Source: https://kupdf.net/download/informe-005-revision-y-verificacion-obra-complejo-ondores_5d2e48f3e2b6f53674c059c6_pdf
Timestamp: 2020-08-13 20:06:17+00:00

Document:
Informe 005-Revision y Verificacion Obra Complejo Ondores - Free Download PDF
Informe 005-Revision y Verificacion Obra Complejo Ondores
July 17, 2019 | Author: Shirley Colque Basilio | Category: Presupuesto, Fundación (Ingeniería), Ingeniería, Ingeniería de construcción, Naturaleza
DOWNLOAD PDF - 612.7KB
INFORME SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA...
Muni Munici ci alid alidad ad Prov Provin inci cial al de unín unín SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ¡Trabajemos juntos para hacer de Junín el mejor lugar para vivir!
INFORME Nº 005 – 2018 2018 – SLCB SLCB – SGOPyP/MPJ SGOPyP/MPJ A
: Ing. Luis HIDALGO QUISPE GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
: Ing. Sherly L. COLQUE BASILIO SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS
: INFORMACIÓN INFORMACIÓ N SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA
: Proyecto “CREACIÓN “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN DEPARTAMENTO DEPART AMENTO DE JUNÍN” Código Único de Inversiones N° 2399792
: Junín, 11 de Febrero del 2019
Mediante la presente me dirijo a Ud. Para saludarle muy cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:
ANTECEDENTES: 
Mediante el Informe N° 592-2017-CGCH/MPJ/GDUI de fecha 06/12/2017 donde el Ing. Carlos G. Cifuentes Huaman solicita la Aprobación mediante acto resolutivo el Expediente Técnico del proyecto denominado “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ONDORES, DISTRITO DE ONDORES-JUNÍN” ONDORES- JUNÍN” con código único de Inversión N° 2399792 por el monto de S/. 1,182,363.71 (Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres con 71/100 soles), teniendo un plazo de ejecución de 240 días calendario (8 meses), con modalidad de ejecución por Administración Directa con financiamiento de la Municipalidad Provincial de Junín.
Vía Resolución de Alcaldía N° 497-2017-MPJ/A de fecha , se aprueba el Expediente Técnico “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ONDORES, DISTRITO DE ONDORES-JUNÍN” ONDORES- JUNÍN” con código único de Inversión N° 2399792 por el monto de S/. 1, 182,363.71 (Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres con 71/100 soles).
Mediante informe N° 241-2018-CGCH/MPJ/GDUI de fecha 11/06/2018 se solicita la aprobación de Expediente Técnico, puesto que se realizó el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES al Expediente Técnico del proyecto “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ONDORES, DISTRITO DE ONDORES-JUNÍN” ONDORES- JUNÍN” código único de Inversión N° 2399792, donde dentro del levantamiento de observaciones el proyecto sufrió una variación en cuanto a la denominación, cuyo nombre es “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE JUNÍN” manteniéndose el Código Único de Inversiones N° 2399792,
Jr. Ayacucho N° 349, Teléfono 064-344224
por el monto de S/. 1,182,363.71 (Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres con 71/100 soles), teniendo un plazo de ejecución de 240 días calendario (8 meses), con modalidad de ejecución por Administración Directa con financiamiento de la Municipalidad Provincial de Junín. 
Con el mismo número de informe, la gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura solicita la aprobación para la ejecución de obra en su “I ETAPA”, denominada “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN I ETAPA”, con un presupuesto de s/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles) teniendo un plazo de ejecución de 60 días calendarios.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 193-2018-MPJ/A, se aprueba el Expediente Técnico CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con código único de Inversión N° 2399792 por el monto de S/. 1,182,363.71 (Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Tres con 71/100 soles) teniendo un plazo de ejecución de 240 días calendario (8 meses), con modalidad de ejecución por Administración Directa; a su vez se aprueba la ejecución del proyecto en mención denominándola “I ETAPA”, con un presupuesto de s/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles) teniendo un plazo de ejecución de 60 días calendarios.
Mediante informe N° 365-2018-CGCH/MPJ/GDUI de fecha 10/08/2018 se solicita la APROBACIÓN DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA del proyecto “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE JUNÍN” JUNÍN” código único de Inversión N° 2399792, por la suma de S/. 1,273,181.29 (Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Uno con 29/100 soles) y el plazo de ejecución es de 240 días calendario, con un incremento del 7.68% en relación al primer expediente técnico aprobado.
Con el mismo número de informe, la GDUI requiere la aprobación del Expediente Técnico “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN I ETAPA”, cuya suma asciende a S/. 572,408.90 (Quinientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ocho con 90/100 soles) teniendo un plazo de ejecución de 150 días calendarios. Donde a su vez se menciona que solamente del proyecto denominado “I ETAPA” solamente solamente ejecutaran la de s/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles) teniendo como plazo de ejecución 3 meses.
POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN DEPARTAMENTO DE JUNÍN” JUNÍN” código único de Inversión N° 2399792, por la suma de S/. 1,273,181.29 (Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Uno con 29/100 soles) y el plazo de ejecución es de 240 días calendario; a su vez se aprueba el Expediente Técnico “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMEN DEPARTAMENTO TO DE JUNÍN I ETAPA”, por la suma de S/. 608,203.21 (Seiscientos Ocho Mil Doscientos Tres con 21/100 soles) y por otro lado aprueban la ejecución del Proyecto denominado “I ETAPA” con co n un presupuesto inicial de S/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles). 
Con informe N° 553-2018-CGCH/MPJ/GDUI de fecha 12/11/2018 solicita la aprobación del Expediente Técnico “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN II ETAPA”, por la suma de S/. 340,498.67 (Trescientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 67/100 soles) con plazo de ejecución de 02 meses.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 383-2018-MPJ/A, se aprueba el Expediente Técnico “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN II ETAPA” por la suma de S/. 340,498.67 (Trescientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 67/100 soles) con plazo de ejecución de 02 meses.
ANÁLISIS A) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
El Expediente Técnico del Proyecto denominado “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO Dis trital DE JUNÍN” con código único de Inversión N° 2399792 , fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Ondores, por el consultor Ing. FAVIO E. AQUINO JACOBE, posteriormente siendo presentado a la Municipalidad Provincial de Junín para su evaluación, aprobación y financiamiento de la entidad.
Entre los Expedientes Técnicos Transferidos existen dos juegos de expedientes en relación al proyecto en mención (02 archivadores TOMO I y 02 archivadores TOMO II). Con el siguiente contendido: ARCHIVADOR 7(A) (B): Según Índice  Memoria Descriptiva
Muni Munici ci alid alidad ad Prov Provin inci cial al de unín unín SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ¡Trabajemos juntos para hacer de Junín el mejor lugar para vivir!          
Presupuesto Análisis de Costos Unitarios Lista de Insumos Cronogramas de Ejecución. Cronograma de Valorizado Gastos Generales Gastos de Supervisión Cálculos Justificatorios Planos Anexos
Observaciones 
Ítem 01.01.01 01.01.02 01.03.04 01.08.01 01.08.02 01.02.03
Se desconoce la fecha exacta de cuando fue elaborado el Expediente Técnico, toda vez que dentro de sus componentes existe la evidencia de elaboración entre los años 2014, 2016, 2017 y 2018, toda vez que todo proyecto de Inversión Pública tiene un tiempo de vigencia de tres (03) años luego de su culminación de elaboración, así como el presupuesto tiene una vigencia de 6 meses para iniciar la ejecución de la obra, posterior a ese tiempo se debe de actualizar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TÉCNICAS – METRADO METRADO Y PRESUPUESTO Descripción Almacen y caseta de guardianía Cartel de Identificación de Obra Relleno compactación con material propio Pintura látex en muros exteriores Pintura látex en vigas
Especificaciones Técnicas CERCO PERIMÉTRICO Unidad de medida (MES) Dimensiones 2.4 m x1.20 m Unidad de medida (M2)
Unidad de medida Unidad de (GLB) medida (GLB) Dimensiones 3.60m x 2.40 m Unidad de medida (M3)
EXISTE PARTIDA
NO EXISTE PARTIDA
CAMPO DEPORTIVO GRASS SINTÉTICO Base granular H=0.20M Unidad de medida (M3), Unidad de medida lo descrito corresponde a (M2) eliminación de material excedente Pintura esmalte para líneas Unidad de medida (M2) Unidad de medida de fulbito (M) SERVICIOS HIGIÉNICOS Falso piso e=4” C:H 1:12 NO EXISTE PARTIDA NO EXISTE PARTIDA Encofrado y desencofrado Metrado 16.38 m2 normal para cimiento hasta 0.30m
NO EXISTE PARTIDA EXISTE PARTIDA Unidad de medida (M2) Unidad de medida (M) EXISTE PARTIDA Metrado 2.05 m2
01.10.01 01.11.02
Puertas apaneladas de madera tornillo 0.90x2.10m Puerta metálica 0.70x1.80m
Codo PVC SAL 2” X 45°
Muro de albañilería con bloques de concreto 0.20mx0.20mx0.40m
01.10.01 01.11.01
Puertas apaneladas de madera tornillo 0.90x2.10m Puerta metálica 0.70x2.10
Codo PVC – PVC – SA SAPP ½” Puerta metálica
Unidad de medida (und) EXISTE PARTIDA
Metrado 2.00 UND
MODULO DE VESTUARIO NO EXISTE DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA DESCRITA CORRECTAMENTE
Unidad de medida (Pza)
Unidad de medida (Pza) -
Unidad de medida (M2) EXISTE PARTIDA Metrado 1.00 Und
PARTIDA DESCRITA CORRECTAMENTE
Muro de ladrillo KK de arcilla de canto rodado con mezcla 1:4x1.5cm Unidad de medida (M2) Unidad de medida (M2) Metrado 10.00 Und
Unidad de medida (und) Unidad de medida (und) Metrado 6.00 UND
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Unidad de medida (und)
Unidad de medida (M2)
Luego de la revisión entre especificaciones, metrado y presupuesto, se puede evidenciar la no existencia de relación entre lo metrado y lo presupuestado puesto que existen partidas metrados que no están consideradas dentro del presupuesto y viceversa, asimismo hay diferencias entre los valores considerados entre sí. Dentro de las especificaciones técnicas no se describen partidas a ejecutar, se omitieron describir el método de ejecución de algunas partidas asimismo las unidades de medida no concuerdan con el Metrado y presupuesto.
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS: Observaciones: 
Existe un informe descriptivo del proyectista en base a la NORMA TÉCNICA E-050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Debe de contar con ensayo de LABORATORIO, suscrito por un especialista en geotecnia habilitado y colegiado. No se evidencia perfil estratigráfico, análisis granulométrico, ensayo de límites de Atterberg. Se evidencia un ensayo de corte directo del año 2014, si bien es cierto las características
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Observaciones: El expediente técnico no contiene dicha documentación, siendo un documento indispensable que define el tiempo de ejecución de un conjunto de actividades previstas 
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA Observaciones: El cronograma valorizado de obra debe detallar los gastos a efectuarse de acuerdo al avance de obra, en este caso el cronograma existente no contiene la información necesaria de gastos de acuerdo a las metas que se deben ejecutar de acuerdo a la continuidad de ejecución de los componentes. 
GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN Observaciones: No existe un informe donde se detallen los gastos generales a realizarse durante la etapa de ejecución de obra (10%) asumidos en el presupuesto, del mismo lado no se detalla los gastos de supervisión (2.5%). 
INFORME TOPOGRÁFICO Observaciones: No existe un informe donde se detallen los gastos generales a realizarse durante la etapa de ejecución de obra (10%) asumidos en el presupuesto, del mismo lado no se detalla los gastos de supervisión (2.5%). 
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL Observaciones: La norma con el que se realizó los cálculos no estaba vigente (E-030 Diseño Sismorresistente del año 2003), ya que la tuvo sus modificaciones posteriores, teniendo una modificación sustancial el 2016. No se presenta el predimensionamiento de las zapatas en global, así como el predimencionamiento de columnas, vigas que son componentes estructurales del cerco perimétrico donde la Estructura metálica será empotrada. Falta predimencionamiento de cantidad de acero para los elementos columnas y vigas en su totalidad. Falta el cálculo de estructuras metálicas en base a la norma E-090 del RNE. 
PLANOS Observaciones: No contiene la información necesaria de un plano de ubicación y localización, donde falta detallar las coordenadas UTM, área de terreno, colindancias, acotaciones. Las escalas del plano de ubicación y localización no son las correctas. 
Muni Munici ci alid alidad ad Prov Provin inci cial al de unín unín SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ¡Trabajemos juntos para hacer de Junín el mejor lugar para vivir! 
Plano de Estructuras del SS.HH; faltan los detalles de la (s) zapata (s) en planta de cimentación. Plano General; falta describir los componentes, las acotaciones son muy minúsculas; en general se debe elaborar mediante escalas, no se detallan los ejes Plano de corte y elevaciones de vestuarios; el cuadro de vanos puertas y ventanas difieren con el plano de elevación principal. Plano Arquitectura – Arquitectura – cerco cerco perimétrico; el presupuesto considera muro y tabiquería con ladrillo de concreto de 0.20x0.20x0.40, pero en el plano de elevación lateral se detallan ladrillos de arcilla, a su vez se realizaran los revoques y enlucidos. Plano de corte – corte – cerco cerco perimétrico; en el plano se detallan el corte A-A y corte B-B, dichos ejes de corte no se encuentran evidenciados en el plano general ni en el plano de arquitectura. De la misma manera en el plano se sigue considerando ladrillos KK de arcillas. Plano de Estructuras ambiente administrativo; faltan los detalles de la (s) zapata (s) en planta de cimentación. Plano de cimentaciones-cerco perimétrico; faltan detalles en el plano. Plano de Losa Deportiva Detalles Constructivos; falta acotar los la sección de cortes, juntas, líneas de demarcación, dimensiones en planta de losa deportiva. Falta de plano de graderías de tribuna
FLETE TERRESTRE No se encuentra cálculo de flete de materiales y equipos. 
B) DE LA EJECUCIÓN  El proyecto CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES - PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con código único de Inversión N° 2399792, que cuenta con registro de inversiones y registro en la fase de ejecución por el monto de S/. 1,193, 363.71 (Un Millón Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres con 71/100 soles), mas por el contrario el proyecto se vino ejecutando por etapas, de acuerdo a las resoluciones y documentos existentes de parte de la gestión saliente. 
Documentos emitidos del proyecto denominada “I ETAPA”: Con Resolución de Alcaldía N° 264-
Muni Munici ci alid alidad ad Prov Provin inci cial al de unín unín SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS ¡Trabajemos juntos para hacer de Junín el mejor lugar para vivir!       
Presupuesto Asignado : S/. 250,000.00 Plazo de Ejecución : 90 días calendario Entrega de Terreno : 09/07/2018 Inicio de Obra : 09/07/2018 Termino de Obra : 06/10/2018 Paralización de Obra N°1 : 15 días calendario (21/12/2018 al 20/08/2018) Resolución de paralización N°1 : Resolución de Alcaldía N° 0258-2018-MPJ/A – 01/08/2018 Presupuesto Reformulado : 1, 273,181.29 soles Resolución que aprueba el presupuesto reformulado : Resolución de Alcaldía N° 0264-2018-MPJ/A - 13/08/2018 Resolución que anula el presupuesto reformulado : Resolución de Alcaldía N° 0329-2018-MPJ/A – 0329-2018-MPJ/A – 27/09/2018, 27/09/2018, que anula de oficio la resolución de Alcaldía N° 02640264 2018-MPJ/A Ampliación de Plazo N° 01 : 20 días calendarios (07/10/18 al 26/10/2018) Resolución que aprueba Ampliación de Plazo N° 01 : Resolución de Alcaldía N° 03372018-MPJ/A – 2018-MPJ/A – 01/10/2018 01/10/2018 Ampliación de Plazo N° 02 : 12 días calendarios (27/10/18 al 07/11/2018) Resolución que aprueba Ampliación de Plazo N° 02 : Resolución de Alcaldía N° 03662018-MPJ/A – 2018-MPJ/A – 25/10/2018 25/10/2018 Informe por adicional de Obra por mayores Metrados y partidas adicionales (campo deportivo de grass sintético). Paralización de Obra N° 02 : 10 días calendario (05/11/2018 al 15/11/2018) Resolución de paralización N° 02 : Resolución de Alcaldía N° 0376-2018-MPJ/A – 06/11/2018 Paralización de Obra N° 03 : 15 días calendario (16/11/2018 al 30/11/2018) Resolución de paralización N° 03 : Resolución de Alcaldía N° 0386-2018-MPJ/A – 15/11/2018 Ampliación de Plazo N° 03 : 15 días calendarios (01/12/18 al 15/12/2018) Resolución que aprueba Ampliación de Plazo N° 03 : Resolución de Alcaldía N° 04192018-MPJ/A – 2018-MPJ/A – 30/11/2018 30/11/2018 Componentes a ejecutar en la denominada “I ETAPA” - Campo deportivo de grass
5. De igual forma el informe mensual y/o valorización N° 02 correspondiente al mes de Agosto fue emitido con fecha posterior siendo está el 12/11/2018. 6. Respecto a la valorización N° 03 del mes de Setiembre, se tuvieron trabajos de concreto de f’c=210 kg/cm2, pero los documentos que sustentan el control de calidad tales como diseño de mezcla, toma de muestra con briquetas y rotura de concreto no se encuentran sustentadas en la valorización. 7. Respecto a la valorización N° 04 del mes de octubre es presentado a destiempo; se tuvieron trabajos de concreto de f’c=210 kg/cm2, pero los documentos que sustentan sustentan el control de calidad tales como diseño de mezcla, toma de muestra con briquetas y rotura de concreto no se encuentran sustentadas en la valorización. 8. De acuerdo a la valorización N° 05 el termino de obra es el 12/12/2018 según constatación del Inspector de Obra. 9. Falta los certificados de calidad del cemento y aceros. 10. Se contrató los servicios de mano de obra no calificada y calificada. 
Documentos emitidos del proyecto denominada “II “II ETAPA” : Mediante Resolución de Alcaldía N° 383-2018-MPJ/A de fecha 14 de Noviembre, se aprueba el Expediente Técnico “CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIUSO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL POBLADOR ONDORINO DISTRITO DE ONDORES PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN II ETAPA” por la suma de S/. 340,498.67 (Trescientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho O cho con 67/100 soles) con plazo de ejecución ejecuc ión de 02 meses.          
Inspector de Obra Residente de Obra Valor Referencial Presupuesto Asignado Plazo de Ejecución Entrega de Terreno Inicio de Obra Termino de Obra Paralización de Obra N°1 Resolución de paralización N°1
: Ing. Carlos Cifuentes Huaman CIP N° 125135 : Ing. Walter Yabar Becerra CIP N° 68474 : S/. 340,948.67 soles : S/. 220,000.00 : 30 días calendario : 07/12/2018 : 07/12/2018 : 05/01/2019 : 15 días calendario (21/12/2018 al 04/01/2019) : Resolución Resoluc ión de Alcaldía N° 466-2018-MPJ/A –
OESTE; mientras posterior a la culminación del vaciado de columnas y vigas con fecha 21/12/2018 terminan con la colocación de los pernos de anclaje de la zona NORTE y SUR.
VISTA DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIUSOS PROYECTADO
El expediente técnico carece de información técnica (cálculo estructural, estudio de suelos, cálculo de flete, gastos generales, etc.), al igual del expediente técnico de la ejecución de “I ETAPA” del ETAPA” del proyecto en mención. No hay evidencias del expediente técnico aprobado de la denominada ”II ETAPA” No existe aprobación mediante acto resolutivo por adicional de Obra por mayores Metrados y partidas adicionales (campo deportivo de grass sintético). Al no contar con expediente técnico de la “I ETAPA” ETAPA” y “II ETAPA” ETAPA”, se puede deducir que el proyecto se llevó acabo sin sustento técnico. En la ejecución de obra, el equipo técnico Residentes e Inspector en las valorizaciones mensuales no presentan los certificados de calidad que son documentos importantes para dar veracidad al proceso constructivo. No se evidencia ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS del expediente ex pediente técnico, toda vez que los precios p recios consignados en un expediente deben ser actualizados pasado los 06 meses de elaborados. El proyecto se encuentra registrado en su etapa de ejecución como un proyecto que se está ejecutando en su totalidad, y no ejecución por ETAPAS, toda vez que por etapa se viene incrementando un porcentaje por gastos generales incrementando la inversión.
Se recomienda realizar el CORTE TÉCNICO FINANCIERO DE OBRA a fin de cuantificar la inversión generada hasta la actualidad, a su vez se solicita reformular el proyecto pon no contener sustento técnico, notificar al proyectista para la reformulación o pedir p edir consentimiento para contratar a un tercero. Se recomienda solicitar a la Municipalidad Distrital de Ondores la copia del contrato del Proyectista. Se recomienda notificar al Ing. Favio Edwin Aquino Jacobe consultor de la obra en mención. Se recomienda notificar a la Sub Gerencia de la Municipalidad Distrital de d e Ondores 2015-2018 y/o responsable de la aprobación del Expediente Técnico a fin de realizar su descargo respectivo del contenido aprobado. Se recomienda notificar a responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Junín y/o responsable de la aprobación del Expediente Técnico a fin de realizar su descargo respectivo del contenido aprobado. Se recomienda notificar a los Residentes de obra (I y II ETAPA) a fin de realizar su descargo sobre
Report "Informe 005-Revision y Verificacion Obra Complejo Ondores"
Share & Embed "Informe 005-Revision y Verificacion Obra Complejo Ondores"

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución