travail). Il faut : - 1 cabinet d aisance + 1 urinoir à raison de 20 hommes ; - 2 cabinets à raison de 20 femmes. (Calculé sur l effectif maximum d employés présents simultanément dans l établissement.) Lorsque le personnel de l établissement est mixte, alors les cabinets d aisance seront séparés pour le personnel masculin et féminin (Art. R du Code du travail). Lorsque 10 cabinets d aisance sont créés, l un d entre eux ainsi qu un lavabo doivent être aménagés de manière à en permettre l accès par le personnel handicapé. L accessibilité est entendue comme des lieux où le personnel handicapé peut circuler, évacuer, se repérer et communiquer avec la plus grande autonomie possible (Art. R du Code du travail). À nouveau, en cas de personnel mixte, les installations sanitaires accessibles devront être prévues pour chaque sexe (Arrêté du 27 juin 1994). Équipement, dimensions et accessibilité Chaque cabinet d aisance accessible aux handicapés doit comporter un espace, à côté de la cuvette, pour faciliter l accès à celle-ci (Art. 6 de l arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées). Cet espace d accès à la cuvette doit mesurer de 0,80 à 1,30 mètre, hors tout obstacle et hors débattement de porte. La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,46 mètre et 0,50 mètre. La personne handicapée doit pouvoir atteindre la commande de chasse d eau. Celle-ci doit pouvoir être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. Une barre d appui latérale doit être installée afin de faciliter le transfert sur la cuvette. Elle comporte une partie horizontale à côté de la cuvette et à une hauteur située à, ou comprise entre, 0,70 mètre et 0,80 mètre. Les cabinets d aisance et lavabos accessibles aux handicapés doivent être desservis par un cheminement praticable. Quand les installations sanitaires sont séparées par sexe, il faut prévoir les aménagements décrits ci-dessus pour les handicapés de chaque sexe. Les caractéristiques du fauteuil roulant occupé par une personne, qui ont été prises en compte pour l étude des dispositions de l arrêté du 27 juin 1994, sont les suivantes : largeur : 0,75 mètre, longueur : 1,25 mètre, diamètre de rotation : 1,50 mètre. Le fonds de développement pour l insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) peut être sollicité pour financer des travaux d adaptation de ces locaux (C. DRT n o du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail). Éclairage, aération, assainissement et chauffage des différentes installations sanitaires Obligations de l employeur La valeur minimale d éclairement est de 120 lux pour les vestiaires et les sanitaires (Art. R du Code du travail). Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être aérés selon les dispositions du Code du travail concernant l aération (Art. R du Code du travail). Les cabinets d aisances doivent être aérés et cette aération doit être conforme aux dispositions du Code du travail (Art. R du Code du travail). Les cabinets doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur (Art. R du Code du travail). En ce qui concerne les canalisations d eaux usées, il est utile de se reporter aux normes concernant les gardes d eau (NF D18-201) et aux usages de la construction. En effet, il est nécessaire d isoler les appareils sanitaires des canalisations d évacuation par des siphons (voir aussi les caractéristiques des siphons dans des documents techniques, ces indications techniques ne figurent pas dans les dispositions du Code du travail). En milieu médical, la nécessité de désinfecter sans démontage implique des siphons évitant les remontées. Les effluents ou eaux usées des cabinets d aisances doivent être évacués conformément aux dispositions des règlements sanitaires départementaux (Art. R du Code du travail). Le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d hygiène et de salubrité pour les activités qui ne relèvent pas du champ d application de la réglementation des installations classées. Le règlement sanitaire départemental s obtient auprès des services de la préfecture de chaque département. Le règlement sanitaire départemental type est constitué par la circulaire du 9 août 1978 mod. L employeur doit faire en sorte que l atmosphère des locaux affectés au travail et leurs dépendances 58 (4) En complément de ces mesures et outre l entretien quotidien obligatoire, il existe divers moyens pour neutraliser les odeurs ou assainir l air et qui sont des moyens techniques d aération ou de ventilation ou des plaquettes bactéricides, etc., qui ne figurent pas dans le Code du travail. 6 soit tenue constamment à l abri de toute émanation provenant de toute source d infection, en l occurrence des fosses d aisances (Art. R du Code du travail) (4). Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l égout et l établissement doit être munie d un intercepteur hydraulique qui doit être fréquemment nettoyé et sa garde d eau doit être assurée en permanence (Art. R du Code du travail) (4). Ces locaux doivent être convenablement chauffés (Art. R du Code du travail). Le chauffage doit être assuré de telle façon qu il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère (Art. R du Code du travail). La température doit répondre à la destination spécifique de ces locaux (Art. R du Code du travail). Obligations des maîtres d ouvrage Le Code du travail inclut les sanitaires dans la catégorie des locaux à pollution spécifique. Le Code du travail distingue les locaux à pollution non spécifique des locaux à pollution spécifique : les locaux à pollution non spécifique sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine à l exception des locaux sanitaires ; les locaux à pollution spécifique sont ceux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires (Art. R ). Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires doivent permettre d adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du Code de la construction et de l habitation (Art. R du Code du travail). Le Code du travail précise les règles auxquelles les chefs d établissement et les maîtres d ouvrage doivent se conformer notamment les débits d air neuf minimaux exprimés par m 3 par heure et par local à introduire dans les installations sanitaires (Art. R du Code du travail) : 30 m 3 /h pour un cabinet d aisances isolé, 45 m 3 /h pour une salle de bains ou de douches isolée, 60 m 3 /h pour une salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d aisances, 30 m m 3 N* (N* : nombre d équipements dans le local) pour des locaux de bains, douches et cabinets d aisances groupés, 10 m 3 + 5N* pour des lavabos groupés. Si le cabinet d aisances et la salle de bains ne sont pas à usage collectif, le débit minimal d air introduit peut être limité à 15 m 3 par heure (Art. R du Code du travail). Dispense Employeurs Si pour des raisons tenant à la disposition des lieux, l employeur ne peut aménager les vestiaires, les lavabos, les douches, dans les conditions fixées par les textes, il peut demander une dispense de certaines de ses obligations auprès de l inspecteur du travail, après avis : du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, et à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer des conditions d hygiène correspondant dans la mesure du possible à celles que prévoient les textes (Art. R , 17 et 18 du Code du travail). Maîtres d ouvrage Le préfet peut accorder des dispenses aux dispositions de l article R du Code du travail (aménagement des bâtiments pour tenir compte de la présence des travailleurs handicapés et accessibilité de ceux-ci aux locaux sanitaires) après avis de la commission consultative départementale, de la sécurité et de l accessibilité en cas d impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment (Art. R du Code du travail). Sanction Le non-respect par l employeur des prescriptions du Code du travail relatives aux installations sanitaires peut donner lieu à mise en demeure de l inspecteur du travail ou du contrôleur du travail de s y conformer. Le délai minimal d exécution est fixé à huit jours (Art R du Code du travail). Les mesures et procédures d urgence en cas de non-respect des mesures d hygiène et de sécurité préconisées par le Code du travail figurent aux articles L et suivants. En cas d infractions aux règles de santé et sécurité, l employeur ou le préposé ayant, par leur faute personnelle, enfreint les dispositions prévues sont punis d une peine d amende de L amende est appliquée autant de fois qu il y a de salariés concernés par la ou les infractions relevées. La récidive est punie d un an d emprisonnement et d une amende de (Art. L du Code du travail).9 Par ailleurs, le délai d exécution des travaux de sécurité sera fixé par jugement et ne pourra excéder dix mois (Art. L du Code du travail). Le fait pour l employeur de ne pas s être conformé aux mesures prises par l inspecteur du travail est puni d un emprisonnement d un an et d une amende de (Art. L du Code du travail). En ce qui concerne le maître d ouvrage, les pénalités sont prévues par le Code du travail (L et 2, L et L ) et par le Code de l urbanisme (Art. L et 480-5). Les infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs du travail et par les personnes prévues par le Code de l urbanisme (maires, direction départementale de l urbanisme, DDE...). II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE CERTAINES ACTIVITÉS Travaux de bâtiment, de travaux publics et de génie civil Chantiers d une durée inférieure à 4 mois Pour ce type de chantiers, l employeur peut déroger aux dispositions du droit commun décrites cidessus sous réserve de mesures correspondantes à celles prévues ci-dessous aux articles R et suivants (Art. R du Code du travail). Par conséquent, pour ce type de chantier, l employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les installations suivantes. Local-vestiaire Ce local-vestiaire doit être convenablement aéré et éclairé et suffisamment chauffé pendant la saison froide. L employeur doit maintenir le local-vestiaire en état constant de propreté et doit assurer son nettoyage au moins une fois par jour. L employeur doit interdire d entreposer des matériaux et des produits ou matériels dangereux ou salissants dans ce local (Art. R du Code du travail). Équipement du local-vestiaire Des sièges doivent être mis en nombre suffisant dans ce local. Le local-vestiaire doit normalement être équipé d armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant. Si le chantier est trop petit, le local-vestiaire est équipé d un nombre suffisant de patères (Art. R du Code du travail). Cas des chantiers souterrains Le local-vestiaire des chantiers souterrains doit être installé au jour (Art. R du Code du travail). Lavabos ou rampes Des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d un orifice pour 10 travailleurs, doivent être installés. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à la disposition des travailleurs (Art. R du Code du travail). Eau potable L employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une quantité d eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. S il est impossible d avoir de l eau courante, un réservoir d eau potable d une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation (Art. R du Code du travail). Cabinets d aisances L employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des cabinets d aisances conformes aux dispositions des articles R à R du Code du travail (Art. R du Code du travail). Mesures équivalentes Lorsque ces installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l abri des intempéries (Art. R du Code du travail). L utilisation d un local en sous-sol doit rester exceptionnelle et n est tolérée que s il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l aérer et de l éclairer convenablement (Art. R du Code du travail). Si la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place ces installations, l employeur est tenu de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes (Art. R du Code du travail). Chantiers dont la durée est égale ou supérieure à 4 mois Ces chantiers sont soumis aux dispositions du droit commun (voir chap. 1 «Dispositions communes à tous les établissements» et, pour les douches, se reporter aux travaux assujettis à cette obligation et qui pourraient avoir lieu sur un chantier). 710 Travaux exécutés par une entreprise extérieure L employeur doit mettre à la disposition du personnel de l extérieur les installations sanitaires, les vestiaires... de l entreprise utilisatrice, à moins que les entreprises extérieures ne mettent en place un dispositif équivalent. Des installations supplémentaires doivent être mises en place, si nécessaire selon le nombre moyen de salariés d entreprises extérieures devant être occupés au cours de l année à venir (Art. R et s. du Code du travail). Il faut également mettre des douches à la disposition des travailleurs de l entreprise extérieure effectuant des travaux insalubres et salissants. Travaux insalubres et salissants Travaux nécessitant des douches Des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs effectuant des travaux salissants ou insalubres. La liste des travaux concernés est fixée par l arrêté du 23 juillet 1947 modifié qui a dressé deux listes de travaux. Ces listes sont modifiées et complétées au fur et à mesure de l apparition de travaux nécessitant obligatoirement cette mesure d hygiène. Modalités d organisation L arrêté du 23 juillet 1947 modifié a également fixé les conditions dans lesquelles l employeur doit mettre les douches à la disposition de son personnel. 1) Travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles Abattoirs Animaux Amiante Amines aromatiques Arsenic Benzène Bioxyde de manganèse Travaux d abattage des volailles Tueries particulières Travaux d abattage des animaux de boucherie Travaux de garderie et d élevage d animaux, notamment dans les animaleries Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d expérience Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l amiante Fabrication de l aniline et autres amines aromatiques Préparation au moyen d amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques Fabrication de l arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arséniques, arséniates, etc.) Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de l arsenic Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l arsenic Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues Broyage et manipulation du bioxyde de manganèse Boucherie Voir «Abattoirs» Brai de houille Chlorure de potassium Chrome Ciment Colorants Dinitrophénol Égouts Équarrissage Fluorure double de glucinium et de sodium Fonderie Manipulation ou emploi du brai de houille Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium Fabrication de l acide chromique, des chromates et bichromates alcalins Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d homme des ciments Teintures de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d aniline ou autres colorants développés sur fibres Préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels Travaux effectués dans les égouts Travaux d équarrissage Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium Travaux de fonderie: préparation et manutention du sable chargé de noir, moulage au sable chargé de noir et décochage des moules, dessablage et ébarbage des pièces brutes, dans les ateliers où les dispositifs de captation des poussières s avèrent insuffisamment efficaces Fluides de coupe Voir «Usinage (travaux d )» Laboratoires Voir ci-dessus la rubrique «Animaux» 811 Lubrifiants de décolletage Mercure Ordures Parathion Plomb Sable Streptomycine Usinage (travaux d ) Travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment les travaux de réglage Une circulaire Tr du 18 décembre 1947 précisait que ne bénéficieraient pas des dispositions de l arrêté les ouvriers accomplissant certains travaux spéciaux et dont les vêtements sont imprégnés d huiles susceptibles de provoquer des dermatoses, et non les très nombreux ouvriers des ateliers de mécanique qui peuvent avoir les mains souillées d huile mais pour lesquels l usage des lavabos est suffisant. Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.) Fabrication et récupération d accumulateurs électriques au mercure Fabrication des composés du mercure Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure Feutrage des poils sécrétés Travaux de collecte et de traitement des ordures Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et des produits qui en renferment Récupération du vieux plomb donnant lieu à des dégagements de poussières d oxyde de plomb Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb Fabrication et manipulation des oxydations et sels de plomb Ébarbage, polissage de tout objet en plomb ou en alliage de plomb Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères Fabrication et application des émaux plombeux Fabrication du plomb tétraéthyle Travaux au jet de sable Récupération de la streptomycine Travaux d usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe 2) Autres travaux salissants effectués dans des ateliers où les dispositifs de captation des poussières ou aérosols s avèrent insuffisamment efficaces Charbon Chiffons Colorants Cyanamide calcique Émeris Engrais Fours, chaudières Meules Polissage Textiles Trinitrophénol Broyage, criblage et manutention du charbon Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabrication d agglomérés à partir des poussières de charbon de bois Fabrication et manipulation du noir animal, du noir de fumée, du noir de pétrole et du noir de carbone, notamment dans l industrie du caoutchouc Triage des vieux chiffons Fabrication et manipulation des pigments en poudre Fabrication et manipulation des matières colorantes Manipulation de la cyanamide calcique Concassage et broyage des émeris Fabrication, transformation et manutention des engrais Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres Retaillage des vieilles meules Polissage des métaux Effilochage et cardage des textiles Préparation et emploi du trinitrophénol Liste des salariés concernés Dans chaque entreprise, le CHSCT, ou, à défaut, les délégués du personnel, établit en accord avec le chef d entreprise la liste des salariés pour lesquels des douches doivent être prévues (Art. 2 de l arrêté du 23 juillet 1947 mod.). Une priorité devrait être accordée aux ouvriers, dont non seulement les mains ou les avant-bras, mais tout le corps est exposé aux souillures par des produits nocifs ou particulièrement salissants. Par exemple, dans les teintureries, la priorité sera donnée aux ouvriers préparant les bains de teinture, 912 10 dont tout le corps peut être souillé par des parcelles de matières colorantes, par rapport à ceux qui ne sont en contact qu avec les solutions, à moins qu il ne s agisse de travaux tels que la teinture au noir d aniline qui mettent les opérateurs en contact direct avec des produits inscrits aux tableaux des maladies professionnelles. L expression «travaux comportant un contact permanent avec l huile de décolletage» devrait également être interprétée dans le même esprit (C. du 18 décembre 1947). Le temps passé à la douche est au minimum d un quart d heure considéré comme le temps normal nécessaire pour prendre une douche, et d une heure au maximum (Art. 5 de l arrêté du 23 juillet 1947 mod.). Rémunération du temps passé à la douche Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée de travail effectif (Art. R du Code du travail), il n est donc pas retenu pour le calcul des heures supplémentaires. Il résulte des articles L et s. et R du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d une douche quotidienne et que l employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail (Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 11 février 2004). Le temps passé à la douche des salariés dont les travaux ne rentrent pas dans le champ d application de l arrêté du 23 juillet 1947 modifié dépend des accords collectifs qui fixent les conditions d indemnisation des salariés et les conditions de prise en compte de ce temps dans la durée du travail effectif. Nombre, installation, aménagement des locaux de douches Les douches doivent être installées dans des cabines individuelles à raison d au moins une pomme de douche pour huit personnes lorsque chaque cabine de douches comprend deux cellules d habillage ou de déshabillage (Art. 4 de l arrêté du 23 juillet 1947 mod.). Le sol et les parois du local des douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local de douches doit être tenu en état constant de propreté. Température de l eau La température de l eau des douches doit être réglable (Art. R du Code du travail). Les textes ne précisent pas si la température de l eau de la douche peut être réglée individuellement ou collectivement. Éclairage, aération, assainissement et chauffage Les conditions d éclairage, d aération et de chauffage de ces locaux sont celles fixées pour l ensemble des installations sanitaires (sur ce point, voir p. 5). Dispense, dérogation ou tolérance L employeur peut, après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, demander à l inspecteur du travail une dispense de l obligation d assurer des douches si les travaux s effectuent en appareil clos. Une tolérance est accordée aux entreprises de moins de huit salariés bénéficiaires de ces dispositions (C. du 4 février 1950). Les inspecteurs du