Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd494-1988.html
Timestamp: 2018-05-22 06:55:20+00:00

Document:
Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Reglamento de aparatos que utilizan el Gas como combustible
Publicado en BOE n�m. 125 de 25 de Mayo de 1988
Vigencia desde 25 de Noviembre de 1988. Revisi�n vigente desde 25 de Noviembre de 1988
ANEXO .�Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible
CAPITULO PRIMERO.� Objeto y campo de aplicaci�n
CAPITULO II.� Homologaci�n de tipos y conformidad de la producci�n
CAPITULO III.� Fabricantes e importadores
CAPITULO IV.� Normas t�cnicas
CAPITULO V.� Entidades de inspecci�n y control reglamentarios y Laboratorios acreditados
CAPITULO VI.� Empresas instaladoras y suministradoras de gas
CAPITULO VII.� Puesta en marcha
CAPITULO VIII.� Accidentes
RD 919/2006 de 28 Jul. (Regl. t�cnico de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles gaseosos y sus instrucciones t�cnicas complementarias ICG 01 a 11)
BOE 21 Julio. Correcci�n de errores RD 494/1988 de 20 May. (del Regl. de aparatos que utilizan el gas como combustible)
RD 1428/1992 de 27 Nov. (disposiciones de aplicaci�n de la Directiva 90/396/CEE del Consejo de 29 Jun., aproximaci�n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas)
V�ase la Disposici�n Final 2.� del R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicaci�n de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE de 29 junio, relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas (�B.O.E.� 5 diciembre) en virtud de la cual a partir de 1 de enero de 1996, las prescripciones del Real Decreto citado sustituir�n, en lo que se refiere �nicamente a los aparatos contemplados por su art�culo 1, a las del presente Real Decreto.
R.D. 494/1988, de 20 de mayo, rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 21 julio). R.D. 494/1988, 20 mayo, derogado por el n�mero 2 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento t�cnico de distribuci�n y utilizaci�n de combustibles gaseosos y sus instrucciones t�cnicas complementarias ICG 01 a 11 (�B.O.E.� 4 septiembre), el 4 de marzo de 2007. V�ase la Disposici�n Final 2.� del R.D. 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicaci�n de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE de 29 junio, relativa a la aproximaci�n de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas (�B.O.E.� 5 diciembre) en virtud de la cual a partir de 1 de enero de 1996, las prescripciones del Real Decreto citado sustituir�n, en lo que se refiere �nicamente a los aparatos contemplados por su art�culo 1, a las del presente Real Decreto.
El vigente Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos, aprobado por Decreto 1651/1974, de 7 de marzo, incluye los aparatos sin considerar los quemadores aisladamente; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en ocasiones �stos se comercializan separadamente del aparato en que van a instalarse.
Por otra parte, el actual Reglamento solamente contempla en sus anexos aparatos dom�sticos y populares sin dar normas t�cnicas para los aparatos de uso industrial o colectivo.
Desde el a�o 1974 la t�cnica aplicable ha variado notablemente, lo que exige una actualizaci�n de las prescripciones del Reglamento actual, tanto t�cnicas como administrativas.
Finalmente, es necesario tener en cuenta las obligaciones derivadas del marco legal establecido en el Tratado de Adhesi�n de Espa�a a la Comunidad Econ�mica europea.
Se ha considerado conveniente separar las normas gen�ricas que constituyen el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, de las espec�ficas, de car�cter t�cnico, aplicables a cada tipo de aparatos, que se dictar�n en forma de instrucciones t�cnicas complementarias por Orden del Ministro de Industria y Energ�a.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria y Energ�a, y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 20 de mayo de 1988
Los aparatos que no tengan instrucci�n t�cnica complementaria y hasta tanto �sta no sea publicada se someter�n, a efectos del dictamen t�cnico a que se refiere el art�culo 4.� 2.� del Reglamento, a los ensayos y pruebas que se indican en la instrucci�n t�cnica complementaria �Aparatos de tipo �nico que no tengan instrucci�n t�cnica complementaria espec�fica�.
Se autoriza a la Direcci�n General de Innovaci�n Industrial y Tecnolog�a para que, mediante Resoluci�n y en atenci�n al desarrollo t�cnico, a petici�n de parte interesada, y previo informe del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energ�a, pueda establecer con car�cter general y provisional prescripciones t�cnicas diferentes a las previstas en las instrucciones t�cnicas complementarias.
Se autoriza al Ministro de Industria y Energ�a para aprobar, por Orden, las instrucciones t�cnicas complementarias que desarrollan el Reglamento anexo.
V�ase O.M. 15 diciembre 1988, por la que se aprueban Instrucciones T�cnicas Complementarias MIE-AG 10, 15, 16 ,18 y 20 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible (�B.O.E.� 27 diciembre). T�ngase en cuenta la O.M. 7 junio 1988, por la que se aprueban diversas instrucciones t�cnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible (�B.O.E.� 20 junio).
El Reglamento anexo entrar� en vigor a los seis meses de la publicaci�n del presente Real Decreto en el �Bolet�n Oficial del Estado�, quedando derogado desde ese momento el Decreto 1651/1974, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.
Dado Madrid a 20 de mayo de 1988
El Ministro de Industria y Energ�a
Objeto y campo de aplicaci�n
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los aparatos que utilizan gases como combustible en orden a la seguridad de las personas y los bienes.
Los preceptos de este Reglamento se aplicar�n a todos los aparatos que utilicen como combustible los gases definidos en la norma UNE 60 002-73, �Clasificaci�n de los combustibles gaseosos en familias�, incluidos los quemadores que puedan comercializarse aisladamente o que, formando parte de una instalaci�n, puedan sustituirse.
Homologaci�n de tipos y conformidad de la producci�n
Se proh�be la fabricaci�n para el mercado interior y la comercializaci�n, importaci�n o instalaci�n en cualquier parte del territorio nacional de los aparatos a que se refiere este Reglamento que no correspondan a tipos previamente homologados o que, aun si�ndolo, no hayan cumplido los requisitos del seguimiento de la producci�n, si �ste hubiese sido dispuesto en la correspondiente instrucci�n t�cnica complementaria, con excepci�n de los aparatos de tipo �nico contemplados en el art�culo 8.�
La homologaci�n se solicitar� conforme a lo prevenido en el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energ�a en el campo de la normalizaci�n y homologaci�n, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, acompa��ndose de la siguiente documentaci�n:
1.� Proyecto firmado por T�cnico titulado competente, sellado por el laboratorio acreditado que haya realizado los ensayos, que incluir�:
a) Memoria descriptiva del aparato con expresi�n de sus caracter�sticas nominales, datos t�cnicos, caracter�sticas constructivas, gases y presiones de utilizaci�n, instrucciones para el cambio de gas, elementos de seguridad y dem�s componentes con sus caracter�sticas espec�ficas, incluyendo fotograf�as del interior y exterior del aparato que lo identifiquen visualmente, tama�o 13 por 18 cent�metros.
b) Planos necesarios para comprobar las caracter�sticas de los aparatos en relaci�n con la seguridad de los mismos. Se indicar�n las cotas principales y se relacionar� numerada la nomenclatura de piezas y materiales utilizados.
c) Instrucciones a facilitar al usuario y al instalador que comprendan instalaci�n, uso, conservaci�n y seguridad del aparato, especificando los per�odos de revisi�n aconsejables, as� como la potencia y consumo de cada quemador y del total del aparato.
2.� Dictamen t�cnico de un laboratorio acreditado para los ensayos requeridos, en el que se reflejen los resultados de los an�lisis y pruebas a los que haya sido sometido el tipo, y su conformidad con lo establecido en este Reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias.
3.� Auditor�a del sistema de control de calidad integrado en el proceso de fabricaci�n, realizada por una entidad de control acreditada.
4.� Ficha t�cnica por triplicado, tama�o 210 por 297 mil�metros, con las hojas necesarias para definir el tipo, indicando caracter�sticas del mismo, dimensiones principales, alzados, secciones y vistas exteriores, elementos de seguridad, campo de aplicaci�n, variantes que comprende y cualquier otro dato que contribuya a la identificaci�n del tipo.
5.� Placa de caracter�sticas o, en su defecto, plano definitivo de la misma.
1. La Resoluci�n especificar� los datos de identificaci�n que se consideren precisos incluir en los productos que correspondan al tipo homologado, otorg�ndole una contrase�a.
2. La Resoluci�n ser� notificada al solicitante y se publicar� en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
En la instrucci�n t�cnica complementaria que corresponda se podr� disponer que el modelo que sirvi� de base para la homologaci�n del tipo quede depositado en las dependencias del fabricante o importador, debidamente precintado por el laboratorio que efectu� los ensayos, a disposici�n de la Administraci�n.
En su defecto, el solicitante podr� optar por conservar una copia del proyecto, debidamente sellada por el laboratorio, en el que figuren los planos suficientemente acotados y descripci�n exacta de los elementos que incorporen para la perfecta identificaci�n del tipo.
1. Si las caracter�sticas del aparato u otras circunstancias, en opini�n del laboratorio acreditado a que se refiere el art�culo 17, no permitiesen realizar determinados ensayos y pruebas en sus instalaciones, �stos podr�n efectuarse en el lugar que se designe, de com�n acuerdo con el interesado.
2. Para efectuar los ensayos y pruebas requeridos por la homologaci�n, la empresa suministradora de gas podr� proceder al suministro provisional al aparato por un per�odo m�ximo de tres meses. En casos debidamente justificados podr� ampliarse dicho plazo por otro per�odo de igual duraci�n.
En los aparatos de tipo �nico no fabricados en serie que se calculen, dise�en y fabriquen con destino a una instalaci�n determinada y concreta, no ser� necesaria la previa homologaci�n de tipos. No obstante, habr� de presentarse ante el �rgano competente por raz�n del lugar en que se instalen un proyecto del aparato, suscrito por T�cnico titulado competente, en el que se especifiquen sus caracter�sticas t�cnicas y de funcionamiento.
Previamente a la puesta en marcha definitiva de estos aparatos, se efectuar�n las pruebas y ensayos que fueran necesarias de acuerdo con lo que se establezca en la instrucci�n t�cnica complementaria que corresponda. La realizaci�n de dichas pruebas y ensayos se notificar� con antelaci�n suficiente a la Empresa suministradora de gas, justificando que ha sido presentado el proyecto que se indica en el p�rrafo anterior, pudiendo aqu�lla proceder al suministro provisional al aparato.
Las citadas pruebas y ensayos ser�n realizados por el fabricante o instalador del aparato, bajo la responsabilidad de T�cnico titulado competente, en un plazo m�ximo de tres meses a partir de la fecha que se indique en la notificaci�n anteriormente mencionada. En casos debidamente justificados podr� ampliarse dicho plazo por otro per�odo de igual duraci�n.
Cuando a criterio del �rgano competente de la Administraci�n P�blica o de parte interesada se considere oportuno, podr� solicitarse la presencia de un representante de un laboratorio acreditado para comprobar que las caracter�sticas y el funcionamiento de los aparatos se ajustan a lo previsto en el correspondiente proyecto. Si se trata de aparatos procedentes de un Estado miembro de la Comunidad Econ�mica Europea, se admitir�, en lugar de un laboratorio acreditado, un laboratorio de otro Estado miembro que ofrezca las mismas garant�as t�cnicas, profesionales y de independencia que aqu�l.
Efectuados de forma satisfactoria los ensayos previos de funcionamiento, el T�cnico titulado competente, bajo cuya direcci�n se hayan realizado, extender� certificaci�n en la que se haga constar la adaptaci�n de las caracter�sticas del aparato al proyecto presentado, el cumplimiento de las condiciones t�cnicas y prescripciones reglamentarias que procedan, los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuados, as� como, en su caso, las variaciones que se hayan introducido respecto a lo expresado en el proyecto primitivo.
Una copia de dicha certificaci�n, debidamente diligenciada por el �rgano competente de la Administraci�n p�blica, ser� remitida a la Empresa suministradora de gas, con lo que la puesta en marcha de los aparatos tendr� car�cter definitivo.
Cualquier modificaci�n del aparato que afecte a las condiciones de seguridad o a sus prestaciones dar� lugar, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la instrucci�n t�cnica complementaria correspondiente, a la presentaci�n del oportuno proyecto de modificaci�n.
La modificaci�n que se desee introducir en un tipo homologado se realizar� seg�n lo dispuesto en la secci�n 4 del cap�tulo 5 del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energ�a en el campo de la normalizaci�n y homologaci�n antes mencionado.
En las instrucciones t�cnicas complementarias que desarrollen este Reglamento se podr� establecer un seguimiento de la producci�n para comprobar que los productos fabricados siguen cumpliendo las condiciones bajo las cuales fue homologado el tipo correspondiente.
Con dicho objeto se podr�n llevar a efecto comprobaciones de tipo t�cnico realizando los muestreos y ensayos que se estimen necesarios dentro de los l�mites de periodicidad fijados por cada instrucci�n t�cnica complementaria, a fin de verificar la adecuaci�n del producto a las condiciones esenciales, resultando de aplicaci�n las disposiciones de los apartados 6.1.1 y 6.1.4 del Reglamento General de Actuaciones de que se ha hecho menci�n.
Cuando se compruebe que la utilizaci�n de un tipo homologado resulta manifiestamente peligrosa, se podr� ordenar cautelarmente la puesta fuera de servicio del o de los aparatos en que se haya puesto de manifiesto la situaci�n peligrosa, e iniciar seguidamente expediente de cancelaci�n de dicha homologaci�n.
Los fabricantes nacionales e importadores de los aparatos a que se refiere este Reglamento deber�n satisfacer todas las formalidades previstas para dedicarse a esta clase de actividades y ser�n responsables de que sus aparatos se ajusten al tipo homologado, de acuerdo con lo prescrito por este Reglamento y sus instrucciones t�cnicas complementarias.
Todo aparato destinado para la venta en el territorio espa�ol debe ir acompa�ado o provisto de instrucciones, que comprender�n:
a) Instrucciones detalladas para la correcta instalaci�n, advertencias y riesgos previsibles.
b) Instrucciones para la adaptaci�n a los diferentes gases para los que est� previsto el aparato.
c) Instrucciones para su correcto emplazamiento, puesta en marcha, uso, conservaci�n y per�odos de revisi�n aconsejables.
d) Ficha de instalaci�n/conservaci�n del aparato en los casos que lo indique la instrucci�n t�cnica complementaria correspondiente.
e) En los aparatos previstos para ser conectados por tubo flexible se deber� indicar al usuario que debe sustituir dicho tubo de alimentaci�n antes de concluir el per�odo de validez marcado.
El usuario deber� observar en todo momento las instrucciones de uso y conservaci�n facilitadas por el fabricante junto con el aparato, cuidando de la conservaci�n y correcta utilizaci�n del mismo.
Todos los aparatos comprendidos en el �mbito de aplicaci�n del presente Reglamento deber�n llevar en lugar visible una placa del fabricante o del importador, en su caso, en la que como m�nimo consten los siguientes datos, en caracteres indelebles:
a) Identificaci�n del fabricante o importador.
b) Modelo, serie y n�mero de fabricaci�n.
c) Tipos de gases para los que est� previsto y presiones de funcionamiento.
e) Contrase�a y fecha de homologaci�n de tipo.
f) Otros datos que eventualmente se indiquen en la Instrucci�n T�cnica Complementaria correspondiente.
En todos los aparatos se indicar� claramente el tipo de gas para el que est�n regulados. Esta indicaci�n podr� o no formar parte de la placa de caracter�sticas.
La placa de caracter�sticas se fijar� de forma que se asegure su inamovilidad en un sitio visible del aparato, de acuerdo con lo que establezcan las Instrucciones T�cnicas Complementarias correspondientes.
En los aparatos que se comercialicen con otra marca, deber� constar la identificaci�n del fabricante nacional o del importador, en su caso.
En las Instrucciones T�cnicas Complementarias se expresar�n las normas t�cnicas a las que deber�n ajustarse los respectivos aparatos.
Se considerar� que cumplen el presente Reglamento los productos provenientes de los Estados miembros de la Comunidad Econ�mica Europea que cumplan las normas nacionales de seguridad que les conciernen, o de otros pa�ses con los que exista un acuerdo en este sentido, siempre que �stas supongan un nivel de seguridad para las personas y los bienes, reconocido equivalente al que poseen las correspondientes reglas t�cnicas espa�olas, lo que se acreditar� cuando, en el momento de su primera comercializaci�n en el mercado espa�ol, vengan acompa�ados por un certificado emitido por la Direcci�n General de Industrias Siderometal�rgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energ�a, en el que se reconozca la mencionada equivalencia.
Entidades de inspecci�n y control reglamentarios y Laboratorios acreditados
1. A efectos del presente Reglamento, se entender� por Laboratorios acreditados, los laboratorios de ensayos a que se refiere el cap�tulo 2 del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energ�a en el campo de la normalizaci�n y homologaci�n.
Se entender� por Entidades de inspecci�n y control reglamentarios las Entidades reguladas por el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.
2. En relaci�n con los certificados y protocolos de ensayo emitidos por una Entidad de inspecci�n y control, o laboratorio oficialmente reconocidos en otro Estado miembro de la Comunidad Econ�mica Europea, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 2.� del Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan determinados preceptos del Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energ�a en el campo de la normalizaci�n y homologaci�n.
1. Cuando las Empresas instaladoras, al ir a dejar en disposici�n de servicio una nueva instalaci�n, detecten entre los aparatos instalados alguno que no corresponda a un tipo homologado y no se trate de un aparato de tipo �nico, que haya superado las pruebas y ensayos a que se refiere el art�culo 8.�, deber�n dejar la llave de conexi�n al aparato correspondiente cerrada, bloqueada y precintada, dando cuenta de este hecho tanto al titular de la instalaci�n como al Organo competente.
2. En el caso de instalaciones ya en servicio, cuando las Empresas suministradoras de gas tengan conocimiento de la existencia de aparatos instalados sin los elementos de seguridad seg�n lo prescrito por el presente Reglamento, lo notificar� al Organo competente de la Administraci�n P�blica, pudiendo incluso proceder al corte del suministro de gas al aparato, si a su juicio su uso fuese peligroso.
3. El Organo competente de la Administraci�n P�blica, en los casos se�alados anteriormente, notificar� al usuario la necesidad de corregir o, en su caso, renovar el aparato, dando el correspondiente plazo para su realizaci�n, pudiendo en caso de incumplimiento por parte del usuario, ordenar el corte del suministro de gas, si lo estima procedente, o el precintado del aparato.
La puesta en marcha de los aparatos a que se refiere el presente Reglamento, cuando correspondan a modelos previamente homologados, deber� ser efectuada preferentemente por una Empresa instaladora debidamente autorizada y en su defecto por personal autorizado por el fabricante o por la Empresa suministradora de gas, excepto en los casos que, por exigirlo las condiciones de la garant�a otorgada por el propio fabricante, debe realizarla exclusivamente personal autorizado por �ste.
En aquellos casos que la sencillez del aparato lo permita y no se indique lo contrario en las instrucciones del fabricante, la puesta en marcha del aparato podr� ser realizada por el propio usuario, observando, en todo caso, lo se�alado en las mencionadas instrucciones.
Cuando se trate de aparatos de tipo �nico no fabricados en serie con destino a una instalaci�n determinada y concreta se seguir� el procedimiento expuesto en el art�culo 8.� el presente Reglamento.
Los Organos competentes de la Administraci�n P�blica llevar�n por cada una de las Instrucciones T�cnicas Complementarias un registro de accidentes ocurridos.
Al final de cada a�o y a efectos estad�sticos, dichos Organos deber�n comunicar al Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energ�a, competente en materia de Seguridad Industrial, un resumen de los tipos de aparatos, las causas de los accidentes y las lesiones y da�os producidos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto