Source: http://docplayer.cz/89294-Provozni-rad-nekryteho-umeleho-koupaliste-v-pozlovicich.html
Timestamp: 2017-01-19 07:05:59+00:00

Document:
⭐PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH
Download "PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH"
1 PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení dle 6c odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracovala : Ing. Marcela Stašková V Pozlovicích, dne podpis provozovatele razítko Schválila: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně... podpis a razítko Stránka 12 1. OBSAH 2. Kontakty a důležitá telefonní čísla Úvod Základní údaje Popis zařízení Technická charakteristika bázénů KOUPALIŠTĚ Víceúčelový a DĚTSKÝ BAZÉN Popis zařízení a technologie úpravny vody Popis technologie úpravy bazénové vody pro bazény v aquaparku Pozlovice Brodítka PoužívanÉ DEZINFEKČNÍ A ALGICIDNÍ PŘIPRAVKY PRO úpravu VODY bazénů Zázemí koupaliště Šatny, sprchy, toalety Plochy pro slunění, venkovní hrací plochy Ošetřovna Zákaz kouření Osvětlení a odvětrání Teplá a pitná voda v areálu Kontrola jakosti BAZÉNOVÉ A VSTUPNÍ VODY BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ Příloha č. 8 vyhl.č. 238/2011 Sb., v platném znění Příloha č. 9 vyhl.č. 238/2011 Sb., v platném znění Místa odběru vzorků bazénové a vstupní vody pro chemické a mikrobiologické rozbory Další pokyny Laboratorní kontrola Nápravná opatření při zjištění nevyhovující jakosti bazénové vody v bazénech Pokyny pro provoz a údržbu zařízení Provozní deník Všeobecné pokyny Stránka 23 11.3 Provoz, údržba hřišť a míst k odpočinku Očista příslušenství Sledování jakosti vody bazénů Očista bazénů Odpovědnost pracovníků Úklid prostor koupaliště Odpady Závěrečná ustanovení Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ Pozlovice Havarijní a traumatologický plán Stránka 34 2. KONTAKTY A DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA KHS Zlínského kraje pracoviště Zlín Telefony: Jeanette Horčicová Jana Baďurová První pomoc 155 Hasiči 150 Policie ČR 158 Kontaktní osoba ZÚ se sídlem v Ostravě Ing. Marcela Stašková, tel.: , Pracovník provádějící odběry vzorků Alžbeta Pavelcová, tel.: ÚVOD Provozní řád nekrytého umělého koupaliště v Městys Pozlovice, Pozlovice č.p. 162, PSČ: slouží k zabezpečení řádného provozu koupaliště v Pozlovicích a zajištění požadované jakosti bazénové vody v bazénech koupaliště. Nekryté umělé koupaliště je využíváno každoročně v letní koupací sezóně a zahrnuje víceúčelový bazén, dětský bazén, 3x vstupní brodítka, objekt úpravny vody a rekreační travnaté slunící plochy, hrací plochy s pískovišti a nezbytná hygienická a sociální zařízení. Vlastníkem celého areálu koupaliště je Městys Pozlovice. Provozní řád byl vypracován v souladu s požadavky 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. Při provozu koupaliště jsou v plné míře respektovány níže uvedené předpisy: - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Stránka 45 - Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. - Zákon č. 356/2003 2sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Uvažovaná průměrná denní návštěvnost je 800 (max. však 1200) osob na den. Kapacita víceúčelového (dle vodní plochy) bazénu je 137 osob a dětského bazénu (dle vodní plochy brouzdaliště) je 40 dětí. 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Majitel koupaliště: Městys Pozlovice Hlavní 51 IČ: Pozlovice, Provozovatel koupaliště: Služby Městyse Pozlovice IČ: Hlavní , Pozlovice Osoba odpovědná za provoz koupaliště: starostka Městyse Pozlovice: Ing. Tkáčová tel: odpovědný zástupce provozovatele: Mgr. Karel Geba tel: Provozní doba koupaliště: a) květen, září: denně od hodin b) červen srpen: denně od 9 20 hodin Stránka 56 5. POPIS ZAŘÍZENÍ Koupaliště je využíváno v letní koupací sezóně od května do září a zahrnuje víceúčelový nerezový bazén s laminátovým tobogánem a skluzavkou, dětský nerezový bazén, 3 vstupní brodítka, úpravnu vody, víceúčelový objekt určený pro stravovací služby a další rychlá občerstvení v areálu, prostor s nezbytnými hygienickými a sociálními zařízeními a prostor pro slunění návštěvníků. Pokyny pro návštěvníky koupaliště (návštěvní řád) jsou zveřejněny na tabuli při vstupu do areálu. Do vody bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti do 3 let věku mají vstup do bazénů pouze s plavečkami s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Voda pro napouštění bazénů koupaliště je přiváděna z vodovodu pro veřejnou potřebu Luhačovice - Pozlovice, jejímž provozovatelem je Moravská Vodárenská a.s. a je napouštěna přes vodoměr do akumulační nádrže a upravována na kvalitu bazénové vody v úpravně vody koupaliště. Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu - skupinového vodovodu Luhačovice- Pozlovice slouží také pro pokrytí sociálních potřeb návštěvníků, pro zajištění pitné vody pro potřeby restaurace a sociálních zařízení. Splaškové odpadní vody z hygienického zařízení a bufetu jsou svedeny do městské kanalizace. Dále jsou součástí areálu nebytové prostory umístěné v provozním objektu určené pro poskytování stravovacích služeb a rychlého občerstvení. Tyto prostory jsou na základě nájemní smlouvy poskytnuty nájemci, který je zodpovědný za provozování v souladu s příslušnými hygienickými a právními předpisy. Provozní doba restaurace je přímo závislá na provozní době koupaliště. Při prodeji občerstvení musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy, mimo restauraci nesmí být volně odkládány skleněné nádoby. Dopravu potravin, nápojů, jakoukoliv instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu koupaliště je možno uskutečnit jen po předchozím písemném rozhodnutí provozovatele koupaliště. V provozních budovách jsou vyčleněny místnosti pro zaměstnance areálu kancelář, pokladna, samostatně denní místnost, šatna, sprchy, WC pro muže a ženy. Stránka 67 6. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA BÁZÉNŮ KOUPALIŠTĚ 6.1 VÍCEÚČELOVÝ A DĚTSKÝ BAZÉN víceúčelový bazén pro dětský bazén plavce a neplavce plocha (m 2 ) objem (m 3 ) objem akumulace v m 3 49 Hloubka max.(cm) Teplota vody o C 28 o C Počet atrakcí 11 2 Víceúčelový bazén dětský bazén Počet filtrů 2 Velikost filtru 2000 mm prac. tlak 2,5 kp cm -2 Filtrační rychlost 37 m 3 /h/m 2 30 m 3 /h/m 2 Oběhový výkon 220 m 3 /hod. 12 m 3 /hod. Intenzita recirkulace 2,5 hod. 1,0 hod. Kapacita bazénu 137 osob 40 dětí Rozdělení víceúčelového nerezového bazénu na část pro plavce a část pro neplavce je zřetelně vyznačeno. Ve víceúčelovém bazénu jsou usazeny různé typy atrakcí včetně laminátového tobogánu a skluzavky. V dětském nerezovém bazénu jsou atrakce pro děti. Úpravna vody koupaliště je společná pro oba bazény - jak pro víceúčelový, tak i pro dětský bazén. Po úpravě a dezinfekci je upravená voda rozváděna dvěma výtlačnými větvemi a samostatnými oběhovými čerpadly do jednotlivých bazénů. U výtlačné větve pro dětský bazén je však vřazen dávkovací systém pro dochlorování vody chlornanem sodným. Jedná se o systém měření a regulace na základě vyhodnocení hodnot na panelu chloru volného. Toto dochlorování je z důvodu vyššího požadavku na kvalitu vody a velkého zatížení dětmi. Každá z výtlačných větví je osazena samostatným průtokoměrem. Víceúčelový bazén - jedná se o nerezový bazén nepravidelného tvaru o hloubce od 1,2-1,8 m. Je pomyslně rozdělen na plaveckou a relaxační část se skluzavkami, tobogánem a různými atrakcemi. Přívod vody do bazénu je řešen dnovými rozvody, odtok vody z bazénu je řešen z hladiny přelivnými žlábky umístěnými podél celého Stránka 78 bazénu a dále ze dna pomocí dnových výpustí. Hloubka vody je v bazénu proměnlivá a je v rozmezí od cm. Dětský bazén (brouzdaliště) - jedná se o kruhový nerezový bazén o hloubce cm. Přívod vody do bazénu je řešen dnovými rozvody, odtok vody z bazénu je řešen z hladiny přelivným žlábkem umístěným dokola bazénu a dále ze dna pomocí dnových výpustí. Úpravna vody koupaliště je společná pro oba bazény - jak pro víceúčelový tak i dětský bazén. Po přečištění a dezinfekci je upravená voda rozváděna dvěma samostatnými větvemi a oběhovými čerpadly s vlasovými předfiltry, které vodu vhání do obou bazénů. Každý z výtlaků je osazen samostatným průtokoměrem. Na větvi určené pro dětský bazén probíhá ještě dochlorování na základě vyhodnocených údajů z měřící cely přicházející z dětského bazénu. Dochlorování je na základě měření volného chloru a do rozvodu je nadávkován chlornan sodný. Úpravna vody koupaliště je umístěna v samostatné budově úpravny vody na pravé straně po vstupu do areálu koupaliště. Stávající filtrační zařízení se skládá z cirkulačních čerpadel umístěných v úpravně vody a akumulační jímky o objemu 49 m 3. V úpravně vody jsou dále umístěny 2x tlakový pískový filtr, dávkovací a měřící zařízení chemikálií včetně chemikálií v nepropustných záchytných vanách ( + další dávkování chlornanu sodného pro dochlorování dětského bazénu). Zdrojem vody pro napouštění obou bazénů a dopouštění ředící vody do bazénů je voda z vodovodu pro veřejnou potřebu. Částečná denní výměna víceúčelového i dětského bazénu činí 60 l/osobu. Dětský bazén se 1x týdně vypouští (jedná se dle vyhlášky 238/2011 Sb. o brouzdaliště), následně manuálně vyčistí a vydezinfikuje. Množství prací vody pro 2 filtry je cca 50 m³ vody. Odpadní vody vznikají při regeneraci náplní filtrů a odpouštěním části vodního objemu při denní výměně vody a jsou vypouštěny do městské kanalizace POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY Systém úpravny vody tvoří úpravna vody a 2 výtlačné větve do bazénů: 1 větev: víceúčelový bazén 2 větev: dětský bazén Úprava vody je společná pro oba bazény po pískovou filtraci a dávkování potřebných chemikálií pro úpravu bazénové vody. Po nadávkování chemikálií je již voda vedena samostatným potrubím do dětského bazénu (vody do dětského bazénu je ještě dochlorována dalším vřazeným měřícím a dávkovacím zařízením) rozvodným potrubím dnovými rozvody. Do víceúčelového bazénu je voda vedena rovněž samostatným potrubím dnovými rozvody. Stránka 89 Znečištěná voda z bazénů je odváděna přelivnými žlábky do akumulační nádrže. Žlábky jsou opatřeny zakrývací mřížkou. Akumulační jímka je betonová nádrž opatřená DLW folií o objemu 49 m 3. Akumulační nádrž slouží k udržování vyrovnané hladiny vody v bazénu bez ohledu na množství vody vytlačené koupajícími se a chodem atrakcí. Vodotěsnost a povrchová úprava dna a stěn je zajištěna bazénovou folií modré barvy o tloušťce 1,5 mm (sestávající ze dvou na sebe svařených pásů, mezi kterými je zalisována polyesterová textilní vložka). Tato folie je hygienická s antimikrobiologickou úpravou, odolná proti hnití, plísním, stárnutí a povětrnostním vlivům. Životnost folie DLW u venkovních bazénů je minimálně 20 let. Pod fólii je položena podkladová geotextilie, která tvoří mechanickou, tepelnou a biologickou ochranu vnitřní foliové vložky. Celá vana je vyvařena z pásů folie svařených horkovzdušně s přeložením cca 4 cm. Svár je z důvodu hladkosti povrchu zalit tekutou folií ve stejném odstínu, jako je barva folie. Současně také slouží jako zdroj prací vody pro filtr. Pro odvod vody z přelivných žlábků je osazeno potrubí svádějící gravitačně bazénovou vodu z obou bazénů nad hladinu vody v akumulační nádrži. Z akumulační nádrže je bazénová voda vedena sacím potrubím k oběhovým čerpadlům s vlasovými předfiltry a poté do pískových filtrů, před filtry je zaústěn rovněž přívod bazénové vody dnovými výpustěmi z obou bazénů. Filtry pro dané bazény jsou umístěny v úpravně vody v technické místnosti nad akumulační jímkou. Usazené částice jsou z pískových filtrů odstraňovány zpětným proplachem a jsou odváděny do kanalizace. Dopouštění ředící vody do bazénů je do akumulační nádrže. Hladina vody v akumulační nádrži je řízena elektrickou regulací. Na přívodu je osazen registrační vodoměr. Za filtrační stanicí následuje ohřev bazénové vody. Pro měření aktuálního cirkulačního výkonu úpravny vody jsou osazeny na potrubí průtokoměry, samostatně pro dětský i víceúčelový bazén. Kromě vlastní filtrace je v úpravně vody umístěna automatická dávkovací stanice korekčních chemikálií složená z dávkovacích čerpadel a řídící automatiky zajišťující chemickou úpravu bazénové vody. Automatická dávkovací stanice kontinuálně měří a reguluje hodnoty volného chlóru, ph, redox-potenciálu, teploty. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku. Zařízení bude řídit dávkování chlornanu sodného a dávkování ph korektoru. Vázaný chlór se měří ručně každý den přístrojem Check it direct plus, který je založen na metodě DPD měření. Vzorky vody budou průběžně odebírány automaticky nátokem na měřící celu samostatně z jednotlivých bazénů, vyhodnocovány a dle naměřených výsledků bude dávkován chlornan sodný (pro dětský bazén je v samostatné větvi provedeno dochlorování na základě vyhodnocení naměřených hodnot nátokem na měřící celu. K vyvločkování koloidních částic a ke zvýšení účinnosti filtrů je instalováno automatické dávkovací zařízení flokulačního činidla, které je dávkováno před pískové filtry. Stránka 910 Kolem bazénů je snadno čistitelný betonový ochoz s odtokem vody do kanalizace. Voda odtékající z hladin bazénů i dopouštěná ředící voda je zavedena do akumulační nádrže a odtud je nasávána čerpadly filtrace. Čerpadla mají na vstupu zabudovaný lapač hrubých nečistot a vlasový filtr, který zabraňuje zanesení pískové náplně. Výtlak z čerpadel je připojen na vstup do filtrační nádoby. Průtokem přes filtr se odstraní mechanické částice, které jsou v bazénové vodě obsaženy. Vyčištěná, upravená voda se pak vrací do bazénů dnovými rozvody. Při provozu je recirkulace a dezinfekce vody nepřetržitá tj. 12 hodin, mimo provoz může být filtrační výkon snížen ( na 50% běžného provozu tj. jedno čerpadlo), musí být ale úplně obnoven před zahájením provozu a to tak, že se musí vyměnit minimálně jedenkrát celý objem bazénů. Potrubní rozvody ve filtrační stanici a čerpacích jímkách atrakcí jsou provedeny z tlakových trubek PVC U vč. tvarovek s lepenými spoji. Venkovní tlakové rozvody uložené v zemi jsou provedeny z tlakových trubek PN 10 s lepenými nebo hrdlovými spoji těsněnými pryžovými o-kroužky. Fitinky, kulové ventily, uzavírací a zpětné klapky jsou v provedení PN 1,6 Mpa. Ohřev bazénové vody je řešen jako součást systému tepelných čerpadel (samostatný PS). Voda pro bazény je na výtlaku částečně vedena přes výměník ohřevu a rozvedena do oddělených výtlaků do bazénů. Oběhové čerpadlo ohřevu, výměník a příslušná regulace jsou součástí dodávky tepelných čerpadel. Pro potřeby pravidelných hygienických kontrol jsou na výtlačných potrubích upravené bazénové vody ve filtrační stanici osazeny kohouty pro odběr kontrolních vzorků. VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN Teplota bazénové vody do 28 º C. Intenzita recirkulace: Počet filtrů 2000 mm společný i pro dětský bazén: 2,5 hod. 2 ks Filtrační rychlost: 37 m 3 /hod/m 2 Kapacita bazénu: neplavec: 3 m 2 /osobu 328/140 m 2 :3/ 5 m 2 /os = 109/28 osob plavec : 5m 2 /osobu Stránka 1011 Ředící voda na jednoho návštěvníka: 60 l/osobu/den DĚTSKÝ BAZÉN BROUZDALIŠTĚ Teplota bazénové vody do 28 º C. Celkový objem: 12 m 3 Intenzita recirkulace: Počet filtrů společný i pro víceúčelový bazén : 1 hod. 2 ks Filtrační rychlost: 30 m 3 /hod/m 2 Kapacita bazénu: dítě: 1 m 2 /os 40 m 2 :1 m 2 /dítě = 40 dětí Ředící voda na jednoho návštěvníka: 60 l/dítě/den V okruhu jsou osazena čerpadla atrakcí. 6.2 POPIS TECHNOLOGIE ÚPRAVY BAZÉNOVÉ VODY PRO BAZÉNY V AQUAPARKU POZLOVICE a) Napouštění bazénů je prováděno z vodovodu pro veřejnou potřebu do akumulační nádrže k akumulaci slouží společná akumulační nádrž 49 m 3. Dále jsou kryty ztráty vzniklé praním filtru, odparem a nebo rozstřikem. Na přívodním potrubí do akumulace je osazen samostatný vodoměr a stav je denně zapisován do provozního deníku. Denně se dopouští na každého návštěvníka bazénů 60 l ředící vody. b) Hrubé čištění Z akumulační nádrže je voda vedena sacím potrubím k oběhovým čerpadlům s integrovanými předfiltry. c) Filtrace Výtlak čerpadel je připojen na vysokovrstvé pískové filtry 2 ks D 2200 mm s filtrační náplní křemičitého písku různých frakcí a to od 0,4 až po 4 mm. Hlavní funkce filtračního okruhu spočívá v odstraňování mechanických nečistot z bazénové vody a zajištění dostatečně účinné cirkulace vody. Přefiltrování Stránka 1112 celého objemu plaveckého bazénu trvá 2,5 hodiny a přefiltrování celého objemu dětského bazénu trvá 1 hodinu. d) Chemické hospodářství parametry a na nich závislá bakteriologická nezávadnost vody jsou udržovány pomocí automatického měření a dávkování příslušných chemických látek dávkovacími čerpadly přímo do recirkulačního okruhu. Celý systém je řízen automatickou dávkovací stanicí dodanou firmou Centroprojekt Zlín. Dávkovací zařízení je funkční pouze za chodu filtračního zařízení. Voda je udržována v takové kvalitě, aby se ph vody pohybovalo v rozmezí 7,0 7,4 a koncentrace volného chloru byla v rozmezí 0,3 0,6 mg/l. Hodnoty ph a redox-potenciálu a volného chloru jsou měřeny automaticky a zobrazovány na displeji a vázaný chlor je průběžně měřen ručním měřícím přístrojem. Další ukazatele kvality vody bude zajišťovat akreditovaná laboratoř Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Výsledky měření na místě jsou zapisovány do provozního deníku. e) Praní filtru Praní filtrů probíhá denně, podle počtu návštěvníků zapnutím režimu na regeneraci náplně vodou z filtračního zařízení. Pokud dojde k zanesení filtrační náplně nečistotami nad stanovenou mez, provádí se zpětný proplach filtru. Objem vody ze sprch a z provozu brodítek bude vypouštěn do stávající městské kanalizace. Veškeré prací vody z filtrů jsou svedeny taktéž do kanalizace. f) Skladování chemických přípravků je v uzamykatelmé místnosti ve strojovně, která je během provozu i mimo něj uzamčena., kde budou chemikálie od sebe odděleny a budou rozděleny na kyselé a zásadité. 6.3 BRODÍTKA Před vstupem na bazénový ochoz, jsou umístěna 3x brodítka. Přívod vody do brodítek je zajištěn vodou z úpravny a přívod vody do sprch je pitná voda pro veřejnou potřebu Luhačovice. Odtok vody z brodítek je zajištěn dnovou výpustí s napojením do kanalizace a přelivovými kanálky. Brodítka jsou vybavena sprchou, která je napojena na pitnou vodu z výše uvedeného vodovodního řadu. Brodítka jsou min. 1x denně vypuštěna, vyčištěna (čištění se provádí uhličitanem sodným), vydezinfikována dezinfekčním přípravkem. Voda v brodítkách je obměňována neustále stálým přítokem a odtokem, denně po ukončení provozu je voda vypuštěna. Stránka 1213 7. POUŽÍVANÉ DEZINFEKČNÍ A ALGICIDNÍ PŘIPRAVKY PRO ÚPRAVU VODY BAZÉNŮ Pro úpravu bazénové vody, jak pro víceúčelový tak i pro dětský bazén (společná úpravna) budou používány následující chemické přípravky: 1.) GHC ph minus tekutý přípravek snižující hodnotu ph (kyselina sírová 38%). Dodavatel je GHC Invest s.r.o. 2.) GHC Desinfik přípravek k dezinfekci bazénové vody na bázi chlornanu sodného, obsah aktivního chlóru 13-15% Dodavatel je GHC Invest s.r.o. 3.) GHC tekutý vločkovač a zjiskřovač Dodavatel je GHC Invest s.r.o.. Případně jiné biocidní chemické přípravky oznámené Ministerstvu zdravotnictví ČR. 8. ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ 8.1 ŠATNY, SPRCHY, TOALETY Šatny, WC i sprchy jsou zvlášť pro muže a pro ženy a jsou řešeny bezbariérově. Podlahy těchto místností jsou osazeny dlažbou, stěny převážně keramickým obkladem, část vysokotlakým laminem. Šatnové skříňky (v pánské šatně 162, dámské šatně 162) jsou z lamina. Šatny jsou vybaveny převlékacími kabinami. Samostatně je řešena šatna se sprchou a WC pro imobilní návštěvníky. Úklidová místnost pro koupaliště je umístěna v prostoru koupaliště, je vybavená výlevkou s teplou a studenou pitnou vodou. Stránka 1314 Šatny Ženy - 48,13 m2 Muži - 57,45 m2 Sprchy Ženy 4 ks Muži - 4 ks WC Ženy Muži 4 ks + 1 imobilní 4ks + 1 imobilní + 4 ks pisoárů Bufety Ženy WC 4 ks Muži WC 4 ks + 4 ks pisoár Bufet zaměstnanci Obsluha +plavčík WC 2 ks Sprcha 0 ks WC 2 ks Sprcha 0 ks WC 2 ks Sprcha 0 ks 8.2 PLOCHY PRO SLUNĚNÍ, VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY Jako plochy pro slunění slouží plocha travnaté plochy bezprostředně navazující na zpevněné plochy kolem bazénů. Tato plocha je osazena travními koberci a pro zajištění dostatečné kvality trávníků je vybavena automatickým zavlažovacím systémem. Areál je vybaven 20 lavičkami. V travnaté ploše je osazeno dětské hřiště vybavené průlezkou s dopadovou plochou vybavenou pryžovým povrchem, houpadly a pískovištěm. 8.3 OŠETŘOVNA Ošetřovna je umístěna v přízemí provozní budovy, je řádně označena na budově a vybavena pro poskytnutí první pomoci lehátkem, lékárničkou, páteřní deskou, sadou krčních fixačních dlah, resuscitačním přístrojem a telefonem. Plavčíci mají k dispozici další záchranářské pomůcky záchranné desky, míče a tyč. V ošetřovně bude umístěna zdravotní kniha, do které budou zaznamenány veškeré údaje o úrazech návštěvníků a obsluhujícího personálu. Stránka 1415 8.4 ZÁKAZ KOUŘENÍ Kouření není povoleno na šatnách, WC, sprchách, v bazénech, v prostorách ochozů kolem bazénů, slunící ploše. Povoleno je na části terasy u bufetu v 1. NP. 8.5 OSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ Běžné místnosti pro návštěvníky a obsluhu mají přirozené osvětlení a větrání, podzemní jímky pro technologii jsou umělé, nejsou však stálými pracovišti. Celý areál je vybaven venkovním osvětlením 8.6 TEPLÁ A PITNÁ VODA V AREÁLU Pitná voda, která je rozváděna do umyvadel, sprch, sprch v vodítkách a pro napouštění bazénů je z vodovodu pro veřejnou potřebu Luhačovice- Pozlovice, jejímž provozovatelem je Moravská Vodárenská a.s. Teplá voda, která je rozváděna do očistných sprch je vyráběna přímo v areálu a to ohřevem pitné vody ve dvou elektrických bojlerech, každý o objemu 100 l. Nastavená teplota ohřevu je o C. 9. KONTROLA JAKOSTI BAZÉNOVÉ A VSTUPNÍ VODY BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ Kontrola kvality vstupní vody do bazénů a bazénové vody bazénů je prováděna v četnosti dle příl.č. 9 a v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění. Stránka 1516 9.1 PŘÍLOHA Č. 8 VYHL.Č. 238/2011 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ POŽADAVKY NA JAKOST VSTUPNÍ A BAZÉNOVÉ VODY KOUPALIŠTĚ: A) Mikrobiologické požadavky Ukazatel Jednotka Vstupní voda Bazénová voda během provozu Mezní hodnota Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 *) počet kolonií při 36 0 C Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Legionella species KTJ/1 ml *) KTJ/100 ml 0 0 *) KTJ/100 ml KTJ/ 100 ml Nejvyšší mezní hodnota *) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek: 1. Hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 0 C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa. 2. Hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36 0 C. Stránka 1617 B) Fyzikální a chemické požadavky Ukazatel Jednotka Upravená voda Bazénová voda během provozu před vstupem do bazénu Mezní hodnota Nejvyšší mezní hodnota Průhlednost nerušený průhled na celé dno zákal ZF 0,5 ph 6,5-7,6 TOC (CHSK-Mn) (Do ) mg/l 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody dusičnany mg/l 20 mg/l nad hodnotu plnící vody Volný chlor mg/l 0,3 0,6 mg/l Vázaný chlor mg/l 0,3 Redox potenciál ph 6,5 7,3 ph 7,3 7,6 mv PŘÍLOHA Č. 9 VYHL.Č. 238/2011 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly poznámky obsah volného a vázaného chloru hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu 1 redox-potenciál každou čtvrtou hodinu 2 teplota vody v bazénu 3x denně 3 průhlednost průběžně, nejméně 3x denně 4 ph 1x denně 5 zákal 2x měsíčně 6 dusičnany 2x měsíčně 7 TOC 1x měsíčně 8 mikrobiologické ukazatele 1x měsíčně 9 Legionella spp. 1x za 14 dnů a vstupní voda pro bazény 10 Staphylococcus aureus 1x za 3 měsíce 11 Absorbance A 254 (1 cm) dle potřeby 12 Stránka 1718 1. Obsah volného chloru je měřen automatickou dávkovací a měřící stanicí a zároveň kontrolován obsah volného a měřen obsah vázaného chloru ručně chlorkolorimetrem PC Checkit. Naměřené hodnoty v bazénu jsou zaznamenávány do provozního deníku. 1x měsíčně je hodnota obsahu volného a vázaného chloru kontrolována akreditovanou laboratoří. 2. Hodnota redox-potenciálu je ze strany provozovatele měřena kontinuálně instalovanou automatickou dávkovací a měřící stanicí. Naměřené hodnoty jsou provozovatelem zaznamenávány do provozního deníku. 3. Teplota vzduchu je měřena teploměrem 3x denně. Teplota vody je měřena automaticky. 1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována akreditovanou laboratoří. 4. Průhlednost vody je kontrolována průběžně, slovní hodnocení je zaznamenáno do provozního deníku 3x denně. 5. Hodnota ph je měřena kontinuálně instalovanou automatickou dávkovací a měřící stanicí. 1x denně je hodnota zaznamenána do provozního deníku. 1x měsíčně je naměřená hodnota kontrolována akreditovanou laboratoří. 6. Hodnota zákalu je 2x měsíčně kontrolována akreditovanou laboratoří. 7. Obsah dusičnanů je 1x za 14 dnů kontrolován akreditovanou laboratoří. 8. Hodnota TOC (případně CHSK-Mn do konce roku 2012) je 1x měsíčně kontrolována akreditovanou laboratoří. 9. Mikrobiologické ukazatele jsou kontrolovány 1x měsíčně akreditovanou laboratoří. 10. Ukazatel Legionella spp. bude akreditovanou laboratoří kontrolován v četnosti 1x za 14 dnů v bazénové vodě i na přítoku vody do bazénů. Stránka 1819 V případě pěti po sobě následujících vyhovujících výsledků je četnost snížena na jednou měsíčně. 11. Ukazatel Staphylococcus aureus bude akreditovanou laboratoří kontrolován v četnosti 1x za 3 měsíce. 9.3 MÍSTA ODBĚRU VZORKŮ BAZÉNOVÉ A VSTUPNÍ VODY PRO CHEMICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY Odběr vzorku bazénové vody je prováděn z protilehlých kratších stran bazénu. Odběr je prováděn v hloubce 15 cm. Vzorky pro mikrobiologický rozbor jsou prováděny jednotlivě a pro chemický rozbor je odebrán jeden směsný vzorek. Pozlovice, Koupaliště, víceúčelový bazén A* (MBR, CHR, LEG, volný + vázaný chlor) Pozlovice, Koupaliště, víceúčelový bazén B** (MBR) Pozlovice, Koupaliště, víceúčelový bazén C*** (MBR) Pozlovice, Koupaliště, dětský bazén - (MBR) Odběr vzorku upravené vody před vstupem do bazénů je ze vzorkovacího ventilu na přítokovém potrubí do bazénů v úpravně vody: Pozlovice, Koupaliště, přítok víceúčelový bazén - (MBR, CHR, LEG) Pozlovice, Koupaliště, přítok dětský bazén - (MBR, CHR, LEG) Pozn: A* - strana k přehradě B** - strana k provozní budově C*** - strana u skluzavky 9.4 DALŠÍ POKYNY Před zahájením provozu koupaliště bude odebrán vzorek pitné vody z místa spotřeby v areálu Koupaliště Pozlovice v rozsahu kráceného rozboru vzorku pitné vody dle přílohy č. 5 vyhl.č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Množství ředící vody se řídí počtem návštěvníků za den, na každého návštěvníka je nutná výměna 60 l ředící vody. Měření skutečného množství ředící vody je zajištěno vodoměrem. Stránka 1920 Před zahájením provozu musí být recirkulací vyměněn alespoň jednou celý objem vody v bazénech a kvalita vody musí vykazovat stanovené požadavky přílohou č. 8 vyhl.č. 238/2011 Sb.. Víceúčelový bazén se během sezóny nevypouští, není-li zjištěna nevyhovující jakost bazénové vody v bazénech koupaliště, dětský bazén se vypouští 1x za týden (jedná se o brouzdaliště) s následnou očistou a dezinfekcí. Dle potřeby se provádí vysávání stěn a dna bazénů včetně akumulační jímky bazénovým vysavačem to v četnosti min. 3-krát týdně. Všechny bazény včetně technického příslušenství musí být před novým napuštěním dokonale mechanicky vyčištěny, opláchnuty vodou a vydezinfikovány. Samozřejmou podmínkou udržení požadované kvality vody je povinnost každého koupajícího se před vstupem do bazénů osprchovat. V souladu s ustanovením vyhlášky č. 238/2011 Sb. je vstup do bazénu možný pouze přes brodítka opatřená sprchami, tyto slouží pouze k oplachu těla a nesmí zde být použito mýdlo nebo jiné saponáty. V souladu s požadavky vyhlášky musí být stěny bazénu a dno neplavecké části průběžně mechanicky čištěny tak, aby byly trvale beze stop znečištění nebo nárustů řas. A to pomocí bazénového vysavače. Dětský bazén je pravidelně 1x za týden vypuštěn, vyčištěn a povrchově dezinfikován a následně napuštěn z recirkulačního okruhu upravenou vodou LABORATORNÍ KONTROLA Kontrolní odběry a rozbory vzorků bazénové či vstupní vody v bazénech provádí akreditovaná laboratoř ZÚ se sídlem v Ostravě, která zasílá výsledky rozborů do elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR - PiVo. Provozovatel ukládá laboratorní protokoly z kontrolních rozborů vzorků vody po dobu nejméně 5 let. Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním či nejvyšším mezním hodnotám přijme provozovatel nápravná opatření k nápravě a účinnost opatření se doporučuje prokázat kontrolním rozborem v ukazatelích, které překročily mezní či nejvyšší mezní hodnoty. Výsledky rozborů vzorků bazénové vody z bazénu, včetně vstupní vody jsou neprodleně, do 4 pracovních dnů od odběru, předávány akreditovanou laboratoří do elektronického registru PiVo orgánu ochrany veřejného zdraví. Výsledek stanovení ukazatele Legionella spp. musí být předán nejpozději čtrnáctý den po provedení odběru. 6b) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. Provozovatel umělého koupaliště je povinen v případě překročení mezní hodnoty ukazatele jakosti vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování provést kontrolu dodržení požadavků stanovených tímto zákonem k Stránka 20 Zobrazit více
P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V Více Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů
Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1. Více Provozní řád krytého bazénu
Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý Více Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku
Městské služby Vimperk, s.r.o., Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01 Návštěvní řád letního koupaliště ve Vimperku Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Více N Á V Š T Ě V N Í. Krytý bazén v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002
N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D Krytý bazén v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu Litomyšl Tento řád byl zpracován Více Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Více Sportovní zařízení města Rokycany. Pod Husovými sady 1160, Rokycany PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 1. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zařízení Adresa Provozovatel Městské koupaliště Město Rokycany prostřednictvím organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany Masarykovo Více PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích
Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost Více Provoz krytých koupališť Městských lázní Vsetín
1.PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz krytých koupališť Městských lázní Více PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756
PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní Více Základní škola Sloup, okr. Blansko. Provozní řád bazénu
Základní škola Sloup, okr. Blansko Provozní řád bazénu Úvod Vypracování provozního řádu podle 6 odst. 3. písm.d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, platném znění a vyhlášky MZd č. 135/2004 Více I. Technický popis zařízeníovozovatele
PROVOZNÍ ŘÁD RC ČTYRLÍSTEK Provozní řád závazné pokyny pro účastníky kurzů I. Technický popis zařízeníovozovatele II. Povinnosti provozovatele III. Povinnosti návštěvníků IV. Všeobecně bezpečnostní požadavky Více Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26 Více Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra
Provozní řád koupaliště Nivnická Riviéra Nivnická riviéra, Na Výsluní 400, 687 51 Nivnice parcelní číslo: 2812/6, 2812/7 a 2812/4 v k.ú. Nivnice provozovatel Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice, Více Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.
Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s. Více Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC
Návštěvní řád KOUPALIŠTĚ V PŘÍRODĚ KOLINEC Provozovatelem a majitelem přírodního koupaliště je Městys Kolinec Se sídlem Kolinec 28, Kolinec 341 42 IČ 00255688, DIČ CZ00255688 Kontaktní osoba : Mgr. Pavel Více kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo Více Provozní řád. Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376
Provozní řád Provozovatel a adresa provozu: Svět plavání, s.r.o. Budějovická 159/922 252 42 Jesenice IČ: 04891376 Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Více N Á V Š T Ě V N Í. veřejného koupaliště v Litomyšli. Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002
N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D veřejného koupaliště v Litomyšli Provozovatel: Městské služby Litomyšl s.r.o. Mařákova 376 570 01 Litomyšl IČ: 28791002 Návštěvní řád veřejného koupaliště v Litomyšli k zajištění Více Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád
Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000 Více PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ
Provozní řád PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ v Kostelci nad Orlicí Každý návštěvník areálu je povinen se při vstupu seznámit s provozním řádem koupaliště a tímto se řídit. Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje Více NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého areálu Klíše K zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách plaveckého areálu Klíše schválil provozovatel tento návštěvní řád. Povinností každého návštěvníka Více PROVOZNÍ ŘÁD. Provoz bazénů
PROVOZNÍ ŘÁD Provoz bazénů Pracovníci odpovědní za provoz bazénu dle 6 odst. 3 písm. d), 100 a 103 odst. 1 : Městské Lázně Vsetín pan Karel Škrabánek, tel. 571411 077, GSM 603 803 533 provozní řád zpracoval Více PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ POŘÁDANÝCH v Rodinném centru Čtyřlístek v PRAZE - PETROVICÍCH Kurzy probíhají v prostorách bazénu Institutu Eda Robertse, ul. Milánská 471, Praha 10. vchod Více 1. PŘEDMĚT. Vysokomýtská nemocnice příspěvková organizace Pardubického kraje
1. Název pracoviště: Plavání kojenců a batolat 2. Název zařízení: Vysokomýtská nemocnice 3. Adresa zařízení: Hradecká 167, 566 23 4. Číslo telefonu pracoviště: 465 467 211 faxu: 465 424 830 e-mail: info@nemocnice.myto.cz Více Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz Infrasauny Provozovatel a osoba, zodpovědná Více PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Provozovatel: Tomáš Cerman, IČO : 11261803, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Provozovna: Centrum MARCO, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Více Provozní řád. přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce. Název koupaliště: Kemp s koupalištěm Sobotka pod Humprechtem
Provozní řád přírodního koupaliště nádrže ke koupání v Sobotce Provozní řád je vypracovaný dle 6 odstavce 3c, zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Více PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ
PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého Více SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV - BYLNICE
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV - BYLNICE PROVOZNÍ ŘÁD Provozovatel : MĚSTO BRUMOV-BYLNICE IČ : 00283819 DIČ: CZ00283819 Vypracoval: Šebesta Petr ČERVEN 2012 VSTUPNÍ LIST Identifikační údaje zařízení Více Návštěvní řád koupaliště. Obsah. 1 Účel zařízení. 2 Účel návštěvního řádu. 3 Užívání koupaliště. 4 Otvírací doba. 5 Vstupné. 6 Hygiena.
Návštěvní řád koupaliště Obsah 1 Účel zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otvírací doba 5 Vstupné 6 Hygiena 7 Koupací oděv 8 Užívání zařízení 9 Chování v areálu koupaliště 10 Šatny Více Zásady pro provoz. Výklad pojmů
Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů Více NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark
Článek 1 - Vstup do krytého bazénu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník Více Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat
Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.: Více Provozní řád posilovny
17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA Více Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 Více ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH
Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy Více PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35 Více 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo Více NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Letní koupaliště Moravské Budějovice Zpracovala: Blanka Střížová Vypracováno dne: 23. 4. 2011 Obsah Obecně o návštěvním řádu Obsah návštěvního řádu Návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Více PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8: Více AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:
AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická Více BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ
BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele Více Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová
Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému Více PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno
PROVOZNÍ ŘÁD vodovodu Bačkov, Lubno Název vodovodu : Obecní vodovod Bačkov, Lubno Investor : Obec Bačkov Projektant : p.arch. Škvařil a p.arch. Bukáček, Zahradnického 2948, Havlíčkův Brod Dodavatel stavby Více PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE
PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BANTICE Provozní řád schválen krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně rozhodnutím KHSJM 29312/2012/ZN/HOK dne 27.6.2012. Obsah: 1. Identifikační Více NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1.Vstup do krytého plaveckého bazénu (dál jen KPB) a) doba provozu KPB je vyznačena u vchodu
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků krytého plaveckého bazénu a vytvoření příjemného prostředí, sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu. Každý návštěvník se zakoupením vstupenky Více Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky
Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného Více Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici
Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz Více IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka
PROVOZOVATEL: ZHOTOVITEL: TermoReal s.r.o. IČ 259 61 004 U Teplárny 1300 509 01 Nová Paka Metrostav a.s., IČ 00 01 49 15 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 ZPRACOVÁNO V: VYPRACOVAL: BAZÉNY & WELLNESS s.r.o., Více Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice
Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního Více Provozní řád tělocvičny
Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila Více PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY
PROVOZNÍ ŘÁD ZÁMECKÉ KOČÁROVNY 1 Provozní řád zámecké kočárovny Účelem provozního řádu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zúčastněných osob, ochrany majetku, cílem provozního řádu je zajištění příjemné Více Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici
Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o Více VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014 Více LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS
LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008 Více Sportovnı ho area lu Stary Kolı n
PROVOZNI A NA VS TE VNI R A D Sportovnı ho area lu Stary Kolı n Vlastník: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Provozovatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Důležitá telefonní čísla: Více Úplný přehled zkušebních okruhů
Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost Více Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220
Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o Více OBSAH KURZŮ PROSTŘEDÍ
PŘÍLOHA K PROVOZNÍMU ŘÁDU PLAVECKÉHO BAZÉNU Provozní řád "PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují Pro pobyt v Domě zdraví v Novém Městě nad Metují obecně Více Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici
Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Více ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů. Více - 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část
- 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem Více SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 25. srpna 2011 Cena Kč 77, O B S A H :
238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví Více Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory
Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí Více Židovská obec Brno Směrnice 24/2006
Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH Více HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ
HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011. Více Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů Více Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních. Radomír Polcar polcar@factore.cz
Screeningová vyšetření legionel ve zdravotnických zařízeních Radomír Polcar polcar@factore.cz Základní principy analýzy rizika legionel ve zdravotnických zařízeních jsou analogií postupům HACCP Požadavek Více Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení
Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z Více N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D
N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i Více www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.
www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti Více Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46
Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná Více PROVOZNÍ ŘÁD "PLAVÁNÍ" KOJENCŮ A BATOLAT NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
PROVOZNÍ ŘÁD "PLAVÁNÍ" KOJENCŮ A BATOLAT NA KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ Pro pobyt v krytém plaveckém bazénu v České Třebové obecně platí schválený provozní řád bazénu. Tento provozní řád jej Více PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka Více PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY
Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ČJ: 2013/63 tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, www.mspriborpionyru.unas.cz PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Provozní doba Více obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064
obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ Více ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí Více DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY
DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií Více Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213
Provozní řád školní zahrady MŠ Stavbařů 213 Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno pro děti s pedagogickým dozorem. Zahrada je uzavřená a je přehled o Více tel.: mobil: E-mail: Web: Výrobce: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/
Výrobce: SFI a.s. nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice Czech Republic tel.: mobil: E-mail: Web: +420 577 101 444 +420 733 542 670 sales@sfias.net http://www.sfias.net/ OBSAH 1. Všeobecné zásady 2. Využití Více Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém Více 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách
1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace Více ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ
Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo Více Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná Více PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)
PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel Více PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA
PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP DOBŘANY BIOTOP KOTYNKA Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni rozhodnutím č.j.: 13617/21/11 ze dne 29.6.2011. Více Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf
Návštěvní řád veřejného koupaliště obce Olbersdorf Přehled 1 Stanovení účelu zařízení 2 Účel návštěvního řádu 3 Užívání koupaliště 4 Otevírací doba 5 Vstupenky 6 Dodržování hygieny 7 Plavecký úbor 8 Užívání Více Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální Více www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.
www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti Více Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4
Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných Více Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim Více VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL08817/2015 Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 zákona č. 258
 ČL.1
 ČL.2
 ČL.3
 ČL.4
 zákona č. 258
 Zákona č. 410
 zákona č. 258
 zákona č. 258