Source: http://docplayer.es/250988-Manual-inspeccion-periodica-instalaciones-de-baja-tension.html
Timestamp: 2017-07-24 14:49:52+00:00

Document:
MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN - PDF
Download "MANUAL INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN"
César Páez Gómez
1 Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN ASORCO2 Página 1 de 11 MANUAL DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN I. GENERALIDADES OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Este Manual fija la sistemática a seguir en las Inspecciones Periódicas de Baja Tensión en las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia, las que presenten riesgo de incendio o explosión y las correspondientes a locales de características especiales, para conseguir que todas las inspecciones que se realicen con los mismos criterios técnicos, independientes de la Entidad o del inspector que las realice. La Inspección Periódica se basará en la comprobación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el REBT e instrucciones complementarias y Ordenanzas Municipales. Este Manual es aplicable a todas las instalaciones eléctricas de baja tensión que hayan sido ejecutadas según lo establecido en el Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/11/1973) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/11/1973) Orden de 30 de enero de 1996, (BOCA 30/01/1996) Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002) DEFINICIONES. - Titular: Persona física o jurídica que posea relación jurídica de propiedad u ocupación sobre la instalación en cuestión. - Inspección Periódica: Inspección de la instalación eléctrica de baja tensión para comprobar el cumplimiento de las condiciones reglamentarias recogidas en el REBT. - Entidad de Inspección: Organismo autorizado para realizar las inspecciones periódicas oficiales. - Mantenedor: Es el instalador autorizado que tiene contratada la conservación y mantenimiento de la instalación.3 Página 2 de 11 - Defecto: Deficiencia detectada en una inspección periódica de una instalación. II. INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIEDAD Y PERIOCIDAD DE REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES La Orden de 30 de enero de 1996, (BOCA 30/01/1996), en su anexo III, establece la obligatoriedad de que las siguientes instalaciones posean contrato de mantenimiento y el RD 842/2004 la obligatoriedad de que realicen inspecciones periódicas cada 5 años:4 Página 3 de ENTIDAD DE INSPECCIÓN. Las Entidades de inspección, serán los Organismos de Control, autorizados en la Comunidad Autónoma de Canarias en el campo de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Deberán disponer de los medios y requisitos exigidos en el mismo.5 Página 4 de 11 En cualquier caso, la Dirección General de Industria y Energía correspondiente, como órgano competente en la materia, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes (artículo 14 de la Ley de Industria) ALCANCE DE LA INSPECCIÓN Se revisará la instalación desde el interruptor general de B.T., hasta los cuadros de distribución del último escalón, teniendo en cuenta cualquier otro tipo de instalaciones a las que le sea de aplicación cualquier ITC (alumbrado de vías, piscinas, etc.) 2.5. EVALUACIÓN DE LOS DEFECTOS Defecto Crítico Es todo defecto que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas. Dentro de este grupo se consideran: 1. Incumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos (Instrucción MI BT 021). 2. Incumplimiento de las prescripciones de seguridad por lo que se refiere a locales de: De pública concurrencia (Instrucción MI BT 025). Con riesgo de incendio o explosión (Instrucción MI BT 026). De características especiales (Instrucción MI BT 027). Instalaciones con fines especiales (Instrucción MI BT 028). Defecto Mayor Es el que a diferencia del Crítico no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas, pero si puede serlo al originarse un fallo en la instalación. Se incluye también dentro de esta clasificación, aquel defecto que pueda reducir la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.6 Página 5 de 11 Dentro de este grupo se consideran los siguientes defectos: - Falta de conexiones equipotenciales cuando éstas fuesen preceptivas. - Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos. - Falta de aislamiento en la instalación, de acuerdo con lo dispuesto a estos efectos en la instrucción MI BT Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación. - Falta de continuidad en los conductores de protección. - Valores elevados de la resistencia de tierra en relación con la medida de seguridad adoptada. - Defectos en la conexión de las masas a los conductores de protección, - cuando estas protecciones fuesen preceptivas. - Sección insuficiente en los conductores de protección. - Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pueda ser origen de averías o daños. - Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados. - Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas. - Falta de identificación de los conductores ``neutro y de ``protección. - Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones de las normas UNE que les corresponda, señaladas como de obligado cumplimento en la instrucción MI BT El titular carece de esquema unifilar de la instalación o no está actualizado. - El titular desconoce el número de expediente de baja tensión de la instalación. Defecto Menor Es todo aquel que no supone peligro para las personas o las cosas; no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación observada no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación eléctrica de baja tensión.7 Página 6 de PLAZOS DE CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS. Los plazos de corrección de los defectos serán los siguientes: - Defectos LEVES: Corrección lo antes posible y como máximo antes de 90 días. - Defectos GRAVES: Corrección lo antes posible y como máximo antes de 45 días. - Defectos CRITICOS: Corrección inmediata. (Ver punto 2.8.3) CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Calificación Como resultado de las inspecciones realizadas por el personal facultativo de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria, se emitirá un dictamen en el que la instalación eléctrica para baja tensión será cualificada: - Favorablemente. - Condicionadamente. - Negativamente. Dictamen favorable Esta calificación se concederá cuando el resultado de la inspección no determine la existencia de ningún defecto crítico o mayor. Dictamen condicionado La observación de un defecto mayor dará lugar a esta calificación. Las instalaciones eléctricas nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser conectadas a la red de distribución en tanto no se hayan corregido los defectos y puedan obtener calificación favorable. A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, una vez transcurrido el plazo indicado sin haberse corregido los defectos, se suspenderá el suministro eléctrico.8 Página 7 de 11 Dictamen negativo La observación de un defecto crítico señala la obligatoriedad de emitir dictamen negativo ACTUACIONES PREVIAS A LA INSPECCIÓN PERIÓDICA Obligación del Titular. Si la instalación por sus características debe realizar la revisión cada cinco años, es obligación del titular de la misma el solicitar dicha revisión a un Organismo de control Boletín de Inspección. Los resultados de estas revisiones quedarán reflejados en un certificado o boletín de reconocimiento según el caso, cuyo modelo se fija en la Orden de 30 de enero de 1996 y se recoge en el anexo IV de este manual. El boletín de reconocimiento periódico se entregará por triplicado a la Consejería de Industria acompañado de la siguiente documentación: - - Copia del esquema unifilar de la instalación eléctrica de baja tensión actualizado. - - Copia del contrato de mantenimiento (si es necesario) La consejería se quedará con una de las copias del boletín y la documentación aportada y devolverá dos copias selladas, de las cuales una se entregará al titular de la instalación y otra será para el organismo de control Corrección de las deficiencias. Todas las deficiencias detectadas en la inspección periódica oficial deben ser corregidas con la mayor brevedad posible. El titular de la instalación, deberá contratar la corrección de las deficiencias con un instalador autorizado para que sean subsanadas con la mayor brevedad posible y como máximo en el plazo indicado en el Boletín de Inspección. Para acreditar la subsanación de las deficiencias, debe presentarse lo antes posible en nuevo Boletín emitido por el Organismo de Control que realizó la primera inspección.9 Página 8 de INSPECCIÓN Consideraciones previas. La Entidad de Inspección y el titular de la instalación concertaran la fecha de inicio de la inspección. El titular facilitará a la Entidad de inspección copia actualizada de los esquemas unifilares de baja tensión de la instalación. La Entidad de Inspección debe contar con la presencia activa de una persona conocedora de las instalaciones (elegida por el titular de la instalación), para que acompañe al inspector de la Entidad durante la realización de la inspección. Debe tenerse en cuenta las medidas de seguridad necesarias para poder realizar la inspección en condiciones adecuadas Realización de la Inspección. La inspección se realizará de acuerdo a los procedimientos propios de cada Organismo de Control y aprobados por ENAC. La codificación de defectos encontrados se realizará tal como se indica en el Anexo II Para la realización de las Inspecciones, se realizarán las siguientes comprobaciones de carácter general, indicadas con más detalle en el Anexo 1, así como la codificación de los defectos. Interruptores generales de corte omnipolar. Se comprueba su existencia. Puesta a Tierra. Se comprueban las puestas a tierra con el fin de controlar las tensiones respecto a tierra que puedan presentarse en un momento dado en las masas metálicas, y con el fin de asegurar la actuación de las protecciones. Protección contra Contactos Directos. Se comprueba la existencia y se verifica el buen estado de los medios que aseguren la protección contra contactos directos, como carcasas de cuadros eléctricos, tapas cubre huecos, etc.. Protección contra Contactos Indirectos. Se comprueba la existencia de medios de protección contra contactos indirectos. En los interruptores diferenciales, se comprobará su adecuación al circuito donde esté instalado y su correcto funcionamiento, tanto en disparo como en rearme. El disparo se comprobará, tanto con el botón de prueba como provocando una derivación a tierra.10 Página 9 de 11 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos. Se comprueba la protección de los circuitos por medio de interruptores magnetotérmicos o de fusibles calibrados contra los efectos de las sobreintensidades y cortocircuitos que puedan presentarse motivadas por sobrecargas o cortocircuitos. Se verifica la utilización de conductores de sección adecuada en relación con la potencia instalada. Identificación de Circuitos y Conductores. Se verifica también la correcta identificación de circuitos y elementos, así como la identificación de conductores. Tipo de Conductores: Las características de los conductores a utilizar dependerá de la aplicación, del lugar y de las condiciones en que se instalen. Tubos y Cajas de Derivación. La clase de tubos y cajas de derivación a utilizar dependerá también de la aplicación, del lugar y de las condiciones de instalación. Estado de Cuadros Eléctricos. Se comprueba el buen estado en general de los cuadros eléctricos (deterioros, oxidación, síntomas de calentamiento, rotulación de mandos, etc..) Resistencia de Aislamiento. Se medirá la resistencia de aislamiento entre los conductores activos y entre los conductores activos y tierra. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento mínima de ohmios. Alumbrados especiales. Se comprobará la existencia de alumbrados especiales en caso de ser necesarios, su correcta distribución y funcionamiento. Comprobación del correcto funcionamiento de la conmutación red-grupo. Cruzamientos y paralelismos. Se comprueba que la distancia entre canalizaciones eléctricas a otras canalizaciones no eléctricas sea la adecuada Actuación ante Defectos Críticos. Cuando en la revisión o inspección periódica se encuentren defectos calificados como críticos, entendiendo como tales los que constituyen un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de las cosas, el responsable de la revisión actuante procederá con carácter inmediato a dejar fuera de servicio toda o parte de la instalación afectada, comunicando este extremo al órgano competente y a la Compañía Suministradora, en el plazo de veinticuatro horas, debiendo esta última confirmar la11 Página 10 de 11 gravedad de los defectos y, en caso de discrepancia, comunicarlo de forma inmediata a dicho órgano general competente. La puesta en servicio de una instalación paralizada requerirá autorización del órgano competente. Dicha reconexión se ordenará a la vista de un nuevo certificado o boletín de reconocimiento favorable, una vez practicadas las comprobaciones que el órgano General estime oportunas, en su caso. 3.- Hojas de campo En el anexo II se recogen las hojas de campo a emplear durante la inspección. Documentos relacionados
CURSO ONLINE DE ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ÍNDICE 1 INSTALACIONES DE ENLACE 1.1 Línea general de alimentación 1.2 Características y tipos de elementos 1.3 Tipos de Instalación 1.4 Canaletas Más detalles Trámites necesarios en las instalaciones autorizadas en BT
Trámites necesarios en las instalaciones A III.I Instaladores autorizados en Baja Tensión A Introducción El artículo 22 del RBT-2002 establece que «las instalaciones eléctricas de BT se ejecutarán por Más detalles BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 16 JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se publican Más detalles Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01
Trámites para las instalaciones eléctricas en baja tensión 01 1.1 Introducción Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las instalaciones, sean éstas eléctricas Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO RIESGO: MANTENIMIENTO O30/1/1996 Orden de 30 de enero de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas Más detalles Los puntos de interés del RD 1053/2014 se pueden desglosar en dos grandes apartados: - Modificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
RD 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Más detalles Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Pág. 8 SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2003 B.O.C.M. Núm. 249 reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid. Artículo 2 Ámbito de aplicación Consejería de Economía e Innovación Tecnológica Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 Marque con una X el período correspondiente: O 1º PERIODO FORMATIVO Instalaciones de enlace Características y tipos de los elementos Emplazamiento Más detalles Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio
Anexo 3 - Verificación e inspección de las instalaciones de Bakio Conforme a lo establecido en el art. 18 del REBT (RD 842/2002), para la puesta en servicio de la instalación de alumbrado público de Bakio Más detalles Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1
UF0885 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas Instalaciones de electrificación en viviendas y edificios 1 Qué? Para realizar un montaje y un mantenimiento Más detalles DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Más detalles 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973....2 1. MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE...4 1.1 Situación...4 1.2 Composición y características de los cuadros....4 Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN...2 2.1 Medidas de protección...2 2.1.1 Puesta a tierra de protección...2 2.1.2 Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas Más detalles CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
CURSO: CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Titulación mínima exigida para ser: INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Más detalles (EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Servicio de Industria
(EI) Empresa Instaladoras (PH) Profesionales Habilitados Servicio de Industria Instalaciones eléctricas en baja tensión Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Más detalles INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 75101015 1º PERIODO FORMATIVO UF0884: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS INSTALACIONES DE ENLACE Tipos y características de los Más detalles EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO
Pág. 15 adecuar la plantilla de personal a las necesidades del citado Instituto. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad con Más detalles RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2013/2014 FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CICLO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES OBJETIVOS: Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 1.1 rotección contra sobreintensidades...2 1.2 Aplicación de las medidas de protección...9 1 1. ROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 1.1 rotección Más detalles Procedimiento Baja Tensión PRBT 09-01
Procedimiento Baja Tensión PRBT 9-1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO APROBADO POR R.D. 842/22 PRBT Nº: 9-1 Fecha: 17 de Febrero Más detalles DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD.
DECRETO 363/2004, DE 24 DE AGOSTO. ELECTRICIDAD. Regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. DEPARTAMENT TREBALL I INDÚSTRIA. DO. Generalitat Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION
PARTE GENERAL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN GUIA - BT-RD 842/02 Edición :0 Revisión: 2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION ARTICULO 1. OBJETO. ARTICULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN. ARTICULO Más detalles Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas
Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas En Edificios de Viviendas NORMATIVA LEGAL EN VIGOR REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Este dossier habla de las especificaciones a tener en cuenta en Más detalles Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. BAJATENSION_Ex01 29/11/2006. Servicio de Industria
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Servicio de Industria BAJATENSION_Ex01 29/11/2006 Legislación aplicable: Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión ITC-BT-03 Instaladores autorizados Más detalles EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Más detalles INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS
Edición : CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 0.0. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO. 2. CIRCUITOS INTERIORES. 2. Protección general. 2.2 Previsión para Más detalles BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA. Montar cuadros eléctricos
BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA Montar cuadros eléctricos www.leroymerlin.es Leroy Merlin, S.A., 2003 1 Precauciones Para instalar un cuadro eléctrico con toda seguridad y antes de realizar Más detalles Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión
Electrotecnia y Electrónica (34519) Grado de Ingeniería Química Manual de prácticas Práctica 1, experimento 2: Montaje eléctrico de baja tensión Francisco Andrés Candelas Herías Colaboración de Alberto Más detalles GRUPOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN
ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN TECNOLOGICA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y Más detalles Certificado de Profesionalidad GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3]
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS [Nivel 3] 2 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Gestión y supervisión del montaje Más detalles ANEXO: 01 CONTROL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TIPOS DE CONTACTOS ELÉCTRICOS EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos ANEXO: 01 CONTROL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES Más detalles 2 a edición corregida PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO. REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio. BOE nº 148, de 21 de junio
G U Í A T É C N I C A PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO E LECTRICO REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio BOE nº 148, de 21 de junio 2 a edición corregida GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN Más detalles M.A. Rodríguez del Palacio
M.A. Rodríguez del Palacio Fallos eléctricos en instalaciones con suministro en Alta Tensión En instalaciones industriales de una cierta envergadura nos encontraremos con suministros eléctricos en Alta Más detalles GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO
GUIA PARA EL NUEVO CERTIFICADO Ayuda para rellenar el nuevo modelo de certificado de baja tensión Titular En este primer apartado los datos que debemos indicar para su confección son los datos de la persona Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN; ASPECTOS GENERALES GUÍA BT RD 842/02: REAL DECRETO 842/2002 GUÍA BT 03: INSTALADORES Más detalles 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973...2
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 973....2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...4 2. CIRCUITOS INTERIORES...4 2. Protección general...4 2.2 Previsión para Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas Más detalles 3. Otras disposiciones
C P I N C Página 3 A F O C Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio O F S U C I. Comunidad S C Autónoma 11943 Resolución de 4 de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía Más detalles Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 DEPARTAMENTO DE TRABAJO E INDUSTRIA
15996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4205 26.8.2004 Módulo 5: prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo. Crédito 5: prevención de riesgos derivados de Más detalles ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO II PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 1. OBJETO DEL CONTRATO. Será objeto del contrato la prestación de los servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA...2 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES...2 4. CUADROS Más detalles MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION Horas: 110 Teoría: 0 Práctica: 0 Presenciales: 110 A Distancia: Más detalles Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda?
