Source: https://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2008/05/01&referencia=699215-1-HTML-382240-X
Timestamp: 2019-03-24 10:45:44+00:00

Document:
Resolución nº 174, de 21 de abril de 2008, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se concede la autorización ambiental integrada de la instalación de lacado de perfiles y accesorios de aluminio, ubicada en el término municipal de Logroño, promovida por Eurocolor lacados de aluminio, Expte: IPPC 51/AAI-03/2007
Primero. Con fecha 4 de enero de 2007 se presenta, ante la Dirección General de Calidad Ambiental, la solicitud de autorización ambiental integrada de la instalación de lacado de perfiles y accesorios de aluminio, promovida por Eurocolor Lacados de aluminio S.A., ubicada en Crta. La Guardia 98-100, en el término municipal de Logroño, conforme a la descripción recogida en el Anexo I. Junto a la solicitud, se presenta el informe del Ayuntamiento de Logroño acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.
Segundo. Dado que el volumen de las líneas completas destinadas al tratamiento es superior a 30 m3, la actividad está incluida en la categoría 2.f del Anejo IV del Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
Tercero. En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las directrices establecidas por el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para el tratamiento superficial de metales y plásticos, adoptado por la Comisión Europea en agosto de 2006.
Quinto. Con fecha 17 de abril de 2007, se solicitan informes de conformidad con el artículo 44 del Decreto 62/2006. El Ayuntamiento de Logroño emite informe favorable el 30 de abril de 2007 teniendo en cuenta que la empresa La Confederación Hidrográfica del Ebro emite informefavorable con fecha 4 de julio de 2007. La Dirección General de Salud Publica y Consumo emite informe favorable con fecha 12 de marzo de 2008.
Primero. Conceder Autorización Ambiental Integrada de la instalación de lacado de perfiles y accesorios de aluminio, promovida por Eurocolor Lacados de aluminio S.A., ubicada en Crta. La Guardia 98-100, en el término municipal de Logroño, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberán cumplir las siguientes medidas:
1.1.1. Foco 1 (caldera de baños línea 1), Foco 4 (Quemador horno de secado línea 1), Foco 5 (Quemador I horno de polimerizado línea 1), Foco 6 (Quemador II horno de polimerizado línea 1), Foco 7 (Quemador horno de polimerizado línea 2), Foco 8 (Caldera de baños de aspersión línea 2 y 3), Foco 9 (Quemador horno de secado línea 3) y Foco 11 (Quemador horno de polimerizado línea 3)
* Óxidos de nitrógeno (medido como NO2): 300 ppm
* Monóxido de carbono: 625 mg/Nm3
* Partículas: 150 mg/Nm3
* Dióxido de azufre: 850 mg/Nm3
* Opacidad (índice de Bacharach): 2
1.1.2. Foco 2 (Salida ciclón I de línea 1), Foco 3 (Salida ciclón II de línea 1) y Foco 10 (Entrada horno de polimerizado línea 3)
1.2. Los niveles sonoros emitidos al medio ambiente exterior serán inferiores a los máximos permitidos por el artículo 12.1 de la Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones en la ciudad de Logroño.
* Aguas residuales industriales procedentes del lavado de patios de una industria de lacado de piezas metálicas de aluminio.
1.3.2. El punto de vertido se localiza en las siguientes coordenadas UTM: X: 544.300, Y: 4.703.450 (Hoja 1/50.000 nº 204). El cauce receptor es el Río Ebro y el sistema de evacuación corresponde al tipo superficial directo a cauce.
1.3.3. Se establecen límites de vertido y frecuencia de análisis del agua residual de acuerdo con lo establecido en el punto 1.3.1. de la presente resolución. No se ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente, especialmente las denominadas sustancias peligrosas (Disposición Adicional tercera del R.D. 606/2003, de 23 de mayo).