travail peuvent ne pas exiger des chefs d entreprise occupant moins de huit salariés bénéficiaires des dispositions sur les douches de les aménager. Cette tolérance ne dégage en rien les chefs d entreprise de leur obligation d assurer à leur personnel les soins de propreté prévus. En effet, le chef d entreprise devra prendre toutes dispositions utiles pour satisfaire à son obligation : par entente avec une entreprise voisine plus importante possédant des installations de douches, par accord avec l établissement de douches le plus proche, par tout autre moyen. Sanctions Voir plus haut la rubrique «Sanctions», p. 6. Mesures complémentaires spécifiques de certains travaux Agents biologiques pathogènes L employeur doit mettre à la disposition du personnel dont le travail met en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire, des antiseptiques pour la peau et, s il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail (Art. R du Code du travail). Arsenic (travaux exposant aux poussières arsenicales) L employeur doit aménager les vestiaires, lavabos et les douches destinés à l usage du personnel de telle sorte que le passage sous la douche soit rendu obligatoire par la disposition des locaux et par un règlement intérieur relatif aux douches, établi après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (Art. 9 et 10 du décret du 16 novembre 1949).13 En plus des moyens de nettoyage et de séchage ou d essuyage prévus par le Code du travail, chaque ouvrier sera pourvu d une brosse à ongles. Des lavabos équipés de moyens de nettoyage, de séchage ou d essuyage seront également installés dans les ateliers ou à la sortie de ces derniers. Charbon (travaux exposant aux poussières de charbon) Les lavabos doivent être établis en dehors des locaux où s effectuent les opérations dangereuses (Art. 5 du décret du 1 er octobre 1913 mod.). Les lavabos doivent être pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant. Les vestiaires des locaux du personnel exposé aux poussières de charbon doivent comporter des armoires ou casiers fermés à clef divisés en deux compartiments ou, à défaut, être équipés de deux patères séparées de trente centimètres chacune au minimum. L employeur devra afficher obligatoirement un règlement d atelier imposant d utiliser les vestiaires et lavabos. Couperies de poil (établissement de couperies de poils) Les installations sanitaires doivent être installées dans un local indépendant des ateliers où s effectuent le secrétage, le brossage des peaux secrétées, le coupage et la soufflerie des poils (Art. 5 et 9 du décret du 1 er octobre 1913 mod.). Les lavabos doivent être pourvus d eau potable pour les soins de la bouche. L employeur doit afficher obligatoirement un règlement d atelier imposant aux ouvriers de se servir des vestiaires et lavabos. L employeur a la possibilité de remplacer l affichage obligatoire par la distribution aux ouvriers d un livret contenant le texte des règlements et les indications prescrites. Égouts (travaux effectués dans les égouts) Les vestiaires avec lavabos destinés aux égoutiers doivent être installés à proximité des lieux de travail et seront tenus à l abri des émanations provenant des égouts (Art. 4 du décret du 21 novembre 1942). Les lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant et d eau en abondance. Les locaux de douches devront communiquer avec les vestiaires par un passage couvert. Rayonnements ionisants (travaux exposant aux rayonnements ionisants) Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l autre aux armoires destinées aux vêtements de travail (Art. 60 du décret du 2 octobre 1986 mod.). Lorsque la nature et les conditions de travail nécessitent le port de tenues spéciales, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos. L employeur fait procéder journellement à la détection de la contamination éventuelle de ces différents locaux. Activités nécessitant un haut niveau d hygiène Cette liste n est pas exhaustive des industries concernées par ce type d installations. Établissements de restauration collective (à caractère social) Ce sont les établissements liés à une administration ou à une entreprise, les restaurants à caractère interadministratif ou interentreprises, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et social et les restaurants de toute structure d accueil des personnes âgées, crèches, foyer d accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont également visées par ces dispositions (A. du 29 septembre 1997 fixant les conditions d hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social). Ces établissements doivent comporter au minimum : des toilettes en nombre suffisant pour le personnel de cuisine, comprenant des cabinets d aisances à cuvettes dite «à l anglaise», raccordées à un système d évacuation efficace et équipées de distributeurs de papier hygiénique approvisionnés en permanence, ne donnant pas directement sur les locaux dans lesquels circulent les denrées alimentaires ; des locaux servant de vestiaires suffisamment spacieux et réservés à l usage du personnel, agencés et conçus de manière à éviter les risques de contamination des tenues de travail. Dans les différents locaux où sont manipulées les denrées alimentaires, ainsi qu à la sortie des toilettes du personnel, doivent être installés un nombre suffisant de lave-mains à commande non manuelle judicieusement situés, alimentés en eau courante chaude et froide et équipés de distributeurs de savon et d essuie-mains hygiéniques. Le système général d évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, suffisant et efficace, doit être conçu et construit de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires. Le plan de nettoyage et de désinfection des locaux comprend aussi les vestiaires et sanitaires. Les salles de restaurant et locaux similaires doivent comporter des toilettes pour les consomma- 1114 (5) R et s. et R recodifiés. (6) Le règlement sanitaire départemental type est un document réglementaire fixant les règles d hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l homme. Il est issu de décrets en Conseil d État, pris après consultation du Conseil supérieur d hygiène publique de France. Les domaines couverts sont notamment la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre les bruits de voisinage ou la préparation, distribution, transport ou conservation des denrées alimentaires. Élaboré au niveau national, le règlement sanitaire départemental type est ensuite repris au niveau départemental par les autorités préfectorales. Un arrêté préfectoral établit ainsi le règlement sanitaire départemental applicable dans chaque département. Inspiré du règlement sanitaire départemental type, il peut contenir des dispositions spéciales. Il convient donc de se reporter au règlement sanitaire propre à chaque département pour prendre connaissance des prescriptions d hygiène concernant les établissements de restauration et les denrées alimentaires. 12 teurs, comprenant cabinets d aisances et lavabos qui doivent être maintenus en état constant de propreté et de bon fonctionnement. Les toilettes sont pourvues en permanence de papier hygiénique et les cabinets d aisances, équipés de chasse d eau, ne doivent pas communiquer directement avec la salle où sont servies les préparations culinaires ni avec les locaux dans lesquels circulent des denrées alimentaires. Les toilettes ne doivent pas être accessibles par la cuisine. Ateliers et laboratoires de préparation des aliments Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises à sa disposition (Art. 132 du règlement sanitaire départemental type) (5). Ces installations comportent : des vestiaires prévus en nombre suffisant, des cabinets d aisances ne communiquant pas avec les ateliers et laboratoires de préparation des aliments. L employeur devra apposer une affiche recommandant aux utilisateurs le lavage des mains en sortant des lieux d aisances, des lavabos placés à côté des cabinets d aisances et à proximité des lieux de travail. Ces lavabos seront pourvus d eau courante ainsi que des produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains, pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud sont mis à la disposition des usagers. Restaurants, buffets, brasseries servant des repas et établissements de restauration collective : installations destinées à la clientèle Des cabinets d aisances en nombre suffisant sont mis à la disposition de la clientèle (Art. 152 du règlement sanitaire départemental type). Ils ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont servis les repas ni avec aucun des locaux renfermant des denrées alimentaires. Ces cabinets d aisances doivent répondre aux prescriptions suivantes (Art. 152 et 46 du règlement sanitaire départemental type) : la cuvette des cabinets doit être obligatoirement munie d un dispositif d occlusion, de l eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes. Lorsque les cabinets d aisances sont raccordés à un réseau d assainissement, à une fosse septique ou à un appareil équivalent, les cabinets d aisances sont pourvus d une chasse permettant l envoi d un volume d eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d eau conforme aux normes françaises homologuées. Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir. Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche. Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en nombre suffisant aux cabinets d aisances. Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud sont mis à la disposition des usagers. Industrie agroalimentaire Établissements d entreposage des denrées animales et d origine animale Les toilettes ne doivent pas communiquer directement avec les locaux où les denrées emballées sont manipulées ou entreposées et elles doivent être munies de cuvettes et de lave-mains à commande non manuelle (A. du 3 avril 1996 fixant les conditions d agrément des établissements d entreposage des denrées animales et d origine animale). Toutefois, lorsqu il s agit d établissements entreposant exclusivement des denrées emballées qui ne subissent aucune manipulation, les lave-mains peuvent ne pas être équipés de commande non manuelle. Des produits de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection, ainsi que des moyens hygiéniques de séchage des mains sont également disponibles. Aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine Ces locaux doivent aussi par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d hygiène (A. du 28 mai 1997 relatif aux règles d hygiène applicables à certains aliments et préparations destinées à la consommation humaine). Les locaux doivent comporter : des vestiaires en nombre suffisant permettant au personnel de changer de vêtement avant l entrée et après la sortie des locaux où sont manipulés ou manutentionnés les aliments ; des lave-mains en nombre suffisant, judicieusement situés et signalés ; ils sont alimentés en eau courante chaude et froide et, s ils sont situés au sortir des cabinets d aisance et dans les zones où les manipulations de la part du personnel peuvent être une source de contamination des aliments ou de leurs ingrédients, ils sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage hygiénique des mains ; des cabinets d aisances équipés d une chasse d eau et raccordés à un système d évacuation efficace ; ils ne doivent pas communiquer directement avec des15 locaux utilisés pour la préparation, la transformation, le conditionnement et la détention des denrées alimentaires. Leur état de fonctionnement et de propreté doit être maintenu en permanence. Les installations sanitaires se trouvant dans ces locaux doivent être équipées d une ventilation adéquate. Les dispositifs servant au lavage des mains doivent être distincts des dispositifs prévus pour le nettoyage des matières premières, également alimentés en eau courante chaude et froide et situés de manière hygiénique. Ils doivent être également distincts des éviers ou dispositifs de lavage des aliments. Préparation des aliments pour animaux de compagnie Les vestiaires doivent être conçus et utilisés comme des sas en vue de fractionner physiquement les différentes phases de l habillage et de diminuer ainsi la contamination microbienne et particulaire des vêtements protecteurs. Ces locaux doivent être efficacement ventilés avec de l air filtré (A. du 2 mars 1998 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie). L air au repos dans la dernière partie du vestiaire doit être de la même classe que celle de la zone à laquelle il mène. L utilisation de vestiaires distincts pour l entrée et la sortie de la zone d atmosphère contrôlée est préférable. De manière générale, les lave-mains ne peuvent être installés que dans la première partie des vestiaires. Ateliers de découpe de viandes de volaille Ces établissements doivent disposer d un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage à l eau chaude du petit matériel, placés le plus près possible des postes de travail et pourvus (A. du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles) : d eau courante chaude et froide ou d eau prémélangée d une température appropriée, de produits de nettoyage et de désinfection, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l exclusion de systèmes à air chaud, de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main ni au bras. Les vestiaires et sanitaires sont dotés de murs et de sols imperméables faciles à laver et à désinfecter, de lavabos, de douches, de cabinets d aisances avec cuvette et chasse d eau, et équipés de manière à éviter toute contamination. Le personnel affecté à la manipulation des viandes fraîches est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours de la même journée de travail et, en particulier, à la sortie des toilettes. Les personnes qui ont manipulé des viandes contaminées doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l eau chaude, puis se les désinfecter et se les rincer. Établissement d abattage de volailles Le personnel doit disposer d un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d aisances avec cuvette et chasse d eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d une finition similaire (A. du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d abattage de volailles). Les cabinets d aisances ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d eau courante chaude et froide ou d eau prémélangée d une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d aisances. Le personnel manipulant des volailles vivantes doit disposer de vestiaires, de lavabos et de cabinets d aisances séparés. Le personnel affecté au travail ou à la manipulation des viandes fraîches est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d une même journée de travail ainsi qu à chaque reprise du travail et après chaque passage aux toilettes. Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver les mains et les bras avec de l eau chaude, puis les désinfecter. Établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d animaux de boucherie découpées, désossées ou non Les ateliers de ces établissements doivent comporter au moins des vestiaires et sanitaires convenablement aménagés et en nombre approprié pour le personnel. Ils sont dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination, et comprennent : des lavabos ne pouvant être actionnés ni à la main ni au bras, approvisionnés en eau courante chaude et froide ou prémélangée, d une température appropriée, et pourvus de dispositifs de nettoyage et 1316 14 de désinfection, ainsi que de dispositifs hygiéniques de séchage des mains; de tels lavabos doivent se trouver en nombre suffisant à la sortie des cabinets d aisances, des douches et des cabinets d aisances avec chasse d eau, ne communiquant pas avec les locaux de travail ou de stockage; les cuvettes à la turque sont prohibées (A. du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d animaux de boucherie découpées, désossées ou non). Les établissements doivent disposer, au moins, et le plus près possible des postes de travail, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage du matériel à l eau chaude, en nombre suffisant, et pourvus : d eau courante chaude et froide ou d eau prémélangée d une température appropriée, de robinets à commandes non manuelles, de produits de nettoyage et de désinfection, de moyens hygiéniques de séchage des mains. Abattoirs d animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches Les abattoirs doivent comporter au moins un nombre suffisant de locaux à usage de vestiaires et d installations sanitaires pour les différentes catégories de personnel (de stabulation, d abattage, d inspection sanitaire), dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d aisances avec chasse d eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. Ces cabinets d aisances ne peuvent ouvrir directement sur des locaux de travail et de stockage. Les cuvettes à la turque y sont interdites. Des lavabos doivent être placés en nombre suffisant à la sortie des cabinets d aisances. Ils doivent être pourvus d eau courante chaude et froide ou d eau prémélangée d une température appropriée, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras (A. du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l inspection sanitaire de ces établissements). Industrie pharmaceutique Fabrication de médicaments stériles Les vestiaires doivent être conçus et utilisés comme des sas en vue de fractionner physiquement les différentes phases de l habillage et de diminuer ainsi la contamination microbienne et particulaire des vêtements protecteurs (A. du 18 décembre 1997 modifiant les bonnes pratiques de fabrication des médicaments stériles). Ces locaux doivent être efficacement ventilés avec de l air filtré. L air au repos dans la dernière partie du vestiaire doit être de la même classe que celle de la zone à laquelle il mène. L utilisation de vestiaires distincts pour l entrée et la sortie de la zone d atmosphère contrôlée est préférable. D une manière générale, les lave-mains ne peuvent être installés que dans la première partie des vestiaires. Fabrication de médicaments vétérinaires Elle doit s effectuer dans des zones d atmosphère contrôlée. L entrée dans ces zones doit se faire par des sas réservés au personnel et/ou au matériel ou aux substances (A. du 5 mai 1997 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires). Les zones d atmosphère contrôlée doivent être maintenues à un niveau de propreté appropriée et elles doivent être alimentées en air filtré sur des filtres d efficacité correspondant au niveau de propreté requis. D autres opérations sont effectuées dans des locaux séparés au sein de la zone contrôlée. Une propreté et une hygiène personnelle de haut niveau sont essentielles et il est exigé que le changement et le lavage des vêtements s effectue selon une procédure écrite destinée à minimiser la contamination des vêtements portés dans les zones d atmosphère contrôlée ou l apport de contaminants dans ces zones. Les vêtements personnels ne doivent pas être introduits dans les vestiaires menant aux locaux de classe B et C. Les vestiaires doivent être conçus et utilisés comme des sas en vue de fractionner physiquement les différentes phases de l habillage et de diminuer ainsi la contamination microbienne et particulaire des vêtements protecteurs. Ces vestiaires doivent être suffisamment ventilés avec de l air filtré. L air au repos dans la dernière partie du vestiaire doit être de la même classe que celle de la zone à laquelle il mène. L utilisation de vestiaires distincts pour l entrée et la sortie de la zone d atmosphère contrôlée est préférable. De manière générale, les lave-mains ne peuvent être installés que dans la première partie des vestiaires (A. du 5 mai 1997 modifiant les bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires).17 III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE CERTAINS LOCAUX Locaux d hébergement sur les chantiers du BTP Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les chefs d établissement doivent mettre à la disposition du personnel hébergé, les installations suivantes (7) : lavabos à eau potable et à température réglable, à raison d un lavabo pour trois personnes, ainsi que des serviettes et du savon, cabinets d aisances et des urinoirs installés à proximité des pièces destinées à l hébergement ; les cabinets d aisances et urinoirs seront équipés dans les conditions exigées par le Code du travail, douches à température réglable installées à proximité des pièces destinées à l hébergement et installées dans des cabines individuelles, à raison d une cabine pour six personnes (Art. R , 34 et 35 du Code du travail). La température intérieure requise est d au moins 18 o C (Art. R du Code du travail). S il s agit d installations provisoires, on pourra utiliser des logements mobiles (wagons, logements mobiles tels que wagons ou remorques routières) à condition de mettre en œuvre des mesures compensatrices équivalentes (Art. R du Code du travail). L employeur doit obligatoirement consulter les CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) s il existe sur les installations prévues (Art. R du Code du travail). Des dérogations pourront être accordées par l inspecteur du travail si l application de ces dispositions est rendue difficile par les conditions d exploitation du chantier (Art. R du Code du travail). Logements provisoires des travailleurs agricoles Les dispositions du Code du travail relatives à l hébergement des salariés ne sont pas applicables dans les établissements agricoles. Les employeurs devront appliquer les dispositions du décret du 24 août 1995 relatif à l hébergement des travailleurs agricoles et notamment l article 4 relatif aux installations sanitaires (8). Toutefois, les dispositions du Code du travail relatives aux cabinets d aisances s appliquent aux exploitations agricoles si l une des deux conditions suivantes sont remplies (Art. R du Code rural) : les travaux sont effectués dans les locaux de l exploitation ou de l entreprise ou de l établissement agricole, les travaux ont lieu à proximité de l exploitation. Hébergements collectifs des travailleurs saisonniers et logements sous tentes Les travailleurs saisonniers sont également soumis au décret relatif à l hébergement des travailleurs agricoles et notamment aux articles 7 et suivants les concernant. Les installations sanitaires sont traitées à l article 12 de ce texte (9) et les logements doivent notamment comporter : dans chaque cabine de douche, un espace de déshabillage qui y est associé et protégé des projections d eau, dans chaque cabinet d aisances, une brosse adaptée au maintien de sa propreté et de papier hygiénique (A. du 10 juillet 1996 relatif à l hébergement des travailleurs agricoles). En outre, les locaux destinés au sommeil des travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers doivent comporter des cabinets d aisances à raison d un pour dix travailleurs (Art. 3 de l arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l hébergement des travailleurs agricoles). En ce qui concerne les logements sous tentes autorisés par l inspecteur du travail pendant la période du 1 er juin au 15 septembre, et dans certains départements seulement, les installations sanitaires aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci comprennent par tranche de dix travailleurs : un point d eau potablemuni d un robinet, un lavabo avec robinet d alimentation, une glace et une tablette, une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d eau, un cabinet d aisance. L employeur assure le maintien en bon état et la propreté de ces installations. Locaux et équipements des services médicaux du travail Les examens cliniques peuvent avoir lieu : dans l entreprise ou l établissement, dans un centre organisé par un service médical interentreprises. Dans ces deux cas, des installations sanitaires et une salle d attente doivent être prévues. Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un local d appoint qui doit être rattaché à une unité de secteur et qui ne correspond qu à une utilisation à temps partiel, il faut des installations sanitaires et une possibilité d attente à proximité. Le texte ne prévoit aucune disposition particulière lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre mobile obligatoirement rattaché à un centre fixe (A. du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et équipement des services médicaux du travail). (7) Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements agricoles (art. R du Code du travail). (8) Article 4 : «Sauf s il s agit d une exploitation agricole qui n est pas desservie par un réseau d alimentation en eau courante, les installations d eau doivent assurer une distribution permanente d eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l eau à température réglable. Les cabinets d aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Ils doivent être équipés d une chasse d eau, sauf s il s agit d une exploitation agricole qui n est pas alimentée en eau courante.» (9) Article 12: «La salle d eau comporte des lavabos aménagés à raison d un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d une cabine pour six personnes. Les cabinets d aisances sont aménagés à raison d un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.» 1518 Hôpitaux et établissements de soins Ces établissements sont soumis aux dispositions générales du Code du travail (voir les dispositions communes à tous les établissements). À propos des moyens de nettoyage et de séchage, on peut faire les remarques suivantes : En raison du risque de contamination, les rouleaux de tissu non renouvelable ne sont pas recommandés, mais ils peuvent être une solution envisageable dans les services où n existent pas de risques infectieux particuliers (bureau, entretien). Il convient de les renouveler et de les faire nettoyer. Les appareils soufflants doivent être à cellule afin d éviter d appuyer sur un bouton déclencheur, source de contamination. Ces appareils soufflants à cellule constituent un moyen hygiénique de se sécher les mains, mais ils nécessitent de s en servir pendant un moment suffisant pour permettre un séchage correct. Cela peut présenter des inconvénients notamment pour les personnels qui sont amenés à se laver très souvent les mains (milieu hospitalier, centre de soins, maison de retraite, etc.), la chaleur favorisant le dessèchement de la peau. Au plan de l hygiène et de l efficacité, les distributeurs de papier à usage unique semble la solution la plus recommandable ; l inconvénient de ces essuie-mains jetables est l abondance de déchets. Il est nécessaire de prévoir des réceptacles pour serviettes usagées, à couvercle automatique et exiger qu ils soient vidés quotidiennement. 1619 ANNEXES Liste des principaux textes Vestiaires, articles R à R Cabinets d aisance, articles R à R Lavabos, articles R à R et R Douches, articles R et R Installations accessibles aux handicapés, articles R , R , R et R Dispense, article R Maître d ouvrage, articles R à R Chantiers inférieurs à 4 mois, articles R à R Chantiers supérieurs à 4 mois, voir les dispositions de droit commun. Hébergement (locaux d ), articles R à R Arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d établissement sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants. Arrêté du 1 er août 1967 modifié relatif aux détergents d ateliers et savons mis à la disposition du personnel des entreprises. Textes Code du travail Titre I Obligations des maîtres d ouvrage pour la conception des lieux de travail Chapitre VII Installations sanitaires, restauration Art. R Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles : 1 R à R , relatifs aux installations sanitaires ; [ ]. Art. R Lorsque, en application de l article R , il doit être réalisé dix cabinets d aisance, l un d entre eux, ainsi qu un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l accès et l usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Lorsque le nombre des cabinets d aisance est inférieur à dix, l un d entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, en présence de personnes handicapées physiques, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus au premier alinéa. Titre II Obligations de l employeur pour l utilisation des lieux de travail Chapitre V Aménagement des postes de travail Section III Travailleurs handicapés Art. R Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d utiliser dans l établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l exige. Art. R Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques. Chapitre VIII Installations sanitaires, restauration et hébergement Section I Installations sanitaires Sous-section 1 Dispositions générales Art. R L employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d aisance et, le cas échéant, des douches. Sous-section 2 Vestiaires collectifs Art. R Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l extérieur. Art. R Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. Art. R Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d aération et d assainissement du chapitre II (1) et convenablement chauffés. Art. R Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins. Art. R Les vestiaires collectifs sont pourvus d un nombre suffisant de sièges et d armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d une serrure ou d un cadenas. Sous-section 3 Lavabos et douches Art. R Les lavabos sont à eau potable. L eau est à température réglable et est distribuée à raison d un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. Art. R Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé. Art. R Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu ils permettent un nettoyage efficace. Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l eau des douches est réglable. Sous-section 4 Cabinets d aisance Art. R Il existe au moins un cabinet d aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. Art. R Les cabinets d aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d eau et pourvus de papier hygiénique. Art. R Les cabinets d aisance sont aérés conformément aux règles d aération et d assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. (1) Chapitre II - Aération, assainissement, art. R et suivants. 1720 Art. R Le sol et les parois des cabinets d aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. Art. R Les portes des cabinets d aisance sont pleines et munies d un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l extérieur. Art. R Les effluents des cabinets d aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. Sous-section 5 Dispenses accordées par l inspecteur du travail Art. R Lorsque l aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l article R (2), l employeur peut demander à l inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations. Art. R La dispense accordée par l inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l article R Art. R L inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Section III Hébergement Art. R Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l exige. Art. R Les locaux affectés à l hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d hygiène. Art. R Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d un lavabo pour trois personnes. Art. R Des cabinets d aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l hébergement dans les conditions déterminées par les articles R et suivants. Art. R Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d une cabine pour six personnes. Art. R Les dispositions des articles R à R ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural et de la pêche maritime. Art. R Les dispositions relatives à l hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers. Le contrôle de l inspection du travail porte notamment sur l installation et l aménagement intérieur des locaux. Livre cinquième Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations Titre III Bâtiment et génie civil Section XVI Mesures d hygiène Art. R Sous réserve de l observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1 Aux installations sanitaires, prévues par les articles R à R et R à R ; 2 À la restauration, prévues par les Art. R à R Art. R Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes : 1 Règles d aération et d assainissement prévues aux articles R à R et R à R ; 2 Règles relatives à l ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R et R ; 3 Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R à R ; 4 Règles relatives à d aménagement des lieux de travail prévues à l article R Art. R L employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : 1 Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; 2 Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; 3 Pourvu d un nombre suffisant de sièges. Il est interdit d y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. Lorsque l exiguïté du chantier ne permet pas d équiper le local d armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour. Art. R Lorsque les installations prévues à l article R ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l abri des intempéries. L utilisation d un local en sous-sol est exceptionnelle et n est tolérée que s il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l aérer et de l éclairer convenablement. Art. R Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu il est impossible de mettre en place l eau courante, un réservoir d eau potable d une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. Dans les chantiers mentionnés à l article R , sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d un orifice pour dix travailleurs. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. Art. R Sur les chantiers, des cabinets d aisance conformes aux dispositions des articles R à R sont mis à la disposition des travailleurs. Art. R Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d aisance, prévus aux articles R , R et R , l employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. Section V Accessibilité et aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés Art. R Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer avec la plus grande autonomie possible. Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l adaptation des postes de travail. Art. R Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant. L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible. 18 (1) Chapitre II - Aération, assainissement, art. R et suivants. Art. R : des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques. Montrer encore
Installations sanitaires des entreprises TJ 11 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme Plus en détail LES INSTALLATIONS SANITAIRES
F I C H E P R E V E N T I O N N 0 9 «H Y G I E N E S E C U R I T E» LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTRODUCTION Les autorités territoriales doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d assurer Plus en détail 1. REGLEMENTATION 2. INTRODUCTION
1. REGLEMENTATION Installations sanitaires : Code du travail articles R. 3121-2, R. 4222-1 à 25, R. 4223-1 à 14, R. 4225-2 à 5 et 7, R. 4228-1 à 18, R. 4412-149 et 150, R. 4722-1 à 4, 13, 14 et 26 et R. Plus en détail Prévention LES LOCAUX SOCIAUX. Infos INTRODUCTION : SOMMAIRE :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne - Infos Prévention n 10 Septembre 2008 Infos Prévention LES LOCAUX SOCIAUX SOMMAIRE : LES LOCAUX SOCIAUX Introduction Les locaux de Plus en détail S P A N C SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
S P A N C SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF *-*-*-*-* REGLEMENT DU SERVICE SOMMAIRE Chapitre 1 Dispositions générales Art.1 - Objet du règlement Art.2 - Autres prescriptions Art.3 - Définitions Plus en détail Hygiène alimentaire. Réglementation. Restaurants et commerces alimentaires
Hygiène alimentaire Réglementation Restaurants et commerces alimentaires Hygiène alimentaire Sommaire Avant de s installer, les démarches à suivre p.3/4 Concevoir la cuisine p.5 Hygiène - Les bonnes pratiques Plus en détail Afin d éviter de générer une identité visuelle «troisième catégorie» correspondant aux personnes en situation de handicap.
8 8.1 LES TOILETTES (CABINETS D'AISANCE) FOCUS 1 : L'IMPLANTATION PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ Les personnes utilisant un fauteuil roulant doivent pouvoir accéder et utiliser les cabinets d aisance. Plus en détail QUESTIONNAIRE BONNES PRATIQUES D HYGIENE. Mod Etapes Questions (106 questions) Réponse (oui/ non) Généralités : implantation des équipements
Page : 1/5 Nom du client : Adresse du client : Nom du rédacteur : Numéro téléphone : Adresse courriel : Date d envoi : Mod Etapes Questions (106 questions) Réponse (oui/ non) Généralités : implantation Plus en détail ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de Plus en détail FICHE D ENTREPRISE. Etablie en application de l article R. 4624-37 du code du travail Conforme à l arrêté du 29 mai 1989
I RENSEIGNEMENTS D ORDRE GÉNÉRAL 1. Date d établissement de la fiche FICHE D ENTREPRISE Etablie en application de l article R. 462437 du code du travail Conforme à l arrêté du 29 mai 1989 Médecin du travail Plus en détail Modifiée par : La commission permanente de l assemblée territoriale de la Polynésie française,
1 DELIBERATION n 77-116 du 14 octobre 1977 portant réglementation de l inspection des denrées alimentaires d origine animale (rendue exécutoire par arrêté n 5533 AA du 21 novembre 1977) (JOPF du 15 décembre Plus en détail Sanitaires Lavabo accessible
Fiche H.11 Objet de la fiche Rappeler les dispositions de l arrêté pour l application, aux sanitaires, des articles R.111-19 à R.111-19- 3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction Plus en détail LABEL ECO TOILETTE V1-10/05/10 LABEL ECO TOILETTE --------------
LABEL ECO TOILETTE -------------- LABEL DE SERVICE DELIVRE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DU SANITAIRE MOBILE -------------- Afin de permettre aux utilisateurs de toilettes mobiles de s assurer Plus en détail Restauration d entreprise
A s s o c i a t i o n d e s R e s p o n s a b l e s d e S e r v i c e s G é n é r a u x F a c i l i t i e s M a n a g e r s A s s o c i a t i o n Restauration d entreprise L article R. 4228-19 du Code Plus en détail LA COMMISSION PERMANENTE DE L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE --------- DELIBERATION N 77-116 AT DU 14 OCTOBRE 1977 ------------------------------------------------------ portant réglementation de l inspection des Plus en détail La loi Handicap et ses obligations. l'offre delabie. Réglementation /
Réglementation / La loi Handicap et ses obligations Depuis le 1 er janvier 2007, dans le cadre de la Loi Handicap, des dispositions réglementaires sont entrées en vigueur et s imposent en particulier aux Plus en détail www.vac-location.com Location de Véhicules Autonomes de Cantonnement Solutions Base Vie Clés en Main pour Chantiers
www.vac-location.com Location de Véhicules Autonomes de Cantonnement Solutions Base Vie Clés en Main pour Chantiers CONTEXTE Application plus stricte des dispositions réglementaires relatives à l accueil Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, Plus en détail Hygiène alimentaire. Restaurants et commerces alimentaires. Réglementation
Double Mixte - Illustration : M.-M. Bougard - Direction de la communication Ville de Nantes (2008) Hygiène alimentaire Mairie de Nantes Service Hygiène, Manifestations et Sécurité civile Secteur hygiène Plus en détail F3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL
Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs Plus en détail COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION. Convention collective du travail du.(wol/o) Humanisation du travail. Chapitre I - Dispositions communes
COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION Art. 1 Convention collective du travail du.(wol/o) Humanisation du travail Chapitre I - Dispositions communes Sans préjudice des dispositions des articles 73 à 103 Plus en détail Règlement intercommunal d assainissement non collectif
Règlement intercommunal d assainissement non collectif Chapitre I : Dispositions générales Article 1 er Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers Plus en détail Unité Mobile de Décontamination: UMD
Unité Mobile de Décontamination: UMD François DUBERNET 1- Cahier des charges de construction 2- Bilan aéraulique de l UMD Unité Mobile de Décontamination: UMD Evacuation des déchets V > 0,5 m/s Taux de Plus en détail RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Chapitre I er Dispositions générales Article 1. Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers Plus en détail Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE Plus en détail FICHE TECHNIQUE COMPLETANT LES DISPOSITIONS GENERALES
FICHE TECHNIQUE COMPLETANT LES DISPOSITIONS GENERALES MOBILITE REDUITE I - ACCEDER - CHEMINER II - UTILISER LES EQUIPEMENTS III - SALLE DE REUNION, AMPHITHEATRE, ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION. IV - INSTALLATIONS Plus en détail 1. REGLEMENTATION 2. INTRODUCTION
1. REGLEMENTATION Code du travail articles R. 4222-1 à 26, R. 4412-149 et 150, R. 4722-1, 2, 13, 14, 26, R. 4724-2 et 3 et R. 4212-1 à 7; Arrêté du 8 octobre 1987: contrôle périodique des installations Plus en détail LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ;
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d équipement des logements. LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Plus en détail TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE
Aération et assainissement des lieux de travail TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est Plus en détail PREFECTURE DE LOIR ET CHER
SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE D ACCESSIBILITE Secrétariat : Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher 17 quai de l Abbé Grégoire 41012 BLOIS CEDEX Tél : 02.54.55.75.22 Fax : 02.54.55.75.73 Plus en détail ACCESSIBILITE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS AUX PERSONNES HANDICAPEES
ACCESSIBILITE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS AUX PERSONNES HANDICAPEES - La loi d orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, - La loi du 13 juillet 1991 portant diverses Plus en détail Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) LA VENTILATION DES LOCAUX DE TRAVAIL
Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) LA VENTILATION DES LOCAUX DE TRAVAIL Introduction La mise en œuvre, de produits, notamment des produits chimiques, Plus en détail LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL. TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre II : Aération et assainissement Article R4212-1 Le Plus en détail Nom et adresse :...Tél :... Nom et adresse :... Qualité :... Tél :...
Direction Départementale des Territoires et de la Mer Aude Service Habitat et Constructions Durables Unité Accessibilité et Réglementation de la Construction janvier 2010 NOTICE D ACCESSIBILITE ETABLISSEMENTS Plus en détail 2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Modèle de notice explicative accessibilité aux personnes handicapées des établissements et installations ouverts au public (E.R.P. et I.O.P.) à inclure dans le dossier «accessibilité» prévue par les articles Plus en détail GUIDE pour l aménagement sanitaire des établissements alimentaires. Centre québécois d inspection des aliments et de santé animale
GUIDE pour l aménagement sanitaire des établissements alimentaires Centre québécois d inspection des aliments et de santé animale La «marche en avant» consiste à éviter autant que possible le croisement Plus en détail Stockage de produits chimiques
Conseils prévention Santé au travail Crée le 28/04/2011 par VK Mise à jour 28/04/2011 par VK Stockage de produits chimiques 1 Risques liés au stockage de produits chimiques...2 2 Règles générales...2 3 Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VIMEU VERT SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGLEMENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VIMEU VERT SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF REGLEMENT Approuvé en séance de conseil communautaire du 20.12.2010 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article Plus en détail EN AMONT DE LA DÉLÉGATION ACCUEIL ET FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ FORMATION AU POSTE DE TRAVAIL
EN AMONT DE LA DÉLÉGATION Elaborer un livret d'accueil Etablir la liste des postes à risques particuliers (annexe 1) Prendre en compte la liste des travaux interdits aux intérimaires (annexe 2) Désigner Plus en détail CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES
Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté d agglomération «BEAUNE, COTE ET SUD- Communauté Beaune- Chagny-Nolay» Article 1 er Objet du règlement CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS Plus en détail REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COMMUNE DE BERRIAS-ET-CASTELJAU REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT COLLECTIF Approuvé par délibération des conseils municipaux du 14 mars et du 11 avril 2012 modifié par délibérations le 20 juin Plus en détail DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES
DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES DEFINITIONS DISPOSITIONS GENERALES SCHEMA DE RACCORDEMENT DIMENSIONNEMENT DES RACCORDEMENTS D APPAREILS 1 Les eaux usées sont d une manière générale les eaux qui, ayant Plus en détail REGLEMENT D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Entré en vigueur le 15 janvier 2015
Mairie de cursan 8 Route du Gestas 33670 CURSAN REGLEMENT D ASSAINISSEMENT COLLECTIF Entré en vigueur le 15 janvier 2015 SOMMAIRE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.page 2 ARTICLE 1 Objet du règlement Plus en détail CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 4 juillet 2007;
RÈGLEMENT NUMÉRO 762 RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 4 juillet 2007; LE 18 JUILLET Plus en détail Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014)
Arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l incendie sur les lieux de travail (M.B. 23.4.2014) Section première.- Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté s applique Plus en détail Une action privée : la lutte contre la non-décence 09/2011 1
Une action privée : la lutte contre la non-décence 09/2011 1 Une action privée : la lutte contre la non-décence Sommaire Le cadre juridique : les obligations du bailleur et la décence Les critères de la Plus en détail grille de Conformité Réglementaire
N D ordre Objet Références Exigences 1 Prestations en SST Code de Travail C T : loi n 66 27 du 30/04/1966 modifié par la loin n 94 29 du 21/02/1994 et la loi n 96 62 du 15/07/1996 : grille de Conformité Plus en détail Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1.
Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1 Juin 2015 NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE P. 2 sur 8 SOMMAIRE 1 Hygiène... Plus en détail FICHES INFORMATIVES HYGIENE DU PERSONNEL
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Direction de la Santé FICHES INFORMATIVES HYGIENE DU PERSONNEL Un plan d hygiène permet de garantir la propreté du personnel et éviter toutes contaminations Plus en détail 1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse
direction départementale des Territoires Creuse Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement Plus en détail Règlement du service Assainissement non collectif
I E S A G U Canton Î de T E R S Règlement du service Assainissement non collectif Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : Assainissement non collectif Par assainissement non collectif, on désigne Plus en détail Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC)
Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif (SPANC) COMMUNAUTE DE COMMUNES Cœur du Bocage Hôtel de Ville B.P. 80 79302 BRESSUIRE Cedex Tél. 05 49 80 49 80 Fax 05 49 74 16 35 E-mail : contact@coeurdubocage.fr Plus en détail Sommaire. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
Sommaire 1. Généralités 7 2. Réseaux d alimentation d eau dans les bâtiments 8 2.1 Généralités 8 2.2 Dimensionnement du réseau d alimentation - Méthode générale 8 2.2.1 Principes généraux 8 2.2.2 Données Plus en détail REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DES EAUX USEES DOMESTIQUES
Ain Angillon Malvaux REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DES EAUX USEES DOMESTIQUES REGISSANT LES PRESTATIONS DE CONTROLE ET D ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (arrété du 6 mai Plus en détail Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 1 sur le travail (loi), arrête: Objet et champ d application
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) 822.113 du 18 août 1993 (Etat le 1 er mai 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 1 sur le Plus en détail Plan Local d Urbanisme [ANNEXE 5.3 Règlement du SPANC] Département des Bouches du Rhône Commune du Tholonet. Mars 2013 ANNEXES
ANNEXES Département des Bouches du Rhône Commune du Tholonet Plan Local d Urbanisme [ANNEXE 5.3 Règlement du SPANC] Mars 2013 SARL PERENNE 52 Rue Edmond Rostand 13006 Marseille 04.91.57.07.09 perenne.tfougeres@orange.fr Plus en détail Installations de plomberie
DOSSIER EVACUATION DES EAUX USEES DEFINITIONS DISPOSITIONS GENERALES SCHEMA DE RACCORDEMENT DIMENSIONNEMENT DES RACCORDEMENTS D APPAREILS 1 Les eaux usées sont d une manière générale les eaux qui, ayant Plus en détail Afth. l air. Rappel des recommandations en matière d air ambiant. thermoludiques
Rappel des recommandations en matière d air ambiant dans le GBPTh M. Fouquey (ISC eau) Quelques définitions (Art. R 4222-3 du code du travail) 1 Air neuf, l air pris à l air libre hors des sources de pollution Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOMBERNONNAIS Parc Spuller, 21540 Sombernon tél : 03.80.33.98.04 Fax : 03.80.33.98.05 courriel cc.sombernonnais@wanadoo.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SOMBERNONNAIS ---------------------------- SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON- --------- REGLEMENT - 1 - - 2 - CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Objet du Plus en détail Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 2 sur le travail (loi), arrête: Objet et champ d application
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) 1 822.113 du 18 août 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 2 sur le travail Plus en détail Collecte et dépollution des eaux usées. points de repère
Collecte et dépollution des eaux usées points de repère coûts environnement assainissement Toute eau utilisée pour l activité humaine devient eau usée En France, un habitant consomme en moyenne 150 litres Plus en détail Restauration d entreprise TJ 10 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE
Restauration d entreprise TJ 10 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme scientifique Plus en détail Fiche Hygiène et Sécurité
Fiche Hygiène et Sécurité N 15 01/13 I nterventions d entreprises extérieures Définition - Généralités On appelle entreprise extérieure toute entreprise amenée à faire travailler son personnel pour la Plus en détail SALUBRITÉ DANS LES STANDS OU LES KIOSQUES ALIMENTAIRES TEMPORAIRES
Service des Infrastructure, transport et environnement Direction de l environnement Inspection des aliments 827, boul. Crémazie Est, bureau 301 Montréal (Québec) H2M 2T8 Téléphone : (514) 280-4300 Télécopieur Plus en détail INSTRUCTIONS CONCERNANT LA REMISE DE DENRÉES ALIMENTAIRES LORS DE MARCHÉS OU DE MANIFESTATIONS TEMPORAIRES
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW Chemin du Musée 15, 1700 Fribourg T +41 26 305 80 10, F +41 26 305 80 19 www.fr.ch/lsvw Plus en détail PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE
de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE... Plus en détail AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
29/05/2013 AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL Les obligations réglementaires Béatrice KISSIEN-SCHMIT 1 INTEFP - 1 PLAN Bâtiment Ambiances de travail :bruit, éclairage, température Hygiène Installations électriques, Plus en détail Tourisme - Capacité des communes en hébergement touristique
Tourisme - Capacité des communes en hébergement touristique PSDC99 NSEC99 CPGaa CPGEaa CPGELaa CPGEOaa HCaa HCCHaa CPG1aa CPGE1aa CPGEL1aa CPGEO1aa HC0aa HCCH0aa CPG2aa CPGE2aa CPGEL2aa CPGEO2aa HC1aa Plus en détail Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz
FICHE TECHNIQUE Réseaux de plomberie de l immeuble : eau, gaz 2 4 5 CONNAÎTRE > Réseau d eau froide > Réseau d eau chaude > Réseau de gaz REGARDER > Réseau d eau ENTRETENIR - AMÉLIORER > Contrat d entretien Plus en détail PRÉFECTURE DE L AVEYRON. Sous-commission départementale d'accessibilité
PRÉFECTURE DE L AVEYRON Sous-commission départementale d'accessibilité Secrétariat : Direction Départementale des Territoires de l'aveyron 9 rue de Bruxelles - Bourran 12033 RODEZ cedex9 Notice d accessibilité Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail 1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire Plus en détail REGLEMENT DU SPANC (prestations du service limitées au contrôle des installations)
REGLEMENT DU SPANC (prestations du service limitées au contrôle des installations) CHAPITRE I er Dispositions générales Article 1 er : Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer Plus en détail REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT
20 juin 2012 Commune de PLOUVIEN REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT SOMMAIRE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet du règlement Article 2 Autres prescriptions Article 3 Catégories d Plus en détail Accueillez l ensemble de votre clientèle quel que soit son handicap
Accueillez l ensemble de votre clientèle quel que soit son handicap Loi du 11 février 2005 modifications suite à la publication de l ordonnance du 25 septembre 2014 et du décret du 8 décembre 2014 Après Plus en détail REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SPANC Communauté de Communes de Ventadour Carrefour de l Epinette 19550 LAPLEAU Tel : 05 55 27 69 26 o-gaudy@cc-ventadour.fr CHAPITRE I : DISPOSITIONS Plus en détail Qu est-ce qu un logement décent?
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d évaluation Qu est-ce qu un logement décent? Que vous soyez propriétaire ou locataire Quelques éléments de réponse... Octobre Plus en détail 1.1. Réglementation et règles de l art
Afin d assurer la qualité de l assainissement collectif, la loi a donné l obligation aux particuliers de se raccorder au réseau d eaux usées lorsqu il est en place. Pour faciliter en pratique la réalisation Plus en détail REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Objet du règlement Le présent règlement a pour Plus en détail PLAN D INSTALLATION DE CHANTIER
PLAN D INSTALLATION DE CHANTIER Un plan d installation de chantier P.I.C est généralement établi à partir d un plan de masse. Il définit : - Les matériels fixes nécessaires à la réalisation des ouvrages, Plus en détail NOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public
NOM équipement Notice accessibilité pour les établissements recevant du public Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1er Règles en vigueur considérées Plus en détail Commune de Saint-Aubin-Sauges
Commune de Saint-Aubin-Sauges REGLEMENT CONCERNANT L EVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX (du 22 juin 1999) Commune de SaintAubin-Sauges Règlement concernant l évacuation et le traitement des eaux page Plus en détail COMMUNE DE MONTANA REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT I. DISPOSITIONS GENERALES
COMMUNE DE MONTANA REGLEMENT DU SERVICE DE L ASSAINISSEMENT I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La commune de Montana décide l établissement d un plan du réseau général d assainissement. Article 2 Tous Plus en détail RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en Plus en détail L accessibilité des commerces et des services de proximité (classés en 5 e catégorie au sens du règlement de sécurité)
L accessibilité des commerces et des services de proximité (classés en 5 e catégorie au sens du règlement de sécurité) La loi du 11 février 2005 exprime le principe «d accès à tout pour tous» qui implique Plus en détail Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Synthèse Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection Plus en détail Chapitre I Dispositions générales
Chapitre I Dispositions générales Article 1 : Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du Service Public de l Assainissement Non Collectif (SPANC) Plus en détail Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite. Enseignement secondaire, universités. Monuments, cinémas, théâtres, musées
CHAMPS D APPLICATION : PRESTO Santé est une offre complète de solutions d accessibilité parfaitement adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite Personnes en fauteuil roulant, personnes agées Plus en détail Rappel des principaux éléments de la réglementation valable pour tous les commerces. Accessibilité des établissements recevant du public
Rappel des principaux éléments de la réglementation valable pour tous les commerces Les handicapés doivent circuler, accéder et utiliser les établissements recevant du public au même titre que chaque citoyen. Plus en détail L habitat. Habitat et santé. doit respirer. Les partenaires. DDASS du Bas-Rhin. DDE du Bas-Rhin. Centre Antipoison. Ville de Strasbourg
Habitat et santé L habitat doit respirer Les partenaires DDASS du Bas-Rhin DDE du Bas-Rhin Centre Antipoison Ville de Strasbourg Service de Pneumologie des HUS A.D.I.L. CAF pour éviter d avoir cela chez Plus en détail Parking. Les places accessibles devront être les plus proches de l entrée.
Parking Si vous avez un parking privé, 2% des places devront être accessibles : largeur minimum 3,30 m, place et devers de pente maxi 2%, signalétique horizontale et verticale. Les places accessibles devront Plus en détail Camp accueillant des mineurs
FORMATION HYGIENE 2007 Camp accueillant des mineurs 1 Les référentiels Arrêté interministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissement de restauration collective Plus en détail GUIDE QUALITE ARSEG S O M M A I R E METIER PROPRETE OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION GLOSSAIRE SPECIFIQUE AU METIER
GUIDE QUALITE ARSEG S O M M A I R E METIER PROPRETE CHAPITRE 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION CHAPITRE 2 GLOSSAIRE SPECIFIQUE AU METIER CHAPITRE 3 CONTEXTE 3-1- Caractéristiques de l'activité propreté Plus en détail Loi n 94-027. portant Code d Hygiène, de Sécurité et de l Environnement du Travail
REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana Loi n 94-027 portant Code d Hygiène, de Sécurité et de l Environnement du Travail EXPOSE DES MOTIFS Conformément aux dispositions de l article Plus en détail DIRECTIVE TECHNIQUE. Spécificités propres aux toilettes en milieu scolaire 2.2.1 DIT1. Date de rédaction de la 1 ière version : jeudi 31 mai 2012
DIRECTIVE TECHNIQUE Spécificités propres aux toilettes en milieu scolaire 2.2.1 DIT1 Date de rédaction de la 1 ière version : jeudi 31 mai 2012 Version : lundi 26 août 2013 Version validée en COPIL Note Plus en détail Travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment
17.qxd 04/01/00 11:55 Page 46 SERVICES R 376 modifiée RECOMMANDATION Travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment Recommandation R 376 modifiée, adoptée au comité technique national du bâtiment Plus en détail Loi du 11 février 2005. L accessibilité des ERP de 5ème catégorie. Ministère de l'écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
Loi du 11 février 2005 L accessibilité des ERP de 5ème catégorie Ministère de l'écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement WWW.developpement-durable.gouv.fr SOMMAIRE Préambule I. Plus en détail Repas occasionnels LA SECURITE ALIMENTAIRE
Repas occasionnels LA SECURITE ALIMENTAIRE Jean-Claude Jouguet Février 2013 Technicien Supérieur en Chef des Services Vétérinaires L élaboration et le service de préparations culinaires par des particuliers Plus en détail 2016 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art.1
 Art.2
 Art.3
 Art. 1
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6