Existe algún lugar en el cual sea obligatorio poner una base múltiple en una vivienda? Sí, según la ITC BT 25 punto 4, debajo de la tabla 2: En donde se prevea la instalación de la toma para el receptor Más detalles Protección contra el rayo y sobretensiones en OFICINAS BANCARIAS
Protección contra el rayo y sobretensiones en OFICINAS BANCARIAS Artículo técnico Cirprotec nº 7 Página 0 0. Las sobretensiones en las entidades bancarias Los diferentes tipos de sobretensiones tienen Más detalles 1. Publicación de la ITC-BT-52
Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, Más detalles BAJA TENSION MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
MEDIDAS PREVENTIVAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES BAJA TENSION Manuel Angel Bravo Bravo Coordinador de Area. Sociedad de Prevención de Fremap. 983362758, 607714970 mangel_bravo@prevencionfremap.es Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) Más detalles INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 0. ÍNDICE...1
Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS...2 1.1 Canalizaciones eléctricas...2 1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos...2 1.1.2 Instalación Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 3º DE ESO TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL
TALLER TECNOLÓGICO Y PROFESIONAL 3º DE ESO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 DIFERENCIAS ENTRE LAS SEÑALES DE CORRIENTE CONTINUA Y LAS DE CORRIENTE ALTERNA... 3 IDENTIFICACIÓN Más detalles AUDITORIA TÉCNICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BAJA TENSIÓN FREMAP
AUDITORIA TÉCNICA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BAJA TENSIÓN AUDITORÍA TÉCNICA CUMPLIMIENTO NORMATIVO Normativa Industrial Normativa Laboral EFICACIA DE LAS PROTECCIONES Sobretensiones y Sobrecargas Más detalles I. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión... 1
Índice I. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión... 1 II. RD 560/2010... 7 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican Más detalles INSPECCIONES INICIALES Y PERIÓDICAS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. SERVICIOS PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN www.simecal.com Tf: 918106161 madrid@simecal.com INSPECCIONES INICIALES Y PERIÓDICAS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN SIMECAL realiza Más detalles ÍNDICE 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2
ÍNDICE. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO... 2 2. CIRCUITOS INTERIORES... 2 2. Protección general... 2 2.2 Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad... Más detalles Regímenes de neutro en Baja Tensión dossier
dossier La correcta elección de los elementos de protección de una instalación eléctrica minimiza o elimina por completo los riesgos de incendio, explosión y electrocución que derivan de su uso. El llamado Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2
CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS Página 1 de 5 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...2 2. LIMITACIONES DE EMPLEO...2 3. INSTALACIÓN...2 3.1 Circuito de alimentación...2 3.2 Instalación Más detalles FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS.
Junta de Extremadura Consejería de Educación y Empleo Dirección General de Personal Docente Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos FICHA DE PREVENCIÓN: USO SEGURO DE APARATOS ELÉCTRICOS. Más detalles INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO PARA VIVIENDAS. La instalación eléctrica de un edificio para viviendas está normalizada según el Reglamento
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO PARA VIVIENDAS. La instalación eléctrica de un edificio para viviendas está normalizada según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y se puede dividir Más detalles Verificación de las Instalaciones Eléctricas
2 Verificación de las Instalaciones Eléctricas Autor: Elías Velasco Carmona Titulación: Ingeniero Técnico Industrial e-mail: ut3vecae@uco.es Córdoba, 15 de septiembre de 2009 3 INDICE Modulo I: Legislación. Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIONES PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1. INTRODUCCIÓN...2 2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS...2 3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS...2 3.1 Protección por aislamiento de las partes activas...2 3.2 Protección por medio Más detalles INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES CAPÍTULO XIII
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES CAPÍTULO XIII XIII-INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES I N D I C E 1.- Instalaciones para Máquinas de Elevación y Transporte.... 1 2.- Ascensores, Grúas y Montacargas.... Más detalles REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 (Página en blanco) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Más detalles El REBT y la instalación de bandejas Rejiband
El REBT y la instalación de bandejas Rejiband REBT: Requisitos mínimos obligatorios El Real Decreto 842/2002 de aprobación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión indica en su introducción: En línea Más detalles 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA.
Otras infografías de interés: Ver infografía INFOGRAFIA. Sistema eléctrico (2) (REE).exe Ver infografía INFOGRAFÍA. Red distribución eléctrica (Consumer - Eroski).rar Ver infografía INFOGRAFÍA. Red Eléctrica Más detalles Título: Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico
Título: Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico Edita: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) C/ Torrelaguna 73, 28027 Madrid Tel. 91 363 41 00, fax: Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS.
Página 1 de 25 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Más detalles Título: DFS.CE.RPC - CERTIFICACIÓN MARCADO CE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Nº: Fecha: ABRIL 2015 APROBADO Y DISTRIBUIDO POR:
Título: DFS.CE.RPC - CERTIFICACIÓN MARCADO CE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Nº: Fecha: ABRIL 2015 ESCRITO POR: APROBADO Y DISTRIBUIDO POR: Raúl Mesa Director Técnico / Director de Calidad ÍNDICE: 1. Más detalles Junta de Castilla y León Consejería de Economía y Empleo
Sello de entrada Delegación Territorial de Segovia Nº REGISTRO INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN BT - 123456-04 gfedcb Puesta en servicio gfedc Modificación importancia gfedc Cambio titularidad gfedc Cambio tensión Más detalles MT 2.80.12 Edición 3 Fecha: Febrero, 2014
INTERRUPTORES DIFERENCIALES 1. INTRODUCCIÓN 2. TIPOLOGÍA DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 3. CLASE DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4. SENSIBILIDAD DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES 5. TIEMPO DE RESPUESTA Más detalles 0. ÍNDICE...1 1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO...2
INSTALADOR ELECTRICISTA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS CÓDIGO 75101015 Marque con una X el período correspondiente _1º PERIODO FORMATIVO Módulos que lo componen: 1. Líneas eléctricas de baja tensión en edificios Más detalles La Consejería de Economía, Industria e Innovación,
Página 15665 Decimotercera.- Resolución del convenio. El Convenio podrá ser rescindido por una u otra parte a causa del incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones, o bien por mutuo acuerdo Más detalles UF2675: Medios de protección y armamento
UF2675: Medios de protección y armamento TEMA 1. La central de alarmas TEMA 2. Medios de protección TEMA 3. Técnicas y medios de control de accesos TEMA 4. Manejo de armas y medidas de seguridad TEMA 5. Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: PROTECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...
ÍNDICE 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES... 3 2.1 Objeto de las categorías... 3 2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones... 3 3. MEDIDAS PARA EL CONTROL Más detalles Instalaciones de clientes en AT. Esquemas de conexión y protecciones
Página 1 de 7 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Extensión de Red Dpto. de Sistemas de Gestión Ambiental y Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA La red Más detalles GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN INTRODUCCIÓN El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) Más detalles UNIVERSIDAD DE JAÉN Unidad Técnica Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de Campus
INSTRUCCIÓN TÉCNICA. Protocolo Revisión de Mantenimiento preventivo correctivo Centros de transformación. ( PROT 001) Referencia: IT SOMVI 002 Edición: 00 Fecha: Octubre/2009 ÍNDICE 1. OBJETO... 2 2. PLANIFICACIÓN Más detalles Electrónica de potencia e instalaciones eléctricas: Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (B.T.)
Electrónica de potencia e instalaciones eléctricas: Instalaciones eléctricas de Baja Tensión (B.T.) Hola chicos, cómo estáis? Después de estudiar en el primer tema de esta unidad las corrientes trifásicas Más detalles Convocatoria 2014 Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales AT-0115/2014. Gabinete de Asistencia Técnica en PRL PREVEN-GRA14
5. Responsabilidades y Sanciones en PRL El incumplimiento de las obligaciones empresariales en prevención de riesgos laborales puede ser objeto de responsabilidades varias: Administrativa, civil, penal Más detalles PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Más detalles MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX
MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX I N D I C E 1.- Condiciones Generales de Instalación de Motores.... 1 1.1.- Conductores de Conexión.... 2 1.1.1.- Motores Más detalles INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TEMA 3 - ANEXO I LEGALIZACION INSTALACIONES Alfredo Ortiz Fernández Pedro Benito Gancedo Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética Universidad de Cantabria Avenida de los Castros s/n. 39005 - Santander Más detalles CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. Nivel 3. Versión 5 Situación RD 1115/2007 Actualización
Página 1 de 34 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Familia Profesional Electricidad y Electrónica Nivel 3 Código ELE260_3 Versión 5 Situación RD Más detalles EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN
GOBIERNO de CANTABRIA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ANEXO II BAJA TENSIÓN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Página 1 Nº EXPEDIENTE BT BT / 585458 / 04 TITULAR: D. JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ Más detalles VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN REBT 2002 Nota de aplicación La verificación de las instalaciones eléctricas antes de su puesta en marcha, según expresa el nuevo REBT (R.D. 842/2002) Más detalles INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DEL VE. Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura. Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25.
Modificación del REBT: ITC BT 52: Infraestructura para la recarga de VE Modificación ITC BT 04, 05, 10, 25. 8 10 Leyenda: 1 Base de toma de corriente 2 Clavija 3 Cable de alimentación 4 Conector 5 Entrada Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas
JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES DE DE LAS LAS ZONAS COMUNES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIESTARIO DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Más detalles ANEXO 5 PROYECTO DE UNA TORRE GRÚA. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ELECTRICIDAD
ANEXO 5 PROYECTO DE UNA TORRE GRÚA. ELECTRICIDAD ÍNDICE CÁLCULOS 1. RIESGOS EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA...3 2. SEGURIDAD GENERAL EN EL MONTAJE ELECTRICO DE LA TORRE GRUA...3 3. EQUIPOS DE Más detalles Inscripción en el Registro de aparatos a presión de nuevas instalaciones, revisiones, cambios de titularidad y cambios de emplazamiento.
Quién puede solicitarlo? Cuándo solicitarlo? Dónde dirigirse? Qué se debe presentar? Cómo solicitarlo? Sanciones Información complementaria Fuentes jurídicas y/o documentales Impresos asociados Enviar Más detalles JORNADA REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR RD 1890/2008 26/03/2009 ECA, Grupo Bureau Veritas
JORNADA REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR RD 1890/2008 26/03/2009 ECA, Grupo Bureau Veritas JM Santacruz Índice 1. Situación actual 2. Aplicación 3. Clasificación, Más detalles LA REGLAMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA EN ASCENSORES
LA REGLAMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA EN ASCENSORES Manuel González Director de Zona Cádiz 1 1 1. Normativas Reglamentarias - Legisle menos - Legisle mejor - Cumpla la ley 2 1. Evolución Normativa del Más detalles La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados. Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas
La Recarga de Baterías Eléctricas de VE en Locales Privados Dª Carmen Montañés Fernández Subdirectora General de Energía y Minas 1. MARCO NORMATIVO ACTUAL Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas Más detalles CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS
CÁLCULO DEL CIRCUITO DEL MOTOR DEL ASCENSOR DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Más detalles ÍNDICE: Introducción... 2. Funcionamiento. 2. Partes del sistema... 2, 3. Tipos de alarmas... 3. Mto. de sistemas de alarmas contra incendios...
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA 1 ÍNDICE: PAG Introducción... 2 Funcionamiento. 2 Partes del sistema....... 2, 3 Tipos de alarmas.... 3 Mto. de sistemas de alarmas contra incendios... 4-6 Mto. de sistemas Más detalles 10. RIESGO ELÉCTRICO ÍNDICE
10. RIESGO ELÉCTRICO ÍNDICE 10.1. Introducción 10.2. Factores que influyen en la peligrosidad de riesgo eléctrico 10.3. Lesiones en el cuerpo humano 10.4. Tipos de accidentes eléctricos 10.5. Protección Más detalles PCCI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS - PCCI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO PARA INSPECTORES TÉCNICOS PCCI TEMA 14 CÓDIGO NACIONAL de ELECTRICIDAD: TOMO I y V, METODOLOGÍA EN LAS ITSDC Más detalles ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO
Dirección del t rab ajo p rincip al Línea 2 d e dir ecció n Línea 3 d e dir ecció n Línea 4 d e dir ecció n Teléf ono: 555-5 55-5555 Fax: 555-55 5-5 555 Corre o: al guien @exa mple.co m ORGANISMO DE CONTROL Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 artículo 22
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 2
 Artículo 1
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto