Source: http://docplayer.es/2475020-Capitulo-f0-4ad2da-2-modulo-analogico-de-voltaje-con-4-entradas-y-2-salidas-en-este-capitulo.html
Timestamp: 2017-01-22 04:07:03+00:00

Document:
⭐CAPÍTULO F0-4AD2DA-2 : MÓDULO ANALÓGICO DE VOLTAJE CON 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS. En este capítulo...
CAPÍTULO F0-4AD2DA-2 : MÓDULO ANALÓGICO DE VOLTAJE CON 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS. En este capítulo...
Download "CAPÍTULO F0-4AD2DA-2 : MÓDULO ANALÓGICO DE VOLTAJE CON 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS. En este capítulo..."
Magdalena Ríos Salazar
1 F0-- : MÓULO NLÓGIO E VOLTJE ON ENTRS Y SLIS PÍTULO En este capítulo... Especificaciones del módulo onfiguración de puentes del módulo onexión del cableado de campo iagrama eléctrico de cableado Operación del módulo Localizaciones de memorias V dedicadas Usando el puntero en el programa onversiones de escala Resolución del módulo Filtro en lógica de entradas analógicas2 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 Especificaciones del módulo El módulo analógico de combinación F0-- tiene las características siguientes: Los canales de entradas y de salidas analógicas se actualizan en un barrido. El bloque de terminales desprendible permite quitar el módulo sin desconectar el cableado del campo. Las entradas analógicas se pueden utilizar como variables de proceso para los cuatro () lazos de PI en el PL L0 y los ocho () lazos de PI en el PL L0. El filtro analógico activo incorporado y el microcontrolador similar a RIS proporciona una señal numérica de proceso para mantener medidas analógicas exactas en ambientes ruidosos. NOT: La función analógica de los PLs L0 requiere usar la versión.0c o más nueva de irectsoft y la versión de firmware.0 o más nueva. El L0 requiere usar la versión.0 (build ) o más nueva de irectsoft y la versión de firmware version.0 o más nueva. Vea el sitio para más información. Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /03 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Las tablas siguientes entregan especificaciones para el módulo analógico combinado F0. Vea estas especificaciones para asegurarse que el módulo cumple sus necesidades de uso. Especificaciones de las entradas antidad de canales, monopolar (un común) Rango de la señal de entrada 0 a V o 0 a 0 V (selección por puente) Resolución bits ( en 0) Respuesta a un escalón 0,0 ms a % del valor del cambio del escalón rosstalk -0 d, / unidad, máximo* Filtro activo pasabajo - d a 00Hz (- d por octava) Resistencia de entrada Más grande que 0K Voltaje máximo absoluto ± V Error de linearidad (entre extremos) ± conteos (0.0% del fin de escala), máximo* Estabilidad de la entrada ± conteo * Error de ganancia ± conteos * Error de offset ± conteos * Máxima falta de precisión ( F) 0,% 0 a 0 ( a 0 F) Precisión versus temperatura ±00 ppm/ typical Especificaciones de las salidas antidad de canales, monopolar (un común) Rango de la señal de salida 0 a V or 0 a 0 V (selección por puente) Resolución bit ( in 0) Tiempo de conversión 0 µs máximo con un cambio de toda la escala rosstalk / conteo máximo (-0db) * Voltaje de salida máximo ± V (limitado por la fuente de poder) Error de offset 0,% del rango Error de ganancia 0,% del rango Error de linearidad (entre extremos) ± conteo (0.0% del fin de escala), máximo* Estabilidad de la salida ± conteos* Impedancia de la carga K mínimo apacitancia de la carga 0,0 µf máximo Precisión versus temperatura ±0 ppm/ típico * Un conteo en la especificación es igual a un bit menos significativo del valor analógico ( en 0). 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /04 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 Tasa de actualización del PL onfiguración de los puentes del módulo La posición de los puentes J determinan el nivel de la señal de entrada. Usted puede elegir entre 0 a V y 0 a 0 V. El módulo se ajusta en la fábrica con el puente de modo que conecte las dos clavijas. En esta posición, la señal de entrada prevista es 0 a V. Para seleccionar las señales 0-0V, use la tabla de selección de los puentes localizada en la placa de circuito impreso. Pueden ser seleccionados uno o más canales con 0 a 0 V sacando el puente desde las clavijas de conexión del canal adecuado. Esto le permite seleccionar algunos canales para señales de 0 a V y otros canales para 0 a 0 V. Los puentes J, mostrados en la figura de abajo, están configurados como: entradas H y H y salida H para 0 Volt. Las entradas H y H y la salida H están configuradas para V. Especificaciones generales Vea la tabla de selección de puentes. canales de entradas por barrido canales de salidas por barrido Palabra de datos de bits bits de datos Temperatura de operación 0 a 0 ( a 0 F) Temperatura de almacenaje -0 a 0 (- a F) Humedad relativa a % (sin condensación) ire ambiente No se permiten gases corrosivos Vibración admisible MIL ST 0. hoque admisible MIL ST 0. Inmunidad al ruido electromagnético NEM IS-0 emanda de corriente 00 V (suministrada por el PL) onector Phoenix Mecano, Inc. No. de artículo. K0/-. - verde Sección de alambre del conector - WG Torque recomendado del tornillo del conector 0, N-m Tamaño del destornillador del conector N-SS (recomendado) H H H INPUTS H H H PUTS ON=0 V RNGE VERTENI: ntes de remover el módulo analógico o el bloque de terminales en el módulo, desconecte la energía al PL y a todos los dispositivos de campo. l no desconectar la energía se pueden dañar los dispositivos del PL y/o de campo. J Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /05 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje onexión del cableado de campo Pautas de cableado Su compañía puede tener normas para la instalación del cableado. Si es así, usted debería comprobar éstas antes de que usted comience la instalación. quí hay una lista de asuntos generales a considerar: Use la ruta más corta de cableado siempre que sea posible. Use cables blindados y atierre en blindaje en la fuente del transmisor. No coloque a tierra en el módulo y la fuente de poder. No instale cables de señal al lado de cables de motores grandes, de interruptores de alta corriente o de transformadores. Esto puede causar problemas de ruido. Encamine el cableado a través de un conduit aprobado de cable para reducir al mínimo el riesgo de daño por accidentes. Verifique los códigos locales y nacionales para escojer el método correcto de uso. Puede ser necesario una fuente de poder separada para el transductor, dependiendo del tipo de transductor que se use. Este módulo tiene un conector removible para hacer más fácil el cableado y la remoción de módulo. Para quitar el bloque de terminales, desconecte la energía al PL y a los dispositivos de campo.tire del bloque de terminales firmemente hasta que el conector se separe del módulo. Usted puede remover el módulo analógico desde el PL doblando para afuera las lengüetas de retención en los extremos del módulo. uando las lengüetas de retención se giran hacia arriba y hacia fuera, el conector del módulo se levanta del zócalo del PL. Una vez que el conector esté libre, usted puede remover el módulo de su ranura. iagrama de cableado Use el diagrama siguiente para conectar el cableado del campo. En caso de necesidad, se puede remover el bloque de terminales para retirar el módulo sin desconectar el cableado de campo. ableado típico del módulo Vea NOT H Transductor + wire H Transductor + wire H + + Transductor wire H + Transductor + wire arga en H Resistencia mínima de kohm arga en H Resistencia mínima de kohm NOT : Los blindajes deben ser aterrados en el origen de la señal NOTE : onecte todo los comunes de las fuentes de poder + Fuente de poder del transductor IN 0V 0V ircuito interno del módulo OV onversor / Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /0 onmutador nalogo IN 0V 0V nal og In/Out In/ Out 0 V 0 0V F0 06 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 Operación del módulo Secuencia de actualización de los canales de entradas y salidas Los PLs L0 y el L0 leerán los dos canales de los datos de entrada y escribirán los datos de salida durante cada barrido. ada PL tiene direcciones especiales de memoria V que se utilizan para manejar la transferencia de datos. Ésto es discutido más extensamente en la sección "Localizaciones de memoria V dedicadas". arrido Lee entradas Ejecuta programa de aplicación Lee datos lmacena datos Escribe a salidas arrido N arrido N+ arrido N+ arrido N+ arrido N+ PLS L0/L0 anales,,, entradas; anales, salidas anales,,, entradas; anales, salidas anales,,, entradas; anales, salidas anales,,, entradas; anales, salidas anales,,, entradas; anales, salidas ctualización de la señal en el módulo de señales analógicas unque las actualizaciones del canal a la PU son síncronas con el barrido de la PU, el módulo supervisa las señales analógicas del transductor fuera de sincronismo y convierte cada señal en una representación binaria de bits. Esto le permite al módulo entregar continuamente mediciones exactas sin el retraso de la lógica de control discreta en el programa ladder. El módulo lleva aproximadamente 0 milisegundos para responder al % del cambio en la señal analógica. Para la mayoría de las utilizaciones, los cambios de proceso son mucho más lentos que estas actualizaciones. NOT: Si usted está comparando los tiempos de actualización de otros fabricantes (respuestas a escalón) con los nuestros, tome en cuenta que algunos fabricantes se refieren al tiempo que toma para convertir la señal analógica a un valor digital. Nuestra conversión digital a analógica toma solamente algunos microsegundos. Es el filtrado que es crítico en la determinación del tiempo completo de actualización. Nuestra especificación del tiempo de actualización incluye el tiempo agregado por el filtro. Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /07 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Localizaciones de memoria V dedicadas Especificando el formato de datos del módulo Los PLs L0 y los L0 tienen direcciones dedicadas de memoria V asignadas a sus ranuras respectivas. Estas direcciones de memoria V le permiten: especificar el formato de datos (binario o ) especificar el número de canales para leer y escribir datos. especificar las direcciones de memoria V para almacenar los datos de entrada especificar las direcciones de memoria V para almacenar los datos de salida Formato de datos en el L0 La tabla abajo muestra las direcciones dedicadas de memoria V usadas por el PL L0 para módulo analógico combinado F0. Tipo de datos y cantidad de canales Puntero de almacenaje de entradas Puntero de almacenaje de salidas irección de memorias dedicadas del L0 para el módulo analógico de combinación Estructura de la memoria V00 La dirección de memoria V00 se usa para identificar el número de canales de entradas y salidas y el tipo de datos (binario o ). El byte más bajo es igual al número de los canales de salidas y el byte máa alto es igual al número de canales de entradas. Introduzca un hasta para seleccionar la cantidad de canales de entradas y un o para seleccionar la cantidad de canales de salidas usados. Si entra un cero (0) en la selección del canal el canal no funcionará, tanto sea entrada como salida. V00 V0 V0 argando una constante de 0 en V00 identifica dos entradas y dos salidas de los canales analógicos, y configura el tipo de datos de E/S como. MS YTE MS LTO LS argando una constante de en V00 identifica cuatro entradas y dos salidas de los canales analógicos, y configura el tipo de datos de E/S como binario. Estructura de la memoria V0 V0 es una dirección de memoria del sistema usada como puntero a una dirección de memoria V en donde se almacenan los datos de entrada analógica. La dirección de memoria V cargada en V0 es un número octal que identifica la primera dirección de memoria V del usuario para leer los datos de entrada analógica. Esta dirección de memoria V es seleccionada por el usuario. Por ejemplo, definiendo O000 hace el puntero escriba el valor del canal a V000, el valor del canal a V00, el valor del canal a V00 y el valor del canal a V00. MS LS YTE MS JO 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /08 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 Estructura de la memoria V0 V0 es un parámetro del sistema que apunta a una dirección de memoria V usada para almacenar datos de salidas analógicas. La dirección de la memoria cargada en V0 es un número octal que identifica la primera dirección de memoria para los datos de salidas analógicas. Esta dirección de memoria V es seleccionable. Por ejemplo, cargando O00 causa que el puntero lea los datos del anal en V00 y el valor de los datos del anal en V0. Usted encontrará un programa ejemplo que los carga valores adecuados a V00, V0 y V0 en la página 0. Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /09 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Formato de datos en el L0 Hay direcciones dedicadas de memoria V que se asignan a las cuatro ranuras del PL L0. La tabla muestra estas direciones de memoria V que se pueden utilizar para configurar el módulo F0. irecciones dedicadas del PL L0 en el módulo de combinación analógico Ranura No. Tipo de datos y cantidad de canales V00 V0 V0 V0 Puntero de almacenaje de entradas V0 V V V Puntero de almacenaje de salidas V0 V V V onfiguración del formato de datos y la cantidad de canales Las direcciones de memoria 00, 0, 0 y 0 se utilizan para identificar la cantidad de canales de entradas y de salidas y el tipo de datos (binario o ). El byte más bajo es igual a la cantidad canales de salida y el byte más alto es igual a la cantidad de canales de entradas. Entre un a para seleccionar la cantidad de canales de entradas usadas y un a para seleccionar las salidas usadas. Un (0) cero entrado en la selección hará que los canales no operen. Por ejemplo, considere el módulo instalado en la ranura cargando una constante de 0 en V0 identificará cuatro canales analógicos de entradas y dos de salidas, y configura el tipo de datos de entradas y salidas como. MS MS LS YTE MS JO LS O, cargando una constante de en V0 YTE MS LTO identificará cuatro canales analógicos de entradas y dos de salidas y configura el tipo de datos de entradas y salidas como binario. onfiguración del puntero de almacenaje de entradas Las direcciones 0,, y de la memoria V son direcciones dedicadas usadas como punteros de almacenaje. Una dirección de memoria V se carga en esta dirección como número octal que identifica la primera dirección de memoria V del usuario para los datos de entrada analógica. Esta dirección de memoria V es seleccionada por el usuario. Por ejemplo, cargando O000 hace que el puntero escriba el valor del canal a V000, el valor del canal a V00, el valor del canal a V000 y el valor del canal a V00. onfiguración del puntero de almacenaje de salidas Las direcciones de memoria V0,, y son direcciones dedicadas usadas como puntero de almacenaje para los datos de salidas analógicas. on el módulo del analógico instalado en la ranura, la dirección de memoria V cargada en V es un número octal que identifica la primera dirección de memoria V donde están los los datos de salidas analógicas. Esta dirección de memoria es seleccionada por el usuario. Por ejemplo, cargando O00 hace que el puntero escriba el valor del canal desde V00 y el valor del canal desde V0 para definir el valor analógico correspondiente. Se encontrará un ejemplo de programa que copia los valores adecuados a V00, V0 y V0 en la página. 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /010 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 Usando el puntero en el programa Método del puntero con el PL L0 La PU L0 examina los valores del puntero (las posiciones de memoria identificadas en V00, V0 y V0) solamente en el primer barrido. El programa ejemplo de abajo muestra cómo configurar estas direcciones.este renglón se puede colocar en cualquier lugar en el programa o en la etapa inicial si usted está utilizando instrucciones de programación de etapas. Ésto es todo lo que se requiere para leer los datos de entrada analógica en direcciones de memoria V. Una vez que los datos estén en la memoria V, usted puede realizar operaciones aritméticas con los datos, comparar los datos con valores prefijados y así sucesivamente. Se utilizav000 y V00 en el ejemplo pero usted puede utilizar cualquier dirección de memoria V. SP0 L K0 - o - L K V00 L O000 V0 L O00 V0 arga una constante al acumulador, la cual especifica la cantidad de canales a ser examinados y el formato de datos. El byte más alto seleccciona el formato de datos ( 0=>;=>binario) y la cantidad de canales de entradas (configurado como hasta para F0 ). El byte más bajo selecciona el formato de datos 0=>;=.binario) y la cantidad de canales de salidas (configurado ya sea como o ) El formato binario es usado para mostrar datos en algunas interfases de operador. El PL L0 puede hacer aritmética de números binarios. opia el valor en el acumulador a V00, la memoria dedicada que contiene el formato de datos y el número de canales a examinar. arga al acumulador la dirección de memoria inicial en octal que será usada para almacenar los datos de las entradas. Por ejemplo, entrando O000 corresponderá a las direcciones V000 para el canal, V00 para el canal, V00 para el canal y V00 para el canal. opia el valor en el acumulador a V0. Esta memoria contiene el puntero de las direcciones de las entradas. Esto es, la PU usará este valor para determinar exactamente donde almacenar los datos que entran al módulo. arga al acumulador la dirección de memoria inicial en octal que será usada para almacenar los datos de las salidas. Por ejemplo, entrando O00 corresponderá a las direcciones V00 para el canal y V0 para el canal. opia el valor en el acumulador a V0. Esta memoria contiene el puntero de las direcciones de las salidas. Esto es, la PU usará este valor para determinar exactamente desde donde va a examinar los datos que van a definir la salida del módulo. 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /011 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Método del puntero con el PL L0 Use la tabla de memorias V dedicadas como guía para configurar el puntero de almacenaje en el ejemplo siguiente para el L0. La ranura es la ranura más a la izquierda. La PU examinará los valores del puntero en estas direcciones solamente después de una transición de modo. irecciones dedicadas del módulo combinado analógico para el PL L0 Ranura No. No. de canales V00 V0 V0 V0 Puntero de entradas V0 V V V Puntero de salidas V0 V V V El módulo F0 se puede instalar en cualquier ranura disponible del L0. Usando el programa del ejemplo de la página anterior, pero cambiando las direcciones de la memoria V, el diagrama de abajo muestra cómo configurar estas direcciones con el módulo instalado en la ranura del L0. Use la tabla antedicha para determinar los valores del puntero si sitúa el módulo en cualquier otra ranura.oloque este renglón en cualquier lugar en el programa o en la etapa inicial si usted está utilizando instrucciones de programación por etapas. Esta lógica es todo lo que se requiere para leer o escribir los datos analógicos en las direcciones de memoria V. Una vez que los datos estén en la memoria V, se pueden realizar cálculos aritméticos con los datos, comparar los datos con valores prefijados y así sucesivamente. Se utilizav000 y V00 en el ejemplo pero usted puede usar cualquier dirección de memoria V. SP0 L K0 - o - L K V00 L O000 V0 L O00 V0 arga una constante al acumulador, la cual especifica la cantidad de canales a ser examinados y el formato de datos. El byte más alto seleccciona el formato de datos ( 0=>;=.binario) y la cantidad de canales de entradas (configurado como ). El byte más bajo selecciona el formato de datos 0=>;=.binario) y la cantidad de canales de salidas (configurado como ). El formato binario es usado para mostrar datos en algunas interfases de operador y en el visor L del PL L0. El PL L0 puede hacer aritmética de números binarios. opia el valor en el acumulador a V00, la memoria dedicada de la ranura que contiene el formato de datos y el número de canales a examinar. arga al acumulador la dirección de memoria inicial en octal que será usada para almacenar los datos de las entradas. Por ejemplo, entrando O000 corresponderá a las direcciones V000 para el canal, V00 para el canal, V00 para el canal y V00 para el canal. opia el valor en el acumulador a V0. Esta memoria contiene el puntero de las direcciones de las entradas. Esto es, la PU usará este valor para determinar exactamente donde almacenar los datos que entran al módulo. arga al acumulador la dirección de memoria inicial en octal que será usada para almacenar los datos de las salidas. Por ejemplo, entrando O00 corresponderá a las direcciones V00 para el canal y V0 para el canal. opia el valor en el acumulador a V0. Esta memoria contiene el puntero de las direcciones de las salidas para la ranura. Esto es, la PU usará este valor para determinar exactamente desde donde examinará los datos que van a definir las salidas del módulo. 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /012 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 onversiones de escalas Fórmulas para colocar a escala datos de entrada En muchos casos se necesitan medidas en unidades de ingeniería, que pueden ser más significativas que informaciones en bruto. onvierta a unidades de ingeniería usando la fórmula mostrada a la derecha. Talvez tenga que hacer ajustes a la fórmula dependiendo de la escala que usted elige para las unidades de ingeniería. Por ejemplo, si usted quiere medir la presión (PSI) en el rango de 0.0 a 00,0 PSI entonces usted tendría que multiplicar el valor analógico por 0 para implicar un lugar decimal cuando usted vea el valor con el software de programación o un programador portátil. Note cómo son diferentes los cálculos cuando usted utiliza el factor. El valor analógico de 0, levemente menos que la mitad, debe resultar en. PSI. Ejemplo sin multiplicador Unidades = H L 0 Unidades = Unidades = + L Visor del programador V 00 V Unidades = H L 0 + L H = Límite alto del rango de unidades de ingeniería L = Límite bajo del rango de unidades de ingeniería = Valor analógico (0 0) Ejemplo con multiplicador Unidades = 0 H L 0 Unidades = Unidades = + L Visor del programador V 00 V Este valor es más preciso + 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /013 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Programa de conversión de unidades El ejemplo siguiente muestra cómo escribir un programa para realizar la conversión a una unidad de ingeniería desde una entrada en el rango de 0-0. Este ejemplo asume que usted tiene datos cargados en las dirección V000 en formato. Nota: este ejemplo usa SP, contacto que está siempre ON. Ud. puede usar también contactos de permiso X,, etc. SP L V000 Programa de conversión de unidades de salidas El programa siguiente de ejemplo le muestra cómo escribir un programa para ejecutar la conversión de unidades de ingeniería a un formato de datos de salidas en el rango 0-0. Este ejemplo asume que usted ha calculado o cargado los valores en unidades de ingeniería entre en formato y que los ha almacenado en V00 y V0 para los canales y respectivamente. Los PLs L0 y L0 tienen instrucciones que hacen operaciones aritméticas directas usando formato. Es usualmente más fácil ejecutar cualquier cálculo en y después convertir el valor a binario (si fuera el caso) antes de que usted envíe los datos al módulo. SP SP MUL K000 IV K0 V00 L V00 MUL K0 IV K000 V00 L V0 MUL K0 IV K000 V0 uando SP está ON, carga la lectura del canal al. acumulador Multiplica el contenido del acumulador por 000 (para un rango 0 000). ivide el contenido del acumulador por 0(resolución del módulo). lmacena el resultado en V00. arga al acumulador el contenido de la memoria V00, que es un valor en unidades de ingeniería. Este ejemplo considere valores en. Ya que se usa SP, el renglón ejecuta la acción en cada barrido de la PU. Se puede usar también cualquier otro elemento tal como X, Y, Multiplica el contenido del acumulador por 0. ivide el contenido del acumulador por 000 (Este es el valor máximo de V00). opia el resultado en en V00, que es la dirección de memoria configurada para enviar los datos al canal de salida del módulo. arga al acumulador el contenido de la memoria V0, que es un valor en unidades de ingeniería. Este ejemplo considere valores en. Ya que se usa SP, el renglón ejecuta la acción en cada barrido de la PU. Se puede usar también cualquier otro elemento tal como X, Y, Multiplica el contenido del acumulador por 0. ivide el contenido del acumulador por 000 (Este es el valor máximo de V0). opia el resultado en en V0, que es la dirección de memoria configurada para enviar los datos al canal de salida del módulo. 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /014 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje 0 onversiones de un valor digital a analógico Es a veces útil convertir entre los niveles de señal y los valores digitales. Esto es especialmente provechoso durante la colocación en funcionamiento de la máquina o duranlte la localización de fallas. La tabla siguiente muestra las fórmulas para hacer esta conversión más fácil. Rango Si Ud. sabe el valor digital Si Ud. sabe el valor analógico 0 a V = 0 0 a 0V = 0 0 Por ejemplo, si usted está usando el rango de señal 0 0V y necesita un nivel señal de V, use esta fórmula para determinar el valor digital () que será almacenado en la dirección de memoria V que contendrá los datos. = 0 () = 0 () 0 = 0 0 () = 0 0 (V) = (0,) () = Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /015 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Resolución del módulo its de datos analógicos Los primeros doce bits representan datos analógicos de entradas y salidas en formato binario. it Valor it Valor etalles de la resolución Puesto que el módulo tiene resolución de bits para ambas entradas y salidas, la señal analógica se convierte en 0 conteos o un valor de conteo que producirá una salida analógica proporcional. En cualquier situación el rango del conteo será a partir de 0-0 (). Por ejemplo, con un rango de salidas de 0 a 0V, al envíar un 0 se obtiene una señal 0V y al envíar 0 se obtiene una señal de 0V. Ésto es equivalente a un valor binario entre a o 000 a hexadecimal 0FFF. ada conteo se puede también expresar en función del nivel de la señal usando la ecuación siguiente: Señal análoga 0V 0V 0 0 MS Resolución = H L 0 H = Límite superior del rango de señal L = Límite inferior del rango de señal La tabla siguiente muestra el más pequeño cambio perceptible de la señal que dará lugar a un cambio del bit LS en los datos o la cantidad de cambio en la señal de salida que producirá cada incremento del valor de conteo. Rango de voltaje Rango de la señal ivida por 0 ambio de señal mínimo detectable 0 a V Volts 0, mv 0 a 0 V 0 Volt 0, mv LS = bits de datos 0 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /016 0 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje Filtro en lógica de entradas analógicas Filtrado de lazos de PI: Vea por favor el capítulo de la "operación del lazo PI" en el manual L0 o L0 para información sobre el filtro incorporado en el PV (L0/0) y el filtro en programa ladder (L0 solamente ya que usa aritmética de punto flotante) mostrado abajo. ebe ser usado un filtro cuando se sintoniza un lazo PI para evitar que el ruido dé una falsa indicación de las características del lazo. Suavizando la señal de entrada (El PL L0 solamente): Este filtro lógico se puede usar para suavizar una señal de entrada analógica para ayudar a estabilizar la operación de un lazo PI o a estabilizar el valor de una señal de entrada analógica para usar en un objeto numérico en una interfase de operador, por ejemplo. VERTENI: El filtro incorporado en el lazo PI y lógico en programación no se debe usar para alisar o para filtrar el ruido generado por el cableado incorrecto de un dispositivo de campo o una tierra defectuosa. Pequeños desvíos causados por ruido eléctrico pueden causar que la señal de entrada salte considerablemente. eben ser hechas verificaciones del cableado y de la conexión a tierra antes de usar estos filtros para alisar la señal de entrada analógica. Usando formato de datos binarios SP L V000 TOR SUR V00 MULR R0. R V00 V00 RTO V0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /0 arga el valor de la señal analógica en formato binario al acumulador desde V000. El contacto SP es "Siempre ON" o siempre activado. onvierte el valor binario en el acumulador a un número real de punto. flotante y lo deja en el acumulador. Resta el número real almacenado en la dirección V00 desde el número real en el acumulador y, almacena el resultado en el acumulador. V00 es la memoria designada para contener el resultado. Multiplica el número real en el acumulador por 0, (constante del filtro) y almacena el resultado en el acumulador Este. es el valor filtrado. Este factor puede estar entre 0, a 0,. Valores mas pequeños aumentan el filtrado (,0 elimina el filtrado). Suma el número real almacenado en la dirección V00 al valor filtrado del número real al acumulador y almacena el resultado en el acumulador. opia el valor en el acumulador a la dirección V00. onvierte el número real en el acumulador a un valor en formato binario y almacena el resultado en el acumulador.. arga el valor filtrado del número binario desde el acumulador en la dirección V0 para uso en su aplicación o en un lazo PI.17 apítulo : F0-- - entradas y salidas analógicas de voltaje NOT: Tenga cuidado de no hacer conversiones múltiples en un valor. Por ejemplo, si está usando el método del puntero en formato para obtener el valor analógico, debe ser convertido a binario (IN) según lo mostrado abajo.si usa el método en formato binario, la conversión a binario (IN) no es necesaria. Usando formatos de datos SP L V000 IN TOR SUR V00 MULR R0. R V00 V00 RTO V0 arga el valor de la señal análoga en formato acumulador desde V000. El contacto SP es "Siempre ON" o siempre activado. onvierte un valor en el acumulador a binario.. onvierte el valor binario en el acumulador a un número real de punto flotante y lo deja en el acumulador. Resta el número real almacenado en la dirección V00 desde el número real en el acumulador y, almacena el resultado en el acumulador. V00 es la memoria designada para contener el resultado. Multiplica el número real en el acumulador por 0, (constante del filtro) y almacena el resultado en el acumulador. Este es el valor filtrado. Este factor puede estar entre 0, a 0,. Valores mas pequeños aumentan el filtrado. (,0 elimina el filtrado). Suma el número real almacenado en la dirección V00 al valor filtrado del número real al acumulador y almacena el resultado en el ac,umulador.. opia el valor en el acumulador a la dirección V00. onvierte el número real en el acumulador a un valor en formato binario y almacena el resultado en el acumulador.. onvierte el valor binario en el acumulador a un número.. Note: No es necesaria la instrucción para el valor PV de un lazo PI arga el valor filtrado del número binario desde el acumulador en la dirección V0 para uso en su aplicación o en un lazo PI. 0 Manual de módulos opcionales para L0/L0, a Ed., /0 Documentos relacionados
ENTRADAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CON RTD
F0-0RT : ENTRS E MEIIÓN E TEMPERTUR ON RT PÍTULO En este capítulo... Especificaciones del módulo.......................................... onexión del cableado de campo..................................... Más detalles CAPÍTULO MODBUS TCP ECOM100 PARA H0/H2- En este capítulo...
TCP PARA H0/H2- ECOM100 CAPÍTULO 5 En este capítulo... TCP - Definiciones...............................5-2 Códigos de funciones apoyados....................5-4 Operación de servidor (esclavo) de la red.....................5-5 Más detalles CAPÍTULO CAÍPTULO F0-4AD2DA-1 : MÓDULO ANALÓGICO DE CORRIENTE CON 4 ENTRADAS Y 2 SALIDAS. En este capítulo...
F0-- : MÓULO NLÓGIO E ORRIENTE ON ENTRS Y SLIS ÍPTULO PÍTULO En este capítulo... Especificaciones del módulo.......................................... onfiguración de puentes del módulo.................................. Más detalles APÉNDICE APEENDIX SISTEMAS NUMÉRICOS. En este apéndice...
SSTEMS NUMÉROS PEENX PÉNE J En este apéndice... ntroducción a sistemas numéricos.......................... Sistema numérico decimal................................ Sistema numérico octal................................... Más detalles ELECTRÓNICA DIGITAL. Sistemas analógicos y digitales.
ELECTRÓNICA DIGITAL El tratamiento de la información en electrónica se puede realizar de dos formas, mediante técnicas analógicas o mediante técnicas digitales. El analógico requiere un análisis detallado Más detalles COMO COMENZAR En este capítulo...
OMO OMENZR PÍTULO PTER En este capítulo... Introducción.......................................... onvenciones usadas.................................... escripción general del PL L0......................... Más detalles 5. Solución de Problemas
FLUID COMPONENTS INTL 5. Solución de Problemas Cuidado: Solo personal calificado debe intentar probar este instrumento. El operador asume toda la responsabilidad de emplear las practicas seguras mientras Más detalles Medidor digital de nivel de sonido
Manual de Instrucciones Medidor digital de nivel de sonido MODELO 407736 INTRODUCCIÓN Gracias por elegir el modelo 407736 de Extech. Este dispositivo se embarca probado y calibrado y con uso adecuado le Más detalles Definición: PLC: CONTROLES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) 23/09/2014
CONTROLES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) Cátedra: Control de Procesos Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Entre Ríos Definición: Aparato digital con memoria programable para el almacenamiento de Más detalles CAPÍTULO CAÍPULOR PAUTASDEUSODE ENTRADAS Y SALIDAS DISCRETAS. En este capítulo...
ÍPULOR PÍTULO PUTSEUSOE ENTRS Y SLIS ISRETS En este capítulo... Pautas de seguridad................................................. Estrategias de cableado del sistema.................................... Más detalles Nociones básicas sobre adquisición de señales
Electrónica ENTREGA 1 Nociones básicas sobre adquisición de señales Elaborado por Juan Antonio Rubia Mena Introducción Con este documento pretendemos dar unas nociones básicas sobre las técnicas de medida Más detalles Diagrama de contactos (Ladder)
Diagrama de contactos (Ladder) Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relés. Mediante símbolos representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados Más detalles Este procedimiento es valido para instrumentos con el circuito de control localizado en la caja del elemento sensor.
Cableado de la Caja local Este procedimiento es valido para instrumentos con el circuito de control localizado en la caja del elemento sensor. 1. Saque el circuito de control de su lugar. No intente quitar Más detalles La forma de manejar esta controladora es mediante un ordenador utilizando algún lenguaje de programación (Por ejemplo.: C, Visual Basic, Logo,...).
Instituto de Tecnologías Educativas Circuito de control El circuito de control es la parte más delicada de la controladora, ya que se encarga de controlar las entradas (Puerto LPT, Entradas Analógicas, Más detalles UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
1.2 MATÉMATICAS DE REDES 1.2.1 REPRESENTACIÓN BINARIA DE DATOS Los computadores manipulan y almacenan los datos usando interruptores electrónicos que están ENCENDIDOS o APAGADOS. Los computadores sólo Más detalles GUÍA RÁPIDA MÓDULOS ANALÓGICOS CJ1W-AD041-V1/AD081(-V1) CJ1W-DA021/DA041
GUÍA RÁPIDA MÓDULOS ANALÓGICOS CJ1W-AD041-V1/AD081(-V1) CJ1W-DA021/DA041 ESTE MANUAL CONTIENE: 1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 2 PROCESO DE OPERACIÓN 3 TRATAMIENTO DE ERRORES 4 RESUMEN DE LA CONFIGURACIÓN Más detalles Familias de microcontroladores de radio frecuencia.
CAPITULO 3 Familias de microcontroladores de radio frecuencia. 3.1 Familias de rfpics. MICROCHIP ha desarrollado unas familias de microcontroladores con un anexo, que es una unidad transmisora de ASK o Más detalles Verdadero Valor eficaz: 2,23 V x 1,038 = 2.31 Volts Valor pico : 2,23 V x 1,80 = 4,15 Volts Valor pico a pico : 2,23 V x 3,57 = 7,96 Volts
5- Procedimiento de medición: - Medición de Tensión: Para medir voltaje sobre los componentes, las puntas del instrumento de medición se colocan en los extremos del componente o circuito a medir. Es decir, Más detalles Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P402-111 AB Issue 3 Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad Alarm Power Alarm Pump 2. Aplicación LC1300 3. Instalación 4. Configuración 5. Diagrama de Conexiones Más detalles Guía de Instalación IntelliProx
Contenido 1. Características del Sistema TM 2. Especificaciones 3. Precauciones 4. Terminales de Ajuste 5. Conexiones en Modo Autónomo (Stand-Alone ) 6. Conexiones en Modo Wiegand 26-Bit 7. Opciones de Más detalles Utilización de los puertos serial y paralelo de una PC usando LabView
Universidad del Táchira Departamento de Ingeniería Electrónica Instrumentación Electrónica Utilización de los puertos serial y paralelo de una PC usando LabView Hecho Por: Ing. Rafael Chacón Ing. José Más detalles Especificaciones técnicas de los prototipos:
Especificaciones técnicas de los prototipos: Sensor de Temperatura y Humedad Relativa Sensor de Humedad de la Hoja CARACTERÍSTICAS SENSOR HUMEDAD DE LA HOJA El Sensor de Humedad de la hoja está diseñado Más detalles 1.- Introducción CONEXIÓN DEL PLC A UN DISPOSITIVO EXTERNO. Figura 1.- T100MD888+ y modulo LCD
CONEXIÓN DEL PLC A UN DISPOSITIVO EXTERNO Figura 1.- T100MD888+ y modulo LCD 1.- Introducción T100MD888+ es un Nuevo miembro de la familia de PLC T100MD. La unidad básica comprende 8 I/Os análogas, 8 entradas Más detalles Descripción del Producto
Descripción del Producto La es un poderoso y completo Controlador Programable (CP) con características exclusivas e innovadoras. Debido a su flexibilidad, diseño inteligente, capacidad de diagnosis avanzadas Más detalles LABORATORIO I DE CONTROL
LABORATORIO I DE CONTROL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC Prof. Gerardo Torres - gerardotorres@ula.ve - Cubículo 003 Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Más detalles Tema 1 - Sistemas numéricos y códigos
- y códigos Eduardo Rodríguez Martínez Departamento de Electrónica División de Ciencias Básicas e Ingeniería Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Email: erm@correo.azc.uam.mx Oficina: Más detalles Por qué usar transmisor de temperatura en lugar de cableado directo?
Por qué usar transmisor de temperatura en lugar de cableado directo? Cuando se hacen mediciones de temperatura, hay dos métodos tradicionales para obtener lecturas del proceso con un indicador, controlador Más detalles SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS DE BAJO COSTO PARA INSTRUMENTACIÓN EN ENERGIA SOLAR
ASADES Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente Vol. 8, Nº 2, 2004. Impreso en la Argentina. ISSN 0329-5184 SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS DE BAJO COSTO PARA INSTRUMENTACIÓN EN ENERGIA SOLAR Daniel Más detalles En el presente capítulo se describe la programación del instrumento virtual y cómo
Capítulo 6. Instrumentación virtual En el presente capítulo se describe la programación del instrumento virtual y cómo éste controla el circuito de captura de señales, la llamada telefónica y escribe los Más detalles Fixed Wireless Terminal. 1. Descripción General:
Manual de usuario Fixed Wireless Terminal (FWT) ETOSS-8848 GSM FWT (GATEWAY) MANUAL DE USUARIO ETROSS COPYRIGHT 2009 1 ST VERSION 1 1. Descripción General: Etross 8848 es un convertidor de GSM a analógico Más detalles Elementos de un Sistema de Control Automático.
1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Sistemas Control Automático. Lugar de ejecución: Instrumentación y Control (Edificio 3, 2da planta). Elementos de un Sistema de Control Automático. Más detalles Allen-Bradley. Manual del usuario. Módulo de entradas de termopares/ milivoltios. (No. de cat. 1794-IT8)
Allen-Bradley Módulo de entradas de termopares/ milivoltios Manual del usuario (No. de cat. 1794-IT8) Información importante para el usuario El equipo de estado sólido tiene características de operación Más detalles Módulo para Cambio Continuo de Aceite Instrucciones para Instalación
TM Módulo para Cambio Continuo de Aceite Instrucciones para Instalación CUIDADO: Estas instrucciones son destinadas para uso solamente por mecánicos profesionales que estén entrenados en el uso apropiado Más detalles ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS PRACTICA
ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS PRACTICA SISTEMAS NUMÉRICOS INTRODUCCIÓN TEÓRICA: Definimos Sistema de Numeración como al conjunto de reglas que permiten, con una cantidad finita de símbolos, representar Más detalles Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN
TI-P333-92 MIU Issue 1 Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU MPI-D, MPI-DN DESCRIPCIÓN Registrador multicanal electrónico para sensores HART o RS-485/MODBUS RTU 18 canales Más detalles SISTEMAS NUMERICOS. Ing. Rudy Alberto Bravo
SISTEMAS NUMERICOS SISTEMAS NUMERICOS Si bien el sistema de numeración binario es el más importante de los sistemas digitales, hay otros que también lo son. El sistema decimal es importante porque se usa Más detalles PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE
PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC Los Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic Controller por sus siglas en inglés) son dispositivos ampliamente usados en la Automatización Industrial. Más detalles PANEL EXTERNO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO XPSP-224 PARA CADENAS DE MEDICIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN (N/P: 9418-05I1-101) VibroSystM www.vibrosystm.
PANEL EXTERNO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO XPSP-224 PARA CADENAS DE MEDICIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN (N/P: 9418-05I1-101) VibroSystM www.vibrosystm.com 2727 JACQUES CARTIER E BLVD LONGUEUIL QUEBEC J4N 1L7 CANADÁ Más detalles Estándares de ingeniería de proyecto
2002 Emerson Process Management. Todos los derechos reservados. Vea este y otros cursos en línea en www.plantwebuniversity.com. Fieldbus 401 Estándares de ingeniería de proyecto Generalidades Especificaciones Más detalles Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. 1.2. Verificación del funcionamiento del circuito sumador 4008B.
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Electrónica Digital I. Práctica nº 1. Analizador Lógico y Generador de Patrones. Más detalles Laboratorio de Sistemas de Potencia 1 Guía de manejo del Simulador Analógico de Redes CT - 4282 INDICE GENERAL
Laboratorio de Sistemas de Potencia 1 INDICE GENERAL 1. Descripción de los elementos del simulador analógicos de redes en régimen permanente (N.A.) 2 1.1 Líneas de Transmisión 2 1.2 Transformadores 3 1.3 Más detalles Pinzas amperimétricas inalámbricas de CA/CC de verdadero valor eficaz Fluke serie 370 FC
DATOS TÉCNICOS Pinzas amperimétricas inalámbricas de CA/CC de verdadero valor eficaz Fluke serie 370 FC REGISTRO Y OBSERVACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LAS MEDICIONES Transmita los resultados de manera inalámbrica Más detalles Constructor Virtual y Simulador de Circuitos Digitales con Chips TTL
Constructor Virtual y Simulador de Circuitos Digitales con Chips TTL Manual de Usuario (Versión 0.9.7) Ing. Arturo J. Miguel de Priego Paz Soldán www.tourdigital.net Chincha Perú, 24 de mayo de 2011 Este Más detalles Proyecto final "Sistema de instrumentación virtual"
"Sistema de instrumentación virtual" M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com @efranco_escom edfrancom@ipn.mx 1 Contenido Introducción Objetivos Actividades Observaciones Reporte Más detalles CAPÍTULO CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN. En este capítulo...
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN CAPÍTULO 2 En este capítulo... Identificadores de ECOM en la red....................2 2 Configurando la identificación del módulo con el DIP switch 2 2 Inserción del módulo Más detalles Representación de Datos. Una Introducción a los Sistemas Numéricos
Representación de Datos Una Introducción a los Sistemas Numéricos Tipos de Datos Datos Texto Número Imagen Audio Video Multimedia: Información que contiene números, texto, imágenes, audio y video. Como Más detalles PRACTICA N0.7 UTILIZACIÓN DE UN CONVERTIDOR A/D OBJETIVO ESPECÍFICO: APLICAR EL CONVERTIDOR ADC0804 EN UN CONTROL DE TEMPERATURA
PRACTICA N0.7 NOMBRE DE LA PRÁCTICA UTILIZACIÓN DE UN CONVERTIDOR A/D OBJETIVO ESPECÍFICO: APLICAR EL CONVERTIDOR EN UN CONTROL DE TEMPERATURA INTRODUCCIÓN: Los convertidores analógico/digital (ADC) y Más detalles TLY3016C01 INTERFAZ DE SALIDA DE 16 SEÑALES GPOS DE CIERRE DE CONTACTOS. Versión 1.0. Albalá Ingenieros, S.A. Medea, 4-28037 Madrid - España
TLY3016C01 ITERFAZ DE ALIDA DE 16 EÑALE GPO DE CIERRE DE COTACTO Versión 1.0 Albalá Ingenieros,.A. 29 Julio 2014 - Albalá Ingenieros.A. - Todos los derechos reservados Medea, 4-28037 Madrid - España TLY3016C01 Más detalles 2.2 Precauciones: 2.3 Ajuste de Cero 875B y Medidas de Resistencia INFORMACIÓN IMPORTANTE:
2.1 Electricidad puede causar danos severos y hasta la muerte, algunas veces con muy bajo voltaje o corriente. Por lo tanto es de vital importancia que cualquier instrumento eléctrico como estos medidores Más detalles DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC.
TESIS DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FIEC. DIRECTOR DE TESIS.- Ing. Francisco Novillo AUTOR Walter Mestanza Vera. Egresado Más detalles Manual del Usuario de I*STAR Edición de Mayo, 2003 (Cubre la versión 3.1.85)
Manual del Usuario de I*STAR 1 Manual del Usuario de I*STAR Edición de Mayo, 2003 (Cubre la versión 3.1.85) 2 Manual del Usuario de I*STAR Derechos intelectuales 2002 LOMA (Life Office Management Association, Más detalles Tema 2. La Información y su representación
Tema 2. La Información y su representación 2.1 Introducción. Un ordenador es una máquina que procesa información. La ejecución de un programa implica la realización de unos tratamientos, según especifica Más detalles CAPÍTULO CAÍPTULO RECOPILACIÓN Y EJEMPLOS. En este capítulo...
REOPILIÓN Y EJEMPLOS ÍPTULO PÍTULO 0 En este capítulo... Introducción.........................................0 Que es memoria V..................................... Familiarización con irectsoft........................... Más detalles CAPÍTULO 2. La Instrumentación
CAPÍTULO 2 La Instrumentación La implementación en el laboratorio del sistema péndulo-carro que describimos en el capítulo anterior presenta algunos retos de instrumentación cuya solución no es sencilla. Más detalles Manual de Instalación y Uso del KIT biométrico HomRUNT
Manual de Instalación y Uso del KIT biométrico HomRUNT El kit biométrico que usted adquirió incluye: Scanner biométrico FS88. Hardware para el control de licencia HASP. CD con: o Instaladores del kit biométrico. Más detalles Manual del usuario. Medidor digital de nivel de sonido. Modelo 407768
Manual del usuario Medidor digital de nivel de sonido Modelo 407768 Introducción Felicitaciones por su compra del medidor de nivel de sonido modelo 407768 de Extech. Este medidor de nivel de sonido de Más detalles EB005-30-3-ES. Appendix 1 Circuit Diagram Hoja de datos de la placa LCD EB005-30-3. Contenido - 1 -
Hoja de datos de la placa LCD EB005-30-3 Contenido 1. Acerca de este documento... 2. Información general... 3. Diseño de la placa... 4. Descripción del circuito Apéndice 1 Diagrama de conexiones - 1 - Más detalles VIBRACIONES MECANICAS Y ESTRUCTURALES. TITULAR: Ing. E. Alvarez Alumno: Germán Fuschetto
VIBRACIONES MECANICAS Y ESTRUCTURALES TITULAR: Ing. E. Alvarez Alumno: Germán Fuschetto Instrumentos de medida de la vibración La fig.1 muestra un sistema de medida típico, consistente en: Preamplificador Más detalles Manual del usuario. Medidor digital de nivel de sonido. Modelo 407730
Manual del usuario Medidor digital de nivel de sonido Modelo 0770 Introducción Felicitaciones por su compra del Medidor digital de nivel de sonido modelo 0770 de Extech. El modelo 0770 mide e indica los Más detalles CAPÍTULO CAAÍPULO PROGRAMACIÓN POR ETAPAS RLL PLUS. En este capítulo...
PROGRMIÓN POR ETPS RLL PLUS ÍPULO PÍTULO En este capítulo... Introducción a la programación de etapas................................ Venciendo el temor de programar por etapas............................. Más detalles SiAM Conversor Versión 2.0. siam CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS. software i automatismes morvedre. Manual del usuario
CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS CARACTERÍSTICAS Conversor RS232/RS485 externo con detección automática de la transmisión (Auto-RTS) y detección automática de la velocidad (Auto-Velocidad) Más detalles Filtros de armónicos Matrix
Filtros de armónicos Matrix Serie D: Tabla de selección y guía de especificaciones técnicas IEEE-519: El filtro armónico Matrix serie D usa tecnología de reactor de mitigación de armónicos (HMR, por su Más detalles Notas de Diseño Digital
Notas de Diseño Digital Introducción El objetivo de estas notas es el de agilizar las clases, incluyendo definiciones, gráficos, tablas y otros elementos que tardan en ser escritos en el pizarrón, permitiendo Más detalles TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIACION LINEAL
TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIACION LINEAL TRANSDUCTORES DE POSICION Para determinar una posición lineal o angular se requiere medir la longitud de un segmento, o bien un ángulo comprendido entre dos Más detalles Capítulo 4. ha utilizado para el control, los primeros controles eléctricos fueron los relevadores. Los
Capítulo 4 Controlador Lógico Programable PLC La ingeniería de control se ha desarrollado a través del tiempo. En el pasado los humanos eran el método para controlar los sistemas. En tiempos recientes Más detalles Guía para la especificación, diseño e instalación de un sistema de automatización y control Tercera parte
Lo siguiente es una serie de la revista Automation Notebook de AutomationDirect la cual servirá como una guía general para la especificación, diseño e instalación de sistemas automatizados de control, Más detalles SISTEMAS Y CÓDIGOS DE NUMERACIÓN
INTRODUCCIÓN SISTEMAS Y CÓDIGOS DE NUMERACIÓN Una señal analógica es aquella que puede tomar infinitos valores para representar la información. En cambio, en una señal digital se utiliza sólo un número Más detalles Conversores Análogo-Digital y Digital-Análogo: Conceptos Básicos
Conversores Análogo-Digital y Digital-Análogo: Conceptos Básicos Huircán, Juan Ignacio 1 Abstract El siguiente trabajo revisa las técnicas y conceptos básicos de la conversión análogo-digital y digitalanálogo, Más detalles NTWB1. Puente de NMEA a WiFi MANUAL DE INSTALACION Y USUARIO
Puente de NMEA a WiFi MANUAL DE INSTALACION Y USUARIO Diciembre 2013 Manual de Instalación y Usuario Table of Contents Introduction... 2 1.1 Vista General... 2 1.2 Características... 2 1.3 Especificaciones... Más detalles ICM00794. Fundamentos de Computación www.icm.espol.edu.ec/materias/icm00794
Estructuras de Control Condicionales y Lazos Ejercicios Repaso de Bases Numéricas Los humanos a través del tiempo hemos adoptado diferentes formas de numeración, tanto en símbolos como bases. Las formas Más detalles GUIA PARA EXPERIMENTACION CON INTERFASE, SENSORES Y COMPUTADORA (SOFTWARE EXCEL)
GUIA PARA EXPERIMENTACION CON INTERFASE, SENSORES Y COMPUTADORA (SOFTWARE EXCEL) Manejo de los sensores para experimentación: Los sensores transforman estímulos de la naturaleza y datos de ambientes físicos Más detalles CAPÍTULO CAÍPULOR MÓDULO DE 4 ENTRADAS F0-04DAH-1 Y 2 SALIDAS DE VOLTAJE. En este capítulo...
ÍPULOR PÍTULO MÓULO E ENTRS Y SLIS E VOLTJE F-H- En este capítulo... Especificaciones del módulo........................................... onectando y desconectando el cableado de campo....................... Más detalles Equipo probador de resistencia de tierra física Modelo 382252
Manual del usuario Equipo probador de resistencia de tierra física Modelo 382252 Introducción Agradecemos su compra del equipo probador de resistencia de tierra física modelo 382252 de Extech. Este dispositivo Más detalles Técnicas de Diagnostico Sistemas de Encendido
Técnicas de Diagnostico Sistemas de Encendido Existen en los nuevos modelos de vehículos sistemas de encendido, en los cuales se remplaza el viejo distribuidor Estos dispositivos se llaman de encendido Más detalles Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé. Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823
Referencia: EASY512 DC R Código: 274108 Texto comercial 24V DC, Módulo d.contr., relé Rotulación láser individual mediante EASY COMBINATION * 257823 Datos para cursar pedido Entradas Digital 8 analógicamente Más detalles 11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN
11.- Sistemas de adquisición de datos (SAD) 11.1.- INTRODUCCIÓN En primera aproximación, podemos dividir las tarjetas de adquisición de datos genéricas en los bloques básicos de la figura superior: Entradas Más detalles Electrónica digital IES GUADIANA 4º ESO
Departamento de tecnología Electrónica digital IES GUADIANA 4º ESO Mª Cruces Romero Vallbona. Curso 2012-2013 Electrónica digital 4º ESO 1. Señales y tipos... 2 2. Ventajas y desventajas de los sistemas Más detalles Sistemas de Numeración
UNIDAD Sistemas de Numeración Introducción a la unidad Para la mayoría de nosotros el sistema numérico base 0 aparentemente es algo natural, sin embargo si se establecen reglas de construcción basadas Más detalles Objetivo. Desarrollo. Entradas analógicas del sistema DAQ. Sección 1 Adquisición de datos por medio de la DAQ del NI ELVIS
Autor: Pedro I. López Contacto: dreilopz@gmail.com www.dreilopz.me Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Fecha: Febrero 2012. En ninguna Más detalles 1. Representación de la información en los sistemas digitales
Oliverio J. SantanaJaria Sistemas Digitales Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas Curso 2005 2006 1. Representación de la información en los sistemas digitales Durante Hoy Los digital tipo muchos Más detalles Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte.
1 Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica Asignatura: Sistemas de comunicación I Tema: Modulación de Amplitud Segunda Parte. Objetivos Medir el porcentaje de modulación de una señal de AM. Medir y constatar Más detalles Características Generales Estándar:
Características Generales Estándar: Tensión de entrada: 127 Vac (220 opcional) Tensión nominal de salida: 120 ó 127 Vac (220 opcional) Frecuencia 50/60 hz. Rango de entrada: +15% -30% Vac de tensión nominal. Más detalles Tema 07: Acondicionamiento
Tema 07: Acondicionamiento Solicitado: Ejercicios 02: Simulación de circuitos amplificadores Ejercicios 03 Acondicionamiento Lineal M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com edfrancom@ipn.mx Más detalles Gasflag Panel de control de un solo canal Aparato solo de alarma
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Gasflag Panel de control de un solo Más detalles DEFINICIONES EN CONTROL AUTOMÁTICO
Universidad de Santiago de Chile Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Eléctrica DEFINICIONES EN CONTROL AUTOMÁTICO Oscar Páez Rivera Profesor DEFINICIONES BÁSICAS: Las definiciones que siguen Más detalles OSCILADOR DE RELAJACIÓN
Electrónica II. Guía 7 1 Facultad: Ingeniería. Escuela: Electrónica. Asignatura: Electrónica II. Lugar de ejecución: Fundamentos Generales (Edificio 3, 2da planta). OSCILADOR DE RELAJACIÓN Objetivos específicos Más detalles PROGRAM ACIÓN DEL CONTROL
CAPÍTULO III. PROGRAM ACIÓN DEL CONTROL M EDIANTE LABVIEW. 3.1 Introducción. El código producido para este tipo de software debe ser altamente confiable, muy eficiente, compacto y preciso cuando maneja Más detalles INTRODUCCIÓN A LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (*)
INTRODUCCIÓN A LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (*) (*) Como el título lo indica, este apunte trata los conceptos básicos de los controladores lógicos programables. El material fue pensado para ser Más detalles Beck. Transmisor de presión diferencial para Aire
Beck. Transmisor de presión diferencial para Aire Transmisor de presión diferencial 98 Descripción general Los transmisores de presión diferencial de la serie 98 se utilizan para medir presiones diferenciales, Más detalles REGULADOR DE VOLTAJE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SE350
REGULADOR DE VOLTAJE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SE350 ESPECIFICACIONES Los reguladores de voltaje SE350 son reguladores electrónicos parcialmente encapsulados que controlan la salida de un generador Más detalles Objetivos: Introducción al uso de inductancias. Estudio de una aplicación práctica, los transformadores.
Guía 0 : El Transformador Objetivos: Introducción al uso de inductancias. Estudio de una aplicación práctica, los transformadores. Introducción: En 83 Michael Faraday descubrió que el cambio del flujo Más detalles LA RESISTENCIA. Resistencias de valor fijo
Resistencias de valor fijo La figura muestra la constitución interna de una resistencia de película de carbón. Durante su fabricación, una fina capa de carbón es depositada sobre una pequeña barra cerámica. Más detalles TEMPORIZADORES, CONTADORES Y COMPARADORES
Practica 2 TEMPORIZADORES, CONTADORES Y COMPARADORES Objetivos Al completar esta práctica el alumno: Será capaz de configurar y utilizar el PLC, realizar en el software del PLC control aplicando ladder Más detalles Usos de un Analizador de Respuesta en Frecuencia
Usos de un Analizador de Respuesta en Frecuencia La respuesta en frecuencia es la medida del espectro de salida de un sistema en respuesta a un estímulo. El análisis de respuesta en frecuencia mide la Más detalles Practica 2 Filtro Activo Butterworth Pasa-Banda de Segundo Orden
Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Mecánica Eléctrica Laboratorio de Electrónica Electrónica 4 Segundo Semestre 2015 Auxiliar: Estuardo Toledo Practica 2 Filtro Activo Más detalles LIMITE DE SHANON PARA LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN
CONVERSION ANALÓGICO A DIGITAL Con el paso del tiempo, las comunicaciones electrónicas han experimentado algunos cambios tecnológicos notables. Los sistemas tradicionales de comunicaciones electrónicas Más detalles (Números de catálogo 1756-PA72, -PB72)
Instrucciones de instalación (Números de catálogo 1756-PA72, -PB72) Use esta publicación como guía para instalar una fuente de alimentación eléctrica ControlLogix.! ATENCION: Las descargas electrostáticas Más detalles SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA
Práctica 5 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 5.1 Introducción Esta práctica tiene como principal finalidad el trabajar con un sistema realimentado con un retraso importante entre el instante en que se Más detalles Chapter 9: Troubleshooting )(&,Q. Capítulo 9: Detección y corrección de fallas. Página 9-1
Chapter 9: Troubleshooting Capítulo 9: Detección y corrección de fallas Página 9-1 9.1 Condiciones anormales Cuando el sistema detecta una condición anormal, interrumpe la función que está realizando y Más detalles Clase 02: Representación de datos
Arquitectura de Computadores y laboratorio Clase 02: Representación de datos Departamento de Ingeniería de Sistemas Universidad de Antioquia 2015-2 Contenido 1 2 Representación de la Información Y sistemas Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución