Source: http://docplayer.es/18256938-Mt-2-80-13-edicion-00-fecha-abril-2005-manual-tecnico-de-distribucion.html
Timestamp: 2019-01-23 19:29:59+00:00

Document:
MT Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN - PDF
MT Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN
Download "MT 2.80.13 Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN"
Elena Chávez Rojo
1 MT Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA EN BT) (CLIENTES TIPO 4)
2 MT Edición 00 Fecha : Abril, 2005 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN GUÍA PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA EN CLIENTES DE BAJA TENSIÓN CON POTENCIA CONTRATADA SUPERIOR A 15 kw (MEDIDA DIRECTA E INDIRECTA EN BT) (CLIENTES TIPO 4) ÍNDICE Página 1 OBJETO RESUMEN PRÁCTICO DE INSTALACIÓN DE LA MEDIDA EN BT ALCANCE CARÁCTER REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES CRITERIOS GENERALES Medida Directa e Indirecta en Baja Tensión CONSIDERACIONES GENERALES CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (ITC-BT-13) LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Equipos de Medida Directa en BT (MDBT) centralizados Equipos de Medida Indirecta en BT (MIBT) en suministros centralizados Equipos de Medida Directa en BT (MDBT) para suministros individuales Equipos de Medida Indirecta en BT (MIBT) para suministros individuales APARATOS DE MEDIDA Contadores Registradores Transformadores de Intensidad para BT Dispositivo de verificación Conexiones del equipo de medida Interruptores de control de potencia CONSIDERACIONES FINALES... 9 ANEXOS. ELEMENTOS Y ESQUEMAS Preparado Aprobado
3 2/15 1 OBJETO El objeto del presente documento es recoger los aspectos más relevantes que afectan a la instalación de los equipos de medida en Baja Tensión para suministros que van a contratar una potencia superior a 15 kw. Esta guía pretende servir de apoyo y documento de consulta a los profesionales e instaladores eléctricos para facilitarles su labor a la hora de realizar las instalaciones de enlace y más concretamente las dedicadas a la Medida en Baja Tensión. 2 RESUMEN PRÁCTICO DE INSTALACIÓN DE LA MEDIDA EN BT Todos los componentes de las Instalaciones de Enlace serán propiedad del cliente, excepto los Contadores Registradores (CGs), Transformadores de Intensidad (TIs) e ICPs, donde fuesen necesarios, que si el cliente lo desea serán instalados por Iberdrola Distribución (ID) en concepto de alquiler, siempre que se trate de equipos normalizados por ID. Las características de los CGs serán las indicadas en el RPM e ITCs así como las especificadas en el Art. 7 del RD1433/2002 de 27/12/02 y estarán sometidos al control metrologico vigente. Asimismo, cumplirán con los requerimientos de la fase 2 del protocolo. En el caso de que los CGs y TIs fuesen propiedad del cliente, este entregará una copia del protocolo de verificación de dichos aparatos al responsable de medida de ID, de la zona donde van a ser instalados. Tanto en los CGs, como en los TIs y en los protocolos de verificación de los mismos, deberá constar la identificación de la Verificación en Origen (VO) del fabricante autorizado, o la identificación de la Verificación Primitiva (VP) de laboratorio competente autorizado. Para el caso de los CGs, además, se entregará la hoja de parametrización del aparato cuyos datos (contratos, horarios, festivos, etc.) deberán coincidir con las características del contrato de peaje y/o tarifa contratada que se establezca entre el cliente y la empresa distribuidora y del contrato de energía que pudiera existir entre el cliente y la empresa comercializadora en el caso de establecerse un contrato a Mercado Liberalizado. Se recomienda evitar la instalación de CGs no homologados por Iberdrola, para evitar posibles errores de lecturas y/o programaciones futuras. Cuando en el equipo de medida se utilicen TIs, el certificado de conformidad de los mismos se referirá a la Norma UNE-EN y la intensidad correspondiente a la potencia contratada estará comprendida entre el 45% de la intensidad nominal del aparato y la Intensidad máxima del mismo. 0,45In <= Ic <= Imax La relación de transformación de los TIs será un numero entero y estará normalizada.
4 3/15 Las Cajas Generales de Protección (CGPs) y armarios de medida serán los normalizados por ID y sus características constructivas y funcionales se indican en las Normas NI que se citan en la presente guía de utilización. La ubicación de las CGPs y Armarios de Medida será establecida por el responsable de Extensión de Red de ID. En caso de discrepancias o dudas se estará a lo dispuesto en el REBT (ITC-BT-13 e ITC-BT-16). En todos los equipos de medida cuya potencia contratada sea mayor a 15 kw y menor o igual a 31,1 kw (15 kw < Pc <= 31,1 kw) se instalará un equipo de medida DIRECTA, es decir sin TIs, salvo en los casos en los que el cliente aporte los TIs, tal como se indica más adelante o que en posibles ampliaciones futuras se prevea superar dicha potencia contratada, en cuyo caso se admitirá la instalación de un módulo de medida indirecta debidamente reformado según se representa en el anexo, figura 2. Para suministros cuya Potencia Contratada sea mayor a 31,1 kw y menor o igual a 43,6 kw (31,1< Pc <= 43,6 kw) se recomienda la instalación de un equipo de medida directa (MDBT), por su fiabilidad, simplicidad y menor coste que los equipos de M.I.B.T, no obstante, si el cliente lo desea se podría contratar con M.I.B.T, en cuyo caso, ID podrá proporcionar en concepto de alquiler, los transformadores de intensidad y los Contadores necesarios, si el cliente así lo solicita. Si la potencia a contratar fuese Pc <= 31,1 kw y el cliente deseara instalar un equipo de medida indirecta (tipo CMT300, CMT-300E-M ó CMT-300E-I), los transformadores de intensidad de relación de transformación inferior a 100/5 A, los deberá proporcionar el cliente con sus correspondientes protocolos de verificación en origen de fabricante autorizado o verificación primitiva de laboratorio competente autorizado. Deberán ser de un modelo homologado por la DGPEM y cumplirán la Norma UNE-EN Los armarios de medida estarán ubicados en un lugar de fácil y libre acceso y de tal forma que la altura del display o ventana de lectura, este comprendida entre 0,7 y 1,8 m. Los locales destinados a la centralización de contadores dispondrán de la cerradura normalizada de ID según NI Todos los precintos colocados en los diferentes componentes de los equipos de medida son inviolables y bajo ningún concepto podrán ser manipulados o eliminados por personal ajeno a ID o debidamente autorizado por ésta. La no observancia de este principio elemental, ocasionará la apertura de un expediente de inspección el cual derivará en las responsabilidades a que hubiere lugar, por parte del infractor. 3 ALCANCE Este documento se aplicará al conjunto de los equipos de medida, aparatos y elementos que intervengan en la misma, y que sirvan de base para la facturación de la energía eléctrica, en el ámbito territorial de Iberdrola Distribución. Las instalaciones a las que se refiere el presente documento son las instalaciones de enlace propiedad del cliente cuya medida se realiza en Baja Tensión. Contempla desde la Caja
5 4/15 General de Protección (CGP) hasta la llegada al cuadro de distribución del suministro, incluido éste último. 4 CARÁCTER El carácter de este documento es abierto, pudiendo ser entregado sin restricción a personas e instituciones externas, por ejemplo a instaladores. 5 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES La instalación de la medida de suministros de BT conectados a la red de Iberdrola cumplirán con cuantas normas se establezcan y regulen los aspectos de la medida. En concreto la siguiente legislación y normas le será aplicable. Real Decreto 2018/1997 de 26 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica. Real Decreto 385/2002 de 26 de Diciembre por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997 de 26 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía. Real Decreto 1433/2002 de 27 de Diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida aprobadas por la orden de 12 de Abril de Normas UNE de obligado cumplimiento. Normas sobre las condiciones de los suministros de Energía eléctrica y la calidad de este servicio aprobadas por el Real Decreto 1075/86 del 2 de Mayo publicado en el BOE del 6 de Junio de Normas MT y NI indicada en cada caso. Procedimiento Operativo 10.1 (Condiciones de instalación de los puntos de medida) de la resolución del 12 de Febrero de Los Decretos, Órdenes Ministeriales, Resoluciones, Procedimientos Operativos (P. O.), etc. que modifiquen o puntualicen el contenido de los citados.
6 5/15 6 CRITERIOS GENERALES Los suministros a que hace referencia este documento serán aquellos cuya tensión sea inferior a 1 kv, de una potencia contratada (Pc) mayor de 15 kw (suministros tipo 4 según RD 1433/2002 de 27 de diciembre de 2002) y por tanto suministros Trifásicos. La medida de energía eléctrica se realizará siempre con contadores en conexión directa o indirecta (en este caso, por medio de transformadores de medida). El equipo de medida estará constituido, en cada caso, por los elementos necesarios para las medidas o controles de las magnitudes que intervienen en la facturación de la energía eléctrica, de acuerdo con las condiciones del contrato de suministro de energía eléctrica, que dependerá de la tarifa que elija cada cliente. Cuando el equipo de medida disponga de transformadores de intensidad, éstos serán tales que la intensidad correspondiente a la potencia contratada se encuentre entre el 45 % de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho transformador. Se estará obligado a utilizar para la medida de la energía eléctrica aparatos cuyos modelos, tipos y sistemas hayan sido aprobados o autorizados previamente. Los CGs, transformadores de intensidad, interruptores de control de potencia deben corresponder a un modelo y tipo de los autorizados por el Ministerio de Industria. Es obligatoria, sin excepción alguna, la verificación y el precintado oficial de los CGs, TIs y similares que se hallen actualmente instalados o se instalen en lo sucesivo, cuando sirvan de base directa o indirectamente para regular la facturación de la energía eléctrica. De acuerdo con la Ley de Metrología, todos los aparatos nuevos deben de llevar el precinto de la Verificación en Origen (VO) del fabricante autorizado, o la identificación de la Verificación Primitiva (VP) de laboratorio competente autorizado. La verificación será válida tanto si está garantizada por la VO en los laboratorios autorizados de los fabricantes o importadores, como por la realizada por los Organismos territoriales competentes. 6.1 Medida Directa e Indirecta en Baja Tensión Se puede dividir el tipo de medida en BT en dos grandes grupos que son: a) Equipos de Medida Directa en Baja Tensión (sin transformadores de Intensidad): recomendado para Potencias contratadas Pc entre 15 kw < Pc <= 43,6 kw b) Equipos de Medida Indirecta en Baja Tensión (con transformadores de Intensidad): recomendado para Potencias contratadas Pc > 43,6 kw. Permitido para Potencias contratadas Pc > 31,1 kw (ID puede aportar los TIs en alquiler). Permitido para Potencias contratadas Pc <= 31,1 kw (siempre que el cliente aporte los TIs adecuados). A modo orientativo, en la tabla 1 se indican las posibles potencias a contratar con Medida Indirecta según la relación de los TIs en B.T.
7 6/15 POTENCIAS ADMISIBLES 400/230 V En verde las relaciones normalizadas por Iberdrola (NI ) POTENCIAS ADMISIBLES 230/133 V En verde las relaciones normalizadas por Iberdrola (NI ) T/INT 45% 1OO % 12O % T/INT 45% 1OO % 12O % B B T T AMP AMP Tabla -1 7 CONSIDERACIONES GENERALES Toda la normativa citada en este Manual Técnico se entiende que aplica a la última edición de las normas citadas o a aquellas que las sustituyan. Se definen a continuación las partes integrantes de las instalaciones de enlace (ver ITC-BT- 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del REBT): Se definen las Instalaciones de Enlace como aquellas que unen la Red de distribución con las instalaciones interiores o receptoras del /os cliente/s. Constan de: Caja General de Protección (CGP) en caso de suministros con acometida aérea y subterránea. Línea general de Alimentación (LGA) Centralización de Contadores (CC) Derivación Individual (DI) Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP) Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)
8 7/15 8 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (ITC-BT-13) Se instalará en todos aquellos suministros centralizados y en aquellos suministros individuales que no se instale una Caja de Protección y Medida (CPM según NI ) ya que en éstos últimos, la CGP está incorporada en el propio conjunto. Para los suministros que dispongan de CGP independiente, estas cumplirán con la NI En los casos de suministros de MDBT, con la CGP en fachada se dispondrán, en el módulo de medida, de unos fusibles de seguridad de 100 A que cumplan la UNE-EN (tipo Neozed- D03). Las CGPs a instalar cumplirán la normativa vigente (UNE-EN ; UNE-EN ; IP43 s/une y IK09 s/ UNE-EN-50102). 9 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) En todo lo relativo a la LGA se estará a lo dispuesto en la ITC-BT-14 del REBT (RD 842/2002 del 2 de Agosto). Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La máxima caída de tensión admitida para LGA destinada a contadores totalmente centralizados es de 0,5%. Para el caso de LGA destinadas a centralizaciones parciales la máxima caída de tensión admitida es de 1%. Para el cálculo de la intensidad máxima admitida hay que considerar la previsión de cargas establecida en la ITC-BT-10 así como la UNE dependiendo del tipo de cables instalados. 10 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES Según el suministro sea centralizado o individual podemos distinguir varios casos: 10.1 Equipos de Medida Directa en BT (MDBT) centralizados Serán aquellos suministros cuyas instalaciones estén ubicadas en edificios de viviendas o locales comerciales, con una centralización de contadores y que dispongan de una potencia contratada mayor de 15 kw. Los tipos de armarios de medida a instalar en estos suministros se reflejan en la NI y NI En los nuevos suministros, o en aquellas modificaciones de los ya existentes, en las que sea preciso intervenir en el armario de medida, se aconseja por lo práctico y seguro que resulta su
9 8/15 uso de cara al usuario, la instalación de bloques de bornes seccionables que permitan la sustitución del equipo de medida evitando los cortes de suministro a los clientes en cada intervención que se realiza en el mismo, así como la realización en el módulo de una ventana practicable y precintable para la lectura, parametrización y/o programación de los contadores. La composición y características de dichos bloques de bornes se encuentran reflejadas en la NI Igualmente es aconsejable en clientes donde no se puede interrumpir el suministro por su proceso de trabajo (oficinas bancarias, bares, restaurantes, locales de pública concurrencia, etc.) la instalación de dichos elementos que evitarían las interrupciones de suministro, en caso de intervención en el equipo de medida Equipos de Medida Indirecta en BT (MIBT) en suministros centralizados Estos equipos serán utilizados cuando se trate de suministros destinados a locales o negocios situados en un edificio de viviendas y que disponga de una centralización de contadores. Los armarios de medida a utilizar en este tipo de suministros son los indicados en la NI indicada anteriormente Equipos de Medida Directa en BT (MDBT) para suministros individuales Serán aquellos suministros cuyas instalaciones no estén ubicadas en edificios de viviendas o locales comerciales, y por tanto no disponen de una centralización de contadores. Los armarios individuales a instalar pueden ser de dos tipos: a) Armarios para interior (tipos BIR-BP y BIR) b) Armarios para intemperie (tipos CPM 2-E4- ) Las características de estos armarios están reflejadas en las NI y NI Equipos de Medida Indirecta en BT (MIBT) para suministros individuales Serán aquellos suministros cuyas instalaciones no estén ubicadas en edificios de viviendas o locales comerciales, y por tanto no disponen de una centralización de contadores, o que disponiendo de la misma, ésta no tuviera capacidad para alojar los equipos necesarios. Los armarios individuales a instalar pueden ser de dos tipos: a) Armarios para interior (tipos CIT ó DIT) b) Armarios para intemperie (tipos CMT-300-E- y CMT-750-E) Las características de estos armarios están reflejadas en las NI y NI indicadas anteriormente. 11 APARATOS DE MEDIDA 11.1 Contadores Registradores Dependiendo del tipo de medida, los CGs serán de medida directa o indirecta y deberán estar correctamente parametrizados de acuerdo a la tarifa contratada. Las características de estos equipos se detallan en la NI
10 9/ Transformadores de Intensidad para BT Las características de los TIs corresponden a las especificaciones de la NI y UNE- EN Estos transformadores se utilizarán exclusivamente para la alimentación de los circuitos de medida Dispositivo de verificación Para poder verificar o sustituir un elemento del equipo de medida sin necesidad de desconectar el suministro, se dispondrá de una regleta de verificación de modelo normalizado, situada de forma que pueda llevarse a cabo su manipulación sin peligro de contacto con las partes en tensión. Esta regleta es obligatoria en los casos en que el equipo lleve transformadores de medida y para los casos con medida directa, tal como se ha indicado anteriormente, es aconsejable por lo práctico y seguro que resulta de cara a permitir la sustitución del equipo de medida y variar las instalaciones y cableado sin necesidad de cortar el servicio al cliente. Las características de dichos bloques de bornes se encuentran reflejadas en las NI (para medida indirecta) y NI (para medida directa) Conexiones del equipo de medida La interconexión entre los TIs y el CG se realizará con cables unipolares sin cubierta para paneles y medida según NI , sin solución de continuidad entre los TIs y la regleta de verificación. Los conductores que hayan de conectarse a los contadores, deberán estar pelados en una longitud de 20 mm y marcados en ambos extremos mediante índices alfanuméricos que se correspondan con los marcados en la regleta de verificación según NI Interruptores de control de potencia La potencia contratada por el cliente, de acuerdo con las tarifas vigentes, se podrá controlar por los aparatos que cumplan las especificaciones correspondientes. La potencia elegida debe ajustarse a los escalones correspondientes a las intensidades normalizadas para los aparatos de control. La potencia se controlará siempre por interruptores de control de potencia (ICPs) ó por los maxímetros incorporados en los CGs. El ICP será un interruptor automático magnetotérmico, de reenganche manual (ICP-M), según UNE 20317, NI , que irá instalado al final de la derivación individual en el interior de una caja precintable, lo más próxima posible al cuadro de protección y/o maniobra de las instalaciones receptoras. Las características, tipos y dimensiones estarán de acuerdo al tipo de suministro y tarifa a aplicar según la NI CONSIDERACIONES FINALES Como quiera que todos los componentes de las instalaciones de enlace son propiedad del usuario, con excepción si éste lo solicita, del contador y transformadores de intensidad a
11 10/15 instalar, que pueden ser colocados en alquiler por la empresa distribuidora (siempre que se traten de equipos normalizados por ésta), ésta última se reserva el derecho de no admitir aquellos componentes de dichas instalaciones que no cumplan la normativa vigente o presenten defectos o anomalías que comprometan la seguridad de las mismas, así como aquellos que carezcan de los elementos imprescindibles para su correcto manejo y manipulación para los que fueron diseñados. En el caso de que las instalaciones de enlace, o algún componente de las mismas, dispongan de algún elemento no normativo o que carezca de los elementos mínimos necesarios para la correcta instalación del equipo de medida para el que fue diseñado, la empresa distribuidora, como responsable final de la puesta en servicio de las instalaciones, podrá denegar la instalación de dichos elementos solicitando al responsable de las instalaciones, su sustitución por otros normalizados, antes de ser conectadas a la red de distribución.
12 11/15 ANEXO ARMARIO BIR De uso interior para suministros individuales de medida directa sin regletas de prueba ARMARIO BIR BP De uso interior para suministros individuales de medida directa con regletas de prueba. En la foto no figura la ventana de lectura precintable. ARMARIO CIT De uso interior para medida indirecta hasta 300 Amperios ARMARIO CMT300E MF De uso interior para medida indirecta con módulo de fusibles hasta 300 Amperios ARMARIO DIT De uso interior medida indirecta hasta 750 Amperios. En la foto no figura el interruptor de corte en carga.
13 12/15 ESQUEMA ELÉCTRICO DEL MONTAJE DE UN ARMARIO CON MI ANEXO Figura 1
14 13/15 ANEXO ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA REFORMADO PROVISIONALMENTE PARA MEDIDA DIRECTA Contador CG CG Fusibles DO3-100A Cable 4x16 mm 2 Bornas a instalar de sección suficiente para el conductor empleado (35mm 2 mínimo) CGP Figura 2
15 14/15 ANEXO ESQUEMA ELÉCTRICO DEL MONTAJE DE UN CG TRIFÁSICO CON MI Contador CG Bornas de verificación y prueba Terminal adecuado a la sección del conductor en S1 y S2 Cableado oculto tras la placa base Transformadores de intensidad P1 S1 S2 P2 A la CGP Terminal adecuado a la sección del conductor en P1 y P2 Figura 3
16 15/15 ANEXO ESQUEMA ELÉCTRICO DEL MONTAJE DE UN CG TRIFÁSICO CON MD Contador CG BORNAS SECCIONABLES PARA MEDIDA DIRECTA Cable 10 mm 2 FUSIBLES DO3 BORNAS 25 mm 2 Borne 35mm 2 Figura 4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS ELEMENTOS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. INSTALACIÓN DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA La red
INSTALACIONES DE ENLACE. ESQUEMAS Página 1 de 7 0. ÍNDICE...1
ESQUEMAS Página 1 de 7 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE...1 1....2 1.1 Definición...2 1.2 Partes que constituyen las instalaciones de enlace...2 2. ESQUEMAS...2 2.1 Para un solo usuario...2 2.2 Para más de un usuario...3
EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN
GOBIERNO de CANTABRIA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ANEXO II BAJA TENSIÓN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO Página 1 Nº EXPEDIENTE BT BT / 585458 / 04 TITULAR: D. JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ
Electricidad TEMA 4. Instalaciones de enlace Curso 2009-10 www.amelero.com. Prof. Alberto Melero
Electricidad TEMA 4 Instalaciones de enlace Curso 2009-10 www.amelero.com Prof. Alberto Melero 1 4.1. Sistema de distribución para edificios ITC-BT-10. Lugares de consumo. Edificios destinados principalmente
NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS
IBERDROLA DIDYC MTDYC 2.80.10 EDICIÓN 2ª FECHA: Mayo 1997 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES NORMAS PARTICULARES PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS NORMATIVO:
Preguntas frecuentes - Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
Page 1 of 5 Preguntas frecuentes Qué ventajas ofrece la Red Inteligente a los clientes? Y para la sociedad? Por qué se lleva a cabo ahora la implantación de la Red Inteligente? Cuál es el objetivo de este
ET1020. Sistemas de medición para usuarios del servicio eléctrico en BT, MT y AT IMPRIMIR VOLVER AL INDICE
ET1020 Sistemas de medición para usuarios del servicio eléctrico en BT, MT y AT IMPRIMIR VOLVER AL INDICE Hoja N : 1 INTRODUCCION Los costos de instalación y mantenimiento de los medidores de energía representan
Núm. 316 Miércoles 31 diciembre 2014 Sec. I. Pág. 107459 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT-52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga vehículos eléctricos Índice 1.
NO-UTE-OR-0001/02 CAPITULO III HABILITACION DE LAS INSTALACIONES 2001-05 ÍNDICE 1.-.VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES...2 2.- CAMPO DE APLICACIÓN...8 3.- NUEVAS INSTALACIONES...8 3.1.- ACTIVIDADES GENERALES...8
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE
UNIVERSIDAD de VALLADOLID ESCUELA de INGENIERÍAS INDUSTRIALES INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, ELECTRICIDAD PROYECTO FIN DE CARRERA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B. T. DE EDIFICIO DESTINADO A TRES VIVIENDAS, LOCAL
URIARTE SAFYBOX. Conjuntos de Aparamenta de Baja y Media Tensión según Normativa. Manual Técnico. w w w. s a f y b o x. c o m
Manual Técnico Conjuntos de Aparamenta de Baja y Media Tensión según Normativa EJEMPLAR GRATUITO (valor 5,20 ) URIARTE SAFYBOX w w w. s a f y b o x. c o m Quiénes somos URIARTE SAFYBOX En Uriarte llevamos
Caso práctico: PR s en aparcamientos privados(nuevo Punto Suminstro)
Taller de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico Caso práctico: PR s en aparcamientos privados(nuevo Punto Suminstro) (Silvia Cestau, IBERDROLA) Organizan: INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PÚBLICO
1 GENERALIDADES... 7 1.1 Objetivo general... 7 1.2 Objetivos específicos... 7 1.3 Aplicación de la Norma... 7 1.4 Autorización para la instalación...
EPSA 1 GENERALIDADES... 7 1.1 Objetivo general... 7 1.2 Objetivos específicos... 7 1.3 Aplicación de la Norma.... 7 1.4 Autorización para la instalación... 8 1.5 Definiciones.... 8 1.6 Revisión y aprobación
REGLAMENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES EN EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
REGLAMENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IRREGULARIDADES 1 OBJETO El objeto de esta Reglamentación es regular actuaciones de UTE en caso de irregularidades en el uso de la energía eléctrica. 2 ALCANCE La
Especialistas en Protección contra el Rayo y las Sobretensiones
Artículo técnico La protección contra el rayo es responsabilidad de todos Mari Cruz Quesada Product manager de protección externa Con la aparición del Código Técnico de Edificación, aprobado en septiembre
ANEXO I. 1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN Nombre/Razón Social: ADELAIDA SANCHEZ IGLESIAS ESPAÑA, 1 CACERES
Consejería de Economía y Trabajo Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas ANEXO I JUNTA DE EXTREMADURA MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO PARA INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN
CUADRO TEMPORAL DE OBRA
EJEMPLOS TIPO CERTIFICADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MEMORIAS TECNICAS DE DISEÑO CUADRO TEMPORAL DE OBRA INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. REGISTRO INDUSTRIAL EMPRESA CONSTRUCTORA 3. CERTIFICADO 4. MEMORIA
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE Profesor: Alfredo Martínez Argote Electrificación de Viviendas ELECTRIFICACIÓN
Transformadores electrónicos Instrucciones de uso
para lámparas halógenas de baja voltaje 10-40 W transformador 20-105 W transformador 20-105 W transformador 20-150 W transformador 50-200 W transformador Artículo n : 0367 00 / 0493 57 Artículo n : 0366
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Objetivo Lograr la comprensión de lo establecido por la Reglamentación
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Objetivo Lograr la comprensión de lo establecido por la Reglamentación Norma de Referencia Reglamentación para la Ejecución de instalaciones eléctricas de Viviendas PRESENTACIÓN
0. ÍNDICE... 1 1. CAMPO DE APLICACIÓN... 2
Página 1 de 9 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE... 1 1. CAMPO DE APLICACIÓN... 2 2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES... 2 2.1 Clasificación de los volúmenes... 2 2.1.1 Volumen 0... 2 2.1.2 Volumen 1... 2 2.1.3 Volumen

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución