Source: https://www.jusline.at/gesetz/w-vsg/paragraf/48
Timestamp: 2019-10-17 21:14:31+00:00

Document:
§ 48 W-VSG (Wiener Veranstaltungsstättengesetz), Rauchabzüge - JUSLINE Österreich
§ 48 W-VSG Rauchabzüge
(1) Für den Abzug der Rauchgase bei einem auf der Bühne ausgebrochenen Brand muß die Bühnendecke mit einer oder mehreren ins Freie führenden und mit Rauchklappen versehenen Öffnungen (Essen) ausgestattet sein, deren Gesamtquerschnitt mindestens ein Zwanzigstel der Grundfläche des Bühnenpodiums mit Ausschluß einer etwa vorhandenen Hinterbühne zu betragen hat. Der Querschnitt der Öffnungen ist bis zu deren Ausmündung ins Freie beizubehalten. Im Rollenboden müssen Öffnungen im Bodenbelag, deren kleinste Abmessungen wenigstens 60 cm sind und deren Gesamtfläche mindestens ein Fünfzehntel der Grundfläche in der Hauptbühne beträgt, zu den Rauchabzügen überleiten.
(2) Für den Zuschauerraum ist eine möglichst in der Mitte der Decke anzubringende Rauchabzugsöffnung in der Größe von mindestens einem Vierzigstel der Grundfläche des Zuschauerraumes - im Parterre gemessen - auszuführen.
(3) Alle Rauchabzüge müssen mindestens feuerhemmend hergestellt sein und über den Dachfirst geführt werden.
(4) Die Absperrklappen in allen Rauchabzügen müssen leicht beweglich sein, dicht abschließen und sich beim Lösen der Zugvorrichtung durch ihr Übergewicht öffnen. Die Rauchklappen auf der Bühne müssen so beschaffen sein, daß sie sich auch unter dem Einfluß eines bei einem Brand auftretenden Überdrucks den eine Masse von 5 bis 10 kg auf den Quadratmeter ausübt, selbsttätig öffnen und erst nach Abfall dieses Überdruckes wieder von selbst schließen.
(5) Die Rauchklappen auf der Bühne müssen sich vom Standort des Vorhangwärters im Bühnenraum und außerdem von einer sicheren Stelle außerhalb der Bühne durch einen einfachen Handgriff auslösen und schließen lassen. Die Rauchklappen des Zuschauerraumes müssen von je einer Stelle sowohl im Zuschauerraum als auch im Bühnenhaus betätigt werden können.
0 Kommentare zu § 48 W-VSG
Sie können den Inhalt von § 48 W-VSG selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 48 W-VSG
0 Diskussionen zu § 48 W-VSG
Sie können zu § 48 W-VSG eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
§ 38 W-VSG Betriebsfremde Räume, Werkstätten, Heiz-, Lager- und Abstellräume§ 39 W-VSG Bauliche Anlagen des Bühnenhauses§ 40 W-VSG Bühnenraum§ 41 W-VSG Einbauten und Einrichtungen des Bühnenraumes§ 42 W-VSG Kurtine§ 43 W-VSG Verkehrswege und Türen des Bühnenhauses§ 44 W-VSG Verkehrswege und Türen des Zuschauerhauses§ 45 W-VSG Sitz- und Stehplätze des Zuschauerraumes und Tischaufstellung§ 46 W-VSG Heizanlage, Rohrleitungen und Lüftungsanlagen§ 47 W-VSG Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung und Beleuchterdienst§ 48 W-VSG Rauchabzüge§ 49 W-VSG Löschvorkehrungen§ 50 W-VSG Brandmelde- und Hausalarmanlagen§ 51 W-VSG Portier und Telefon§ 52 W-VSG Hausordnung und Hinweise an das Publikum§ 53 W-VSG Lage und Ausgänge§ 54 W-VSG Bauliche Beschaffenheit§ 55 W-VSG Betriebsfremde Räume, Werkstätten, Heiz-, Lager- und Abstellräume§ 56 W-VSG Bühnenraum und Bühnenvorhang§ 57 W-VSG Einbauten und Einrichtungen des Bühnenraumes§ 58 W-VSG Rauchabzüge
§ 47 W-VSG

References: § 48
 § 48
 § 48
 § 48
 § 48
 § 48

§ 38

§ 47