Source: http://docplayer.es/1351919-Guia-rapida-modulos-analogicos-cj1w-ad041-v1-ad081-v1-cj1w-da021-da041.html
Timestamp: 2017-02-19 12:23:57+00:00

Document:
1 GUÍA RÁPIDA MÓDULOS ANALÓGICOS CJ1W-AD041-V1/AD081(-V1) CJ1W-DA021/DA041 ESTE MANUAL CONTIENE: 1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 2 PROCESO DE OPERACIÓN 3 TRATAMIENTO DE ERRORES 4 RESUMEN DE LA CONFIGURACIÓN DE CANALES 5 PROGRAMAS EJEMPLO OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 12 1 Características y funciones GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 1 Características y funciones Estos módulos analógicos se pueden conectar en los autómatas CJ1. El número de puntos de conversión y los rangos disponibles para cada uno de los nuevos módulos se describen en la siguiente tabla. Entradas analógicas Salidas analógicas Nº máx. puntos Rango de señal Nº máx. puntos Rango de señal CJ1W-AD041-V1 CJ1W-AD081-V1 CJ1W-AD081 CJ1W- DA021 CJ1W- DA a +10V 0 a 10V 0 a 5V 1 a 5V 4 a 20 ma -10 a +10V 0 a 10V 0 a 5V 1 a 5V 4 a 20 ma a +10V 0 a 10V 0 a 5V 1 a 5V 4 a 20 ma -10 a +10V 0 a 10V 0 a 5V 1 a 5V 4 a 20 ma Nota.- Se puede seleccionar un rango distinto para cada punto de las tarjetas. Entradas/salidas utilizadas. En estos módulos hay que habilitar los puntos de entrada o de salida que se van a utilizar poniéndolos a 1; por defecto están todos deshabilitados. Tipo de datos de conversión. Los datos convertidos se obtienen en formato binario de 16 bits. Mediante el programa ladder se puede realizar la conversión a BCD. Velocidad de conversión. Estos módulos proporcionan una velocidad de conversión de los datos de 1 ms por punto y una resolución de 4000 puntos de resolución, o (sólo disponible en los módulos V1) 250 µs por punto y una resolución de 8000 puntos. Detección de desconexión. La función de Detección de desconexión está disponible para las entradas analógicas cuando se utilizan los rangos de 1 a 5V ó de 4 a 20 ma. Cuando se utiliza esta función, una entrada por debajo de 0.3V ó 1.2 ma se considera como una desconexión. Función de valor máximo. Esta función está disponible en las entradas analógicas. Cuando se habilita, se retiene el máximo valor digital convertido para cada una de las entradas del módulo. Función de retención del valor de salida. Esta función está disponible en las salidas analógicas para retener el valor de salida configurado ó el valor mínimo ó el máximo (HOLD, CLR o MAX), cuando se produce un error fatal en la CPU y la conversión está parada. Función de valor medio. Las tarjetas de entradas analógicas de la serie CJ pueden calcular el valor medio de los valores de conversión (muestras) de las entradas analógicas, una OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 23 1 Características y funciones GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS vez que se han tomado previamente dichas muestras. Se calcula el valor medio ya desde la primera muestra, sin tener que esperar hasta que se almacenen todas, con lo que el dato de salida se refresca cada ciclo de conversión (ejemplo de funcionamiento en pag: 93 del manual de operación W345-E1-04). Tienen un buffer interno que almacena n datos, donde n puede ser configurado a 2, 4, 8 16, 32 o 64 muestras. Ajuste del Offset y de la Ganancia. Se pueden ajustar, en los módulos A/D y D/A, independientemente para cada entrada o salida analógica, las desviaciones en el Offset y en la Ganancia, cuando los dispositivos conectados (sensores, actuadores, etc..) tienen que ser calibrados. Para ello, hay que poner el módulo en Modo de Ajuste y los datos se almacenarán en la EEPROM interna del módulo. Valores analógicos de entrada/salida. Los nuevos módulos analógicos pueden convertir entre los siguientes rangos de entrada y salida. Rango de Entrada AD041-V1/081(-V1) -10 a +10V F830 a 07D0 (-11.0 a 11.0V: F768 a 0898) 0 a 10V 0000 a 0FA0 (-0.5 a 10.5V: FF38 a 1068) 0 a 5V 0000 a 0FA0 (-0.25 a 5.25V: FF38 a 1068) 1 a 5V / 4 a 20mA 0000 a 0FA0 (0.8 a 5.2V / 3.2 a 20.8 ma: FF38 a 1068) Rangos de 0 a 5V y de 4 a 20mA: Dato convertido (dato binario de 16-bits) Señal de entrada analógica Rango de 0 a 10V: Dato convertido (dato binario de 16-bits) Señal de entrada analógica OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 34 1 Características y funciones GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Rango de 0 a 5V: Dato convertido (dato binario de 16-bits) Señal de entrada analógica Rango de -10 a 10V: Dato convertido (dato binario de 16-bits) Señal de entrada analógica Rango de Salida DA021/ a +10V F830 a 07D0 (-11.0 a 11.0V: F768 a 0898) 0 a 10V 0000 a 0FA0 (-0.5 a 10.5V: FF38 a 1068) 0 a 5V 0000 a 0FA0 (-0.25 a 5.25V: FF38 a 1068) 1 a 5V / 4 a 20mA 0000 a 0FA0 (0.8 a 5.2V/ 3.2 a 20.8 ma: FF38 a 1068) Rangos de 1 a 5V y de 4 a 20mA: Señal de salida analógica OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 45 1 Características y funciones GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Rango de 0 a 10V: Dato convertido (dato binario de 16-bits) Señal de salida analógica Dato convertido (dato binario de 16-bits) Rango de 0 a 5V: Señal de salida analógica Dato convertido (dato binario de 16-bits) Rango de -10 a 10V: Señal de salida analógica Dato convertido (dato binario de 16-bits) MUY IMPORTANTE. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 56 1 Características y funciones GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Códigos de error. Tanto en las entradas como en las salidas analógicas, los rangos negativos están codificados en complemento a 2. Esto incluye tanto el rango de 10 a +10V como el 5% que se puede obtener en todos los rangos. Estos módulos analógicos disponen de una serie de códigos de error que se almacenan en el canal CIO word n+9 cuando surge un error y se enciende el indicador ERC. Más adelante se muestra el contenido de este canal con detalle. 1.1 Máximo número de módulos Estas tarjetas analógicas pueden conectarse tanto en el rack de la CPU del CJ1 como en racks espansores. El número de unidades de E/S analógicas que pueden conectarse en cada rack dependerá del consumo de corriente de las otras unidades conectadas al rack. La siguiente tabla muestra el número máximo de unidades de E/S analógicas que se pueden conectar a un rack si no hay ninguna otra unidad de E/S conectada. CJ1W-AD041-V1 CJ1W-DA021 CJ1W-AD081(-V1) CJ1W-DA041 9 unidades 10 unidades Nota: los bits de E/S de las unidades especiales de E/S se encuentran deacuerdo con el número de unidad configurado en el switch de la parte frontal de las tarjetas, y no con el orden (slot) en el que están conectadas éstas. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 67 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 2 Proceso de operación Proceso de instalación y configuración. A continuación se explican los pasos generales a realizar para la puesta en marcha de cualquiera de los módulos analógicos. 1. Seleccionar en el switch de la parte frontal el modo de operación en Modo normal (en las unidades de versión V1, también se puede seleccionar el modo de operación en el DM word m+18). 2. Seleccionar el switch de voltaje/corriente de la parte posterior del bloque de terminales de la tarjeta de entradas analógicas. (*) 3. Seleccionar el número de unidad de la tarjeta en los switches de la parte frontal de número de unidad. 4. Cablear las E/S que se vayan a usar. 5. Aplicar alimentación al PLC. 6. Aplicar alimentación a los dispositivos de salida externos. 7. Crear la tabla de E/S. 8. Configurar en los DM s asignados para cada unidad: Definir los puntos de entrada/salida que se van a utilizar. Configurar los rangos de entrada y de salida. Seleccionar el número de buffers a utilizar en el cálculo del valor medio y con que entradas analógicas se va a utilizar dicha función (sólo para los módulos de entrada). Seleccionar la función de retención del valor de salida (sólo para los módulos de salida). Seleccionar los parámetros de tiempo de conversión y la resolución (sólo para los módulos -V1). 9. Quitar y volver a dar alimentación al PLC o poner a ON el bit de reinicio de módulo especial correspondiente al módulo con el que se está trabajando. El paso número 9 es necesario para que el módulo se configure con los nuevos parámetros seleccionados. (*) Switch de tensión/corriente: Entrada 2 Entrada 1 OFF: Entrada de tensión ON: Entrada de corriente Entrada 4 Entrada 3 Entrada 6 Entrada 5 Entrada 8 Entrada 7 Cuando es necesario calibrar los dispositivos conectados a las entradas o salidas analógicas, seguir los pasos explicados en Ajuste del Offset (pág. 9) y de la Ganancia. En caso contrario, saltar al apartado de Operación (pág. 9). OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 78 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Pineado de la unidades de entrada/salida analógicas Los nombres de las señales correspondientes a los terminales de conexión son los siguiente: CJ1W-AD041-V1 CJ1W-AD081-V1 y CJ1W-AD081 CJ1W-DA021 OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 89 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS CJ1W-DA041 Ajuste del Offset y de la Ganancia. 1. Seleccionar el switch de la parte frontal en Modo de Ajuste (en las unidades de versión V1, también se puede seleccionar el modo de operación en el DM word m+18). 2. Seleccionar el switch de voltaje/corriente de la parte posterior del bloque de terminales de la tarjeta de entradas analógicas. 3. Aplicar alimentación al PLC (asegurarse que el PLC esté en modo PROGRAM). 4. Ajustar el offset y la ganancia. 5. Quitar alimentación a los dispositivos de salida externos. 6. Quitar alimentación al PLC. 7. Cambiar el switch de modo de operación de la parte frontal a Modo normal (en las unidades de versión V1, también se puede seleccionar el modo de operación en el DM word m+18). Operación. El proceso de operación se realiza mediante instrucciones desde el diagrama de relés. 1. Aplicar alimentación al PLC. 2. Aplicar alimentación a los dispositivos de salida externos. 3. Lectura de los valores convertidos y/o escritura de los valores a convertir mediante MOV(021) y XFER(070). 4. Iniciar y parar la conversión para cada una de las salidas analógicas. 5. Habilitar la función de valor máximo en los módulos de entradas analógicas. 6. Lectura de los códigos de error (si los hay) y de las notificaciones de desconexión. En los siguientes apartados se explica como realizar la configuración de los módulos y los pasos anteriores. IMPORTANTE. Las salidas analógicas que no se utilicen no deben ser cableadas. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 910 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 2.1 Asignación de canales Cada módulo especial tiene asignados 10 canales de E/S (del canal n a n+9) según las siguientes fórmulas: n = CIO (n x 10) donde n es el nº de unidad (de 0 a 95) Al mismo tiempo, para la configuración de los rangos y de los puntos a utilizar, a cada módulo se asignan también 10 DM s (del DM m a m+9) según la siguiente fórmula: DM m = D (n x 100) donde n es el nº de unidad (de 0 a 95) En los canales CIO se leen o escriben los datos a convertir, se habilita la función de valor máximo, se obtienen los códigos de error, etc.. En los canales DM se configuran los rangos, se habilitan los puntos a utilizar, se define el número de buffers para el valor medio, etc.. Para más información, referirse al Manual de Operación W345-E Configuración de rangos Las entradas/salidas analógicas se encuentran todas deshabilitadas por defecto. Para habilitarlas, por ejemplo mediante consola, se utiliza el DM (m). Bit-DM (m) E 8 E 7 E 6 E 5 E/S 4 E/S 3 E/S 2 E/S 1 0: Entrada/Salida no utilizada 1: Entrada/Salida habilitada No habilitar los puntos que no se vayan a utilizar, ya que en caso contrario el ciclo de conversión se hace más grande innecesariamente. El tiempo del ciclo de conversión sigue la siguiente fórmula: Ciclo de conversión = 1 ms x Nº de entradas/salidas habilitadas Nota: usar 1µs (DM (m+18)=c1xx) en lugar de 1ms (DM (m+18)=00xx) si la unidad es V1, y está configurada con un tiempo de conversión de 250µs y a una resolución de 8000 puntos. En cuanto a la configuración de los rangos, se configura en el canal DM (m+1) siguiendo el siguiente formato. m = (nº unidad x 100) Bit DM (m+1) Ent 8 Ent 7 Ent 6 Ent 5 E/S 4 E/S 3 E/S 2 E/S 1 00: -10V a +10V 01: 0 a 10V 10: 1 a 5V / 4 a 20 ma 11: 0 a 5V OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1011 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 2.3 Configuración de la función de valor medio Estos módulos analógicos AD041-V1/081(-V1) realizan el cálculo del valor medio en base a valores convertidos ya almacenados. Estos valores se almacenan en un buffer interno, de tal manera que el cálculo del valor medio no afecta al refresco del dato de salida. Desde el primer dato convertido ya realiza el cálculo del valor medio. Dato convertido Buffer 1 Buffer 2 Buffer 3 Cálculo del valor medio Valor obtenido Buffer n (Descartado) El dato convertido se va almacenando en el buffer, de tal forma que el cálculo del valor medio se realiza desde la primera muestra y no hay que esperar hasta que se toman todas las muestras que se hayan especificado. Cuando se arranca el módulo se almacena el mismo dato en todos los buffers y a partir de aquí van entrando datos nuevos. Para el cálculo del valor medio sobre cualquiera de las entradas, lo único que hay que configurar es el número de buffers que se van a utilizar en el cálculo del valor medio para cada una de las entradas independientemente. Canal Función Valor DM(m+2) Calculo del valor medio en Entrada : 2 buffers para el cálculo DM(m+3) Calculo del valor medio en Entrada : No realiza el cálculo DM(m+4) Calculo del valor medio en Entrada : 4 buffers para el cálculo DM(m+5) Calculo del valor medio en Entrada : 8 buffers para el cálculo DM(m+6) Calculo del valor medio en Entrada : 16 buffers para el cálculo DM(m+7) Calculo del valor medio en Entrada : 32 buffers para el cálculo 0006: 64 buffers para el cálculo DM(m+8) Calculo del valor medio en Entrada 7 DM(m+9) Calculo del valor medio en Entrada 8 Cuando se utilizan las funciones de valor máximo y cálculo del valor medio al mismo tiempo, en vez de retenerse el valor máximo, se retiene el valor medio. 2.4 Configuración de la función de retención del valor de salida Cuando se para la conversión en los módulos DA021 y DA041, por ejemplo porque el bit de habilitación de la conversión está a OFF, o porque ha ocurrido un error fatal en el PLC, se puede seleccionar el estado de la salida a los valores CLR, HOLD o MAX. Cuando se selecciona al valor HOLD, la salida mantiene el valor anterior al momento en que se paró la conversión. Cuando se selecciona el valor CLR mantiene el valor mínimo 5% y cuando se selecciona el valor MAX mantiene el v. max + 5%. Rango de salida CLR MAX 0 a 10V - 0.5V (V. min. 5%) 10.5V (V. max. + 5%) -10 a +10V 0.0V 11.0V (V. max. + 5%) 1 a 5V 0.8V (V. min. 5%) 5.2V (V. max. + 5%) 0 a 5V -0.25V (V. min. 5%) 5.25V (V. max. + 5%) OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1112 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 4 a 20 ma 3.2mA (V. min. 5%) 20.8 ma (V. max. + 5%) Para configurar el estado para cada una de las salidas analógicas en los módulos DA021/041 independientemente, se utilizan los siguientes canales: Canal Función Valor DM(m+2) Estado de la Salida 1 xx00: CLR DM(m+3) Estado de la Salida 2 xx01: HOLD DM(m+4) Estado de la Salida 3 xx02: MAX. DM(m+5) Estado de la Salida Proceso de arranque Una vez configurados todos los parámetros anteriores, en los módulos AD041- V1/081(-V1) se pueden leer las entradas analógicas convertidas, en los canales CIO (n+1) para la entrada 1 hasta el CIO (n+8) para la entrada 8, en formato binario de 16 bits. Si se ha habilitado la función de valor medio, en estos canales se lee directamente el valor medio obtenido para cada entrada. n = (nº unidad x 10) m = (nº unidad x 100) En cuanto a los módulos DA021 y DA041, en los canales CIO (n+1) a CIO (n+4) para las salidas 1 a 4 respectivamente, se escriben en formato de 16 bits en binario los datos a convertir en valor analógico. En los módulos DA021 y DA041 después de escrito el dato a convertir en el canal antes especificado, para iniciar la conversión hay que poner a 1 el bit correspondiente del canal DM (m) según el siguiente formato. Bit DM (m) S 2 S 1 Sal 4 Sal 3 Sal 2 Sal Habilitar la función de valor máximo 0: Conversión parada 1: Empieza la conversión En el DA021, sólo se pueden usar las las salidas 1 y 2. Estos bits se pueden activar desde el diagrama de relés programándolos directamente como bobinas de salida. Cuando se habilita la función de valor máximo para alguna entrada en los módulos AD041-V1/081(-V1), se retiene el valor digital de conversión máximo (incluyendo el proceso de valor medio) en los canales en los que se lee el valor convertido: CIO (n) a CIO (n+7). El modo de trabajo de esta función se aprecia mejor en el siguiente diagrama. Valor digital de conversión OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1213 2 Proceso de operación GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Valor máximo retenido Esta función se configura en el canal CIO (n), t poniendo (Tiempo) a 1 el bit correspondiente a la entrada del módulo analógico que se quiere utilizar, según el siguiente formato. Bit CIO (n) Ent 8 Ent 7 Ent 6 Ent 5 Ent 4 Ent 3 Ent 2 Ent 1 0: Función de valor máximo deshabilitada 1: Función de valor máximo habilitada En la AD041, sólo se pueden usar las las salidas 1 a 4. Esta función también se puede habilitar directamente desde diagrama de relés programando estos bits como bobinas de salida. 2.7 Ajuste del Offset y de la Ganancia Esta función se utiliza cuando es necesario calibrar las entradas o salidas analógicas dependiendo de los dispositivos conectados a ellas. Todos los nuevos módulos analógicos tienen unos microinterruptores en la parte frontal para configurar el módulo en Modo de Ajuste o Modo Normal. Microinterrupt or 1 2 Modo Normal OFF OFF Modo de Ajuste ON OFF Hay que configurar el módulo en Modo de Ajuste sólo si es necesario realizar un ajuste del Offset y de la Ganancia para calibrar las entradas o salidas. En los módulos CJ1W-AD041-V1 y CJ1W-AD081-V1 esta configuración del modo de operación, se puede realizar vía hardware con los microinterruptores o vía software en el DM (m+18): Bit D (m+18) Configuración de tiempo conversión / resolución: 00: tiempo de conversión 1ms y resolución de C1: tiempo de conversión 1µs y resolución de Configuración del modo de operación: 00: Modo normal C1: Modo de ajuste OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1314 3 Tratamiento de errores GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 3 Tratamiento de errores Existen dos indicadores de error. Si se enciende el indicador de error ERC se trata de un error del módulo analógico, si se enciende el indicador ERH es un error de la CPU. LED Significado Indicador Estado de operación RUN (verde) En funcionamiento Encendido Funcionamiento en modo normal. Apagado La unidad ha parado de intercambiar datos con la CPU. ERC (rojo) Error en la tarjeta analógica Encendido Ha ocurrido una alarma (como la detección de desconexión) o la configuración inicial no es correcta. Apagado Funcionamiento normal. ERH (rojo) Error en la CPU Encendido Un error ha ocurrido durante el intercambio de datos con la CPU. Apagado Funcionamiento normal. ADJ (amarillo) Modo Ajuste Parpadea Funcionamiento en modo de ajuste de offset / ganancia. Apagado Otro funcionamiento. 3.1 Alarmas detectados por el módulo analógico El indicador ERC encendido. En este caso el código de error se almacenará en los dos dígitos de mayor peso del canal CIO (n+9). Bit CIO (n+9) E 2 E 1 E 8 E 7 E 6 E 5 E/S 4 E/S 3 E/S 2 E/S 1 Flags de alarma Detección de desconexión de las entradas analógicas. (*) (*) Con el módulo CJ1W-AD041-V1, sólo los bits 00 a 03. (**)Con el módulo CJ1W-DA021, sólo los bits 00 y 01. Flags de error de las salidas alógicas. (**) CJ1W-AD041-V1 y CJ1W-AD081(-V1) Indicadores ERC y RUN encendidos. CIO (n+9) Bits 00 a 07 (*) Bit 14 Flag de alarma Error ocurrido Estado de la entrada Se ha detectado una desconexión. (***) Detección de desconexión. (Modo de Ajuste) ERROR al escribir en la EEPROM. Ha ocurrido un error de escritura en la EEPROM mientras está seleccionado el modo de ajuste. El dato de conversión se pone a Mantiene los valores anteriores a producirse el error. No cambia Comprobar Chequear el byte bajo del canal CIO (n+9). Las entradas que corresponden a los bits que están a ON pueden estar desconectadas. Restablecer la conexión de las entradas. Poner el bit a OFF, ON y OFF otra vez. Si el error continua después del reset, reemplazar la unidad de entradas analógicas. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1415 3 Tratamiento de errores GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS el dato. CIO (n+9) Bit 12 Bit 13 Bit 15 sólo a ON (***) La función de detección de desconexión (sólo en módulos de entradas analógicas), se puede utilizar únicamente cuando se utilizan los rangos de 1 a 5V ó de 4 a 20 ma, y será considerado como desconexión una entrada por debajo de 0.3V ó 1.2 ma. Indicadores ERC y RUN encendidos, Indicador ADJ parpadea. Flag de alarma Error ocurrido Estado de la entrada (Modo ajuste) El valor de entrada ajustado, ha excedido el rango. (Modo ajuste) Error al especificar el número de entrada. (Modo ajuste) Error en el PLC. En modo ajuste, el offset o la ganancia no se pueden ajustar porque el valor de entrada está fuera del rango permisible de ajuste. En modo ajuste, el ajuste no puede realizarse porque el nº de entrada especificada no está configurada para ser usada o porque se ha especificado un nº de entrada erroneo. El PLC está en MONITOR o RUN mientras la unidad de entradas analógicas está en modo ajuste. El dato convertido que corresponde a la señal de entrada está monitorizada en CIO (n+8). Mantiene los valores anteriores a producirse el error. No cambia el dato. Mantiene los valores anteriores a producirse el error. No cambia el dato. Comprobar Haciendo el ajuste por el valor medio de una entrada conectada, primero ajustar el dispositivo de entrada antes de ajustar la unidad de entradas analógicas. Chequear si en el canal CIO (n) el número de entradas a ser ajustadas es desde 21 a 28 (de 21 a 24 para CJ1W-AD041-V1). Chequear si el número de entrada a ser ajustada está configurada para utilizarse mediante la configuración de los DM. Separar la unidad. Cambiar a OFF el pin del DIP switch de la parte trasera. Reiniciar la unidad en modo normal. Nota: cuando ocurre un error en el PLC en modo de ajuste, la unidad parará su funcionamiento. (Los valores de entrada inmediatamente anteriores al error son mantenidos). Indicador ERC encendido, Indicador RUN apagado. CIO (n+9) Bit 11 Flag de alarma Error ocurrido Estado de la entrada Error de configuración de la función del valor medio. Un número erroneo de muestras (buffers) ha sido especificado para procesar el valor medio. La conversión no empieza y el dato de conversión se pone a Comprobar Especificar un número del 0000 al CIO (n+9) Bits 00 a 07 (*) Bit 14 CJ1W-DA021 y CJ1W-DA041 Indicadores ERC y RUN apagados. Flag de alarma Error ocurrido Estado de la entrada Error de valor de El rango del valor de salida El valor de salida salida. ha sido excedido. se fija al valor de la función de retención de salida. (Modo de Ajuste) ERROR al escribir en la EEPROM. Ha ocurrido un error de escritura en la EEPROM mientras está seleccionado el modo de ajuste. Mantiene los valores anteriores a producirse el error. No cambia el dato. Comprobar Corregir el valor puesto. Poner el bit a OFF, ON y OFF otra vez. Si el error continua después del reset, reemplazar la unidad de salidas analógicas. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1516 3 Tratamiento de errores GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS (*) n = (nº unidad x 10). Bits 04 a 07 no son usados y siempre están a OFF. Indicadores ERC y RUN encendidos, Indicador ADJ parpadea. CIO (n+9) Bit 13 Bit 15 sólo a ON Flag de alarma Error ocurrido Estado de la entrada (Modo ajuste) Error al especificar el número de la salida. (Modo ajuste) Error en el PLC. En modo ajuste, el ajuste no puede realizarse porque el nº de la salida especificada no está configurada para ser usada o porque se ha especificado un nº de salida erroneo. El PLC está en MONITOR o RUN mientras la unidad de salidas analógicas está en modo ajuste. La tensión o corriente de salida se pone a 0V o 0mA. La tensión o corriente de salida se pone a 0V o 0mA. Comprobar Chequear si en el canal CIO (n) el número de salidas a ser ajustadas es desde 11 a 14. Chequear si el número de salida a ser ajustada está configurada para utilizarse mediante la configuración de los DM. Separar la unidad. Cambiar a OFF el pin del DIP switch de la parte trasera. Reiniciar la unidad en modo normal. Nota: cuando ocurre un error en el PLC en modo de ajuste, la unidad parará su funcionamiento. (Los valores de entrada inmediatamente anteriores al error son mantenidos). Indicador ERC encendido, Indicador RUN apagado. CIO (n+9) Bit 10 Flag de alarma Error ocurrido Comprobar Error de configuración de la función de retención del valor de salida. Se ha especificado un estado erroneo de la salida cuando la conversión está parada. Especificar un número del 0000 al Nota: El bit 15 está a OFF normalmente. 3.2 Errores en la CPU Cuando un error ocurre en la CPU o en el bus de E/S, y el refresco de las E/S con la unidad especial de E/S no se lleva a cabo correctamente resultando un mal funcionamiento de la unidad de E/S analógicas, el indicador ERH se enciende. Indicadores ERH y RUN encendidos. Error Estado Estado de la entrada Condición de la salida Error del bus de E/S Ha ocurrido un error durante el intercambio de datos con la CPU. El dato de conversión se pone a Depende de la función de retención del valor de salida. Error de monitorización de la CPU (*) Error WDT de la CPU No hay respuesta de la CPU durante el periodo establecido. Se ha generado un error en la CPU. Se mantiene la condición existente antes del error. Cambia a un estado indefinido. Se mantiene la condición existente antes del error. Depende de la función de retención del valor de salida. (*) No serán detectados errores por la CPU o visualizados en la consola de programación, porque la CPU continua la operación. Indicador ERH encendido, Indicador RUN apagado. Error Estado Estado de la entrada Condición de la salida OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1617 3 Tratamiento de errores GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Número de unidad duplicado. Error de configuración de la unidad especial de E/S. Se ha asignado el mismo nº de unidad a más de una unidad o se ha puesto un valor diferente del 00 al 95. La unidad especial de E/S registrada en la tabla de E/S, es diferente a la que actualmente está montada. La conversión no comienza y el dato se pone a El valor de salida será 0V. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1718 4 Resumen de la configuración de canales GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS 4 Resumen de la configuración de canales 4.1 Configuración del número de unidad Nº Unidad Switches Nº Unidad Área de Unidad Especial de E/S Área de DM de Unidad Especial de E/S 0 Unidad #0 CIO 2000 a CIO 2009 D a D Unidad #1 CIO 2010 a CIO 2019 D a D Unidad #2 CIO 2020 a CIO 2029 D a D Unidad #10 CIO 2100 a CIO 2109 D a D n Unidad #n CIO (n x 10) a CIO (n x 10) + 9 D (n x 100) a D (n x 100) Unidad #95 CIO 2950 a CIO 2959 D a D Si a dos o más unidades se les asigna el mismo número de unidad, se generará un error (el A40113 a ON) y el PLC no operará. 4.2 Bits de reinicio de la unidad especial de E/S Hay dos maneras de reiniciar la operación de una unidad especial de E/S después de haber cambiado el contenido de DM o de haber borrado la causa de un error. La primera manera es encender el PLC de nuevo, y la segunda, es poner a ON y luego a OFF otra vez el bit de reinicio de la unidad especial de E/S. Bits Funciones A50200 Bit de reinicio de la unidad #0 Poner a ON y después a OFF A50201 Bit de reinicio de la unidad #1 otra vez el bit de reinicio de la unidad que se quiere reiniciar. A50215 Bit de reinicio de la unidad #15 A50300 Bit de reinicio de la unidad #16 A50715 Bit de reinicio de la unidad #95 En las unidades de entrada, la conversión de datos se pone a 0000 durante el reinicio. En las unidades de salida, la salida se pone a 0V o 0mA durante el reinicio. Si el error no se ha borrado tras poner a ON y después a OFF otra vez el bit de reinicio de la unidad, reemplazar la unidad. 4.3 Localización de los datos fijados D(m) D(m + 1) DM D(m + 2) a D(m + 9) (Nota 1) m = (nº unidad x 100) Datos fijados Unidad de entradas Unidad de salidas Configuración de las entradas que Configuración de las salidas que se se van a utilizar. van a utilizar. Configuración rango de las señales Configuración rango de las señales de entrada. de salida. Configuración del número de Configuración de la función de muestras para realizar la función retención del valor de salida. del cálculo del valor medio. D(m + 18) Modo de operación y configuración - OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1819 4 Resumen de la configuración de canales GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS (Nota 2) del tiempo de conversión / resolución. Nota 1: La unidad CJ1W-AD041-V1, sólo soporta los D(m) a D(m + 5). Nota 2: Estas configuraciones sólo son soportadas por las unidades con versión -V1. CJ1W-AD041-V1 DM D(m) D(m + 1) D(m + 2) D(m + 3) D(m + 4) D(m + 5) D(m + 6) a D(m + 17) D(m + 18) Bits La configuración de esta Entradas utilizadas área será ignorada. E 4 E 3 E 2 E 1 La configuración de esta Rango de la señal de entrada área será ignorada. E 4 E 3 E 2 E 1 Entrada 1: configuración de la función de valor medio. Entrada 2: configuración de la función de valor medio. Entrada 3: configuración de la función de valor medio. Entrada 4: configuración de la función de valor medio. La configuración de esta área será ignorada. Tiempo de conversión / resolución: 00: Tiempo de conversión de 1ms y resolución de C1: Tiempo de conversión de 250µs y resolución de Modo de operación: 00: Modo Normal. C1: Modo de Ajuste. CJ1W-AD081-V1/ CJ1W-AD081 D(m) DM D(m + 1) D(m + 2) D(m + 3) D(m + 4) D(m + 5) D(m + 6) D(m + 7) D(m + 8) D(m + 9) D(m+10) a D(m+17) D(m + 18) (Nota 1) Bits Entradas utilizadas E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 Rango de la señal de entrada E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 Entrada 1: configuración de la función de valor medio. Entrada 2: configuración de la función de valor medio. Entrada 3: configuración de la función de valor medio. Entrada 4: configuración de la función de valor medio. Entrada 5: configuración de la función de valor medio. Entrada 6: configuración de la función de valor medio. Entrada 7: configuración de la función de valor medio. Entrada 8: configuración de la función de valor medio. La configuración de esta área será ignorada. Tiempo de conversión / resolución: 00: Tiempo de conversión de 1ms y resolución de C1: Tiempo de conversión de 250µs y resolución de Modo de operación: 00: Modo Normal. C1: Modo de Ajuste. Nota 1: Sólo configurable en la CJ1W-AD081-V1. CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES Entrada Entrada utilizada Rango de la señal de entrada 0: Entrada no utilizada 1: Entrada utilizada 00: -10 a 10V 01: 0 a 10V 10: 1 a 5V/4 a 20mA (Nota 1) 11: 0 a 5V OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 1920 4 Resumen de la configuración de canales GUÍA RÁPIDA NUEVOS MÓDULOS ANALÓGICOS Configuración de la función del valor medio 0000: 2 buffers para el cálculo 0001: No realiza el cálculo 0002: 4 buffers para el cálculo 0003: 8 buffers para el cálculo 0004: 16 buffers para el cálculo 0005: 32 buffers para el cálculo 0006: 64 buffers para el cálculo Nota 1: El rango de la señal de entrada de 1 a 5V y 4 a 20mA, se selecciona con los pines de los switches de voltaje/corriente. CJ1W-DA021 DM Bits D(m) Salidas usadas D(m + 1) S 2 S 1 Rango de la salida S 2 S 1 D(m + 2) S1: Estado de la salida cuando la conversión está parada. D(m + 3) S2: Estado de la salida cuando la conversión está parada. CJ1W-DA041 DM Bits D(m) Salidas utilizadas S 4 S 3 S 2 S 1 D(m + 1) Rango de la señal de salida S 4 S 3 S 2 S 1 D(m + 2) S1: Estado de la salida cuando la conversión está parada. D(m + 3) S2: Estado de la salida cuando la conversión está parada. D(m + 4) S3: Estado de la salida cuando la conversión está parada. D(m + 5) S4: Estado de la salida cuando la conversión está parada. CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES Salida Salida utilizada Rango de la señal de salida Estado de la salida cuando está parada la conversión. 0: Salida no utilizada 1: Salida utilizada 00: -10 a 10V 01: 0 a 10V 10: 1 a 5V/4 a 20mA (Nota 1) 11: 0 a 5V 00: CLR Salida a 0 o al mínimo valor de cada rango. (Nota 1) 01: HOLD Retiene el valor de salida anterior a la parada. 02: MAX Valor máximo del rango de salida. Nota 1: El rango de la señal de salida de 1 a 5V y 4 a 20mA, se selecciona utilizando el terminal de conexiones. 4.4 Localización del refresco de los datos de E/S Obserbar que la información del área CIO no es la misma, cuando el modo de operación está en Modo Normal a cuando está en Modo de Ajuste. OMRON ELECTRONICS, S.A. GR-CJ1-ANALOG.DOC Pag. 20 Mostrar más
GUÍA RÁPIDA MÓDULOS ANALÓGICOS CJ1W-AD041-V1/AD081(-V1) CJ1W-DA021/DA041 ESTE MANUAL CONTIENE: 1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 2 PROCESO DE OPERACIÓN 3 TRATAMIENTO DE ERRORES 4 RESUMEN DE LA CONFIGURACIÓN Más detalles Unidades de temperatura CJ1W-TS561/562
Guía Rápida Unidades de temperatura CJ1W-TS561/562 Introducción Hardware Bits de estado Valor de medición Guía Rápida : Especificaciones generales Características OMRON ELECTRONICS, S.A. Autor: Alvaro Más detalles GUÍA RÁPIDA MÓDULOS TEMPERATURA CJ1W-TC001/004 CJ1W-TC101/104
GUÍA RÁPIDA MÓDULOS CJ1W-TC001/004 CJ1W-TC101/104 ESTE MANUAL CONTIENE: 1. INTRODUCCIÓN 2. CARACTERÍSTICAS 3. CABLEADO 4. CONFIGURACIÓN HARDWARE 5. CONFIGURACIÓN SOFTWARE 6. PROGRAMAS EJEMPLO OMRON ELECTRONICS, Más detalles Instrucciones de Comunicaciones
Guía Rápida Instrucciones de Comunicaciones Introducción Guía Rápida Puertos lógicos (Asignación automática). Instrucciones de red. Instrucción para macros. Instrucciones para comunicaciones serie. OMRON Más detalles GUIA RÁPIDA UNIDAD DE DEVICENET CJ1W-DRM21 ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS. 2.- NOMENCLATURA Y FUNCIONES. 3.- ÁREAS CIO Y DM.
GUIA RÁPIDA UNIDAD DE DEVICENET CJ1W-DRM21 ESTE MANUAL CTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS. 2.- NOMENCLATURA Y FUNCIES. 3.- ÁREAS CIO Y DM. 1.- Características. G.R. CJ1W-DRM21. 1.- Características. La tarjeta Más detalles Unidades de E/S analógicas y de control de CJ
Unidades de E/S analógicas y de control de CJ PLC modular Desde E/S analógicas básicas a control de temperatura avanzado La serie CJ ofrece una amplia gama de unidades de entradas analógicas, adecuadas Más detalles Actividad 4: Comunicación entre PLC s vía Ethernet
Actividad 4: Comunicación entre PLC s vía Ethernet 1.- Listado de materiales: PC con Tarjeta de red 3com o similar. 2 PLC Omrom CJ1M CPU11 ETN Estos autómatas llevan integrada la tarjeta de comunicaciones Más detalles Módulo CJ1W-ETN11 GUIA RAPIDA ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS 2.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 3.- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
GUIA RAPIDA Módulo CJ1W-ETN11 ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS 2.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 3.- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CON CX-PROGRAMMER 4.- CORREO 5.- EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN Más detalles Tarjetas y Unidades de Comunicaciones Serie CS1W-SCB21-V1/SCB41-V1 CS1W-SCU21-V1 y CJ1W-SCU21-V1/SCU41-V1
Guía Rápida Tarjetas y Unidades de Comunicaciones Serie CS1W-SCB21-V1/SCB41-V1 CS1W-SCU21-V1 y CJ1W-SCU21-V1/SCU41-V1 Introducción Guía Rápida Modos de operación Especificaciones Áreas de Configuración Más detalles Guía Rápida. Aplicaciones Lean Automation
Guía Rápida Aplicaciones Lean Automation INDICE - Aplicación 1: Comunicación Modbus RTU entre un terminal NQ y un variador JX. - Aplicación 2: Comunicación Modbus RTU entre un autómata CP1L y un variador Más detalles MANUAL DE PRODUCTO QUAD. Sensor Analógico Digital ZN1IO-4IAD. Versión Programa: 5.0 Edición Manual: a
MANUAL DE PRODUCTO QUAD Sensor Analógico Digital ZN1IO-4IAD Versión Programa: 5.0 Edición Manual: a ÍNDICE Actualizaciones del documento... 3 1. Introducción... 4 1.1. QUAD... 4 1.2. Instalación... 5 2. Más detalles Máster universitario en automatización de procesos industriales
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Máster universitario en automatización de procesos industriales Departamento de Electrónica Universidad de Alcalá DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA AUTÓMATAS DE OMRON Estructura de Más detalles El módulo LCD Ejemplos de funcionamiento
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y AUTOMÁTICOS PRACTICAS DE MICROCONTROLADORES PIC PRÁCTICA 7: El módulo LCD El módulo LCD Ejemplos de funcionamiento - 1 - 1. Objetivos: - Conocer el funcionamiento y programación Más detalles Guía rápida de CX-Programmer
Guía rápida de CX-Programmer Esta guía pretende dar al lector los conocimientos más básicos para la programación de un controlador lógico secuencia en el autómata CQM1 de Omron, usando el software CX-Programmer Más detalles Programación de PLC con CX-PROGRAMMER Versión 2
Programación de PLC con CX-PROGRAMMER Versión 2 Lab. de Introducción a los Autómatas Programables 3º Ing. Técnica Telecomunicaciones (Sist. Electrónicos) Universidad de Valencia Omron Electronics, S.A. Más detalles MODBUS INDICE. Centro Integrado Politécnico ETI Departamento de Electricidad Fernando Pascual Moisés Pérez MODBUS 1. CARACTERÍSTICAS DEL BUS
INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DEL BUS 2. PROTOCOLOS 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MENSAJES ENVIADOS 4. INSTRUCCIÓN PMCR 5. EJEMPLO DE APLICACIÓN a. Configuración puerto SCU41 b. Configuración variador V1000 c. Más detalles PROFINET. Guía Rápida
Guía Rápida PROFINET 1. Introducción a PROFINET 2. Características de PNT21 3. Características de GRT1-PNT 4. Configuración de Profinet IO 5. Pruebas 5.1. Comunicar una maestra con un esclavo 5.2. Varios Más detalles Definición: PLC: CONTROLES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) 23/09/2014
CONTROLES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) Cátedra: Control de Procesos Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Entre Ríos Definición: Aparato digital con memoria programable para el almacenamiento de Más detalles Interfaces de entrada y salida
Interfaces de entrada y salida Las interfaces establecen la comunicación entre la unidad central y el proceso, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensible para dicha unidad las señales procedentes Más detalles Departamento técnico. Guía rápida CC-LINK. Autómatas serie Q con variadores FR-E 1 / 33
1 Posibilidades de la red CC_Link...2 2 Cableado tarjetas CC_Link...3 2.1 Distancias...3 2.2 Características del cable...4 2.3 Conexionado del cable en los bornes...5 3 Configuración tarjeta variadores Más detalles PLACAS FERTIRIEGO ELECTRÓNICA NUEVA
PLACAS FERTIRIEGO ELECTRÓNICA NUEVA AVERÍAS FUENTE INTERCONEXIÓN INTERFACE C.E. INTERFACE ph LLAVE HARD RELÉS TARJETA DE 32 SALIDAS 7520 Página 1 de 20 # PLACA DE AVERÍAS 12V # AVERÍAS Página 2 de 20 CONEXIONES Más detalles CONTROLADORA PP-85 DE UNA PUERTA POR TARJETAS DE PROXIMIDAD
CONTROLADORA PP-85 DE UNA PUERTA POR TARJETAS DE PROXIMIDAD 1. Resumen de características 1. Lee tarjetas de proximidad EM a 125Khz ASK, compatible con Wiegand de 26/34 bits. 2. Trabaja por sí mismo o Más detalles SECCIÓN 6 Pruebas de funcionamiento y proceso de errores
SECCIÓN 6 Pruebas de funcionamiento y proceso de errores Esta sección describe los procedimientos para probar el funcionamiento del CPM#, funciones de autodiagnóstico y proceso de errores para identificar Más detalles Localizador GPS para Vehículos Manual de Usuario
Manual de Usuario 2 Índice 1. Notas Importantes... 3 2. Descripción del Hardware... 3 3. Funciones Principales... 4 4. Configuración... 5 1. Posicionamiento a través de móvil... 5 2. Establecer administrador... Más detalles Instrucciones de uso Monitor de seguridad AS-i AC031S / AC032S 7390723 / 01 03 / 2008
Instrucciones de uso Monitor de seguridad AS-i AC031S / AC032S 7390723 / 01 03 / 2008 Índice de contenidos Indicaciones de seguridad 3 Campos de aplicación 4 Descripción de funcionamiento e indicaciones Más detalles INICIACIÓN AL CX-PROGRAMMER 1. Iniciación al CX-Programmer
INICIACIÓN AL CX-PROGRAMMER 1 Iniciación al CX-Programmer INICIACIÓN AL CX-PROGRAMMER 2 Índice Novedades más importantes Requisitos de la instalación OFF-LINE Entorno de trabajo Barra de herramientas Teclado Más detalles COC 30 REGULADOR DIGITAL PARA HORNOS DE COCCIÓN
versión.: COC 30 v.1.0 COC 30 REGULADOR DIGITAL PARA HORNOS DE COCCIÓN El COC 30 es un regulador digital diseñado para el control en hornos de cocción, especialmente hornos de pan y pizza. La característica Más detalles Omron Electronics Iberia, S.A. UNIDAD DE APLICACIONES MECHATRONICS GUÍA RÁPIDA CJ1W-NCF71
Omron Electronics Iberia, S.A. UNIDAD DE APLICACIONES MECHATRONICS GUÍA RÁPIDA Noviembre 2005 GUÍA RÁPIDA: ESTA GUÍA RÁPIDA CONTIENE: 1. - INTRODUCCIÓN. 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 3. CONFIGURACIÓN 4. Más detalles DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO
DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO INDICE MANUAL DE REFERENCIA DEL LCD 1.- INTRODUCCION 2.- CARACTERISTICAS DEL DISPLAY 2.1.- Aspecto físico 2.2.- Alimentación 2.3.- Los caracteres del LCD 2.4.- La memoria del Más detalles Comunicaciones vía Bluetooth
Autor: José Manuel CanoAutor: José Manuel Cano Guía Rápida Guía Rápida Comunicaciones vía Bluetooth 1. Introducción 2. Cableados e indicadores 3. Configuración 4. Pruebas realizadas Autor: Virginia Sánchez Más detalles Placa de control MCC03
Placa de control MCC03 Placa de control MCC03 La placa de control basada en el micro controlador PIC 16F874A de Microchip, es la encargada del procesar los datos que se introducen en el sistema y actuar Más detalles INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS SIEMENS S7-1200
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS SIEMENS S7-1200 1. PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRÁCTICAS Autómata SIEMENS SERIE S7-1200 o CPU 1214C AC/DC/RLY o Según el fabricante, es un "controlador modular Más detalles SENSOR DE MOVIMIENTO
MANUAL DE PRODUCTO SENSOR DE MOVIMIENTO ZN1IO-DETEC Edición 2 Versión 3.1 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 4 2.1. Instalación del Sensor de Movimiento... 4 2.2. Descripción de elementos... Más detalles Antes de empezar se recomienda chequear los siguientes parámetros:
Antes de empezar se recomienda chequear los siguientes parámetros: Colocar la central en posición vertical junto a los sensores de movimiento y puerta, que deberán estar apagados y los contactos juntos, Más detalles SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX
SENSOR DE LUMINOSIDAD 2095 LUX Sensor de luminosidad Familia: Sensores Producto: Luminosidad 2095 LUX INDICE 1. Descripción de su función:... 3 2. Características técnicas:... 4 2.1. Esquema del aparato:... Más detalles Operaciones con Temporizadores
Operaciones con Temporizadores S7-300/400 Los temporizadores permiten distintas operaciones: Funcionamiento en un modo determinado. Borrar la temporización. Re-arrancar un temporizador (FR). Consultar Más detalles GUÍA RÁPIDA DEL MÓDULO ANALÓGICO CJ1W-MAD42
GUÍA RÁPIDA DEL MÓDULO ANALÓGICO CJ1W-MAD42 ESTE MANUAL CONTIENE: 1.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 2.- PROCESO DE OPERACIÓN 3.- CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS 4.- CONFIGURACIÓN DE SALIDAS 5.- FUNCIÓN DE CONVERSIÓN Más detalles Objetivo. Desarrollo. Práctica 6 Multiplexado. Sección 1 Estudio del comportamiento de un circuito sample and hold
Autor: Pedro I. López Contacto: dreilopz@gmail.com www.dreilopz.me Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Fecha: Febrero 2012. En ninguna Más detalles Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales
Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales Conocimientos básicos de servoaccionamientos CJ1W-NC481 Fecha: Abril 2012 1 INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. PROGRAMACIÓN Más detalles SiAM Conversor Versión 2.0. siam CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS. software i automatismes morvedre. Manual del usuario
CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS CARACTERÍSTICAS Conversor RS232/RS485 externo con detección automática de la transmisión (Auto-RTS) y detección automática de la velocidad (Auto-Velocidad) Más detalles MÓDULO DE EXPANSIÓN DW-GSM. Manual de usuario. www.iddero.com 131212-01
MÓDULO DE EXPANSIÓN DW-GSM Manual de usuario www.iddero.com 131212-01 TABLA DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES... 3 3 INSTRUCCIONES DE USO... 3 3.1 Ejecución de acciones y Más detalles Comunicación NS12 y 3G3MV a través del GateWay
Informe Técnico Comunicación Guía entre Rápida NS12 y 3G3MV a través del GateWay 1. Introducción 2. GateWay 3. Conexiones 4. Parametrizaje 3G3MV 5. Software GateWay 6. Configuración del NS 7. Uso de la Más detalles ÍNDICE. PKWatch 1/14 09/04/a
ÍNDICE 1 Introducción...2 2 Channel configuration (configuración de los canales)...3 3 Monitor menu (monitorización)...5 3.1 Current test (medida en curso)...5 3.2 Measurement log (registro de medidas)...6 Más detalles Capítulo 4. ha utilizado para el control, los primeros controles eléctricos fueron los relevadores. Los
Capítulo 4 Controlador Lógico Programable PLC La ingeniería de control se ha desarrollado a través del tiempo. En el pasado los humanos eran el método para controlar los sistemas. En tiempos recientes Más detalles CONTEXTO DE LA MEMORIA EN UN SISTEMA DE CÓMPUTO M E M O R I A S
152 CONTEXTO DE LA MEMORIA EN UN SISTEMA DE CÓMPUTO M E M O R I A S La manipulación la información binaria en la mayoría de los procesos lógicos en electrónica digital y en general en los sistemas de cómputo, Más detalles CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO MODELO: Microprog 2 4
2015 CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIO MODELO: Microprog 2 4 PARA VENTAS Y SERVICIOS: CORPORACIÓN DE SEGURIDAD, C.A WWW.CORSECA.COM INDICE DE LA CENTRAL DE INCENDIOS MICROPROG 2 4 Central de Incendio Microprog Más detalles ETATRACK Active 400. Sistema de Seguimiento Solar Activo. Aplicaciones. Características generales
ETATRACK Active 400 Sistema de Seguimiento Solar Activo Aplicaciones El seguimiento solar de eje simple proporciona un aumento de energía del 25% al 35% al año, y de hasta el 55% durante los meses del Más detalles - 15G0078F110 - MÓDULO PROFIBUS INSTRUCCIONES DE INTERFAZ PARA ASAC-0/ASAC-1/ASAB
- 5G0078F0 - MÓDULO PROFIBUS INSTRUCCIONES DE INTERFAZ PARA ASAC-0/ASAC-/ASAB Emitido el 5/06/2 R. 0 El presente manual es parte integrante y esencial del producto. Leer atentamente las advertencias correspondientes, Más detalles DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER.
DESCRIPCION DEL SITEMA MASTER. ESTRUCTURA. El sistema MASTER (Sistema Modular para Control Adaptativo en Tiempo Real) se ha implementado en base a un computador compatible PC-AT, dotado de una tarjeta Más detalles TRABAJO FINAL TECNICAS DIGITALES II
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba TRABAJO FINAL TECNICAS DIGITALES II SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE MUESTRAS DE TEMPERATURA AUTORES: TOUZ, FEDERICO ANDRES LEG: 43310 MONDINO,MAURO Más detalles Convivencia. Gestión del Sistema de Entrada/Salida
Convivencia Gestión del Sistema de Entrada/Salida Dra. Carolina Carolina Mañoso Mañoso Dpto. Dpto. Imformática Informática y y Automática.UNED Introducción (1/2) El sistema de Entrada/Salida es la parte Más detalles Ic-Prog PARA PROGRAMAR MICROCONTROLADORES PIC 16F84 y 16F876.
Ic-Prog PARA PROGRAMAR MICROCONTROLADORES PIC 16F84 y 16F876. Prof: Bolaños D. En unión del hardware adecuado, el software IC-PROG permite programar gran cantidad de dispositivos electrónicos. Esta guía Más detalles LABORATORIO I DE CONTROL
LABORATORIO I DE CONTROL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC Prof. Gerardo Torres - gerardotorres@ula.ve - Cubículo 003 Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Más detalles 1.- Introducción CONEXIÓN DEL PLC A UN DISPOSITIVO EXTERNO. Figura 1.- T100MD888+ y modulo LCD
CONEXIÓN DEL PLC A UN DISPOSITIVO EXTERNO Figura 1.- T100MD888+ y modulo LCD 1.- Introducción T100MD888+ es un Nuevo miembro de la familia de PLC T100MD. La unidad básica comprende 8 I/Os análogas, 8 entradas Más detalles AUTOMATIZACION. Reconocer la arquitectura y características de un PLC Diferenciar los tipos de entradas y salidas
AUTOMATIZACION GUIA DE TRABAJO 2 DOCENTE: VICTOR HUGO BERNAL UNIDAD No. 3 OBJETIVO GENERAL Realizar una introducción a los controladores lógicos programables OBJETIVOS ESPECIFICOS: Reconocer la arquitectura Más detalles Manual de Instalación y Programación
Control de Acceso XT5 Manual de Instalación y Programación Instalación 1.- Utilizando la plantilla incluida en el equipo, realice las perforaciones en la pared donde estará instalado el equipo, de acuerdo Más detalles Manual técnico de instalación del software para Android y dispositivos Shadow BT
Manual técnico de instalación del software para Android y dispositivos Shadow BT Preparación general... 5 Instalación app... 7 Puesta en marcha... 9 Arranque manual... 10 Arranque automático... 11 Auto-arranque Más detalles BASCULA PESO-PRECIO-IMPORTE ENTEC F902
BASCULA PESO-PRECIO-IMPORTE ENTEC F902 MANUAL DEL USUARIO CONTENIDO 1. Ficha Técnica y Especificaciones. 2. Funciones Principales 3. Construcción 3.1. Diagrama Estructural 3.2. Teclado y Display 3.3. Indicadores Más detalles Tabla de selección---------------------------------------------------------------- RS422/485. DeviceNet.
OMR Controlador de movimiento de 1,5 ejes R88A-MCW151-(DRT)-E Conexión directa con el servo drive de la serie W E/S locales integradas para facilitar las operaciones Funcionalidad de registro, leva y sincronización Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN SENSOR VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR SERIE FIT FTN-ST FTN-AM FTN-ST: Modelo standard con dos PIR FTN-AM: Igual que el FTN-ST pero con antimasking PRESTACIONES * Diseño compacto * Soporte Más detalles AUTOMATIZACIÓN - CURSO: 2010-2011- Práctica 4: Sistema de Monitorización de tiempo mediante Arduino
AUTOMATIZACIÓN - CURSO: 2010-2011- Juan Antonio Corrales Ramón Carlos Alberto Jara Bravo Fernando Torres Medina Grupo de Innovación Educativa en Automática Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas Más detalles MANUAL DEL OPERADOR (Sensor TC tipo J )
(Sensor TC tipo J ) W. E. Plemons Machinery Services Inc. Page 1 Índice Introducción... 3 Operación del tablero frontal... 3 Resumen... 3 Selección del modo de visualización del canal... 3 Visualización Más detalles AUTÓMATAS PROGRAMABLES Programación básica de autómatas OMRON
Curso: 11FP35CF187 AUTÓMATAS PROGRAMABLES Programación básica de autómatas OMRON Roberto Álvarez Sindín marzo - abril 2011 1. DISPOSITIVOS DE E/S DEL AUTÓMATA ENTRADAS La unidad de entradas es el medio Más detalles Automatización digital de procesos. Tema B
Automatización digital de procesos Tema B Estructura de sistema ACTUADORES PROCESO SENSORES Acciones que se realizan sobre el proceso Información suministrada por el proceso SALIDAS PLC ENTRADAS Bloques Más detalles TARJETA CONVERSORA ANALOGA/DIGITAL (A/D)
TARJETA CONVERSORA ANALOGA/DIGITAL (A/D) 1. INTRODUCCIÓN. Un conversor A/D es un dispositivo que mapea una tensión análoga en un código o palabra digital de n bits. Para esto toma muestras de la señal Más detalles 18.3 Guía de inicio rápido del PID Twido
18.3 Guía de inicio rápido del PID Twido Presentación Descripción general Contenido Esta sección contiene información básica acerca de las funciones de control PID y de sintonización automática disponibles Más detalles Mini Central de Alarmas DS3MX de 3 Zonas
Mini Central de Alarmas DS3MX de 3 Zonas MANUAL DE INSTALACION Guía de Instalación DS3MX 1 Instrucciones para la Instalación DS3MX Mini Panel de Control de 3 Zonas 1.0 Información General El DS3MX es un Más detalles NIESSEN. Sistemas de control de accesos y soluciones para hoteles. Componentes ABB i-bus Termostato con display del sistema transponder NIESSEN KNX
NIESSEN Sistemas de control de accesos y soluciones para hoteles Componentes ABB i-bus Termostato con display del sistema transponder NIESSEN KNX 1 Descripción general del componente El NIESSEN KNX es Más detalles CAPÍTULO MODBUS TCP ECOM100 PARA H0/H2- En este capítulo...
TCP PARA H0/H2- ECOM100 CAPÍTULO 5 En este capítulo... TCP - Definiciones...............................5-2 Códigos de funciones apoyados....................5-4 Operación de servidor (esclavo) de la red.....................5-5 Más detalles Práctica PLC1: Introducción a la programación del PLC Siemens 314IFM en el entorno Step-7
Práctica PLC1: Introducción a la programación del PLC Siemens 314IFM en el entorno Step-7 1. Objetivos El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno con los autómatas programables de la serie Más detalles Manual de usuario gdmss-plus
Manual de usuario gdmss-plus 1 ASPECTOS GENERALES... 3 1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL... 3 1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES... 3 1.3 ENTORNO... 3 2 INSTRUCCIONES DEL SOFTWARE... 4 2.1 BÚSQUEDA E INSTALACIÓN... Más detalles Configurar SMS Control Advance. 2008 Domodesk S.L.
Configurar SMS Control Advance 2 Configurar SMS Control Advance Tabla de contenidos Parte I Introducción 4 Parte II Conexiones e indicadores 7 Parte III Órdenes básicas 9 Parte IV Configuración 11 1 Configurar... Más detalles DEVICENET INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 2. MONTAJE 3. CREACIÓN DE LA RED 4. CONFIGURACIÓN DE LA RED. 5. PROGRAMACIÓN DE LOS PLCs
DEVICENET INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 2. MONTAJE 3. CREACIÓN DE LA RED 4. CONFIGURACIÓN DE LA RED 5. PROGRAMACIÓN DE LOS PLCs Página 1-1 Unidades esclavas Unidad maestra 1) CARACTERÍSTICAS DE LA Más detalles Manual de Usuario CA102-EM
Manual de Usuario CA102-EM Terminal autónomo de huella y proximidad RFID. DERECHOS DE USO DE ESTE MANUAL El usuario puede utilizar la información publicada en este manual para uso personal. El uso comercial Más detalles Controlador Motion de 1,5 ejes
CHARGE POWER RUN 5 RD 000000 STS SD 6 +4V 0V R88A-MCW5-@ Controlador Motion de,5 ejes Control de movimiento Controlador Motion avanzado. Conexión directa con el servodriver de la serie Sigma-II Controla Más detalles NANO GRABADOR OCULTO EXTENDED TS9680
www.tacticalsecurity.net E-mail: info@tacticalsecurity.net NANO GRABADOR OCULTO EXTENDED TS9680 C CONTENIDO Página 1 El dispositivo... 2-3 2 Características técnicas... 4-5-6 3 Trabajando con el dispositivo... Más detalles 1. El autómata programable: ciclo de funcionamiento, cableado y software de programación
1. El autómata programable: ciclo de funcionamiento, cableado y software de programación Autómata o PLC: equipo electrónico de control con hardware independiente de la aplicación (habitualmente flexible), Más detalles Guía Rápida ELECTRONICA
A la rma y C ontrol G SM Guía Rápida ELECTRONICA Comenzar a usar el equipo para encender/apagar salidas y acciones de configuración SMS 1) Agregar un celular para realizar acciones sobre el equipo. Para Más detalles CI 49 CONTADOR DIGITAL DE IMPULSOS 48 X 48 1 O 2 SALIDAS, 2 MODOS DE CUENTA, 2 ENTRADAS DIGITALES PARA CNT Y RESET
versión.: CI.49 v.1.0 CI 49 CONTADOR DIGITAL DE IMPULSOS 48 X 48 1 O 2 SALIDAS, 2 MODOS DE CUENTA, 2 ENTRADAS DIGITALES PARA CNT Y RESET CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Material Carcasa Más detalles Máster universitario en automatización de procesos industriales
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Máster universitario en automatización de procesos industriales Departamento de Electrónica Universidad de Alcalá DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA CX Programmer 1ª parte OMRON Smart Más detalles PLC V3.0 Documentación Preliminar -----------------------------------
PLC V3.0 Documentación Preliminar ----------------------------------- Nuestra tarjeta µplc versión 3.0 está basada en un microcontrolador AT89S53 funcionando a 22.118 MHz. Este microcontrolador es 100% Más detalles PANEL DE ALARMA 4 ZONAS PORTMAN HM-241.
PANEL DE ALARMA 4 ZONAS PORTMAN HM-241. MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN I. DESCRIPCIÓN El panel de alarma Harrison HM-241 consiste en 4 zonas cableadas programables, 2 botones de emergencia en el teclado, Más detalles Control, Instrumentación e Instalaciones Ingeniería Ambiental
Máster Universitario Control, Instrumentación e Instalaciones Ingeniería Ambiental TEMA 3. LABORATORIO. El Autómata S7-300. Introducción y Configuración Alfredo Rosado Curso Académico 2007-2008 Control, Más detalles - 15G0078F120 - MÓDULO DEVICENET INSTRUCCIONES DE INTERFAZ PARA ASAC-0/ASAC-1/ASAB
- 5G0078F0 - MÓDULO DEVICENET INSTRUCCIONES DE INTERFAZ PARA ASAC-0/ASAC-/ASAB Emitido el 5/06/ R. 0 El presente manual es parte integrante y esencial del producto. Leer atentamente las advertencias correspondientes, Más detalles PLC. Semana 1: Introducción a los PLC QUÉ ES UN PLC? PLC es la sigla de Controlador Lógico Programable (ProgrammableLogicController).
PLC Semana 1: Introducción a los PLC QUÉ ES UN PLC? PLC es la sigla de Controlador Lógico Programable (ProgrammableLogicController). Se trata de un dispositivo de arquitectura similar a una computadora Más detalles 1. Descripción y características generales 1 2. Composición del panel frontal 3 3. Componentes de la parte posterior 7 3.1. Bornas de conexión...9 3.2. Programación mediante interruptores...13 4. Modos Más detalles Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN
Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN EN ESTE MANUAL: Características - página 1 Soporte - página 1 Cambiando los ajustes - página 2 Tabla del conmutador DIP - página 3 Especificaciones Más detalles 1.-Alimentación: Conectar al localizador el jack de 4 pines en el conector hembra de 4 pines.
CABLEDO DE CONEXIÓN FYCO GPS-2 Audio 1.-Alimentación: Conectar al localizador el jack de 4 pines en el conector hembra de 4 pines. Instalación básica Conector Power/In El cable ROJO del cableado de POWER/IN Más detalles CEC7. Central de conmutación. Manual profesional v_2.0
CEC7 Central de conmutación Manual profesional v_2.0 Avisos sobre la propiedad intelectual 2008 HIMOINSA s.l., Todos los derechos reservados. HIMOINSA s.l. es propietario y retiene todos los derechos de Más detalles UNIDAD 2 Configuración y operación de un sistema de cómputo Representación de datos Conceptos El concepto de bit (abreviatura de binary digit) es fundamental para el almacenamiento de datos Puede representarse Más detalles TEMPORIZADORES Y CONTADORES
TEMPORIZADORES Y CONTADORES 1 Objetivo El objetivo de esta práctica es ahondar en las técnicas de programación básicas del autómata. Para ello, el alumno deberá implementar en STEP 5 un automatismo que Más detalles COMUNICACION DE PLC S MEDIANTE EL PUERTO RS- 485 Y MONITOREADO POR PANTALLA.
COMUNICACION DE PLC S MEDIANTE EL PUERTO RS- 485 Y MONITOREADO POR PANTALLA. Planteamiento: Usando dos PLC s de la familia SS y dos pantallas AS35THTD, desarrollar un programa para el PLC ESCLAVO que cuente Más detalles SECCIÓN 1 Descripción general de CP1L
SECCIÓN 1 Descripción general de CP1L Esta sección expone los diversos tipos de unidades CP1L, así como los nombres de los componentes utilizados. 1-1 Modelos de CP1L... 12 1-2 Denominaciones y funciones Más detalles Tema 2. La Información y su representación
Tema 2. La Información y su representación 2.1 Introducción. Un ordenador es una máquina que procesa información. La ejecución de un programa implica la realización de unos tratamientos, según especifica Más detalles Práctica 2: Operaciones Binarias
ITESM Campus Monterrey Depto. de Ing. Eléctrica Laboratorio de Teleingeniería Práctica 2: Operaciones Binarias Objetivo: Comprender las operaciones lógicas básicas, como las compuertas AND, OR, y NOT. Más detalles CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485/RS422 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS
CONVERSOR EXTERNO RS232-RS485/RS422 AUTO-VELOCIDAD AUTO-RTS CARACTERÍSTICAS Conversor RS232-RS485/RS422 externo con detección automática de la transmisión (Auto-RTS) y detección automática de la velocidad Más detalles Máster universitario en automatización de procesos industriales
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Máster universitario en automatización de procesos industriales Departamento de Electrónica Universidad de Alcalá DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA CX Programmer 1ª parte OMRON Smart Más detalles 1 Práctica 2IntroPLC: Introducción a la programación del PLC Siemens 314IFM en el entorno STEP 7
UPCO ICAI Departamento de Electrónica y Automática 1 Práctica 2IntroPLC: Introducción a la programación del PLC Siemens 314IFM en el entorno STEP 7 1.1 Objetivos El objetivo de esta práctica es familiarizar Más detalles Aprenda a configurar en el modo 3 el termostato universal modelo TDGH-B3
Aprenda a configurar en el modo 3 el termostato universal modelo TDGH-B3 TDGH-B3 Este termostato ha sido diseñado para 5 modos de funcionamiento distintos. Este curso les explica como funciona en el modo Más detalles Diagrama de contactos (Ladder)
Diagrama de contactos (Ladder) Es un lenguaje gráfico, derivado del lenguaje de relés. Mediante símbolos representa contactos, bobinas, etc. Su principal ventaja es que los símbolos básicos están normalizados Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución