Source: http://www.nuclearmarket.com/proc/exp.cfm?IDNotice=60242
Timestamp: 2018-12-12 01:02:08+00:00

Document:
Low- and medium-voltage cable [aluminum cables]
Germany-Hamburg: Low- and medium-voltage cable
2015/S 122-222507
Low- and medium-voltage cable.
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.8.2015
Deutschland-Hamburg: Nieder- und Mittelspannungskabel
EO017-15 XFEL: Herstellung und Lieferung von Aluminiumkabeln der Klasse 5 (46 km 1 x 185 mm² und 32 km 1 x 240 mm²).
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY,
Halogenfreies, zweischichtiges, robustes Aluminiumkabel Klasse 5 (gleichwertig oder äquivalent für Kupferkabel Klasse 5, wie in der Technische Spezifikation IEC 60228) 1 x 185 mm2, mit flexibler, feindrähtiger Alu-Litze (Aderisolation aus EPR vernetzt, Außenmantel aus LSOH-FRNC oder Polyurethan (TPU-FRNC)), in Anlehnung an DIN VDE 0250-813, optimiert für die geprüfte Anschlusstechnik C8-Crimp, Mantelfarbe Schwarz.
Nennspannung 0.6/1 kV,
IEC 60332-1 Flammwidrigkeit,
IEC 60754-1 Halogenfreiheit,
IEC 60754-2 Korrosivität der Brandgase,
IEC 61034-1 Rauchgasdichte,
IEC 60811-2-1 Ölbeständigkeit,
EN 50396 Ozonbeständigkeit,
Beständig radioaktive Strahlung 5* 105 Gy = 50 MRad,
46 000 m Aluminiumkabel 1 x 185 mm²,
Aufmachung auf Einwegtrommel (23 x 2 000 m).
Halogenfreies, zweischichtiges, robustes Aluminiumkabel Klasse 5 (gleichwertig oder äquivalent für Kupferkabel Klasse 5, wie in der Technische Spezifikation IEC 60228) 1 x 240 mm2, mit flexibler, feindrähtiger Alu-Litze (Aderisolation aus EPR vernetzt, Außenmantel aus LSOH-FRNC oder Polyurethan (TPU-FRNC)), in Anlehnung an DIN VDE 0250-813, optimiert für die geprüfte Anschlusstechnik C8-Crimp, Mantelfarbe Schwarz.
Nennspannung 0.6/1 kV
IEC 60332-1 Flammwidrigkeit
IEC 60754-1 Halogenfreiheit
IEC 60754-2 Korrosivität der Brandgase
IEC 61034-1 Rauchgasdichte
IEC 60811-2-1 Ölbeständigkeit
EN 50396 Ozonbeständigkeit
Beständig radioaktive Strahlung 5* 105 Gy=50 MRad
32.000m Aluminiumkabel 1x240 mm2
Aufmachung auf Einwegtrommel (16 x 2000m).
46.000m Aluminiumkabel 1x185 mm2
Aufmachung auf Einwegtrommel (23 x 2000m).
Beginn 15.10.2015. Abschluss 30.11.2015
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: — Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregisterauszug. Bieter, die Ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben entsprechende Bescheinigungen vorzulegen;
— Eigenerklärung, dass der Bieter seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben ordnungsgemäß erfüllt hat;
— Eigenerklärung, dass der Bieter seine Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat;
— Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen nach § 6EG VOL/ A (Verurteilung nach §§ 129, 129a, 129b StGB; § 261 StGB; § 263 StGB; § 264 StGB; § 334 St GB; Art. 2 §§ 1 oder 2 IntBestG und § 370 AO) nicht vorliegen;
— Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 21 Abs.1 Satz 1 der 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder § 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz nicht vorliegen.
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: — Eigenerklärung, das kein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde.
— Eigenerklärung, dass das Unternehmen sich nicht in Liquidation befindet.
— Eigenerklärungen über den Gesamtumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre des Unternehmens.
— Vorlage von 3 Referenzen für die Ausführung vergleichbarer Leistungen mit Angabe der Adresse, Ansprechpartner und deren Telefonnummer.
— Technische Datenblätter der Kabel.
EO 017-15 XFEL
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 11.8.2015
bis: 2.10.2015
Tag: 12.8.2015

References: § 6
 § 261
 § 263
 § 264
 § 334
 Art. 2
 § 370
 § 21
 § 6