Source: http://skolenie.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/591/
Timestamp: 2020-07-02 13:39:49+00:00

Document:
591/2005 Z.z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Sloven... - Slov-lex
591/2005 Z.z.
V § 2 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
V § 2 ods. 3 sa za slovo „látky“ vkladá čiarka a slovo „výrobky“.
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov .“.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.“.
V § 7 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a odpadov“ a v písmene b) slová „a odpad“.
zabezpečuje dodržiavanie zákazu fajčenia,“.
Ak opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené osobitnými predpismi,2) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca vydáva písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru podľa odseku 1. Ak sa právnická osoba člení na organizačné zložky, písomný pokyn vydá vedúci tejto organizačnej zložky.
podmienky protipožiarnej bezpečnosti na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
obsah a rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky na zabezpečenie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
spôsob a časový rozsah vykonávania kontroly dodržiavania podmienok protipožiarnej bezpečnosti určených v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.“.
V § 10 sa v nadpise za slovo „opatrenia“ vkladajú slová „v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi“.
V § 10 sa za slovo „vlastník“ vkladá čiarka a slová „správca alebo užívateľ“.
V § 10 písm. a) sa za slovo „pokoja“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „o čom vedie písomnú dokumentáciu“.
V § 10 písm. b) druhý bod znie:
ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 500 ha, je najmenší počet 40 ks náradia (10 ks sekeromotýk, 10 ks lopát, 10 ks krompáčov 10 ks tlmníc) a 1 ks motorová píla,“.
spracúva mapové podklady, v ktorých vyznačuje všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, najmä zoznam vlastníkov, správcov a užívateľov lesných pozemkov, ako aj stav a počet existujúcich vodných zdrojov, prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku a na požiadanie ich poskytuje okresnému riaditeľstvu,“.
§ 10 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
prijíma osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na
vybavuje prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.“.
V § 11 ods. 5 sa za slovo „spôsobom“ vkladá čiarka a slová „ktorý určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ,“.
V § 13 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak“.
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.“.
V § 13 ods. 2 sa slovo „výrobca“ nahrádza slovom „distribútor“ a za slovo „kontrolu“ sa pripája slovo „najmä“.
V § 13 ods. 2 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťajú sa písmená c) až e).
Prevádzkovateľ požiarnotechnického zariadenia vykonáva jeho údržbu určenými osobami podľa požiadaviek ustanovených v technických predpisoch.6a)“.
V § 13 ods. 4 sa čiarka za slovom „kontrolou“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „alebo zabezpečí výmenu potrebných súčastí zariadenia tak, aby bola zabezpečená jeho trvalá funkčnosť“.
V § 14 ods. 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zdrojov vody na hasenie požiarov,“.
Ak má v objekte sídlo viacero právnických osôb alebo fyzických osôb-podnikateľov, môžu sa títo dohodnúť o zriadení jednej ohlasovne požiarov.“.
Ohlasovňa požiarov musí mať spojovacie prostriedky na ohlásenie vzniku požiaru, ako aj zariadenie na vyhlasovanie požiarneho poplachu spôsobom uvedeným v požiarnych poplachových smerniciach.“.
zoznam právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vrátane ich telefónnych čísel, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktorý je zriadená ohlasovňa požiarov.“.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „komisia“ vkladá slovo „bezprostredne“.
Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.“.
V § 28 ods. 3 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „každom“.
Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v prípade potreby k dispozícii.“.
Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.“.
V § 32 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) až g).
V § 33 sa vypúšťa odsek 4.
V § 34 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „oprávnenia“ vkladajú slová „vykonávať odbornú prípravu“.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa slovo „sídlo“ nahrádza slovami „adresu sídla“.
V § 35 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú dve nové vety, ktoré znejú:
V § 35 ods. 4 sa v poslednej vete slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
„Ak overovaná fyzická osoba svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti neospravedlní včas, posudzuje sa, že na overovaní odbornej spôsobilosti nevyhovela.“.
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany zaniká uplynutím piatich rokov odo dňa jeho vydania; ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany požiada o overenie odbornej spôsobilosti v čase platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overovania za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti na overenie.“.
Vyhláška č. 94/2004 Z. z.“.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Protipožiarna kontrola stavieb v priebehu ich realizácie sa vykonáva u stavebníka, oprávnenej osoby alebo právnickej osoby uskutočňujúcej stavbu, alebo u vlastníka stavby.“.
Posudzovaním textovej časti a výkresovej časti dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti sa preveruje riešenie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby.“.
Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
V textovej časti projektovej dokumentácie v stavebnom konaní sa preveruje požiarnobezpečnostné riešenie podľa druhu a účelu stavby, a to najmä
vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami,
zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu,
riešenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení,
posúdenie dokladov o vhodnosti použitia stavebných výrobkov.8)
Obsah požiarnobezpečnostného riešenia stavby je uvedený v prílohe č. 7.
stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod dymu a tepla,
hasiace prístroje, hadicové zariadenia, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody,
zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.“.
Obsah posudzovania stavby a zoznam predkladaných dokladov v kolaudačnom konaní je uvedený v prílohe č. 8.".
§ 7 zákona č. 90 /1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.“.
V prílohách č. 2 až 5 sa slová „Rodné číslo" nahrádzajú slovami „Dátum narodenia".
Za prílohu č. 6 sa dopĺňajú prílohy č. 7 a 8, ktoré znejú:
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie,
určenie priestorov strážených signalizáciou a umiestnenie ústrednej signalizácie,
stabilným a polostabilným hasiacim zariadením
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia,
určenie priestorov chránených hasiacimi zariadeniami, umiestnenie strojovne, zdrojov hasiacej látky, možnosti pripojenia mobilnej techniky, spôsob spúšťania zariadení,
zariadením na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch a zariadením na odvod splodín horenia pri požiari
iným zariadením, ako sú uvedené v bodoch 1 až 3, ktoré je určené na hasenie požiaru, vrátane jeho navrhovania a vhodnosti jeho umiestnenia,
určenie druhu prostredia/zón (protokol o určení prostredia),
umiestnenie regulačných staníc, hlavných uzáverov plynu a plynomerov,
inštalácia plynových spotrebičov,
posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré má obsahovať
vyhotovenie nákresu s uvedením toku spracúvaných, používaných alebo vznikajúcich horľavých látok alebo horenie podporujúcich látok v technologickom zariadení alebo technickom zariadení s uvedením veličín charakterizujúcich stav látky pri transporte cez komponenty technologického zariadenia alebo technického zariadenia, napríklad teplota látky, hmotnostný prietok alebo objemový prietok, rýchlosť transportu látky a tlak látky,
vyhotovenie analýzy vhodnosti komponentov inštalovaných do technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, alebo o ktorých Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe žiadosti ministerstva rozhodol o uvedení na trh, aj keď neboli použité postupy posudzovania zhody, ak si to vyžadovala ochrana oprávnených záujmov,10) alebo nemajú vykonané dobrovoľné posúdenie zhody, ktorá obsahuje najmä
popis konštrukcie prvku vrátane kinematickej schémy a funkčnej schémy,
popis materiálov prvku,
popis mechanického namáhania prvku,
popis tepelného namáhania prvku,
popis druhov korózie,
popis druhov opotrebenia prvku,
nebezpečné miesta na komponente technologického zariadenia alebo technického zariadenia vyplývajúce z jeho poruchových stavov spôsobených konštrukciou, poddimenzovaním, výrobou, starnutím, nesprávnym zaobchádzaním vrátane nesprávnej údržby, a to
možné miesta prechodu látky z pracovného priestoru komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia do iného priestoru v rámci komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
možné miesta úniku látky z komponentu technologického zariadenia alebo technického zariadenia do voľného prostredia,
možné miesta s teplotou vyššou, ako je dovolená teplota vznikajúca zvýšeným trením pri poruchových stavoch,
3gd.
možné miesta vzniku elektrostatického náboja,
možné miesta vzniku elektrických výbojov,
vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok nie je určeným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a má inštalované komponenty podľa bodu 3 alebo komponenty, ktoré sú určenými výrobkami na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, sa vykoná podľa bodov 3gb až 3ge,
vyhotovenie analýzy celého technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré ako celok je určeným výrobkom ustanoveným na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, sa vykoná podľa bodov 3gb až 3ge,
posúdenie protipožiarnej bezpečnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia v etape začiatku činnosti a v etape ukončovania činnosti technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
preukázanie inštalovania ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia (okrem požiarnotechnických zariadení) a popis ich významu, a to
zariadenia brániaceho nedovolenému nárastu tlaku pri preplnení - poistné ventily
zariadenia brániaceho mechanickému preťaženiu komponentov - mechanické spojky, akumulátory energie na zníženie účinkov hydraulického rázu v potrubí,
zariadenia brániaceho elektrickému preťaženiu komponentov,
zariadenia brániaceho tepelnému preťaženiu komponentov,
zariadenia pôsobiace pri výbuchu, a to
zariadenia na potlačenie výbuchu,
7eb.
zariadenia na uvoľnenie výbuchu - poistné membrány,
7ec.
zariadenia na zabránenie prenesenia výbuchu - rotačné podávače,
uvedenie ďalších opatrení, napríklad inertizácia prostredia alebo flegmatizácia prostredia,
prachom usadenom na vonkajšom povrchu komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
zmesou vzduchu a pár horľavej kvapaliny v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutej z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
zhodnotenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia z hľadiska kontroly a údržby na základe dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom, a to zhodnotenie
lehôt kontroly, technických prostriedkov kontroly a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich kontrolu,
lehôt údržby, technických prostriedkov údržby a odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich údržbu, napríklad rozoberateľné spoje, upchávky čerpadiel a kompresorov, mazanie,
doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu11) alebo na požiadavky štátneho požiarneho dozoru podľa osobitného predpisu.12)".
§ 9 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
§ 98 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
§ 99 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
konštrukčné a dispozičné riešenie stavby
rozdelenie stavby na požiarne úseky, vytvorenie samostatných požiarnych úsekov,
utesnenie prestupov technologického zariadenia alebo technického zariadenia, káblov v potrubí a podobne cez požiarne deliace konštrukcie,
ochrana stavebných konštrukcií proti ohňu,
materiály použité na povrchové úpravy konštrukcií z hľadiska šírenia požiaru a z hľadiska odkvapkávania,
vyhotovenie požiarnych uzáverov, ich funkčná spôsobilosť, správnosť umiestnenia, ovládanie a označenie,
typy, vybavenie a označenie únikových ciest, ich osvetlenie, vetranie, funkčná spôsobilosť technického zariadenia na organizáciu evakuácie, vyhotovenie schodísk,
evakuačné výťahy, požiarne výťahy a ich vybavenie, kapacita a vyhotovenie kabíny, trvalá dodávka elektrickej energie, ovládanie a prevádzková rýchlosť kabíny,
dodržanie odstupových vzdialeností,
počet a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
umiestnenie horľavých materiálov v požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku, vonkajšie skládky horľavých materiálov v blízkosti stavieb,
overenie skutočného vyhotovenia požiarnotechnického zariadenia, a to
pri vodnej clone treba overiť systém spúšťania a či sa nachádza v systéme voda,
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba overiť systém spúšťania, nadväznosť na iné zariadenia, či sú súčasťou zariadenia závesy rozdeľujúce priestor pod stropom, v ktorom sú umiestnené dymové klapky,
pri elektrickej požiarnej signalizácii treba overiť umiestnenie ústredne elektrickej požiarnej signalizácie, druh a umiestnenie hlásičov požiarov a ovládanie zariadení, ktoré sú na elektrickú signalizáciu napojené,
pri zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch treba overiť systém spúšťania, zabezpečenie dostatočnej zásoby hasiacej látky a ohlásenie spustenia zariadenia v mieste trvalej obsluhy,
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba pri jeho kontrole postupovať v súlade s technickými podmienkami určenými výrobcom zariadenia,
vybavenie stavby zariadeniami na protipožiarny zásah
dostupnosť a vyhotovenie vnútorných zásahových ciest, vonkajších zásahových ciest a nástupných plôch, ich osvetlenie, umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických zariadení a energetických zariadení a podobne,
umiestnenie, vybavenie, označenie a funkčná spôsobilosť zdrojov vody, hydrantov, hadicových zariadení a zosilňovacej stanice,
umiestnenie elektrotepelných spotrebičov a palivových spotrebičov, vyhotovenie dymovodov, komínov a ich označenie štítkom,
vyhotovenie vzduchotechnického potrubia a osadenie požiarnych klapiek a ich označenie,
zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, a vyhotovenie elektrických rozvodov v priestoroch podľa osobitného predpisu,7)
vyhotovenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia
inštalovanie ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
možné cesty šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
zabezpečenie kontroly a údržby technologického zariadenia alebo technického zariadenia podľa dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na montáž a kontrolu požiarnotechnického zariadenia,
potvrdenie o vykonaní kontroly elektrickej požiarnej signalizácie pri jej odovzdaní do prevádzky osobou s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly,
doklad o skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia,
zoznam určených osôb zodpovedných za prevádzku, údržbu a obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj doklad o ich vyškolení na vykonávanie tejto činnosti,
doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov,
doklad o preukázaní zhody technických a technologických zariadení,
doklad o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu3) alebo na požiadavky štátneho požiarneho dozoru podľa osobitného predpisu,4)
sprievodná dokumentácia a doklady o kontrole a odborných skúškach a prehliadkach požiarnotechnických zariadení a technických zariadení podľa osobitných predpisov13) na úseku ochrany pred požiarmi.".
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení.“.
§ 40c Kolaudačné konanie
Číslo: 591/2005 Z. z.
Názov: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

References: § 2
 § 2
 § 7
 § 10
 § 10
 § 10
 § 10

§ 10
 § 11
 § 13
 § 13
 § 13
 § 13
 § 14
 § 21
 § 28
 § 32
 § 33
 § 33
 § 34
 § 34
 § 35
 § 35
 § 38
 § 40
 § 40

§ 7

§ 9

§ 98

§ 99

§ 40