1.3.3.1. Limites de vertido ? Frecuencia de análisis :
Limites Frecuencia de análisis
Volumen anual máximo (m3) 19.800
Volumen diario (m3) 90
pH 6 ? 9 Trimestral
Materias en suspensión (mg/l) 20 Trimestral
DQO (mg/l) 100 Trimestral
Aceites y grasas (mg/l) 10 Trimestral
Fósforo total (mg/l) 0,2 Trimestral
Sulfatos (mg/l) 2.000 Trimestral
Aluminio (mg/l) 1 Trimestral
Cromo total (mg/l) 2 Trimestral
Cromo VI (mg/l) 0,2 Trimestral
1.3.5. Se procederá a la recirculación total de las aguas del proceso industrial, eliminando los vertidos procedentes de las aguas industriales antes del 4 enero de 2009. Independientemente de lo anterior, deberá conectar sus vertidos (aguas fecales e industriales) a la red de saneamiento municipal en el plazo indicado en este párrafo, procediendo a la clausura total del emisario de salida al río Ebro que existe en la actualidad. Tanto la conexión como la clausura se comunicaran por escrito a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
1.3.7. El incumplimiento reiterado de las condiciones de emisiones al agua de la Autorización Ambiental Integrada será causa de revocación de la presente autorización, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86, modificado por R.D. 606/2003, de 23 de mayo).
2.1.3. En la zona de patio exterior canalizada hacia la red de aguas se evitará cualquier vertido residual industrial que mediante arrastre pueda alcanzar dicha canalización, procediéndose en el supuesto de derrames accidentales a su oportuna e inmediata recogida en seco y posterior gestión.
2.3. Con respecto a los dos depósitos subterráneos de almacenamiento de gasoleo, de 20.000 litros y de 10.000 litros se encuentran autorizados con el nº IP/718.
3.1. Se inscribe a Eurocolor Lacados de aluminio S.A. en el Registro de Actividades de Producción de Residuos, con el siguiente número de inscripción: LR/A26215673/001/P1.50
3.2. Se autoriza a que la instalación genere los residuos peligrosos y cantidades incluidas en el anexo III de la presente resolución. El citado anexo contiene los residuos declarados en su solicitud y se actualizará con los que en el futuro se incluyan, en cumplimiento de la obligación de comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación o ampliación de los datos declarados.
3.3.5. Antes del día 1 de marzo de cada año, deberá presentar a la Dirección General de Calidad Ambiental, la declaración anual a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 833/1988. En caso de disponer de los medios adecuados se adjuntará copia en disquete o enviará copia de dicha declaración por correo electrónico a la siguiente dirección: residuos.industriales@larioja.org, indicando en el asunto o tema declaración anual de productores de residuos peligrosos.
4.1.1. Los valores de emisión a la atmósfera se expresarán como valores medios semihorarios medidos a lo largo de ocho horas con tres medidas como mínimo.
4.1.2. El caudal volumétrico real y las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normales de temperatura y presión (273 K y 101,3 Kpa) de gas seco. Los resultados de las mediciones se normalizarán con referencia al contenido total de oxígeno de un 3%, exceptuando aquellos casos en los que el oxígeno medido sea inferior al oxígeno de referencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ccorr = Cmed x (21 - Oref / 21 - Omed)
4.1.3. Las instalaciones serán inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado en La Rioja, al menos, una vez cada cinco años, en los términos previstos en el artículo 21 de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. Los informes del Organismo de Control Autorizado se remitirán a la Dirección General de Calidad Ambiental en los tres primeros meses del año siguiente. En los informes se incluirán, además de los requisitos requeridos en la legislación vigente, una certificación sobre el cumplimiento de los valores límite de emisión.
4.1.4. Se considerará que se respetan los valores límite de emisión a la atmósfera cuando ninguno de los valores medios semihorarios supere los valores fijados en el punto 1 de la presente resolución.
4.1.5. La instalación dispondrá de un libro-registro, por cada foco, de emisiones a la atmósfera adaptado al modelo del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976, foliado y sellado por la Dirección General de Calidad Ambiental, en el que se harán constar, de forma clara y concreta, los resultados de las mediciones de control y autocontrol, incluidas las realizadas por los Organismos de Control Autorizados. Asimismo, se reflejarán los balances estequiométricos de los elementos determinados en las sublistas sectoriales específicas de contaminantes, según la actividad, recogidas en el documento de orientación para la realización de un inventario europeo de emisiones contaminantes. Los volúmenes del libro-registro que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia del titular de la instalación durante, al menos, cinco años.
4.2. Debido a que se utilizan sustancias, que en condiciones de uso normales, son peligrosas por inhalación (R26: Muy tóxico por inhalación, R49: Puede causar cáncer por inhalación y R20: Nocivo por inhalación), como el fluoruro de hidrogeno, el alcohol bencílico y el trióxido de cromo, deben extremarse las medidas preventivas para evitar la exposición humana a dichas sustancias siguiendo las indicaciones de las Fichas de Datos de Seguridad y manteniendo una ventilación/extracción adecuadas sin generar riesgos a terceros.
4.3. La instalación de depuración consiste, en síntesis en un tratamiento físico-químico que consta de reducción de cromo, neutralización, floculación y decantación de lodos, pudiéndose exigir una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor.
4.4. Control y evaluación de las aguas residuales:
4.4.1. Deberá disponerse de un sistema de aforo de caudal de vertido de las aguas de proceso que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.
4.4.2. En cada una de las salidas de los efluentes de las instalaciones de depuración se dispondrá de una arqueta donde se realizará el muestreo del vertido, en la que sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. Deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.
4.4.3. El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.
4.4.4. El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como mínimo los parámetros especificados en el punto 1.3.3.1. Todos los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por entidad colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el control.
4.4.5. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de Cuenca podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.
4.4.6. El titular remitirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico donde se reflejen, trimestralmente, la declaración analítica del vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes realizados en el trimestre) y anualmente la declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.
4.5. Control y evaluación de los residuos gestionados y generados:
4.5.1. La empresa deberá presentar los documentos de control y seguimiento ante la Dirección General de Calidad Ambiental en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en que se efectúe el traslado de los residuos producidos.
4.5.2. La empresa deberá conservar, durante un periodo mínimo de cinco años, los documentos de aceptación emitidos por gestor autorizado a que se refiere el Art. 34 del R.D. 833/1988. Asimismo deberá conservar durante un plazo de cinco años los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos.
4.6. Con independencia de los informes de carácter interno, se realizará un informe anual que incluirá todas las incidencias ambientales y las medidas de control contenidas en la Autorización Ambiental Integrada. Los informes serán remitidos anualmente a la Dirección General de Calidad Ambiental, evaluados de conformidad por una entidad acreditada de control en el campo del medio ambiente.
6.2. El canon de control de vertidos, establecido en el informe vinculante del Organismo de Cuenca, asciende a la cantidad de 426,49 euros al año. La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos, una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente. En el Anexo II de la presente resolución, se refleja el cálculo detallado del canon de control de vertidos. El canon de control de vertido será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración.
6.3. El plazo de vigencia de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro es de 18 meses contados a partir del 4 de julio de 2007. La citada autorización no tendrá validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho de aprovechamiento. Esta Autorización Ambiental integrada deja sin efecto la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 31 de octubre de 2006, procediéndose al archivo del expediente de referencia 2004-S-417.
6.4. Con el plazo previsto en el punto segundo de esta Autorización, el titular remitirá al organismo autonómico un estudio técnico de las características actualizadas del vertido de aguas residuales con propuesta, en su caso, de mejora de las medidas correctoras, a fin de que la Confederación Hidrográfica del Ebro informe de nuevo sobre el vertido. Así mismo, la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá requerir al organismo autonómico el inicio del procedimiento de modificación de la Autorización Ambiental Integrada en los casos señalados en Art. 26 de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación y Art. 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, Texto refundido de la Ley de Aguas.
6.5. Anualmente en el periodo que se establezca por la legislación se notificará al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes o al que los sustituya y, prioritariamente a través deinternet, los datos de las emisiones de contaminantes indicados en las sublistas sectoriales específicas de contaminantes, según la actividad, recogidas en la guía para la implantación del registro europeo PRTR regulado en el Reglamento CE nº 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes.
6.6. Con relación al centro de transformación de 1.000 KVA, que posee refrigerante con contenido de Policlorobifenilos, con una proporción superior a 50 ppm, deberá ser descontaminado o eliminado antes del 01/01/09 conforme al Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
. La presente autorización tiene un plazo de vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular solicitará su renovación, de acuerdo con el procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente.
. Esta autorización queda condicionada a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, previa visita de comprobación de las instalaciones, o de la certificación emitida por una Entidad Acreditada de Control en el campo del medio ambiente.
. Serán consideradas causas de extinción de la presente autorización las siguientes:
. Podrán modificarse las condiciones de la autorización, con anterioridad al plazo de vigencia de la misma, en los siguientes casos:
. La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.
. Trasladar esta resolución a Eurocolor Lacados de aluminio S.A., al Ayuntamiento de Logroño, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección General de Ordenación y Desarrollo económico, al Servicio de Gestión y Control de Residuos, al Servicio de Control de la Atmósfera y Cambio Climático y al Servicio de Integración Ambiental.
En Logroño, a 21 de abril de 2008.- El Director General de Calidad Ambiental, Fernando Flores Martínez.
La empresa Eurocolor Logroño Lacados de Aluminio, S.A. centra su proceso productivo en el lacado de perfiles y accesorios de aluminio, alcanzando una producción que se eleva a 4.000.000m2 lacados al año. El proceso se efectúa sometiendo a los perfiles y accesorios de aluminio procedentes de los clientes a tratamiento superficial, para posteriormente lacarlos, en función del acabado y color solicitados por el cliente, y polimerizar la pintura en la superficie con el fin de conseguir una adherencia total.
Una vez recibidos los perfiles y accesorios, son introducidos en los cestones, con destino a las cubas de desengrase alcalino, lavado de agua de red, ataque ácido, lavado de agua de red y posterior cromatizado en cuba de 10.000 litros.
En el caso de lacados en blanco se usa la línea vertical, realizando el mismo tratamiento, con enganche de perfiles en perchas, desengrase alcalino por aspersión, lavados de perfiles con agua de red, y cromatizado en cuba de 2.500 litros.
En la siguiente etapa se procede al secado de los perfiles en hornos de secado a una temperatura entre 90 y 100 ºC. Una vez secadas las superficies, se procede al enganche de los perfiles provenientes de la línea horizontal, para proceder al proceso de pintado en las cabinas de pintura, en la línea vertical se pasa a la etapa de pintado directamente.
Posteriormente se procede a la introducción de perfiles y accesorios en los hornos para el polimerizado de la pintura. La temperatura alcanza entres 180 y 250 ºC. Por ultimo se procede al desenganche y embalado.
El consumo anual de agua es de aproximadamente 11.000 m3.
Las aguas industriales del proceso de tratamiento superficial son sometidas a un proceso de depuración físico-químico que consta de reducción de cromo VI, neutralización mediante adición de cal, floculación y decantación de lodos mediante adición de polielectrolitos con recogida de los mismos en un filtro prensa.
Anexo II: Canon de Control de Vertidos.
Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, de acuerdo con el artículo 113.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte.
Volumen anual de vertido autorizado: 19.800 m3/año
Precio básico por metro cúbico: 0,03005 euros/m3
Coeficiente de mayoración o minoración: K = k1 x k2 x k3 = 0,7168
a) naturaleza y características del vertido: industrial con sustancias peligrosas(k1 = 1,28)
b) grado de contaminación del vertido: industrial con tratamiento adecuado (k2 = 0,5)
c) calidad ambiental del medio receptor: zona de categoría II (k3 = 1,12)
Canon de control = 19.800 m3 x 0,03005 euros/m3 x 0,7168 = 426,49 euros/año

References: artículo 44
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 21
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 113
 Real Decreto