Source: http://www.schornsteinfegermeister.de/index.php?var1=schornsteinfeger-gesetze-und-verordnungen&var2=alte-feuerungsverordnung---feuvo-nw---&var3=&print=ok
Timestamp: 2017-11-24 08:55:48+00:00

Document:
﻿ alte Feuerungsverordnung (FeuVO NW) - www.schornsteinfegermeister.de
406940 Aufrufe:
223338 Aufrufe:
Sie sind hier: www.schornsteinfegermeister.de / 11: Gesetze & Verordnungen	/ 11.5: alte Feuerungsverordnung FeuVO NRW
Bitte beachten Sie, dass die Feuerungsverordnung im März 2008 geändert wurde. Rein informativ bleibt diese veraltete Feuerungsverordnung online. Die aktuelle Feuerungsverordnung finden Sie hier.
Aufgrund des § 85 Abs. 1 Nrn. 1, 4 und 5 sowie Abs. 7 der Landesbauordnung (BauO NW) vom 7. März 1995 (GV. NW. S. 218) wird nach Anhörung des Ausschusses für Städtebau und Wohnungswesen des Landtags verordnet:
§ 1 Einschränkung des Anwendungsbereichs (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
Für Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke gilt die Verordnung nur, soweit diese Anlagen der Beheizung von Räumen oder der Warmwasser-Versorgung dienen oder Gas-Haushalts-Kochgeräte sind.
§ 2 Begriffe (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild angegebenen Wärmeleistungsbereiches fest eingestellte höchste Leistung der Feuerstätte oder
§ 3 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
1. mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann (Räume mit Verbindung zum Freien) und einen Rauminhalt von mindestens 4 m3 je 1 kW Gesamtnennwärmeleistung hat,
§ 4 Aufstellung von Feuerstätten (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
(5) Gasfeuerstätten nach § 43 Abs. 6 Nr. 3 BauO NW ohne Abgasanlagedürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn die besonderen Sicherheitseinrichtungen der Feuerstätten verhindern, daß die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30 ppm überschreitet.
2. so beschaffen ist, daß bis zu einer Temperatur von 650°C über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten nicht mehr als 30 l/h, gemessen als Luftvolumenstrom, durch- oder ausströmen können.
(8) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, daß an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85°C auftreten können. Andernfalls muß ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
§ 5 Aufstellräume für Feuerstätten (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
(2) Brenner und Brennstoffördereinrichtungen der Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abgeschaltet werden können. Neben dem Notschalter muß ein Schild mit der Aufschrift »NOTSCHALTER - FEUERUNG« vorhanden sein.
§ 6 Heizräume (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW dürfen nur in besonderen Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden; § 5 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. Die Heizräume dürfen
In Heizräumen dürfen auch Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe aufgestellt sein; § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außenwände, und Stützen von Heizräumen sowie Decken über und unter ihnen müssen feuerbeständig sein. Deren Öffnungen müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht fürTrennwände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb der Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese Räume die Anforderungen der Sätze 1 und 2 erfüllen.
§ 7 Abgasanlagen (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
§ 8 Abstände von Abgasanlagen zu brennbaren Bauteilen sowie zu Fenstern (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
sein. Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 genügt ein Abstand von 5 cm, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht mehr als 160°C betragen kann oder Gasfeuerstätten eine Strömungssicherung haben.
§ 9 Höhe der Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen über Dach (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
4. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Bedachung überwiegend nicht den Anforderungen des § 35 Abs. 1 BauO NW entspricht, am First des Daches austreten und diesen um mindestens 80 cm überragen.
§ 10 Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
gelten § 3 Abs. 1 bis 6 sowie § 4 Abs. 1 bis 8 entsprechend,
§ 11 Abführung der Ab- oder Verbrennungsgase von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
(1) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebäuden sind durch eigene, dichte Leitungen über Dach abzuleiten. Mehrere Verbrennungsmotoren dürfen an eine gemeinsame Leitung angeschlossen werden, wenn die einwandfreie Abführung der Verbrennungsgase nachgewiesen ist. Die Leitungen dürfen außerhalb der Aufstellräume der Verbrennungsmotoren nur nach Maßgabe der § 7 Abs. 5 und 7 sowie § 8 angeordnet sein.
(3) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Abgaswärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 sowie § 43 Abs. 5 BauO NW entsprechend.
§ 12 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräumen) gelagert worden, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden dürfen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf insgesamt 100 000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 6500 l Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 30000 l Flüssiggas je Gebäude oder Brandabschnitt nicht überschreiten.
2. dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vorschriften aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entsprechen,
6. müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift »FLÜSSIGGASANLAGE« gekennzeichnet sein.
§ 13 Brennstofflagerung außerhalb von Brennstofflagerräumen (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
§ 14 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
§ 15 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten (Achtung: § ist veraltet, die neue FeuVo finden Sie hier )
Düsseldorf, den 21. Juli 1998
Der Minister für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen
Dieser Artikel wurde bereits 49704 mal angesehen.
3100574 Besucher

References: § 85

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4
 § 43

§ 5

§ 6
 § 5
 § 5

§ 7

§ 8

§ 9
 § 35

§ 10
 § 3
 § 4

§ 11
 § 7
 § 8
 § 43

§ 12
 § 11

§ 13

§ 14

§ 15