Source: http://doczz.cz/doc/206305/pod-%C5%BEambo%C5%A1kou-1580
Timestamp: 2019-03-21 17:52:02+00:00

Document:
Pod Žamboškou 1580 - Elektřina
Pod Žamboškou 1580
Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín
Podpis auditora:
IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub
145/2009/HB, pořadové číslo PENB 27
715/2009/IPR – PROJ
Číslo vyhotovení:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÉHO DOMU akce DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) POD ŽAMBOŠKOU Č.P.1580, VSETÍN Objednatel průkazu:
Město Vsetín, Svárov 1080, 755 37 Vsetín
Ing. Jaromír Holub (tel./email: 603 209 363 / [email protected])
číslo zalázky 145/2009/HB, pořadové číslo průkazu ENB 27
1. Průkaz energetické náročnosti budovy …
2. Protokol k průkazu energetické náročnosti …
3. Kopie oprávnění vypracovávat průkazy ENB …
str. 4 až 12
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen ENB) je vypracovaný v souladu s požadavky
uvedenými ve vyhlášce číslo 148/2007 Sb. „Vyhláška o energetické náročnosti budov“, která je
prováděcí vyhláškou k „Zákonu o hospodaření energií“ č.406/2000 Sb., v platném znění ke dnu
vypracování průkazu ENB (to je včetně novel předpisu č.359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005
Sb., 177/2006 Sb., 406/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb.,
61/2008 Sb.)
Vyhláška č.148/2007 Sb. Zapracovává příslušný předpis evropských společenství, byla oznámena
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační
společnosti ve znění směrnice 98/48/ES.
Pro zpracování tohoto průkazu ENB bylo použito podkladů, které jsou uvedeny v textové části
protokolu a dále tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí podle ČSN 73 0540-2/2007 a
další výpočty podle norem a předpisů, jejich výčet je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce. Pro některé
z výpočtů bylo využito výpočetního nástroje „Národní kalkulační nástroj“ NKN ve verzi 2.06. Tento
výpočetní nástroj je oficiální pomůckou pro vypracování průkazů ENB ve smyslu prováděcí
vyhlášky.Vlastní výpočet byl proveden programem Tepelná technika 2009.
Veškeré výpočty jsou uloženy v archivu zpracovatele v elektronické podobě a na vyžádání
kontrolních orgánů mu budou předloženy. V případě kontroly zpracování průkazu ENB je povinnosti
objednatele upozornit a vyzvat zpracovatele na jeho osobní účast.
Platnost výstupu průkazu ENB je podmíněna použitím citovaných materiálů, nebo alespoň
materiálů s obdobnými vlastnostmi (zejména součinitele teplené vodivosti lambda).
Tento průkaz ENB je možno použít pro potřebu stavebního řízení nebo ohlášení stavby ve smyslu
§104 a §109 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v rozsahu vyhlášky
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vsetín, 22. 12. 2009
Vypracoval Ing. Jaromír Holub
Energetický auditor s osvědčením o zapsání do Seznamu energetických expertů č. 0123, který vede Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, živnostenský list ev.č.381006-08609549-00 z
19.1.2000 vedený OŽÚ MÚ Vsetín, IČ 68152868.
Dům s pečovatelskou službou č.p. 1580
Pod Žamboškou 1580, Rybníky, 755 01 Vsetín
Celková podlahová plocha: 1 680,4 m
1 421,02
Ing. Jaromír Holub
Osvědčení č. 123
(1) Protokol
a) identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ):
Vsetín 786764
Vlastník nebo společenství vlastníků,
popř. stavebník:
571491111 / [email protected]
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:
Tel./e- mail:
Změna stávající budovy
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
b) typ budovy
Budova pro vzdělávání
Budova pro velkoobchod a maloobchod
Jiný druh budovy - připojte jaký:
c) užití energie v budově
stručný popis energetického a technického zařízení budovy
Dodávka tepla pro vytápění budovy je dodávána ze soustavy centrálního zásobování teplem
pro město Vsetín, kterou zajišťuje společnost Zásobování teplem Vsetín a.s.
Ohřev teplé vody je zajišťován ve výměníkové stanici centrálního zásobování teplem
společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
Osvětlení žárovkovými a zářivkovými svítidly.
druhy energie užívané v budově
Jiné plyny
Druhotná energie
Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:
Jiná paliva – připojte jaká:
hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP
Vytápění (EPH)
Příprava teplé vody (EPDHW)
Chlazení (EPC)
Osvětlení (EPLight)
Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans)
d) technické údaje budovy
stručný popis budovy
Budova je v rovinatém terénu. Jedná se čtyřpodlažní panelový dům, celoplošně podsklepený.
Objekt je montovaný ze systému T06 B, byl postaven přibližně v roce 1973. Stavební
konstrukce panelového domu jsou v dobrém technickém stavu. Osová vzdálenost příčných
nosných stěn je 3600 mm. Okna dřevěná zdvojená DOZ, vstupní dveře ocelové výkladce
s hliníkovými lištami, jednoduché zasklení.
geometrické charakteristiky budovy
Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3]
5 276,7
Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2]
Celková podlahová plocha budovy Ac [m2]
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m /m ]
klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C]
Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C]
charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy
A [m2]
Měrná ztráta
prostupem tepla
Otvorová výplň
tepelně technické vlastnosti budovy
Požadavek podle § 6a Zákona
Veličina a jednotka
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve
všech místech nejméně takový tepelný
odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota
nezpůsobí kondenzaci vodní páry.
teplotní faktor vnitřního
fRsi,N [-]
ČSN 730540-2/2007
2. Stavební konstrukce a jejich styky mají
nejvýše požadovaný součinitel prostupu
tepla a činitel prostupu tepla.
souč. prostupu tepla
UN [W/(m2K)],
činitel prostupu tepla
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K]
nesplňují požadavky
3. U stavebních konstrukcí nedochází k
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen
kondenzátu a možnost
v množství, které neohrožuje jejich funkční
odpaření
předpokládané M [kg/(m2.a)] a M <M
4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají
nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost,
ostatní konstrukce a spáry obvodového
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné,
s požadovaně
průvzdušností obvodového pláště.
součinitel spárové
průvzdušnosti
iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)],
celková průvzdušnost
obálky budovy
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu.
pokles dotykové teploty
Δθ10,N [°C]
6. Místnosti (budova) mají požadovanou
tepelnou stabilitu v zimním i letním období,
snižující riziko jejich přílišného chladnutí a
přehřívání.
pokles výsledné teploty
Δθ v,N(t) [°C],
nejvyšší vzestup teploty
nebo teplota vzduchu
Δθai,max,N / θai,max,N [°C]
7. Budova má požadovaný nízký průměrný
součinitel prostupu tepla obvodového pláště
průměrný součinitel
prostupu tepla obálky
Uem,N [W/(m2K)]
Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 převzaty z projektové dokumentace.
Otopný systém budovy
Typ zdroje (zdrojů) energie
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW]
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů)
Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie
[hod./rok]
Regulace zdroje (zdrojů) energie
automatická, ekvitermní
Údržba zdroje (zdrojů) energie
Pravidelná smluvní
Převažující typ otopné soustavy
teplovodní s nuceným oběhem teplé vody
Převažující regulace otopné soustavy
Rozdělení otopných větví podle orientace
Stav tepelné izolace rozvodů otopné
odpovídá době jejich instalace
dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok]
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok]
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)]
1 216,52
Mechanické větrání
Typ větracího systému (systémů)
není systém VZT
Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů)
větrání [kW]
Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod]
Převažující regulace větrání
Údržba větracího systému (systémů)
Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)
není zvlhčování
Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování
Použité médium pro zvlhčování
Regulace klimatizační jednotky
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů
Druh systému (systémů) chlazení
není systém chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje (zdrojů)
chladu [kW]
Jmenovitý chladící výkon [kW]
Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu
Převažující regulace chlazeného prostoru
Údržba zdroje (zdrojů) chladu
Stav tepelné izolace rozvodů chladu
dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování)
Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti
Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování)
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]
10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]
Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]
Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]
11. příprava teplé vody (TV)
Druh přípravy TV
Systém přípravy TV v budově
Použitá energie
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]
přípravy [%]
Objem zásobníku TV [litry]
Údržba zdroje přípravy TV
Stav tepelné izolace rozvodů TV
12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody
Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok]
Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]
Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)]
13. osvětlení
žárovková a zářivková
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy
Způsob ovládání osvětlovací soustavy
14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení
Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok]
Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)]
15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy
Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích
energetických náročnostech (např. z kogenerace
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok]
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou
plochu EPA [kWh/(m2.rok)]
Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou
podlahovou plochu A
Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou
budova nesplňuje požadavky
Třída energetické náročnosti hodnocené budovy
e) energetická bilance budovy pro standardní užívání
dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním
hodnocením
Vypočtené množství
dodané energie
Energie skutečně
dodaná do budovy
1 315,25
energie vyrobená v budově
Druh zdroje energie
Vypočtené množství vyrobené energie
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2
Místní obnovitelný zdroj energie
Dálkové vytápění nebo chlazení
Blokové vytápění nebo chlazení
postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie
(Výpočet, ekonomická analýza)
g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické
Prostá doba
č.1 - výměna otvorových výplní s U=1,2W/m2K
č.2 - zateplení fasády ETICS s IZ tl. 140 mm
č.3 - zateplení střechy IZ tl. 180 mm
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů
hodnocení budovy po provedení doporučených opatření
Budova po opatřeních
Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu
h) další údaje
doplňující údaje k hodnocené budově
Podle předložené projektové dokumentace byly navrženy konkrétní stavební materiály a
skladby konstrukcí: zateplení obvodových konstrukcí 1.-4.NP kontaktním zateplovacím
systémem ETICS s minerální tepelnou izolací v tl. 140mm a 50mm, se součinitelem tepelné
vodivosti = 0,038 W/m2K; konstrukce 1.PP tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu v tl.
80mm, se součinitelem tepelné vodivosti = 0,038 W/m2K.
Zateplení střechy tepelnou izolací z minerálních vláken v tl.180mm, se součinitelem tepelné
vodivosti = 0,039 W/m2K;
Výplně okenních otvorů plastové, dveře dřevěné, opatřené izolačním dvojsklem s celkovým
součinitelem prostupu tepla výplně Uw = 1,2 W/m2K
seznam podkladů použitých k hodnocení budovy
Projektová dokumentace "Stavební úpravy DPS Pod Žamboškou č.p.1580, Vsetín"
vypracovaná fy IPR spol. s r.o., adresa: Jasenická 1828, 75501 Vsetín, IČ: 476 671 09
(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele
Platnost průkazu do
Dne: 15.12.2009
PENB - DP REAL IMMO
U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti. Funkční spáry vnějších výplní ot...
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu (kWh/m2)
Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství,...
Stručně o zbylých požadavcích a výpočtech
• intenzita větrání v užívané místnosti, stanovená pro zimní návrhové podmínky, splňovala podmínku nN ≤ n ≤ 1,5 ⋅ nN , přičemž požadovaná intenzita větrání nN se stanovuje na základě množství potře...
III. D.11. Příprava teplé vody (TV)....................................................................................................................... 26 III. D.12. Dílčí hodnocení energetické ...
dekhome c - CTD
DEKHOME C. Dále jsou zde uvedena pravidla, jak konstrukce a skladby ve stavbě použít. S cílem poskytnout projektantům pomůcku pro snadné a efektivní vypracování projektu jsou pro skladby a konstruk...
Isover - podkroví - VaseStavebniny.cz
se projevuje nízkou povrchovou teplotou konstrukce na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na straně exteriéru. Na vnitřním povrchu konstrukce může v oblastech s nízkými povrchovými teplo...
PENB – Písnická 755, Praha - Bytové družstvo v Praze 4, Písnická
§ 8 Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy (1) V případě větší změny dokončené budovy je součástí průkazu také stanovení doporučených technicky, funkčně a ek...
Icynene - LIKO-S
DEKFLOOR 05_01_2014.indd
OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO
Doc. Ing. Tomáš Matuška PhD. – Zdroje energie pro úsporné budovy
Tepelná technik - Česká komora lehkých obvodových plášťů
infolistu - Centrum pasivního domu
realizace - Sdružení EPS ČR

References: §104
 §109
 zákona č.183
 § 6
 § 6

§ 8