Source: http://docplayer.it/1120115-Cig-58286924cc-capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2016-12-04 06:52:11+00:00

Document:
⭐CIG CC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CIG CC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Download "CIG 58286924CC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO"
1 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/ Fax 0461/ iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n partita IVA n GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH CIG CC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO2 TITOLO I - DATI GENERALI DELL'APPALTO PREMESSA QUALIFICAZIONE DELL APPALTO E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE OGGETTO DELL APPALTO E DENOMINAZIONE DEI SERVIZI SERVIZI ESCLUSI DALL APPALTO DURATA E OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO AMMONTARE DELL APPALTO ELENCO ALLEGATI TITOLO II - MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NORME GENERALI Premessa Fornitura di beni Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Sede operativa Pronto intervento e reperibilità Rapporti tra Committente ed IMPRESA Personale Controlli da parte della FEM verifica di conformità in corso di esecuzione Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa Sistema informativo con registrazione attività e reporting Piano di manutenzione Manutenzione dell impianto di supervisione Consegna e riconsegna degli immobili Protezione dell ambiente e rifiuti prodotti nel corso dell esercizio e della manutenzione Oneri a carico dell IMPRESA Oneri a carico della FEM Mappatura del patrimonio impiantistico Servizio di start-up nuova caldaia a biomassa e rapporti con l impresa esecutrice Servizio di passaggio delle consegne al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI Generalità Fornitura di combustibili ed utenze elettriche Riscaldamento e termoventilazione invernale Produzione acqua calda per la rete di teleriscaldamento Servizio produzione acqua calda sanitaria Conservazione e compilazione dei libretti di centrale e di impianto e altre registrazioni Preparazione e prove per l avviamento dell impianto Gestione Controlli e misure Bilanciamento termico degli scambiatori di calore posti sulla rete di teleriscaldamento Manutenzione straordinaria Sistema di controllo remoto degli impianti Determinazione del rendimento di combustione Rendicontazione periodica DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER L ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO Generalità Obblighi dell IMPRESA Obblighi della FEM Controlli e misure ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI Esercizio e manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria ESERCIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO TITOLO IV - CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO LINGUA UFFICIALE STIPULA DEL CONTRATTO Pag. 2 di 803 15. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO FUSIONI E CONFERIMENTI FORZA MAGGIORE OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI OBBLIGHI NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE E INFORTUNI TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PROTEZIONE DELL AMBIENTE RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI ECCEZIONI DELL IMPRESA DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL IMPRESA CAUZIONE DEFINITIVA COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ PER DANNI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI IMPIANTI FATTURE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI GARANZIE PER I PRODOTTI E PER I SERVIZI CESSIONE DEI CREDITI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE RECESSO UNILATERALE CLAUSOLA RISOLUTIVA VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEROGHE LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE TITOLO V - CONDIZIONI ECONOMICHE IMPORTO ANNUO CONVENZIONALE DEI SERVIZI Importo annuo convenzionale di appalto IMPORTO CONTRATTUALE CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI Premessa Contabilizzazione del servizio di cessione di energia della rete di teleriscaldamento REVISIONE PREZZI Revisione prezzi servizio energia erogato dalla rete di teleriscaldamento Prezzi di riferimento ai fini della revisione Revisione prezzi altri servizi MODIFICA DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO CONTABILIZZATORI DI ENERGIA GIACENZE DI COMBUSTIBILE CONTRATTI APPROVVIGIONAMENTO GAS METANO CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI MODALITA DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI Servizio di cessione di energia dalla rete di teleriscaldamento Esercizio e manutenzione impianti termici AGGIUNTA DI NUOVI IMMOBILI RISERVA DI FUTURE ADESIONI DISMISSIONE DI IMMOBILI CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E DI COLLAUDO PAGAMENTI TITOLO VI - PENALI PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI Pag. 3 di 804 TITOLO I - DATI GENERALI DELL'APPALTO 1. PREMESSA Il presente Capitolato Speciale d Appalto (d ora innanzi CSA) disciplina l appalto per la gestione, la manutenzione e la conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione Edmund Mach (di seguito FEM). La procedura di gara è indetta dalla FEM anche a favore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (di seguito MUCGT) che ha già espresso la propria adesione e il cui immobile, confinante, è allacciato alla rete di teleriscaldamento della FEM. Alla rete di teleriscaldamento è allacciato anche il compendio immobiliare della Parrocchia di San Michele Arcangelo. Pertanto l impresa aggiudicataria (di seguito IMPRESA), già a partire dal primo anno di servizio, è chiamata a stipulare due appositi ed autonomi contratto di somministrazione sia con il MUCGT che con la Parrocchia di San Michele Arcangelo applicando a tali soggetti quanto previsto dal CSA in merito alle future adesioni. l IMPRESA è tenuta a garantire l attività di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti consegnati nelle condizioni d uso in cui si trovano, nel rispetto delle modalità previste nel presente CSA e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore. Detto servizio comprende quindi l assieme delle prestazioni che possono essere ricondotte ai seguenti servizi elementari: 1. conduzione impianto; 2. esercizio impianto; 3. assunzione compito del terzo responsabile; 4. manutenzione ordinaria; 5. manutenzione straordinaria; 6. pronto intervento; 7. assistenza legale; 8. audit tecnico; 9. audit energetico; 10. riqualificazione tecnologica. Il livello generale delle prestazioni deve comunque garantire: a) comfort ambientale; b) rispetto delle vigenti norme; c) sicurezza e salvaguardia dell ambiente; d) continuità del servizio; e) risparmio; f) uso razionale dell energia; g) salvaguardia impianto e coordinamento; h) responsabilità legale. I principali obiettivi che la FEM intende perseguire sono così sintetizzabili: a) la gestione dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del patrimonio immobiliare in oggetto; b) la manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli immobili e degli impianti in grado di mantenere livelli di efficienza del patrimonio; c) l ottimizzazione dell utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con l effettuazione di interventi manutentivi programmati e predittivi ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi; d) la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse; e) il conseguimento del risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici e la Pag. 4 di 805 massimizzazione dell utilizzo di fonti di energia rinnovabili che con la riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilità degli immobili; f) la riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento degli interventi manutentivi, attraverso la programmazione, attenta alle specializzazioni della manodopera disponibile; g) la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili (ovvero garantire condizioni di sicurezza di funzionamento per l impianto e di intervento per l operatore). Alla data di pubblicazione del bando di gara per l affidamento del servizio in oggetto, l impianto alimentato a biomassa non è utilizzabile. Fino al suo completo ripristino la rete di teleriscaldamento deve essere pertanto alimentata esclusivamente tramite i due generatori a gas metano. Infatti, sulla base della perizia depositata dal consulente tecnico d ufficio (CTU) nominato dal Tribunale di Trento nell ambito dell accertamento tecnico preventivo richiesto dalla FEM e sulla base di autonoma perizia commissionata dalla FEM stessa, i problemi di funzionamento del generatore a biomassa esistente non risultano superabili con semplici interventi di manutenzione ma richiedono una pressoché completa sostituzione delle componenti principali dell impianto (caldaia a biomassa e relativo multiciclone, filtro a maniche e condotto di evacuazione dei fumi/camino). Preso atto di tali problemi la FEM, a seguito di apposita procedura di gara, ha stipulato con VIESSMANN ENGINEERING S.r.L. (con sede legale in Via Brennero, PESCANTINA (VR) frazione Balconi) un contratto d appalto per la sostituzione dell impianto termico a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della FEM. Tale intervento, secondo le stime effettuate dal progettista (allegate al presente CSA), porterà ad una produzione di energia termica con la combustione di cippato per il 67%, facendo ricorso marginale al gas metano per il 33% (solo per guasti o picchi di richiesta). Allo stato attuale il crono programma dell intervento di sostituzione/ripristino dell impianto alimentato a biomassa prevede: a) avvio del contratto 09/07/2014; b) consegna della caldaia 06/10/2014; c) fine montaggi caldaia 24/11/2014; d) fine prove a freddo 01/12/2014; e) fine prove a caldo 08/12/2014; f) inizio erogazione calore biomassa 09/12/2014. Per una corretta formulazione dell offerta sono stati allegati al presente CSA il fascicolo di manutenzione della caldaia a biomassa (allegato 05) e l offerta tecnica presentata dall impresa VIESSMANN ENGINEERING S.r.L. (allegato 06). In riferimento all allegato 05 si precisa che, non essendo ancora disponibile la documentazione specifica dell impianto che è in procinto di essere realizzato, la documentazione allegata è quella generica riguardante il piano di manutenzione per impianti di combustione a legna MAWERA. La documentazione allegata si riferisce pertanto ad un generico impianto a biomassa con caldaia a griglia mobile analogo a quello che verrà installato presso la centrale di teleriscaldamento. Inoltre la documentazione si riferisce sola alla caldaia e non al sistema esistente a rastrelli di estrazione del cippato. Sempre al fine di garantire una corretta formulazione dell offerta sono stati allegati al presente CSA tutti gli elaborati progettuali dell intervento (allegato 03) e l analisi relativa agli scenari energetici della FEM (allegato 4). Parallelamente all intervento di ripristino dell impianto alimentato a biomassa, ma cronologicamente in maniera differita, verrà indetta una procedura di gara per l affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di accumulo termico volto ad ottimizzare l utilizzo di biomassa aumentando considerevolmente l energia prodotta tramite tale combustibile. Secondo le stime effettuate dal progettista di tale intervento (allegate al presente CSA), lo stesso porterà ad una produzione di energia termica con la combustione di cippato per il 91%, facendo ricorso marginale al gas metano per il 9% (solo per guasti o picchi di richiesta). Allo stato attuale si prevede che tale intervento possa essere ultimato in tempo utile per l avvio della stagione Pag. 5 di 806 di riscaldamento invernale 2015/2016. In caso di esercizio da parte della FEM del diritto di opzione di proroga del contratto e nell ipotesi in cui tale intervento di riqualificazione impiantistica venga portato a termine (aumentando di fatto la quota di energia prodotta da biomassa), i prezzi unitari dell energia offerti dall IMPRESA sono convenzionalmente riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato così come stimato dal progettista (con un passaggio dal 67 % al 91% per il cippato e dal 33% al 9% per il gas metano) con l effetto in ogni caso di ridurre l importo della tariffa. 2. QUALIFICAZIONE DELL APPALTO E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE L appalto è configurato quale appalto di servizi, ai sensi dell art. 3, comma 10 e dell art. 14 del d.lgs. 163/2006. La prestazione qualitativamente prevalente è infatti il servizio di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità della FEM in modo da garantire le necessarie condizioni di funzionalità e di sicurezza dei beni e delle persone. L affidamento dell appalto avviene tramite gara europea a procedura aperta, disciplinata d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei contratti) e dal DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli articoli 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi degli articoli. 81, comma 1 e 82, del medesimo Codice dei contratti. 3. OGGETTO DELL APPALTO E DENOMINAZIONE DEI SERVIZI Forma oggetto del presente appalto il servizio di gestione, la manutenzione, e la conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM. L elenco degli immobili è riportato nell allegato 01 al presente CSA, allegato nel quale viene inoltre dettagliata la tipologia di servizi da attivare su ciascun edificio (allegato 02). Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente CSA potranno essere estese, su richiesta della FEM, ad ulteriori impianti ed edifici che divenissero in futuro di pertinenza della FEM. L estensione avviene secondo le modalità previste dal presente CSA e dall art. 311 del DPR 207/2010. Sempre nel rispetto di tali prescrizioni e con le modalità definite dal presente CSA, la FEM si riserva altresì la facoltà di imporre all IMPRESA l estensione del servizio di cessione di energia di cui alla successiva lettera b) anche a favore di altri soggetti (pubblici o privati) che, in base ad apposita convenzione, lo abbiano preventivamente concordato con la FEM stessa. A tal proposito, come già indicato in premessa, l IMPRESA, è chiamata a stipulare due appositi ed autonomi contratto di somministrazione calore con il MUCGT e con la Parrocchia di San Michele Arcangelo i cui immobili sono già allacciati alla rete di teleriscaldamento della FEM, applicando a tali soggetti quanto previsto dal presente CSA in merito alle future adesioni. L appalto prevede in via principale a carico dell IMPRESA l erogazione dei seguenti servizi: a) Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti temici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01); b) Servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all Adige (con le precisazioni riportate in premessa in merito alla non immediata disponibilità del generatore alimentato a biomassa e, in caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, con la possibilità dell utilizzo per la stagione di riscaldamento invernale 2015/2016 degli accumuli termici con riproporziona mento della tariffa offerta); c) Servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa Pag. 6 di 807 regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza; d) Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all Adige ; e) Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua - addolcitori (allegato 01); f) Servizio di start-up nuova caldaia a biomassa; g) Servizio di passaggio delle consegne al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM. In riferimento all impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all Adige forma tra il resto l oggetto dell appalto il servizio energia definito come, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993: l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. 4. SERVIZI ESCLUSI DALL APPALTO Sono esclusi dalla manutenzione gli interventi imposti, successivamente alla consegna degli impianti, da Leggi emanate successivamente alla data dell offerta, nonché la riparazione dei danni che siano effetto di atti vandalici e dolosi o di eventi imprevedibili. Per evento imprevedibile si intende: a) Ogni evento naturale non prevedibile (è da considerarsi tale solamente se verificatosi in condizioni per le quali è stato ufficialmente dichiarato lo stato di calamità naturale); b) Ogni altra causa di forza maggiore, con ciò intendendo quegli eventi per i quali le normali cautele poste in essere dall IMPRESA non siano in grado di evitare l evento dannoso. Non sono in ogni caso considerati eventi imprevedibili quelle situazioni riconducibili a negligenza nell operato dell IMPRESA. 5. DURATA E OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO L'appalto ha una durata pari ad 1 anno a decorrere dalla data di consegna degli impianti. Dalla data di consegna degli impianti decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell IMPRESA previsti dai Documenti Contrattuali. In caso di consegna frazionata degli impianti e dei servizi, ai sensi del successivo articolo 8.14, la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella relativa al primo verbale di consegna. L IMPRESA, ai sensi dell articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti, si obbliga a prorogare, a richiesta della FEM, il contratto per un massimo di un ulteriore anno successivo al periodo di cui al primo comma, alle condizioni e ai prezzi contenuti nell originario contratto. In caso di esercizio da parte della FEM del diritto di opzione di proroga del contratto e nell ipotesi in cui l intervento di riqualificazione impiantistica indicato in premessa (realizzazione degli accumuli termici) venga portato a termine (aumentando di fatto la quota di energia prodotta da biomassa), i prezzi unitari dell energia offerti dall IMPRESA (così come da essa rappresentati nell offerta presentata) sono convenzionalmente riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato così come stimato dal progettista (con un passaggio dal 67 % al 91% per il cippato e dal 33% al 9% per il gas metano) con l effetto in ogni caso di ridurre l importo della tariffa. Pag. 7 di 808 Il diritto di opzione della proroga è esercitabile da FEM sulla base di una relazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto. L opzione di proroga va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire entro il 15 maggio In assenza dell esercizio del diritto di opzione di proroga il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, alla scadenza del termine finale del contratto, così come prorogato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Durante il periodo di proroga del contratto FEM si riserva la facoltà di procedere all indizione della nuova procedura di gara per l affidamento dei Servizi. In tal caso il contratto si risolve automaticamente, senza alcun compenso per l IMPRESA, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti per la nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio è eseguito dal nuovo gestore. Ai sensi dell articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti l importo complessivo stimato dell appalto, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all articolo 28 del medesimo Codice dei contratti. L IMPRESA è tenuta ad accettare la proroga eventualmente disposta dalla FEM ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica del corrispettivo. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell art. 125, comma 10, l IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo Gestore e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla FEM e al gestore stesso nel passaggio delle consegne. L appalto normalmente decorre dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno solare. Per il solo primo anno, qualunque sia la data di stipula del contratto, il termine annuale del contratto convenzionalmente viene assunto al 30 giugno La data di inizio del contratto, se non corrisponde all 1 luglio 2014, comporta la rideterminazione del compenso annuo spettante per le prestazioni oggetto di appalto, corrispondente a 1/12 dell importo annuo di aggiudicazione per mese o frazione in cui il servizio è effettivamente reso, l energia viene contabilizzate per l effettiva consistenza. 6. AMMONTARE DELL APPALTO L importo complessivo stimato dell appalto, per l intera durata massima biennale, è pari ad Euro ,00 (unmilionesessantottomilatrecento/00), al netto degli oneri fiscali; di cui Euro ,00 (unmilionesessantacinquemilatrecento/00), al netto degli oneri fiscali, quale importo a base d asta ed euro 3.000,00 (tremila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. L importo complessivo stimato dell appalto risulta così ripartito: Oggetto Manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di cui all allegato 01 Energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta esclusivamente dall impianto metano Energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall impianto a biomassa / metano Prezzo unitario ,00 /anno 100,00 /MWh 66,00 /MWh Quantità Importo complessivo 2 anni , MWh (primo anno) MWh (4.500 MWh primo anno MWh , ,00 Pag. 8 di 809 Servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all Adige Servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua addolcitori di cui all allegato 01 Servizio di start-up nuova caldaia a biomassa Servizio di passaggio delle consegne al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM Costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) 500,00 /cad anno 500,00 /anno 200,00 /cad anno 1.500,00 /cad 1.200,00 /cad secondo anno) N 16 x 2 anni ,00 2 anni 1.000,00 N 11 x 2 anni 4.400, , , ,00 /anno 2 anni 3.000,00 TOTALE APPALTO ,00 Gli importi indicati tengono conto di tutti gli oneri connessi sia all espletamento dei servizi che alle modalità di pagamento previste. Come indicato in premessa per il solo primo periodo contrattuale, presumibilmente fino alla fine di novembre /inizi di dicembre 2014, la produzione di energia immessa nella rete di teleriscaldamento sarà effettuata esclusivamente dai generatori a gas metano. Dopo tale data, secondo il crono programma dell intervento di ripristino dell impianto, verrà messo in funzione il generatore a biomassa e la produzione di energia avverà attraverso la combinazione dei due combustibili. Al fine di attribuire correttamente i valori di cessione dell energia in base al valore del combustibile con cui viene ottenuta, per il solo primo periodo in cui essa verrà forzatamente prodotta con gas metano, la FEM riconosce all IMPRESA la specifica tariffa di cessione come da offerta prezzi (tariffa /MWh per funzionamento esclusivamente a metano). Alla data di accertamento del regolare funzionamento del nuovo generatore a biomassa, al termine delle prove a caldo, la tariffa riconosciuta per la cessione di energia è esclusivamente quella risultante dall offerta per la combustione combinata dei combustibili (tariffa /MWh per funzionamento a biomassa / metano). Il valore dell energia annualmente prodotta ed erogata dalla centrale a biomassa è stata determinata considerando la quantità di energia delle rilevazioni storiche , e stimando le utenze del MUCGT e della chiesa Parrocchia di San Michele Arcangelo. Il prezzo stimato dell energia è determinato considerando che l energia termica sia prodotta con la combustione prevalente di cippato (67%), facendo ricorso marginale al gas metano (33%) solo per guasti o picchi di richiesta, ad eccezione della fase transitoria che si stima cessare a fine novembre/inizio dicembre 2014 (ma che potrebbe prolungarsi in relazione all effettiva conclusione dell esecuzione dell intervento di ripristino dell impianto alimentato a biomassa) in cui si procederà alla generazione di calore esclusivamente con le caldaie a gas metano. Il costo dell energia prodotta è quantificato al netto dell IVA di legge. La FEM e gli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento (allo stato attuale MUCGT e Parrocchia di San Michele Arcangelo) sono gli unici beneficiari dell agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente a favore Pag. 9 di 8010 del teleriscaldamento alimentato con biomassa. Si precisa a tal fine che l agevolazione fiscale prevede che il gestore dell impianto o della rete di teleriscaldamento (l IMPRESA) trasferisca l agevolazione sul prezzo di cessione dell energia all utente finale che risulta così essere il vero destinatario del vantaggio economico connesso. Il gestore della rete di teleriscaldamento (l IMPRESA), quindi, anticipa il contributo spettante alla FEM, al MUCGT, alla Parrocchia di San Michele Arcangelo o ai futuri aderenti. Competono alla FEM anche i benefici derivanti dall eventuale possibilità di certificare il risparmio energetico (titoli di efficienze energetica), i benefici derivanti dalla certificazione delle mancate emissioni di CO2 e ogni altro beneficio ottenibile grazie all utilizzazione degli impianti. Gli importi di offerta ricomprendono tutti gli adempimenti che l IMPRESA deve porre in essere per l'espletamento dei servizi e delle attività a ciascun servizio correlate. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all IMPRESA, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbono essere sopportati dall IMPRESA, dai suoi subfornitori o subappaltatori per la realizzazione dei servizi. Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione del contratto del gas metano della centrale del teleriscaldamento, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione per l'iva. I prezzi dell offerta devono essere formulati sulla base delle indicazioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente CSA. L IMPRESA, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa è tenuta a sostenere per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e l'incolumità, di persone o cose che in qualche modo si ritrovassero ad interagire con la presente attività. La FEM corrisponde all IMPRESA l importo annuo contrattuale come risultante dall offerta presentata. Per la voce dell offerta corrispondente alla fornitura di energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall impianto a biomassa / metano, la FEM corrisponde all IMPRESA l importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in /MWh con l effettiva quantità richiesta dalla FEM, in base al proprio fabbisogno (con le precisazioni fatte in relazione al primo periodo contrattuale dove la produzione di energia immessa nella rete di teleriscaldamento sarà effettuata esclusivamente dai generatori a gas metano e quindi verrà applicata unicamente la relativa specifica tariffa /MWh). L importo contrattuale risulta stimato. Esso potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alla effettiva richiesta energetica, in conseguenza sia dell andamento climatico che dell eventuale estensione o riduzione, anche temporanea, della rete di teleriscaldamento. L importo contrattuale è da intendersi pertanto presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione del contratto d appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi. In relazione alla voce dell offerta Manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di cui all allegato 1 al CSA, a quella corrispondente ai Costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali e agli altri servizi specificati nell offerta la FEM corrisponde l importo fisso offerto salvo eventuali varianti (riduzione/incremento degli impianti da condurre, degli scambiatori, degli addolcitori, ecc.). 7. ELENCO ALLEGATI Sono parte integrante del presente CSA i seguenti allegati: ALLEGATO 01: Elenco degli impianti da condurre; ALLEGATO 02: Fascicolo manutenzione ordinaria; ALLEGATO 03: Progetto rifacimento impianto biomassa; Pag. 10 di 8011 ALLEGATO 04: Analisi scenari energetici; ALLEGATO 05: Fascicolo manutenzione caldaia biomassa; ALLEGATO 06: Offerta tecnica VIESSMANN ENGINEERING S.r.L.. Pag. 11 di 8012 TITOLO II - MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 8. NORME GENERALI 8.1 Premessa L esercizio, la gestione e la manutenzione degli impianti è un insieme di atti coordinati per garantire la conduzione (fornendo le prestazioni proprie dell impianto) e la conservazione degli impianti stessi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle norme di buona tecnica e dalle prescrizioni della FEM. L esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività: a) Fornitura di beni; b) Fornitura di servizi, ivi compreso il personale necessario; c) Manutenzione degli impianti; d) Coordinamento delle attività sopra descritte, per garantire il risultato richiesto; e) Start-up del nuovo generatore a biomassa; f) Servizio di passaggio delle consegne al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM. 8.2 Fornitura di beni Per fornitura di beni si intende l approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all esercizio e manutenzione degli impianti. Nei casi in cui sia prevista la fornitura di combustibili, essi dovranno essere conformi per il tenore degli inquinanti a quanto previsto dalle leggi e ordinanze visto i siti di utilizzo, per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993. La finalità della fornitura di beni è l affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: a) approvvigionamento dei beni; b) gestione delle scorte; c) verifica e controllo. Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformità alle norme contrattuali, l IMPRESA deve garantire: a) l approvvigionamento di combustibile per il funzionamento della centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento; b) la gestione dell approvvigionamento di combustibile, escluso l acquisto, per il funzionamento delle centrali termiche a gasolio; c) la verifica della fornitura da parte del gestore di rete di gas mentano, escluso l acquisto, per il funzionamento delle centrali termiche a gas; d) la fornitura dei materiali di consumo; e) una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell esercizio degli impianti; f) il trattamento completo delle acque di alimento e di erogazione (addolcitori, pompe dosatrici), inclusa la fornitura di materiali e sostanze necessarie per il reintegro dei circuiti della rete di teleriscaldamento ; Pag. 12 di 8013 g) Gestione degli impianti di trattamento e addolcimento delle acque di alimento e di erogazione elencate nell allegato, inclusa la manutenzione, la fornitura di materiali e prodotti di consumo e le analisi e verifiche periodiche delle acque trattate; h) la fornitura di manodopera specializzata occorrente per garantire le prestazioni di cui sopra. Sono da considerarsi ad esempio materiali di consumo e come tali compresi praticato nei corrispettivi contrattuali offerti dall IMPRESA per i predetti servizi: a) tutti i combustibili necessari per produrre energia termica nella centrale di teleriscaldamento di alimentazione della rete di teleriscaldamento di San Michele; b) disincrostanti, detergenti, solventi, sostanze chimiche in generale nonché le attrezzature necessarie per l effettuazione degli interventi mirati alla migliore, conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, rimozione ed asporto di scorie e rifiuti; c) prodotti additivanti dell acqua di alimentazione della caldaie; d) vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l espletamento delle operazioni manutentive di ritocco previste nel presente CSA; e) glicole per eventuali rabbocchi nei circuiti additivati; f) lampade per corpi illuminanti relativi all illuminazione dei locali tecnologici (centrali termiche, sottocentrali termiche, locali macchine, vani corsa ascensori, ecc.); g) lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici di pertinenza degli impianti oggetto di affidamento. L elenco sopra riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, con ciò intendendo che sono a carico dell IMPRESA tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti affidati. Tutti i componenti, le apparecchiature ed i pezzi di ricambio in genere che devono essere sostituiti negli interventi di pronto intervento e di manutenzione devono essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati ed esplicitamente autorizzati dalla FEM, nuovi di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego e omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati. In questo caso non è ammesso l'utilizzo per ogni componente di tipi e marche diverse. I componenti devono essere certificati come rispondenti alle norme e alle prestazioni funzionali standard e la documentazione dovrà essere consegnata alla FEM in allegato al piano di esercizio, conduzione e manutenzione, così come nello stesso piano dovranno essere chiaramente indicati tipo, modello e marca. In ogni caso dovranno essere di qualità non inferiore a quelle esistenti. l IMPRESA garantisce che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente e con oneri a proprio carico. 8.3 Manutenzione ordinaria Per manutenzione ordinaria si intende l insieme delle operazioni specificatamente previste dalla norme di buona tecnica e dai libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stesse e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di uso corrente. Queste operazioni sono finalizzate a: a) Mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell impianto; b) Assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste; c) Garantire la totale salvaguardia del patrimonio impiantistico della FEM; d) Ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle prescrizioni della FEM. Pag. 13 di 8014 La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: a) Pulizia: per tutta la durata dell appalto, l IMPRESA ha l obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell appalto. Stessa considerazione vale per tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all IMPRESA per l espletamento delle sue funzioni. Per gli stessi fini sopra evidenziati, l IMPRESA è tenuta ad operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti affidati; b) Verifica: le verifiche devono avvenire con scadenzari, secondo protocolli operativi approvati dalla FEM; tali protocolli devono prevedere tra l altro, le autorizzazioni per tutte quelle verifiche che richiedano simulazione di primo guasto e/o che comunque possano influire sulla corretta funzionalità delle strutture; c) Ripristino dei livelli e sostituzione materiali di consumo: si intende il controllo, il rabbocco, la sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti, cariche gas ed altri fluidi delle macchine degli addolcitori e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche, filtri; inoltre la sostituzione di tutti i materiali di consumo; d) Sostituzione di parti: ai fini del presente CSA, sono da considerarsi completamente ricomprese nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni, ripristini e ricambio di parti soggette ad usura, anche se non esplicitamente indicate tra i materiali di consumo Tutti gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati dall IMPRESA a seguito delle indicazioni fornite nel presente CSA e dalla normativa vigente, devono essere riportati nel registro di esercizio e manutenzione, che deve essere predisposto a cura dell IMPRESA ed inserito all interno del sistema informatico di cui all articolo In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l intervento effettuato, la data di effettuazione e la firma del responsabile dell intervento. Nell Allegato 2 al presente CSA sono stati evidenziati gli interventi manutentivi minimali e la frequenza degli stessi. Rimane comunque inteso che la frequenza di questi ultimi deve aumentare qualora gli interventi medesimi risultino necessari per garantire il regolare esercizio degli impianti, senza oneri aggiuntivi per la FEM. E facoltà della FEM, la cui richiesta risulterà in tal senso insindacabile, richiedere, in funzione di eventuali necessità emerse nel corso della gestione, l aumento delle frequenze manutentive dovendo l IMPRESA adeguarsi. Più in generale, l IMPRESA deve effettuare tutti gli interventi manutentivi ordinari anche esulanti dall elenco proposto in allegato, rientranti nei libretti di uso e manutenzione dei singoli componenti ed altri ritenuti necessari per perseguire le finalità del presente CSA e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, sempre senza oneri aggiuntivi per la FEM. L IMPRESA deve effettuare, compresi negli oneri di gestione, tutti gli interventi di ricerca delle perdite della rete di teleriscaldamento e l assistenza per i lavori di ripristino, sempre senza oneri aggiuntivi per la FEM. L IMPRESA deve garantire il rispetto del DPR 412/93 (in particolare dell art. 1, comma 1, lettera h ) e del DPR 74/2013. Quindi, fra l altro, la pedissequa applicazione delle vigenti Norme CEI e UNI. Dell attività manutentiva fanno parte gli interventi ed i controlli autonomi sulle emissioni in atmosfera e tutti gli adempimenti connessi alla gestione dell impianto produttivo a servizio della rete di teleriscaldamento secondo le disposizioni del d.lgs. 152/2006, e del TULP in materia di tutela dell ambiente approvato con DPGP leg.. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti anche in ambiti con la presenza di persone, arredi ed attrezzature, e pertanto l IMPRESA deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l incolumità degli utenti, ed in particolare quanto previsto d.lgs. 81/2008 (cooperazione e coordinamento). Quindi il calendario operativo e le modalità di esecuzione degli interventi devono essere preventivamente concordate oltre che con i Responsabili della FEM anche con i Responsabili delle attività o dei servizi che si Pag. 14 di 8015 svolgono all interno dei locali e degli spazi oggetto dell appalto, al fine di limitare nella misura più ampia possibile i disagi al normale svolgimento delle attività stesse. Può essere richiesta l esecuzione degli interventi manutentivi anche in tempi frazionati, in orari notturni ed in giorni festivi ed in presenza di personale di controllo della FEM. l IMPRESA ha l obbligo, senza alcun onere aggiuntivo per la FEM rispetto a quanto esposto nell offerta economica, di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo negli orari e nei periodi prescritti personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguate a rispondere alle necessità. 8.4 Manutenzione straordinaria Fatto salvo quanto stabilito all articolo 4, per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti. La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel tempo il livello tecnologico dell impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell ambiente. La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: a) Controllo; b) Progettazione; c) Sostituzione di generatori; d) Rifacimenti completi di impianti complessi; e) Esecuzione di opere accessorie connesse. L IMPRESA è tenuta ad eseguire eventuali interventi di manutenzione straordinaria e di integrazione impiantistica su espressa richiesta della FEM previa presentazione ed accettazione di preventivo di spesa. Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di integrazione impiantistica che dovessero essere affidati all IMPRESA, quest ultima deve espletate tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all ottenimento di autorizzazioni e di collaudi da parte degli Enti preposti (ISPESL, VVF, ecc.) compresi gli eventuali diritti per l istruttoria. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria relativi a riparazione di perdite con esigenze di demolizioni o scavi e ripristini sono incluse negli oneri tutte le finiture necessarie. In particolare, il ripristino degli ambienti deve avvenire con utilizzo di materiale omogeneo con l esistente per la zona in cui viene eseguito l intervento e l accettazione dello stesso è ad insindacabile giudizio della FEM. Nel caso di guasti di impianti può, in alternativa alla semplice riparazione, essere concordata con l IMPRESA una soluzione alternativa, quale il rifacimento di tratti di dorsale di distribuzione. Qualora ne occorra la necessità, ai sensi delle vigenti normative, deve essere richiesta autorizzazione anche alla Soprintendenza ai Beni Culturali della PAT, alle cui prescrizioni l IMPRESA deve adeguarsi. Qualora la FEM richieda, a sua discrezione, un intervento diverso dalla mera riparazione della perdita, la relativa soluzione tecnica e le spese devono essere preventivamente concordate tra la FEM e l IMPRESA. La FEM si riserva la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria al di fuori del contratto di appalto; in tal caso l IMPRESA è comunque obbligata a fornire alla Ditta incaricata dell intervento tutta l assistenza necessaria per l esecuzione lavori degli interventi. La FEM si impegna, nel caso di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l IMPRESA, nonché ad avvalersi di Imprese regolarmente abilitate in base alla normativa vigente e a richiedere alla fine dei lavori, il progetto e gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, l aggiornamento di disegni e schemi concernenti impianti preesistenti che siano stati oggetto di modifica, le Pag. 15 di 8016 autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, i certificati di collaudo ovvero le dichiarazioni di conformità, e più in generale tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante tali interventi. Negli articoli relativi ai singoli servizi vengono dettagliate le modalità di inserimento in appalto delle eventuali attività di manutenzione straordinaria comprese nel corrispettivo contrattuale. 8.5 Sede operativa L IMPRESA, qualora già non ne disponga, deve attivare entro 30 giorni dall avvenuta aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa nel Comune di San Michele o nei vicini Comuni e comprendente almeno i seguenti locali: a) uffici dell IMPRESA, quale centrale operativa e domicilio del rappresentante tecnico dell IMPRESA, presso il quale la FEM può tenere tutti i contatti tecnici inerenti l appalto; b) idonei magazzini per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari all esecuzione dell appalto. La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, numero di fax, ecc.) devono essere formalmente comunicati alla FEM e nel caso di IMPRESA costituita da un Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio la sede operativa deve essere unica per tutte le Imprese Associate/Consorziate. La FEM presso la centrale termica della rete di teleriscaldamento mette a disposizione un ufficio spogliatoio e servizio igienico per una logistica sul posto. 8.6 Pronto intervento e reperibilità Ferma restando la prestazione di risultato del presente contratto l IMPRESA deve garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) del personale della FEM e/o di altri soggetti autorizzati, l intervento presso l impianto secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo. A tale scopo l IMPRESA deve rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico (fisso o mobile), un numero fax, un indirizzo validi per tutta la durata del contratto al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (ore notturne e giorni festivi) deve essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate telefoniche e delle segnalazioni ai preposti al Servizio di reperibilità. Nel caso di IMPRESA costituita da un Associazione Temporanea di Imprese/consorzio i numeri di telefono e telefax dovranno essere unici per tutte le Imprese Associate/consorziate. A seguito della chiamata il reperibile deve garantire il pronto intervento presso l impianto entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva). Entro l ora successiva dall arrivo sull impianto deve essere ripristinato il normale funzionamento dell impianto qualora non sia necessaria la sostituzione di componenti ed entro 3 (tre) ore se la riparazione richiede sostituzione di componenti. Appena possibile, e comunque entro l ora successiva alla riparazione, l IMPRESA deve dare comunicazione alla FEM delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione. Nell eventualità che le problematiche (p.e.: mancato aggiornamento di orari di attivazione dell impianto di riscaldamento) connesse alla richiesta di intervento siano risolvibili utilizzando il sistema di controllo remoto degli impianti di cui all articolo 9.12, l IMPRESA deve garantire, in qualsiasi momento della giornata, festivi inclusi, il ripristino del corretto funzionamento entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata. Tutte le richieste ricevute, siano esse tramite comunicazione scritta che comunicazione telefonica, e le noteverbali riferite agli interventi eseguiti, devono essere registrate in tempo reale sul Sistema Informativo di cui all art Pag. 16 di 8017 Nell ambito delle prestazioni di pronto intervento e reperibilità, è inclusa tra gli oneri a carico dell IMPRESA l attivazione di un numero telefonico dedicato, presidiato per 24 ore in tutti i giorni dell anno, festività incluse, per il ricevimento degli allarmi dai combinatori telefonici a servizio degli impianti antintrusione, di rilevazione incendio installati e di futura installazione presso gli immobili di pertinenza dell appalto. Al ricevimento della segnalazione di allarme, l IMPRESA deve procedere ad un immediato sopralluogo avente lo scopo di verificare eventuali falsi allarmi, attivando, in caso di effettiva necessità, i competenti organi (polizia, vigili urbani, vigili del fuoco, ecc.) secondo procedure che la FEM comunicherà all IMPRESA in sede di consegna degli impianti. Qualora la richiesta di intervento sia dovuta ad allarmi dei sistemi antintrusione e/o antincendio, l IMPRESA deve garantire la presenza di proprio personale presso l impianto entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata, indipendentemente dal fatto che la richiesta provenga da persone allertate dall attivazione dei sistemi di allarme o dai combinatori telefonici. 8.7 Rapporti tra Committente ed IMPRESA Responsabile del procedimento e direttore dell esecuzione del contratto nominato dalla FEM Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ai sensi dell art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell art. 272 del DPR 207/2010 e dell art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, è il direttore generale della FEM. La FEM nomina il direttore dell esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto. Il direttore dell esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza. I nominativi di tali tecnici sono comunicati all IMPRESA in concomitanza con il perfezionamento del contratto o in ogni caso la consegna degli impianti. Ai sensi dell art. 301 del DPR 207/2010 il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell IMPRESA verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il direttore dell esecuzione presiede l esecuzione del contratto e si rapporta con i referenti indicati dall IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali ove dette operazioni non vengono affidate ad altro soggetto. Il direttore dell esecuzione del contratto e i suoi assistenti rappresentano la FEM nei rapporti con l IMPRESA al fine di verificare in corso d esecuzione e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche con quanto stabilisce l art.1662 del C.C.. La presenza del personale della FEM, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l IMPRESA dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Per l espletamento dei sopraccitati compiti, il direttore dell esecuzione e i suoi assistenti hanno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento e sono responsabili del controllo di tutti gli interventi di manutenzione. Le operazioni di verifica e controllo sono effettuate durante il corso della gestione per accertare se le prestazioni ed i lavori previsti dal presente CSA sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali stesse. Il direttore dell esecuzione e i suoi assistenti in modo formale accerteranno la regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, e applicano le eventuali penali esprimendo pareri sulle eventuali riserve dell IMPRESA. Essi devono essere tempestivamente informati dall IMPRESA di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili. Pag. 17 di 8018 8.7.2 Rappresentanza dell IMPRESA L'IMPRESA, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l esecuzione del contratto deve essere intrapreso con il direttore dell esecuzione ad opera del referente nominato dall IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge. Il referente dell IMPRESA deve essere un tecnico dotato di idoneo titolo di studio e in possesso di relativa abilitazione professionale, dipendente, con provata esperienza pluriennale in settori di attività attinenti quelle in appalto, che assume la carica di Responsabile di Commessa, il quale deve avere piena conoscenza della documentazione di appalto e deve essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione dei servizi oggetto dell appalto. Il Responsabile di Commessa deve assicurare la propria presenza presso la FEM in qualsiasi momento ne fosse fatta richiesta. l IMPRESA deve inoltre nominare un tecnico qualificato quale Responsabile Tecnico, dislocato permanentemente presso la filiale operativa di cui all art. 8.5, che deve essere scelto tra il proprio personale e munito almeno di diploma di perito industriale od equipollente, con provata esperienza in attività di attività attinenti a quelle in appalto. Egli deve assicurare la propria presenza nelle strutture prese in consegna in qualsiasi momento ne fosse fatta richiesta oltre alla reperibilità anche di notte e nei giorni festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilità. Resta inteso che nella gestione dei servizi la FEM riconosce, nei rapporti con l IMPRESA, soltanto queste figure, come rappresentanti autorizzati ad interloquire. Tali nominativi devono essere comunicati alla FEM prima della sottoscrizione del contratto ed, in caso di loro sostituzione od assenza, deve essere data tempestiva comunicazione alla FEM del nominativo dei loro sostituti. I tecnici nominati a rappresentare dall IMPRESA, ai quali competono tutte le responsabilità sia d ordine civile che penale, che a norma delle vigenti disposizioni derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. l IMPRESA rimane comunque responsabile della scelta e dell operato dei richiamanti tecnici e dei loro sostituti. Tali tecnici hanno la piena responsabilità dell IMPRESA nei confronti della FEM e le eventuali contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con essi hanno lo stesso valore che se fatte direttamente con l IMPRESA. La FEM si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere la sostituzione di tecnici incaricati a propria totale discrezione e senza dover rispondere in alcun modo delle conseguenze. Ogni Parte può formulare all altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l espletamento delle prestazioni oggetto di appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell IMPRESA per eliminare o limitare tale situazione. Nel caso in cui l IMPRESA risulti un Associazione temporanea di imprese, il Responsabile di Commessa ed il Responsabile Tecnico devono essere unici per tutte le Società raggruppate, devono avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant altro necessario per la gestione dei servizi. 8.8 Personale Entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, l IMPRESA deve comunicare per iscritto alla FEM i seguenti dati: Pag. 18 di 8019 a) nominativo, qualifica e recapito delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio e durante le ore di funzionamento degli impianti; b) nominativo, recapito e turnazione della o delle persone reperibili 24 ore, sia nelle giornate feriali che festive; c) numero telefonico del servizio di reperibilità festiva e notturna, e qualifica e nominativi del personale ad essa addetto. L IMPRESA ha l obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale: a) mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, con l osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della FEM, di chiedere l allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero per validi motivi graditi alla FEM stessa; b) utilizzare, per l esecuzione dell appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione; c) il personale impiegato dall IMPRESA deve essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche, essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza ed in particolare con le disposizioni del d.lgs. 81/2008, ed osservare le eventuali disposizioni della FEM e delle Autorità di vigilanza in materia di sicurezza. Il personale dell IMPRESA si deve presentare sul luogo di lavoro munito di decorosa uniforme e immediatamente identificabile tramite cartellino di riconoscimento. L IMPRESA si obbliga, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte della FEM, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della FEM, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all immediata sostituzione della stessa. Qualora in conseguenza di astensioni totali o parziali dal lavoro da parte del personale dell IMPRESA, questi non assicuri tempestivamente il funzionamento del servizio, la FEM si riserva il diritto di subentrare nell'esercizio degli impianti con altro personale ovvero con altro operatore economico addebitando i relativi oneri all IMPRESA che ha l obbligo di rimborsare le spese sostenute. L IMPRESA è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale da lei assegnata al servizio di cui all'oggetto dell'appalto per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per quanto concerne la consistenza del personale, l IMPRESA deve in ogni tempo fornire, anche mediante il sistema informativo di cui all articolo 8.11, la prova di disporre di tutte le unità operative, con le caratteristiche professionali tali da poter gestire gli interventi relativi alle diverse professionalità necessarie. Le figure previste devono essere tali, in quantità e qualifica, da coprire tutte le prestazioni connesse all espletamento dei servizi in appalto. In particolare, l IMPRESA è tenuta ad adeguare la propria struttura organizzativa (numero e figure professionali impiegate) in funzione alle consegne di nuovi immobili o ampliamenti di strutture affidate in gestione e quindi della realtà man mano affidata in gestione. Eventuali integrazioni di personale risultante necessarie per garantire l espletamento delle prestazioni previste dal presente CSA, sono a carico dell IMPRESA stessa, senza alcun onere aggiuntivo per la FEM e l integrazione deve avvenire entro 10 giorni naturali consecutivi dal momento del riscontro dell insufficienza del personale operante. 8.9 Controlli da parte della FEM verifica di conformità in corso di esecuzione Pag. 19 di 8020 La FEM si riserva la facoltà di procede, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione. Il personale della FEM espressamente incaricato può, in qualsiasi momento, accertare il buon andamento dei servizi ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che ritiene necessari sugli impianti, nei locali e negli edifici, che devono pertanto essere accessibili, e ciò anche in assenza del personale dell IMPRESA. Il personale della FEM, a ciò incaricato, prima di effettuare i necessari sopralluoghi, ne dà preventivo avviso telefonico al Responsabile di Commessa o al Responsabile Tecnico, che possono partecipare all'accertamento in contraddittorio; in questo caso l'assenza di rappresentanti dell IMPRESA o di altro suo incaricato, non inficia l'esito dell'accertamento. Le irregolarità e le inadempienze devono essere contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per le presentazioni delle eventuali giustificazioni scritte. L'entità delle penali applicate per ogni infrazione sono quelle stabilite nell articolo 54 del presente CSA. Il personale della FEM incaricato ai controlli in qualsiasi momento può accedere, anche senza preavviso, agli edifici, centrali termiche e sottostazioni per effettuare le verifiche ed i controlli che ritiene necessari. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa Per assistenza tecnico-amministrativa si intende il servizio prestato dall IMPRESA, remunerato attraverso il corrispettivo complessivo di aggiudicazione, delle attività di progettazione, aggiornamento elaborati e dati connessi all espletamento dell appalto. L attività di consulenza prevede che l IMPRESA metta a disposizione della FEM la propria esperienza, le proprie conoscenze specifiche e la propria struttura organizzativa, fornendo supporto, ogni volta che questo si renda necessario, nelle fasi di studio, analisi, ricerche di mercato, ecc.. In particolare, l IMPRESA è tenuta alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle leggi vigenti. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale. L'assistenza di cui al presente articolo è eseguita in particolare per: a) pratiche dei Vigili del Fuoco (per le sole attività di cui al DM 16 Febbraio 1982 rientranti tra quelle oggetto dell appalto - numero 91); b) pratiche dell ISPESL e visti dei controlli periodici effettuati dall'azienda Sanitaria; c) autorizzazioni APPA; d) autorizzazioni urbanistiche ove necessario. Risultano a carico dell IMPRESA il versamento dei bollettini ISPESL, APSS, Vigili del Fuoco, ecc. e tutte le incombenze di carattere burocratico, riferite sia ad attività preliminari che di collaudi finali. Sono altresì incluse all interno delle attività a carico dell IMPRESA la consegna delle certificazioni relative alle apparecchiature, nonché il rilascio di tutte le dichiarazioni e documenti necessari ai fini dell ottenimento dei pareri (sia preliminari che finali) da parte degli Enti competenti. Resta inteso che risulta a carico dell IMPRESA la predisposizione dei documenti inerenti le attività svolte nel corso dell appalto, tra le quali si citano in maniera non esaustiva: a) libretti di centrale e d'impianto (DPR 412/93 e DPR 74/2013); b) registri di carico e scarico dei combustibili eventualmente previsti dalla normativa fiscale; Pag. 20 di 80 Vedere altro
CIG 58286924CC CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.iasma.it www.fondazioneedmundmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 Dettagli RIF. CIG 05539752A1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
- 38010 San Michele all Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218 - www.iasma.it www.fondazioneedmundmach.it - iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 Dettagli Tra A.P.S.P. "OPERA ROMANI" e
Allegato n. 1 CONTRATTO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ENTE CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE ANNI 2013 E 2014 Tra A.P.S.P. "OPERA ROMANI" e DITTA: N.B. La presente proposta Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza domiciliare a favore degli Dettagli COMUNE DI CASTELLUCCHIO
COMUNE DI CASTELLUCCHIO PROVINCIA DI MANTOVA APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE CON FORNITURA DI COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Dettagli Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei
Allegato CAPITOLATO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1 - Oggetto Esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione presso tutte gli edifici del comune di Bagnolo Cremasco. Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE 1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE Dettagli www.ater.vr.it., protocolloatervr@legalmail.it.
A.T.E.R. Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Provincia di VERONA Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it www.ater.vr.it., Dettagli COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE. Schema di Convenzione
COMUNE DI VALLEFIORITA PROVINCIA DI CATANZARO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE Schema di Convenzione Art. 1 Oggetto del lavoro Il presente schema di convenzione Dettagli Regione Emilia Romagna. Modello per contratto di Terzo Responsabile dell impianto termico
Regione Emilia Romagna Modello per contratto di Terzo Responsabile dell impianto termico Presentazione Il presente contratto è stato redatto congiuntamente da CNA Installazione Impianti e ANACI dell Emilia Dettagli CAPITOLATO TECNICO Art. 1 Oggetto dei servizi Art. 2 Ammontare complessivo del contratto, durata dei servizi e vincoli per il Comune
CAPITOLATO TECNICO Art. 1 Oggetto dei servizi Il presente Capitolato tecnico disciplina l esecuzione dei servizi postali per la corrispondenza del Comune di Città di Castello comprendente il ritiro e la Dettagli AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO TIPO PER MANUTENZIONE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO 1 CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO Dettagli CONTRATTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE
!"#$%& ' ( )*+$,' ( )* +-#-.#/ 0# 1!!2*2-!) ()222- )') 3456 474#.#8#984.4#.#3#.#.4) ))!' COMMITTENTE: CONTRATTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE Dettagli REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA OGLIASTRA. Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA OGLIASTRA Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SUB A 2 SETTORE: RAGIONERIA-FINANZA-PROVVEDITORATO CED SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEL PARCO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI Dettagli CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO - PISCINA COMUNALE DI SUNA
CITTÀ DI VERBANIA Provincia del Verbano Cusio Ossola CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO - PISCINA COMUNALE DI SUNA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO PISCINA COMUNALE Dettagli COMUNE DI PORPETTO. Provincia di Udine. via Udine, 42 33050 Porpetto C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302
COMUNE DI PORPETTO Provincia di Udine via Udine, 42 33050 Porpetto C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302 CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO: Il presente Dettagli DISCIPLINARE DI GARA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO APPALTO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DISCIPLINARE DI GARA ELABORATO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO CON LA CONSULENZA DI: Prof. Ing. Mauro Strada (Steam s.r.l.) e Ing. Dettagli CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL COMITATO REGIONALE CRI DELLA TOSCANA CIG: 28951999C9 Dettagli Ufficio Provveditorato Economato
Comune di MONSERRATO Comunu de PAULI Ufficio Provveditorato Economato CIG: N. 3300696C7E PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DEL COMUNE DI MONSERRATO A MEZZO Dettagli Art. 1 Oggetto dei servizi. Art. 2 Ammontare complessivo del contratto, durata dei servizi e vincoli per il Comune.
CAPITOLATO TECNICO Art. 1 Oggetto dei servizi. Il presente Capitolato tecnico disciplina l esecuzione dei servizi postali per la corrispondenza del Comune di Città di Conversano, comprendente il ritiro Dettagli Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato con nomina del terzo responsabile
Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato con nomina del terzo responsabile Contratto di manutenzione dell impianto termico centralizzato di potenza superiore a 35 kw Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it
OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA 05100 TERNI P.zza S. Pietro, 4 Tel. E Fax 0744 428150 421403 e-mail oppaterni@libero.it www.oppaterni.com P.IVA 00526840558 cod. fisc. 80000070559 CAPITOLATO TECNICO Art. Dettagli COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese
COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI DI PROPRIETA COMUNALE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNI 2010 2011-2012 UFFICIO Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per la Fondazione Teatro di San Carlo. CIG: 641196266D PREMESSA La Fondazione Teatro di San Carlo intende affidare Dettagli DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno
DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno Via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI) tel. 0039 0586/724434 fax 0586/724274 Capitolato Speciale d Appalto per la fornitura di gas GPL per le Dettagli COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo)
COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo) SCHEMA Concessione in esclusiva, dell uso di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano e segnaletica direzionale privata e pubblica nel territorio Dettagli SCHEMA CONTRATTO Di CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORCI ALL INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO (MI)
SCHEMA CONTRATTO Di CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORCI ALL INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO (MI) Tra il Comune di RHO (di seguito, Comune ), in persona Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
ASL TO 1 S.C. GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE ALLEGATO A Procedura negoziata per l affidamento in economia del servizio di manutenzione ordinaria conservativa, di riparazione di tutti gli impianti gas Dettagli Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI
GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell Appalto è il Servizio di affissione Dettagli REGOLAMENTO DELL ATTIVITA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Istituto Comprensivo BRUINO Piazza Donatori di Sangue, 1-10090 BRUINO (TO) Tel: 011.9094470 - Fax: 011.9094477 C.F. 95565680014 segreteria@icbruino.it toic837002@istruzione.it REGOLAMENTO DELL ATTIVITA Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 20 VERONA SOMMARIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AZIENDA U.L.S.S. 20 VERONA SOMMARIO Art. 1 - OGGETTO Art. 2 - COMUNICAZIONI Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA Art. 4 - DEPOSITI Dettagli Fluorite di Silius S.p.A. In liquidazione SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA. Disciplinare tecnico Allegato 3
Servizio di fornitura, controllo, di verifica, manutenzione, degli autorespiratori di emergenza e ricarica bombole della Fluorite di Silius SpA, per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Dettagli ROMA CAPITALE ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI
ROMA CAPITALE ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E PERIODICA DEI SISTEMI ANTINTRUSIONE, SISTEMI RILEVAZIONE FUMI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Dettagli SETTORE VERDE E AGRICOLTURA SERVIZIO SPONSORIZZAZIONI E AFFARI GENERALI P.G.:
SETTORE VERDE E AGRICOLTURA SERVIZIO SPONSORIZZAZIONI E AFFARI GENERALI P.G.: CIG - - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CON.., PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL AREA VERDE SITA IN VIA., PER IL Dettagli Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2012-2014 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL Dettagli Comunità Montana.. della provincia di
Comunità Montana.. della provincia di CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI. NEI COMUNI DI.. DELLA COMUNITA MONTANA.. Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI I lavori Dettagli Denominazione ufficiale: Roma Convention Group
BANDO DI GARA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DEMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Roma Convention Group Indirizzo postale: Viale della pittura, 50 Punti di Dettagli SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALI DI V.LE RIMEMBRANZE.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALI DI V.LE RIMEMBRANZE. Art. 1 - OGGETTO E DURATA 1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione dell uso Dettagli Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato di potenza superiore a 35 kw
Vol. 3. Settori Artigianato ed Edilizia Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato di potenza superiore a 35 kw Contratto di manutenzione dell impianto termico centralizzato Dettagli COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE Provincia di Udine AREA TECNICA AMMINISTRATIVA BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA" CUP I51B07000100002 - CIG 01633608ED ---------------------------------------------- OGGETTO: Dettagli Provincia di Forlì-Cesena
Provincia di Forlì-Cesena PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI Fascicolo n. 2013/06.06.02/000002 DETERMINAZIONE N. 1976 del 30/09/2013 OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA Dettagli Italia-San Michele all'adige: Servizi di gestione energia 2014/S 176-311239. Bando di gara. Servizi
1/8 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311239-2014:text:it:html Italia-San Michele all'adige: Servizi di gestione energia 2014/S 176-311239 Bando di gara Servizi Direttiva Dettagli Contratto-tipo di manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore a 35 kw
Contratto-tipo di manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore a 35 kw Premessa L assunzione del presente incarico da parte del Manutentore è subordinata all accertamento delle conformità Dettagli Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Pubblica Istruzione
Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Pubblica Istruzione BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE Dettagli COMUNE DI CASATENOVO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Allegato B COMUNE DI CASATENOVO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 10.02.2012 ESECUTIVO DAL 27.02.2012 Dettagli Nuovi Decreti Impianti Termici. Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti
Nuovi Decreti Impianti Termici Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti 1.1 Ambiti di intervento e finalità Definizioni: Esercizio: attività che dispone e coordina, nel Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI LEASING OPERATIVO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MONOCROMATICHE/COLORI E MULTIFUNZIONI PORTATILI
CAPITOLATO SPECIALE DI LEASING OPERATIVO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MONOCROMATICHE/COLORI E MULTIFUNZIONI PORTATILI Art. 1 Oggetto dell appalto...1 Art. 2 Caratteristiche Dettagli D I R E Z I O N E G E N E R A L E S e r v i z i o S t u d i. Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, beni e servizi
D I R E Z I O N E G E N E R A L E S e r v i z i o S t u d i Regolamento per l acquisizione in economia di lavori, beni e servizi Dicembre 2014 pag. 2 SOMMARIO Titolo I - OGGETTO E PRINCIPI... 3 Articolo Dettagli PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO Tra la Provincia di Pavia (di seguito Stazione Appaltante o Committente ) e [ ] (di seguito la Società o il
PARTE TERZA - SCHEMA DI CONTRATTO Tra la Provincia di Pavia (di seguito Stazione Appaltante o Committente ) e [ ] (di seguito la Società o il Fornitore ) Si conviene e si stipula quanto segue: 1. OGGETTO Dettagli )2*/,2&21',=,21, $33$/72 3(5 / $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 6200,1,675$=,21( ', /$9252 $ 7(50,1(
)2*/,2&21',=,21, $33$/72 3(5 / $)),'$0(172 '(/ 6(59,=,2 ', 6200,1,675$=,21( ', /$9252 $ 7(50,1( ART.1 OGGETTO Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a termine, Dettagli Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato di potenza superiore a 35 kw (ex art. 11, d.p.r.
Contratto-tipo di manutenzione di impianto termico condominiale centralizzato di potenza superiore a 35 kw (ex art. 11, d.p.r. 412/1993) Tra Il Condominio (di seguito denominato Committente ) dell immobile Dettagli autostrada del Brennero
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO autostrada del Brennero SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI E PERTINENZE VARIE DELLA SOCIETA SERVIZIO BIENNALE CIG 5806482C84 5 SCHEMA DI Dettagli COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia
COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONE O ATTI DI PIANIFICAZIONE (Art.18, commi 1 e 2, Legge 11 febbraio 1994 Dettagli COMUNE DI COSTACCIARO PG CAPITOLATO D ONERI E DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI COSTACCIARO PG CAPITOLATO D ONERI E DISCIPLINARE DI GARA Art. 1 - Oggetto del servizio Il presente capitolato d oneri e disciplinare di gara riguarda i servizi tecnici da espletare per la realizzazione Dettagli COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari
1 COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari DISCIPLINALE PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN CAPANNONE PER ESSERE ADIBITO Dettagli CAPITOLATO D'ONERI per la fomitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento
RIVIERA TRASPORTI S.p.A. Via Nazionale, 365-18100 Imperia tel. 0183 7001 - Fax 0183 274695 e-mail: info@rivieratrasporti.it - http: www.rivieratrasporti.it CIG 511563645F ALLEGATO A CAPITOLATO D'ONERI Dettagli COMUNE DI CREDERA RUBBIANO PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO PROVINCIA DI CREMONA COPIA Determinazione n. 173 del 29.12.2010 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA IDROTEK SRL DI POLA & BALZARI DI CREMA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE Dettagli A l l e g a t o C. C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
A l l e g a t o C C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Capitolato d oneri per l aggiudicazione del servizio di brokeraggio Dettagli LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25-06-2007
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 25-06-2007 Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. (B.U.R. Abruzzo n. 38 dell'11.7.2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL Dettagli COMUNE DI MONTEGRANARO Provincia di Fermo Servizio cultura istruzione turismo
BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRA DI VIA GANDHI (S.Liborio) E VIA MARTIRI D UNGHERIA (Palazzetto dello sport) (All.A determina n.126 del 3.12.2013 del responsabile del servizio Dettagli Capitolato Speciale di Appalto relativo all affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di San Giustino
Capitolato Speciale di Appalto relativo all affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di San Giustino ART.1 - OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Il Comune di San Dettagli PROVINCIA DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISTA CICLABILE DI C.DA ACQUAFREDDA ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto la gestione della Dettagli Art. 1 Oggetto e durata dell affidamento
COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Provincia di Massa Carrara All. 1) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE Art. 1 Oggetto e durata dell affidamento Dettagli DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE via Vincenzo Verrastro, 5-85100 POTENZA dirigente: ing. Maria Carmela BRUNO tel. 0971668875, Dettagli CAPITOLATO SPECIALE CIG 543712162F
CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA CIG 543712162F Art. 1 Oggetto Dettagli COMUNE DI QUALIANO PROVINCIA DI NAPOLI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale, ivi compreso le linee elettriche Dettagli Denominazione ufficiale: EUR S.p.A.
BANDO DI GARA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DEMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: EUR S.p.A. Indirizzo postale: Largo Virgilio Testa 23 Punti di contatto: Dettagli COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA CAPITOLATO D ONERI
COMUNE DI COSTABISSARA PROVINCIA DI VICENZA CAPITOLATO D ONERI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN AFFITTO D AZIENDA DELLA GESTIONE DEL BAR DI PROPRIETA COMUNALE SITUATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE ELISA Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI DEPOSITO CONTENITORI CON DOCUMENTAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI DEPOSITO CONTENITORI CON DOCUMENTAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO 1. Il presente Capitolato disciplina l appalto per l espletamento Dettagli S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO Dettagli REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE DI FORNITURE, DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art.1 Oggetto Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 6 del Regolamento per l amministrazione e la contabilità disciplina l acquisizione di forniture e servizi in economia del Consorzio Interuniversitario Dettagli PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE Schema di Contratto per l affidamento del servizio assicurativo a favore dei volontari in servizio civile Dettagli 1.1. PREMESSA... 5 1.2. DEFINIZIONI... 5 1.3. OGGETTO DELL APPALTO... 10
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Appalto per l affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili, dei relativi impianti tecnologici e manufatti e delle aree verdi, Dettagli COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Capitolato speciale d Appalto per il servizio di manutenzione da effettuarsi mediante somministrazione - di tutti gli estintori Dettagli CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI ASCENSORI tra
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI ASCENSORI tra Utente ed indirizzo di fatturazione Spett.le e Ditta manutentrice Via F.lli Bandiera n 12 20016 Pero Tel. 02/3390.285-Fax.02/3390.651 E -mail: Dettagli C O M U N E D I P I A N O R O
CAPITOLATO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA PER ALUNNI DISABILI Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio Oggetto del presente capitolato è la gestione delle attività di Dettagli Sommario. PROVINCIA DI PRATO CAPITOLATO TECNICO pag. - 1 Gara gestione impianti termici e di condizionamento
CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI: ESERCIZIO E CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE PER LE CENTRALI TERMICHE ALIMENTATE A METANO CONNESSE AGLI EDIFICI ADIBITI A PLESSO Dettagli COMUNE DI CREDERA RUBBIANO PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO PROVINCIA DI CREMONA ORIGINALE Determinazione n. 41 del 24.03.2010 Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA IDROTEK SRL DI POLA & BALZARI DI CREMA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli COMUNE DI PERO - NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO
COMUNE DI PERO - NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI PERO COMPRENDENTE LA CONDUZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Dettagli ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA NUOVA MENSA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH MANUTENZIONI
ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA NUOVA MENSA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH MANUTENZIONI INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE MANUTENZIONI E MODALITA Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto l affidamento del Dettagli CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono Dettagli A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007
A.S.L. 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER OPERE DI FALEGNAME - VETRAIO - FABBRO ANNO 2007 1 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento della manutenzione ordinaria, programmata Dettagli AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE E PATRIMONIO Servizio Patrimonio P.zza Matteotti n. 3-24121 Bergamo Tel. 035.399412 / fax 035.
AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE E PATRIMONIO Servizio Patrimonio P.zza Matteotti n. 3-24121 Bergamo Tel. 035.399412 / fax 035.399050 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la Dettagli PROVINCIA DI COSENZA
PROVINCIA DI COSENZA Settore Politiche Culturali - Pubblica Istruzione Regolamento per la concessione di spazi per l installazione di punti ristoro (bouvette) e/o distributori automatici di bevande ed Dettagli REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia Art. 3 - Responsabili del servizio Dettagli IL NUOVO CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE 2008-2014
Patrocinio Università degli Studi di Genova Facoltà di Architettura - Dipartimento di Scienze per l'architettura Dottorato di Ricerca in "Recupero Edilizio ed Ambientale" Provincia di Genova CONVEGNO FACILITY Dettagli CAPITOLATO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE GENERALI INTERNE/ESTERNE E GUARDIANIA Rif. Gara informale n. 012010
Allegato 1 CAPITOLATO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE GENERALI INTERNE/ESTERNE E GUARDIANIA Rif. Gara informale n. 012010 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento da parte Dettagli DISCIPLINARE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI FINALI NELL AMBITO DEL PROGETTO ALP CAMPUS GIOVANI
DISCIPLINARE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI FINALI NELL AMBITO DEL PROGETTO ALP CAMPUS GIOVANI FINANZIATO DALL U.P.I. ALL INTERNO DEL PROGRAMMA AZIONE Dettagli Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli Città di Torre del Greco
Città di Torre del Greco (Provincia di Napoli) Regolamento per l esecuzione delle ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s. Dettagli COMUNE DI PASIAN DI PRATO
COMUNE DI PASIAN DI PRATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ALLEGATO A D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE) (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. Dettagli Convenzione per la concessione in uso e gestione della Piscina Comunale Scoperta di via Solferino. Anni 2012-2018
Convenzione per la concessione in uso e gestione della Piscina Comunale Scoperta di via Solferino. Anni 2012-2018 Il Comune di Novara in persona del Dirigente competente Dr. Marco Brusati,, nato a Bellinzago Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE MEDIANTE STENOTIPIA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE
COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Pag. 1 di 9 Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 3
 art. 14
 art. 311
 art. 1
 articolo 8
 articolo 29
 articolo 29
 articolo 28
 art. 125
 art. 1
 art. 1
 articolo 4
 articolo 9
 art. 10
 art. 272
 art. 25
 art. 301
 art.1662
 art. 8
 articolo 8
 articolo 54
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 ART. 1
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 ARTICOLO 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 ART.1
 art. 11
 art. 11
 Art. 1
 ART.1
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1

Art. 1
 ART. 1

Art.1
 art. 6
 Art. 1
 ART. 1
 Articolo 1
 Art. 1
 Art.1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 ART. 1
 Art. 1