Source: https://es.scribd.com/document/38792841/to-Gas
Timestamp: 2016-09-28 21:06:03+00:00

Document:
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartituras¡Bienvenido a Scribd! Comienza tu prueba gratis y accede a libros, documentos y más.Buscar másCAPITULO 1 GENERAL1.1 ALCANCE: Esta reglamentación prescribe los requerimientos mínimos para la instalación de medidores, equipos individuales o colectivos de gas envasado, prolongaciones domiciliarias, cañerías internas, instalaciones de artefactos y evacuación de productos de combustión en instalaciones domiciliarias. Esta norma cubre también las reparaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias, lo mismo que el agregado de artefactos o su reemplazo. Para las instalaciones de uso industrial con gas natural que se alimenten a presión superior a 2 kg./cm² (0,196 MPa) o con gas licuado a granel, será de aplicación lo indicado en la reglamentación correspondiente a instalaciones industriales y norma para proyecto, construcción e instalación de plantas destinadas al servicio de gas licuado a granel. INSTALADORES: Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas natural o licuado deberá ser ejecutada, reparada o modificada por instalador matriculado por GAS DEL ESTADO. DEFINICIONES: En esta Sección se definen los vocablos o términos mas comúnmente utilizados. AIRE PRIMARIO PARA LA COMBUSTION DE UN GAS: El aire introducido en el quemador que se mezcla con el gas antes que salga por el o los orificios de la cabeza de aquel. AIRE SECUNDARIO PARA LA COMBUSTION DE UN GAS: Es el aire exterior que toma directamente la llama en la zona en que se produce la combustión. ARTEFACTOS PARA GAS: Son aquellos que utilizando combustibles gaseosos en el proceso de combustión aprovechan la energía generada como calor, luz u otra forma. ARTEFACTOS APROBADOS POR GAS DEL ESTADO: Son los que ofrecen garantías de ajustarse a las normas técnicas en vigencia. Se los individualiza por llevar adherido un sello de aprobación y la chapa de marcado. ARTEFACTOS CLANDESTINOS: Son aquellos construidos por fabricantes no inscriptos y por lo tanto no aprobados por GAS DEL ESTADO. No ofrecen garantías de que se ajusten a las normas técnicas en vigencia. Su uso representa SERIOS RIESGOS. ARTEFACTOS CON CAMARA DE COMBUSTION ABIERTA AL AMBIENTE EN QUE ESTAN INSTALADOS: a) Son aquellos que toman el aire para el proceso de combustión desde el mismo .ambiente y expelen al exterior los productos generados en la misma. b) Son aquellos que toman el aire para la combustión desde el ambiente en que están instalados y expelen los productos de combustión al mismo ambiente (artefactos sin conducto de ventilación, comúnmente denominados "tipo infrarrojo").
PRESION MANOMÉTRICA: Es la que acusa el instrumento medidor (manómetro).3. . o sea el número total de calorías que se produzcan por la combustión a presión constante de una cantidad de gas saturado con vapor de agua que ocupe un metro cúbico a una temperatura de 15°C y a una presión absoluta de 1.42 1.36 1.segura y eficientemente a una presión normal.7 kPa)
1. ' MATRICULA DEL ARTEFACTO: Numero de orden de aprobación otorgado por GAS DEL ESTADO a los artefactos presentados por los fabricantes inscriptos y que cumplen con las normas vigentes.3./cm² (MPa).3. INYECTOR: Pieza con orificio calibrado que forma parte del equipo de combustión.1. incluso apagar la Llama del quemador piloto (cuando el artefacto no esta en operación).3.3.41 1. y a través del orificio fluye gas a la cámara de mezcla del quemador.37 1.3.033 kg. de válvulas. INTERCEPTOR: Es una pieza que forma parte del artefacto y se instala en la zona de evacuación de los productos de combustión de los mismos. PRESION: Fuerza que se ejerce por unidad de superficie expresada en kg.3. LOCAL PARA MEDIDORES: Lugar destinado exclusivamente para instalar el o los medidores./cm (0. Su finalidad consiste en desviar eventuales corrientes descendentes de aire que podrían afectar el funcionamiento del artefacto. La presión absoluta es igual a la presión MANOMÉTRICA mas la presión atmosférica.33 1.35
1.3.3. Para gas natural: Presión normal =180 mm columna de agua ( 1 .34
1. En otro tipo de artefactos puede estar ubicado en el conducto de ventilación. milímetros de columna de agua.. PRESION DEL GAS PARA OPERACION DE ARTEFACTOS: Según la clase de gas los artefactos están diseñados para operar correcta. milímetros de columna de mercurio. cuando hay circulación del fluido a través de ellos. tienen flexibilidad para operar correcta y seguramente con un rango que va desde una presión menor a la normal a otra superior a esta.9 kPa) Presión mayor a la normal=270 mm columna de agua (2.3. En los artefactos domésticos generalmente no es parte del quemador.38 1.39 1. de accesorios.3.101 MPa) con condensación del vapor de agua de combustión. etc.43
GAS TOXICO VENENOSO: Esta constituido por el monóxido de carbono. pero esta vinculado en forma especial al mismo. PERDIDA DE CARGA: Caída de presión del gas entre la entrada y la salida de un tramo de cañería. PODER CALORIFICO: Se adopta como poder calorífico a los fines de la facturación al poder calorífico superior del gas. cuya presencia indica combustión incompleta.8 kPa) Presión menor a la normal= 90 mm columna de agua (O. MEDIDOR DE GAS: Aparato destinado a medir el volumen de gas que pasa a través suyo.
20 m fuera de la línea municipal y el o los medidores.3.49 1.44 1. El cuerpo dis-
.3.3. Un quemador debe permitir por lo tanto: 1 ) Adaptar la Llama al uso particular al cual se aplica confiriéndole las dimensiones (longitud.45 1.1 kPa) Presión mayor a la normal=330 mm columna de agua (3. determina el flujo del combustible gaseoso hacia el quemador.3. 2) Modificar eventualmente la potencia calórica desarrollada y la calidad de la combustión (neutra. TIRO: Es el efecto producido por la diferencia de densidades entre los gases calientes del hogar y el aire atmosférico.48 1.3.55
Para gas envasado: Presión normal =280 mm columna de agua(2.46
1.3.20 m de la línea municipal) y la cañería principal o mayor. PROLONGACION DOMICILIARIA: Parte de la cañería interna comprendida desde los 0. ROBINETE: Accesorio de regulación y obturación regulable manualmente.8 kPa) Presión menor a la normal=210 mm columna de agua(2.51 1. SOMBRERETE DE VENTILACION: Pieza de diseño adecuado que se coloca en el remate de los conductos de evacuación de los productos de combustión. SELLO DE APROBACION: Sello autoadhesivo provisto por GAS DEL ESTADO a los fabricantes de artefactos a gas inscriptos. con exceso o defecto de aire). temperatura y luminosidad convenientes.3. REGULADOR DE PRESION DE GAS: Dispositivo para controlar y mantener uniforme el suministro de presión de gas a un artefacto o instalación. cuya función es producir el encendido del quemador principal en el m omento que sea necesario. Permite el bloqueo total del paso del fluido mediante un giro de 90o del obturador. SIFON: Elemento integrante de la instalación destinado a recoger el agua de condensación y es por donde se efectúa la purga de dicho liquido. Dicho elemento debe ser colocado en un lugar visible del artefacto. SERVICIO DOMICILIARIO: Conexión entre la prolongación domiciliaria (a 0. QUEMADOR: Dispositivo mediante el cual un combustible es puesto en contacto con el comburente a fin de provocar la combustión del primero y así permitir el efecto térmico buscado.1. Los pilotos de los quemadores de los artefactos domésticos son atmosféricos a baja presión.3.47
1. volumen). QUEMADOR PILOTO: Quemador de muy bajo consumo.3. Su encendido y funcionamiento es independiente del quemador principal.3 kPa) PRODUCTOS DE LA COMBUSTION DE GASES COMBUSTIBLES: Son los que se originan en el proceso de combustión entre los componentes del gas combustible y el oxigeno del aire.3. VALVULA ESFERICA TIPO CANDADO: Accesorio constituido por un cuerpo y un obturador esférico.3.50
1. de esa forma el publico usuario y los instaladores pueden individualizar los modelos cuyos prototipos han sido aprobados oficialmente.52 1.53 1.3.54 1.
55. Puede ser ventilación individual (para un artefacto) o colectiva.56
1.3. VENTILACION: Conducto para evacuar los productos de combustión. VALVULA TAPON TIPO CANDADO: Idem 1.3.3.1.57
pone de los medios de conexión a las cañerías y sistema de precintado de la palanca en la posición de válvula cerrada.
. el obturador es tronco cónico o cilíndrico.
20 m fuera de la línea municipal.4). La curva de prolongación domiciliaria (dobla) en todos los casos deberá ser aprobada por GAS DEL ESTADO. de fundición maleable y con terminación cincada siempre que la cañería correspondiente sea de acero cincado. siempre que el mismo responda a la norma ASTM-A-53-70. Las roscas a utilizar son las indicadas en la Tabla I de la Norma IRAM 2548. y el material responderá a lo especificado en la norma
EL presente capitulo trata sobre la parte de la instalación interna definida en el punto 5. La parte de cañerías y accesorios correspondientes a la prolongación que deba ir enterrada será de hierro negro.
3. es decir en la unión con la cañería del servicio domiciliario de GAS DEL ESTADO. mediante accesorios. Los accesorios de unión soldables.2 MATERIALES A EMPLEAR
3. quedando prohibido el uso de cáñamo y pintura. Estos últimos responderán a la norma IRAM 2548 y serán roscados.
3.77 mm 19 mm (3/4") 2. en la prolongación domiciliaria ira intercalado un regulador de presión aguas arriba del medidor. En caso de fuerza mayor el instalador podrá utilizar caño curvado. 3.38 mm 38 mm ( 1 3.3.2.68 mm 1/2") 51 mm (2") 3. y Llevara indefectiblemente protección de cobertura doble (definida en 3.CAPITULO III PROLONGACION DOMICILIARIA 3. estarán construidos de acuerdo a las normas ANSIB-16-9. debiendo Llevar en lugar bien visible el sello "aprobado" y número de matricula para su identificación.1 de las presentes normas. la parte que no este enterrada. no admitiéndose doblados o curvados. Los electrodos.91 mm Todas las uniones que se efectúen serán soldadas eléctricamente.87 mm 25 mm ( 1 ") 3.2 GAS A MEDIA PRESION
Los caños deberán responder a la Norma ASTM-A-53-70 con terminación negra y tendrán los siguientes espesores: Diámetros Espesores 13 mm (1 /2") 2. maquinas y soldadores que intervienen en las soldaduras deberán: ser aprobados por GAS DEL ESTADO.2. y el o los medidores de fluido: Cuando se distribuye gas a media presión.2. En las uniones roscadas se utilizaran Únicamente pastas sellantes permitidas por GAS DEL ESTADO.2.1 GAS A BAJA PRESION
Los caños responderán íntegramente a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias. debiendo absorberse cualquier cambio de dirección. que se encuentra ubicada entre 0. podrá ser en terminación cincada.
c) Una envoltura de velo de vidrio hilado embebido en el esmalte asfáltico.2.
3. d) Una envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido al esmalte.2.7 mm (1/2").2.de un espesor mínimo de 2.3. la misma será indi-
.2 REVESTIMIENTO ASFALTICO (SIMPLE COBERTURA)
Cuando las cañerías y accesorios queden embutidos en contrapiso sobre losa de hormigón armado Levarán protección que consistirá en: a) Una capa de pintura imprimadora. asfáltico caliente . d) Una envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido al esmalte e) Todos los materiales en conjunto forman una protección de un espesor mínimo de 5 mm y deberán cumplir las especificaciones vigentes en la sociedad. Todos los materiales en conjunto forman una protección de un espesor mínimo de 3 mm y deberán cumplir las especificaciones vigentes En la sociedad.1 REVESTIMIENTOS CON LAMINADOS PLASTICOS
Como alternativa en lugar de las protecciones asfálticas podrán utilizarse laminados plásticos cuyas características se dan en el apéndice No 4. La preparación de la superficie es similar a la del revestimiento asfáltico y su aplicación se hará de la siguiente manera: a) Sistema de cobertura simple Una capa de imprimador compatible con el tipo de laminado interior de las cintas.4 mm (3/32"). En caso de requerir envoltura de protección mecánica.3.2.6 mm (2/32"). dispuesta cada una como se indica en a).
3. c) Una capa de esmalte asfáltico caliente de un espesor mínimo de 1.2. c) Una envoltura de velo de vidrio !hilado embebido en El esmalte asfáltico. o en su lugar doble capa de material de envoltura.
3. Una envoltura helicoidal de material sobrepuesto a1 50%. deberán tener una protección que consistirá en: a) Una capa de pintura imprimadora. Una envoltura helicoidal de material sobrepuesto 12.4 REVESTIMIENTOS PLASTICOS
3.4.ASTM-A-234. b) Sistema de doble cobertura Una capa de imprimador compatible con el tipo de laminado interior de las cintas.4 mm (3/32"). Las curvas de prolongación domiciliarias (doblas) en todos los casos se ajustaran a las especificaciones técnicas de GAS DEL ESTADO. b) Una capa de esmalte asfáltico caliente de un espesor mínimo de 2.1 REVESTIMIENTO ASFALTICO REFORZADO DOBLE COBERTURA)
Cuando se trate de cañerías y accesorios que queden en contacto con terreno natural o en contrapiso construido sobre terreno natural.3 REVESTIMIENTOS ASFALTICOS
3. b) Una capa de esmalte.
098 MPa) para los ensayos en baja presión y con rango de 0 a 5 kg./cm2 10 a 0.
3.2 kg./cm2 (0.392 MPa) durante 15 minutos como mínimo. con vidrio irrompible.4 mm (1 ") ± 6. Una envoltura de cinta de protección mecánica y contra rayos solares.cada expresamente.6 Previo al forrado
deberán eliminarse de los caños negros la pintura óxido.envoltura de cinta de protección mecánica y contra rayos solares.2.7 mm ( 1 /2").2 REVESTIMIENTOS CON CINTAS PLASTICAS
Otra alternativa a las protecciones asfálticas son las cintas plásticas.2.
3. y un espesor mínimo de 0. la protección aislante consistirá en dos (2) manos de pintura imprimadora de base asfáltica.
3. autoadhesiva. con su cara externa de color blanco. c) Los casos en los cuales no se considere necesario recurrir a envolturas de protección mecánica o contra rayos solares deberán ser expresamente indicados.
3. debiendo Llevar en un lugar bien visible El sello "APROBADO" con el número de matrícula para su identificación.5 PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA IMPRIMADORA
Cuando se trate de cañerías o accesorios galvanizados o negros que queden embutidos en paredes.4. con su cara externa de color blanco autoadhesiva.49 MPa) en media presión. b) Sistema de doble cobertura Una envoltura de cinta anticorrosiva con sobrepuesto del 50°1° del ancho total.2.2. cuyas características se dan en el apéndice No 4.4. cuyas características se indican en el Apéndice 4./cm2 (0. que pudieran existir dejando la superficie de acuerdo a lo establecido en el apéndice No 3.0196 MPa). de rango 0 a 1 kg. Se tomarán los recaudos necesarios para asegurar que dentro de la prolongación no quede ningún tipo de obstrucción tanto para instalaciones nuevas como para aquellas que hayan quedado temporalmente interrum-
.3 HERMETICIDAD Y OBSTRUCCIONES
Los tramos correspondiente a media presión soportarán sin pérdidas una presión neumática MANOMÉTRICA de 4 kg./cm2 (0 a 0. con un solapado no menor de 1 2. En todos los casos la protección de cañerías y accesorios serán aprobados por Gas del Estado. suciedad.5 mm. y un espesor mínimo de 0. hermético al agua y al polvo.7 mm (1/2"). Una .4 mm (1/4").5 mm.3 REVESTIMIENTO CON RESINAS EPOXIDICAS
Otra alternativa en el uso de revestimiento con resinas epoxídicas. Los de baja presión soportarán en iguales condiciones y tiempo una presión neumática de 0. Deberá utilizarse un manómetro de diámetro de cuadrante igual a 100 mm. de acuerdo a las especificaciones señaladas en el apéndice. con un solapado no menor de 12.
3. que requieren igual preparación de la superficie y cuya aplicación comenzando por una capa de imprimador compatible con el tipo de cinta. continua como se detalla a continuación: a) Sistema de cobertura simple Una envoltura de cinta anticorrosiva con sobrepuesto de 25. etc.
de espesor mínimo 3 mm. deberá ir revestida o embutida. etc. en aquellos casos que resulte inevitable hacerlo por insalvables razones constructivas. etc.. pasará siempre bajo tierra o embutida en paredes. en todos los casos. servicios eléctricos. En el caso particular de tener que conectar un servicio a la prolongación ubicada en ochava.pidas.4 RECORRIDO
Se prohibe la inclusión de cañerías dentro de losas. La prolongación domiciliaria deberá quedar aislada de todo contacto metálico ajeno a la instalación en sí. En ningún casó podrán proyectarse prolongaciones ni efectuarse ventilaciones de los correspondientes caños camisa en sótanos. vigas o estructuras. en dicho caso la prolongación irá encamisada o se alojará en una cámara de ladrillos revocada interiormente según figura 3. a! exterior.. etc. La prolongación no deberá proyectarse enfrentando columnas. Cuándo la prolongación atraviese en todo su recorrido los gabinetes de medición sé prescindirá del encamisado. Cuando la prolongación alimente medidores distribuidos en varias plantas. En todos los casos la prolongación debe salir perpendicular a la línea municipal y el extremo debe quedar libre de otras instalaciones y no tendrá que quedar en ningún caso debajo de conexiones de agua. las grapas metálicas soportarán la cañería intercalando medias cañas de material micarte o similar. circulaciones. por pasillos de entrada.2 GAS A MEDIA PRESION
. Cuando atraviesen jardines. estando prohibido su paso por dormitorios o ambientes habitables. quedando terminantemente prohibido vincularlo a cañerías de agua.. Cuando la prolongación corra por sótanos y locales sin acceso directo desde el exterior o que no permita la visualización directa. la misma se alojará en un conducto exclusivo ventilado en la parte superior. etc. ésta deberá ubicarse en forma perpendicular a la línea municipal de la calle por la cual se suministrará el fluido. albañales. 3.4. electricidad. con el objeto de que la misma quede eléctricamente aislada. QUEDA PROHIBIDO EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE PRUEBAS CON OXIGENO EN LAS CAÑERIAS VINCULADAS A LA RED. Para gas de densidad superior a uno (1) (propano o butano aire) la ventilación al exterior estará ubicada en su extremo inferior además quedará sobre el nivel del piso o vereda según corresponda. en su tramo vertical. En el caso particular de conversiones de gas envasado a gas por redes se permitirá ubicar el recorrido de prolongación por el frente del edificio (con un equipo de regulación al frente del mismo en el caso correspondiente).1 (ver nota). parques. Solamente con previa autorización de la Sociedad se permitirá cruzar locales de negocios.30 m respecto al nivel del terreno natural. deberán instalarse a una profundidad mínima de 0. Sólo se permite su cruce. árboles. Cuando corra en forma aérea. 3. cocinas. deben proyectarse también la prolongación para gas por redes y la ubicación para la futura batería de medidores y el equipo regulador correspondiente. etc. hierros de construcción.
3. etc.4.1 GAS DE BAJA Presión La prolongación deberá tener el menor recorrido posible. En el caso de nuevas instalaciones para gas envasado en casas de departamentos.
La punta de la prolongación terminará con rosca macho con tapa y su diámetro será el mismo que el servicio a colocar.
3. c) En el recorrido de la prolongación.1 MEDIDOR INDIVIDUAL FRENTE DE EDIFICIO
a) Según. se preverá en el cálculo un diámetro suficiente para abastecer el posible incremento de consumo. las piezas sujetas a movimiento (conexiones abisagradas). debiéndose ubicar los reguladores en todos los casos sobre línea municipal.20 . En instalaciones proyectadas para uno o más medidores o que exista en el edificio la posibilidad de nuevos usuarios. b) Se tendrá en cuenta que las dimensiones de los nichos.5 b. que deberá preverse en todos los casos. 3.20 m. se ajustará a la figura 3. los nichos deberán ajustarse a las figuras 3.El tramo de prolongación será lo más corto posible.40 Desde 100 a 1 51 0.5 a.60 En todos los casos GAS DEL ESTADO verificará el diámetro con que deberá efectuarse la prolongación. o bien cinta teflón o similar.4. 3. con llave candado aprobada para media presión (2). según se contemple o no 1a posibilidad de futuras ampliaciones. deberán ser para media presión: alto 65 cm.50 0. como especi-
.2 GAS A BAJA PRESION EN ZONAS DE FUTURA CONVERSION A MEDIA PRESION
3.30 0.3. planos. el matriculado colocará un nicho en el frente con una llave para precintar (modelo aprobado por GAS DE L ESTADO) según figura 3. Al comunicar la terminación de trabajos terminados deberá hallarse descubierta la prolongación en todos los casos.30 Desde 51 a 75 0. A tal fin se deberá informar en el proyecto (formulario 3.5. Para prolongaciones cuyos diámetros sean de hasta 32 mm inclusive con medidores en el interior del edificio.2 a y 3.5. Tratándose de instalaciones para viviendas individuales. Entre la citada llave y el futuro regulador deberá proyectarse cupla-aislante aprobada por GAS DEL ESTADO (4). la punta terminará en rosca macho y deberá sobresalir de la Línea municipal 0.) la longitud y diámetro de la cañería a colocar entre la línea municipal y el medidor más alejado.5. ancho 45 cm y fondo 30 cm.5 y de acuerdo al cuadro indicativo: Diámetro de la proProfundidad en m longación En mm Mínimo Máximo Hasta 38 0.A. se conectarán con pasta no fraguante aprobada por GAS DEL ESTADO. d) La prolongación tendrá cobertura asfáltica hasta 5 cm por sobre el nivel de la base del nicho. En la instalación se dejará un te como se indica en las figuras 3.1 GAS A BAJA PRESION
a) La cañería tendrá una pendiente mínima del 1 °1° hacia la calle. respecto al nivel definitivo de cordón de vereda. b) la profundidad a que debe quedar la prolongación.4. como así: también la válvula y la cupla aislante.2.5 EJECUCION
3. etc. croquis adjunto (figura 3-6) se proyectará una sola prolongación (1) dimensionada para baja presión.
g) En el momento de solicitarse la inspección correspondiente. c) Siempre la prolongación de media presión deberá dejarse taponada en vereda. En edificios de más de 5 unidades de vivienda se colocarán por lo menos 2 reguladores (1 en reserva). debiéndosela ubicar sobre línea municipal.3 GAS A MEDIA PRESIÓN
La parte enterrada se ejecutará con caños y accesorios de terminación negros como se indica en 3. Nota: Cuando el número de medidores a instalar sea hasta 5 unidades. se procederá de la misma forma.fica sobre el particular esta norma.3 REGULADORES AL FRENTE PARA MEDIDORES INSTALADOS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
a) Este tipo de instalación se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en la figura 3. f) Las prolongaciones para futura media presión cumplirán las mismas especificaciones técnicas que para media presión. b) En todos los casos en que los medidores se instalen en el interior (baterías o pasillos) deberá proyectarse la prolongación de baja presión en forma independiente de la de media presión. llaves de paso tipo candado de modelo aprobado o aceptado por GAS DEL ESTADO. Corresponderá ajustarse á lo expuesto en la figura 3.. Además se instalarán en la parte de baja presión.05 m sobre el nivel del piso del nicho. que permitirán retirar el regulador averiado.. Para el cálculo de los diámetros de las prolongaciones se utilizará la Tabla II.
3. públicos.2 con protección anticorrosiva de doble cobertura hasta 0.8. La prolongación domiciliaria deberá sobresalir de la línea municipal 0.2. e) Al ser presentado el formulario 3-4-A deberá adjuntarse un plano indicando la ubicación del equipo de regulación de acuerdo a los lineamientos expresados anteriormente. etc. el equipo de regulación estará . incluyendo te futura ampliación. el empalme y las prolongaciones deberán estar descubiertas. tendrá cobertura reglamentaria. En todo su recorrido hasta 5 cm. Para servicios especiales como los asistenciales.5.
3.5.5.dispuesto en línea municipal. sin interrumpir el suministro. se podrá proyectar en forma opcional con la misma prolongación para suministro de gas a baja presión y futura media presión. cuando el predio conste de más de una unidad de vivienda.2.2.5. La cañería de salida del equipo de regulación se empalmará con la prolongación de baja presión.7.2 3.2. tomándose como norma disposiciones establecidas en los apartados anteriores. d) En los proyectos donde se requiera instalar medidores de capacidad superior a 10 m3 en el interior de la finca.3 3. Para uso industrial la colocación de reguladores de reserva será optativa.5.20 m y su profundidad desde el ni-
3. cada uno de los cuales tendrá una capacidad que determinará GAS DEL ESTADO de acuerdo al proyecto presentado por el instalador. e) Los materiales responderán a lo indicado en 3. f) De otra manera se instalarán las prolongaciones para el suministro en forma independiente de gas a baja presión y futura media presión.2:2 MEDIDOR AL FRENTE CON TE FUTURA AMPLIACION
Deberán tomarse en cuenta las mismas alternativas emergentes del punto anterior.2. por sobre el nivel de nicho del equipo.
un plano o folleto donde puedan apreciarse detalles del mecanismo interno y dispositivo de seguridad que posee. La prolongación domiciliaria debe quedar aislada de todo contacto metálico ajeno a la instalación de gas en sí.5. Otras características de los recintos: los nichos donde se alojen en forma independiente los reguladores deberán cumplimentar los mismos requisitos que los exigidos para medidores (ver sección correspondiente en Capítulo No 41. El curvado del caño ASTM-A-53-70.9 b.9 a. En todos los casos de prolongación y su llave correspondiente desde la salida de los reguladores. La puerta del nicho del regulador dispondrá de llave de cuadro de 6. Será de modelo aprobado por GAS DEL ESTADO Cuando por razones especiales se requiere instalar un regulador de modelo aún no aprobado.8 b. Ventilaciones de gabinetes para reguladores: La altura y ubicación de la salida de ras ventilaciones se determinará para cada caso en particular. En los casos excepcionales en que GAS DEL ESTADO admita la ubicación del regulador retirado de la línea municipal. mantendrán en todo su recorrido el diámetro establecido por cálculo (media presión y futura media presión).G.A. para media presión y que permita ser precintada. su venteo de-
. Esta llave debe superar un prueba neumática de hermeticidad de 4 kg.8 a.5. No se autorizará la colocación de reguladores que no cuenten con provisión normal de repuestos en plaza.5).
3.mente con la presentación de! formulario 3. Capacidad: deberá ser la correspondiente al caudal de gas a suministrar. 3. Para los medidores en el interior del edificio y los reguladores sobre el frente del mismo. precediendo a los reguladores y en la forma indicada en las figuras 3. deberá solicitarse la autorización acompañada del correspondiente certificado del fabricante.W. Estará construida con chapa de hierro de espesor no menor dé 1. son las que se indican en las figuras 3.4. 3. conjunta.4 LLAVES DE PASO
En la entrada del nicho. servicios eléctricos.20 m (ver figura 3.4. y será determinada por GAS DEL ESTADO a la presentación del formulario 3. de modelo aprobado por GAS DEL ESTADO.9 c (siendo las dimensiones de estas dos últimas figuras. 3..5 REGULADORES
Deberán estar ubicados sobre la línea municipal.vel definitivo de cordón de vereda será 0.
3. etc. Las conexiones para un solo medidor ubicado sobre el frente del edificio. hierros de construcción.35 mm con orificio que permita la fácil introducción de la misma y contará con abertura inferior y superior de cada 10 cm2 de sección cada una como mínimo.A en el que consten: Presión de entrada y apertura del regulador Presión de salida Caudal en mg /hora Caída interna de presión y curva característica Además. quedando terminantemente prohibido vincularla a cañerías de agua. se colocará una llave del diámetro de la prolongación. No 18)./cm2 (0. 3.8 a y 3. se efectuará con un radio mínimo interior equivalente a 3 ó 4 veces el diámetro del caño cuidando que la costura quede ubicada en la posición de un plano neutro.27 mm (B. opcionales).9 c inclusive.9. Se utilizarán equipos adecuados que no produzcan excoriaciones superficiales ni aplastamientos que disminuyan el diámetro interior del caño. la instalación será como se indica en las figuras 3.392 MPa). Para uso industrial la colocación de reguladores de reserva será optativo.
será como se indica en el capítulo de protección anticorrosiva.5.109") 19. patios abiertos.35 mm (1 /4") 2.154") 63. etc.140") 38.175 mm (1/8"1 1.1 59 mm (0.133") 31. o en el terreno circundante (jardines. excepcionalmente.778 mm (0. para
. podrá autorizar la colocación de la planta de regulación hacia el interior de la línea municipal. de acuerdo a las normas de la Sociedad.727 mm (0.1 mm ( 1 1/2") 3.226") 101.52 mm (3/8") 2.75 mm (1 ¼"i 3.).) Estas plantas se ajustarán en un todo a las normas de seguridad vigentes en la Sociedad.6 PLANTAS DE REGULACION
Tramo con media presión: GAS DEL ESTADO. Las uniones serán ejecutadas mediante soldadura eléctrica.203") 76. y a su exclusivo juicio. cuándo lo considere justificado.068") 6.
3. Las cañerías aguas arriba de la planta de regulación serán de acero terminación negro y responderán a la Norma ASTM-A-53-70.5.088") 9. En la rosca de la pieza conectada a la cupla aislante se utilizará un sellante dieléctrico aprobado por GAS DEL ESTADO (cinta de teflón etc.870 mm (0.9 mm (3 1 /2") 5.145") 50.019 mm (0.05 mm (3%4") 2.1 13"1 25.berá ser independiente de la ventilación del gabinete que lo contiene y rematará sobre el frente o línea municipal a una altura mínima de 2 m sobre nivel de vereda siendo su diámetro el mismo que e1 de la salida de la válvula de venteo del regulador. no admitiéndose como elemento de desacople.4 mm (1") 3. debiendo los materiales.740 mm (0.091 ") 1 2. Está terminantemente prohibido usar litargirio por ser elemento conductor de corriente o usar juntas sellantes en cuya composición exista grafito y adherir las mismas mediante grasa.216") 88.o brida dieléctrica se colocará entre la llave y regulador (o entre llave y medidor en baja presión).486 mm (0.7 AISLACIÓN Dieléctrica
En todos los casos. El espesor de la pared de los caños a utilizar deberá ajustase al siguiente cuadro Diámetro nominal Espesores caño en mm (pulga.31 1 mm (0.8 mm (2") 3. En estos casos la planta de regulación tendrá acceso directo y fácil desde el exterior.911 mm (0.380 mm (0. Nota 2: Se recomienda efectuar la protección 'catódica de las prolongaciones a los efectos de preservar su vida útil y por lo tanto la seguridad de !a instalación. cuando sea factible. la cantidad de elementos y dimensiones del juego de juntas aislantes.determinados diámetros.7 mm ( 1 /2") 2.) en mm (pulg. los medidores serán instalados en el mismo lugar. Nota 1: La brida dieléctrica podrá considerarse a opción como sustituto de la cupla aislante.2 mm (3") 5.237")
3.571 mm (0. El material a emplear.683 mm (0. equipos y soldadores que intervengan ser aprobados. en los casos que no existan cuplas aprobadas para . la cupla aislante .5 mm 12 1 /2") 5.235 mm (0.6 mm (4") 6.) 3.
calentadores de agua y calentadores de ambiente.55 m y en la primera fila mantendrán la misma distancia del nivel definitivo del piso ( Figuras 3-10 y 3-121.385 m (Figuras 3-10 y 3-12).Los montantes y barrales de hierro negro deberán protegerse con dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc. con una longitud mínima de 0. EN BAJA PRESION: Para baterías con montantes descendentes se dispondrá de un sifón del mismo diámetro del montante. Estas tomas tendrán una longitud de 0. al primer barral se le deberá hacer cierre hidráulico para evitar que los medidores de esa fila se llenen de agua al colmarse el sifón. En el caso de tratarse de casas de departamentos con servicios centrales (de agua caliente). Responderán en este caso a la Norma ASTMA 53-70.1 La batería se ejecutará
con montantes y colectores que podrán ser de hierro negro con tomas soldadas de 0. susceptible de ser precintada por GAS DEL ESTADO y tapón roscado de bronce de 13 mm de diámetro para su desagüe. puesto que los mismos no están embutidos en la mampostería. El colector deberá unirse al montante roscado o soldado (en este último caso el material a emplear no será de terminación cincada). El tamaño de los números y letras a estampar en el barra) y la forma de colocarlos son las que se indican en la figura 3-11 . del apéndice No 1 . La cantidad de filas no será mayor de 4. En estos casos. para cocinas.
3. debiéndose aislarlas eléctricamente del caño con dos medias cañas de material aislante (micarta o material de características dieléctricas similares). de acuerdo al número de medidores que deba abastecer y a la longitud geométrica de la prolongación.6.019 m de diámetro y con una separación entre sí dé 0.50 m.05 m con rosca de paso W/Gas. según figura 3-12. AL disponer barrales en fila se distanciarán los ejes de los mismos como mínimo en 0. El diámetro del barral se calculará mediante la tabla No 2 del apéndice No 1 . el cálculo del diámetro de prolongación se hará en base al consumo de la cocina y el calefón (BAJA Y MEDIA PRESION).7 EJEMPLOS DE CALCULOS DE PROLONGACIONES EN GAS NATURAL
Para medidores de uso doméstico se admitirán los diámetros consignados en la Tabla No 2. aun en los casos de agregado de medidores sobre el mismo colector. Los colectores deberán mantener el diámetro constante en todo su recorrido.22 m Los barrales se fijarán con grapa cada 1.ello deberán efectuarse las consultas pertinentes en la oficina técnica correspondiente. En el barral y en correspondencia con cada toma se marcará con pintura bien visible que produzca contraste el número o la letra que corresponda a cada departamento o piso.6 PROLONGACIONES PARA BATERIAS DE MEDIDORES DOMESTICOS
3.40 m con llaves tipo candado en su extremo. según IRAM No 2548. En caso de tratarse de casas de departamentos que cuenten con servicios centrales (agua caliente y calefacción) para el cálculo de la prolongación deberá considerarse la existencia de calefónes con un consumo
. con un mínimo de dos grapas para longitudes inferiores.
3. La separación libre mínima entre los barrales y la pared será de 0.
En la intersección de dicha columna y la . calefones.000 kJ/h). es decir ocho (8).fila que nos indica el número de medidores en la batería 16 a 8 para este caso). Tramo B-C: Por dicho tramo debe pasar el caudal de gas correspondiente a tres (3) medidores (dos por él ramal B y uno por el tramo A-B). para el cual entraríamos en la tabla con la longitud total de la prolongación (15 m) y la cantidad total de medidores. En la misma forma se procederá para calcular el diámetro de los demás tramos hasta llegar al último G-F. En la figura 3-14 vemos que: la distancia al medidor más alejado es de 20 m (Tramo A-F).mínimo de 2 m3 /hora. Para ello procederemos a dimensionarlos distintos tramos comprendidos entre medidores (Figura 313. Procedimiento de cálculo: Tramo A-E 1) En la Tabla No 2 entramos con la longitud de cañería (20 m) y el número de medidores domiciliarios 8 (ocho) y vemos que para estas condiciones el diámetro necesario es de 32 mm (1 1/4"). Entrando en la tabla por la columna correspondiente a la longitud de la prolongación (20 m) en la intersección de dicha columna y la fila correspondiente al número de medidores que alimenta el barral cuatro (4) medidores.A. en la intersección de la fila y la columna nos da el diámetro que debemos colocar para dicho tramo. Para su cálculo. Ejemplo No 1: Calcular los diámetros de una prolongación para alimentar ocho (8) medidores con gas natural ubicados en nichos individuales y distribuidos a !o largo de un pasillo. 19 mm (3/4").680.000 kcal/h (1. tenemos el diámetro del mismo que es de 25 mm (1") que sería el mismo que adoptaríamos para el otro barral.8. Cálculo del tramo A-B Dicho tramo alimenta un solo medidor y el gas para llegar al mismo tiene que recorrer todo el trayecto G-A. En este caso tendremos una prolongación domiciliaria que también debe alimentar una caldera (para agua caliente y calefacción con un consumo de 400. entremos en la tabla para gas natural por la columna correspondiente a la distancia entre la línea municipal y final del barral. entramos con el diámetro obtenido
. estufas. por estar compuesto de la misma cantidad de medidores. es decir 25 mm l1 "). obteniendo en este caso para dichos tramos un diámetro de 32 mm (1 1/4"). etc. Ejemplo No 3: En los ejemplos anteriores se consideraban medidores por unidades de vivienda que tienen instaladas cocinas. Para su cálculo entramos en la Tabla No 2 para gas natural por la columna correspondiente a la longitud total de la prolongación (15 m1 y por la fila correspondiente a un sólo medidor. Calcular el diámetro de una prolongación para alimentar con gas natural una batería de ocho (8) medidores distribuidos en dos (2) barrales de cuatro (4) medidores cada uno. Entramos por la columna correspondiente a 15 m Longitud total de la prolongación) y en la intersección de la fila correspondiente a tres(3) medidores tenemos el diámetro a colocar en dicho tramo. 2) En la Tabla No 3 del apéndice No 1 . tenemos el diámetro de la prolongación que es de 32 mm 11 1/4"). Para establecer el diámetro de los barrales procederíamos de la siguiente forma. Ejemplo No 2: Ver figura 3-13. que según la figura es de 20 m.). es decir.
19 m3 /h = 55. que representan 44. Tramo E-G (montante).45 m3 /h.45 m3 /h.
.45 m3 /h + 1 1.000 kJ/h) más.63 m3 /h (55. el diámetro necesario deberá ser de 63 mm (2 1/2"1.(32 mm) y la longitud de la cañería (20 m) y obtenemos un consumo de 11.(consumo caldera) y 20 m de longitud. 41 Volviendo a la Tabla 3 apéndice No 1 para 55. Este tramo deberá suministrar también gas para la caldera o sea 400.63 m3 /h. 3) El diámetro de la prolongación deberá ser el necesario para un consumo de: 44.19 m3 /h para los medidores domiciliarios.000 kcal/h ( 1 . Barrales: Se calculan como en el caso anterior con Tabla No 2 para 19 m y cuatro (4) medidores el diámetro necesario será de 25 mm ( 1 ") cada uno: Tramo E-F : En la Tabla 3 apéndice 1 para 44. Para el cálculo del montante tramo E-G se considera la distancia al medidor domiciliario más alejado (19 m) y en la Tabla 2 para ocho (8) medidores el diámetro necesario será de 32 mm (1 1/4"). el diámetro necesario será de 63 mm (2 1/2").680.630 I/h) y una longitud de 20 m (la mayor).
debiendo quedar conectado perfectamente nivelado. 3-9 c. la puerta tendrá las mismas dimensiones de los nichos. una al marco y la otra a la puerta. etc. 3~.60 m de alto por 0. El cuadrado de 6.
4. La puerta y el marco deberán estar protegidos interior y exteriormente por dos manos de pintura antióxido a base de cromato de zinc.) y previa consulta con la Oficina Técnica. En todo su contorno tendrá una pestaña doblada hacia el interior de 30 mm soldada en las cuatro esquinas. Esta distancia podrá reducirse a 0. presión y medidores de hasta 10 m3 /h: Las dimensiones de los nichos serán las indicadas en el cuadro "A" y en las figuras 3-5 a.27 mm. quedará bien centrado respecto de un orificio circular de 15 mm de diámetro. disponiendo de una Llave de cuadro de 6.30 m en el caso que el nicho disponga de ventilación al exterior o esté ubicado en espacio abierto. 3-9 b.5 DIMENSIONES DE LOS NICHOS Y DISPOSICION DE LAS TOMAS
Para gas a media y baja.3 NICHOS
El medidor se alojará en un compartimento exclusivo de material incombustible.35 mm de la cerradura.
. 3-9 a.50 m como mínimo de toda instalación eléctrica que entrañe riesgo de chispas (tablero. las características de las puertas serán suministradas por la respectiva Oficina Técnica. 3-9.45 m. solera o cielo-raso del nicho.CAPITULO IV Medidores 4.2 UBICACIÓN
Se ubicarán en la línea municipal salvo excepciones debidamente justificadas (baterías.65 m por 0.019 m de ancho de ala mediante dos bisagras de tipo desmontable. Para nichos de mayores dimensiones.40 m. de modo que permitan la extracción de ésta por un movimiento vertical. Llave de medidor. manteniendo las dimensiones del cuadro "A".
4.40 m de ancho. Para nichos ubicados en la línea municipal o en pasillos. Esta puerta irá unida a un marco de hierro ángulo de 0.) fig. o de 0.4 PUERTAS PARA NICHOS
Para medidores cuyos nichos sean de 0. Bajo ningún concepto se aceptará que el medidor toque las paredes laterales. las que a su vez estarán soldadas. 3-7. La puerta del nicho será de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1. 3-5 b. de 0. 4-3. provisto de puerta reglamentaria con llave de cuadro y debidamente ventilado y aislado de instalaciones eléctricas e inflamables.1 DEFINICIONES
Instrumento destinado a registrar el volumen de gas que consumen los artefactos de una instalación. La puerta será resistente e indeformable (nervaduras o refuerzos) y llevará estampada en relieve la palabra GAS.50 m por 0.
4.35 mm. con letras de altura no menor de 40 mm. etc. también podrán ejecutarse con materiales incombustibles que armonicen con las paredes. Los nichos deberán estar alejados 0.
dor.60 0. en m dad en m.45 0.40 0. del E. Vivienda unifamiliar del E.40 0. regulador conectado c/flexible
.25 Unicamente llave de paso esféadicionar otro medirica aprobada por G.45 0.65 0.40 0.50 0.30 4) MEDIA 0.30 previstas para futura conexión a media presión 3) MEDIA 0.50 0. 1) BAJA 0.30 2) BAJA En zonas 0. sin posibilidad de 0.CUADRO "A" Dimensiones de nichos para medidores hasta 10 m3 /h Presión de la red Alto en Ancho ProfundiObservaciones m.30 Llave de paso aprobada por G.65 0.
. En todos los casos las distancias entre las tomas del medidor deben poder variarse. el nicho deberá ventilar al exterior.1 PARA CONSUMOS SUPERIORES A 10 m3 /h Se deberá colocar entre la llave de paso y el medidor una brida aislante (de no existir cupla aislante aprobada por GAS DE L ESTADO) del mismo diámetro de la prolongación domiciliaria. motores o haya instalados tableros eléctricos. pintura.7 BATERIAS PARA MEDIDORES DE HASTA 10 m3 /hora
4. lo que se logrará por medio de movimientos de los accesorios respectivos. b) Cuando el medidor quede ubicado en un lugar cerrado. Para zonas de distribución a media presión. c) Para medidores individuales de capacidades mayores de 10 m3 /h (o con regula dores) la puerta del nicho correspondiente deberá tener aberturas con una sección mínima de 150 cm2 cada una. pasaje o corredor abierto. en lo que concierne a prolongación domiciliaria. las instalaciones a efectuarse deberán ajustarse.1 UBICACION Cuando se instalen medidores en baterías se dispondrá de un local o compartimento exclusivo para los mismos. Esta brida dieléctrica se colocará como se indica en apéndice No 5 donde se detallan también las características de las mismas.2 ZONAS DE FUTURA MEDIA PRESION En las zonas en que los planes de la Sociedad prevean modificar la presión del gas de baja a media presión. bajo escaleras y sótanos.25 m entre sí. frente de edificio.7. las prolongaciones. Dicho compartimento podrá ubicarse en patios de aire y luz. directamente accesibles desde el exterior y en todo momento. 3-9 b y 3-9 c. etc. 4-3) En el caso de instalaciones abastecidas por gas propano indiluido deberá ventilarse hacia el exterior mediante un conducto conectado a la parte inferior del nicho.038 m dicho conducto deberá ejecutarse desde la parte superior del recinto.a lo dispuesto para gas a media presión.
4. por medio de orificios o aberturas practicadas en la parte superior e inferior de las puertas con una sección mínima de 10 cm2 c/u. 4. teniendo en cuenta las figuras 3-6 a 3-8.b) Las disposiciones de las tomas y elementos de conexión son las que se indican en las figuras mencionadas anteriormente. para viviendas unifamiliares. zaguán que de a patio abierto).).6 VENTILACION DE LOS NICHOS
La ventilación de los nichos para medidores individuales de hasta 10 m3 /h de capacidad se hará de la siguiente manera: a) Para medidor ubicado en espacios abiertos (jardín.5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria. mediante un conducto cuya sección sea igual a 1.5.5. La puerta del mismo debe tener aberturas en su parte inferior únicamente ( Fig. debiendo quedar las mismas en definitiva a una distancia de 0. nichos. perfectamente terminado (revoque. siendo el diámetro mínimo de 0. nichos y conexiones se efectuarán de acuerdo a las figuras 3-9 a. En este caso la puerta del mismo tendrá una abertura en la parte superior únicamente. Cuando dicho compartimento comunique en forma directa con locales donde funcionen calderas. sin posibilidad de adicionar otro usuario /y en el caso en que el regulador se conecte por medio de un flexible). 4.
4. conexiones de reguladores y medidores .
45 m. Al frente de los medidores debe quedar un espacio de 1 m de ancho libre. Las puertas del compartimento y de la antecámara se abrirán hacia el exterior de los mismos para facilitar la salida en casos de incendio. En las tomas previstas para futuras instalaciones se deberá dejar llave candado y tapón. Permanecerá cerrado con llave y tendrá la leyenda: "PROHIBIDO EL ACCESO A TODA PERSONA AJENA A GAS DEL ESTADO". y aberturas de entrada de aire en la parte inferior de igual sección.5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria.2 DISTRIBUCION DE LAS TOMAS DE CAÑERIAS INTERNAS Y PROLONGACION DOMICILIARIA Y ELEMENTOS DE CONEXION DE MEDIDORES Se ejecutarán de acuerdo a las figuras 3-10.40 m).3 BATERIA EN PATIO ABIERTO En estos casos el patio tendrá acceso. 4 7. y de la antecámara. no exigiéndose en gas a media presión los sifones de cañería interna. etc. vía pública o lugar abierto donde remata y contará con sombrerete y tejido metálico u otro medio adecuado que impida la caída de colillas o fósforos encendidos. c) La puerta del local y el marco deben ser de material incombustible. estarán ubicadas en forma opuesta de manera que aseguren el perfecto barrido de todo el compartimento.
. Contará con aberturas en la parte inferior de sección equivalente a la salida de la ventilación directa al exterior.interponer entre los mismos una antecámara con una superficie mínima de 1 m2 que contará con puerta de acceso de material incombustible. d) La ventilación directa al exterior desde la parte superior del compartimento deberá hacerse por un conducto cuya sección libre no sea inferior a 0. no debiendo pertenecer a ningún departamento o local.80 m. La batería deberá alojarse en un armario con puertas de material incombustible. la toma correspondiente no podrá ubicarse a una altura inferior a 1 m. Las ventilaciones (entradas y salidas de aire). ser de 0.10 m o sección equivalente. Para gas con densidad superior a 1 se prohibe terminantemente su ubicación en sótanos. Dicho armario deberá tener ventilación en la parte superior.4 COMPARTIMENTO DE MEDIDORES Ver Fig. Cuando el medidor se instale bajo escalera. Deberá reunir las siguientes condiciones a) Será exclusivo para los medidores. siendo el diámetro mínimo de 0. bien visible. jardín. 4-7-4 y 4-7-5.: 4-7-3). basuras. directo desde la circulación de entrada del edificio. 3-12 4-7 y 4-7a. La profundidad mínima del armario será de 0.20 m x 0. Al frente de la puerta del armario deberá quedar un espacio libre mínimo de 0.0010 m2 por cada medidor y con un mínimo de 0. b) Tendrá acceso desde la entrada del edificio a través de circulaciones comunes. debiendo asegurarse la circulación de aire por medio de aberturas practicadas en la parte inferior del local.7. con ventilación en la parte inferior (de sección igual a la puerta del compartimento de medidores). 4. debiendo el ancho mínimo de la misma.7.08 m2 (0. 4. revocado y aislado de instalaciones eléctricas o térmicas inflamables. El extremo del conducto quedará por lo menos a 2 m de altura con respecto al piso del patio. 1.60 m (Fig.
cuya sección será de 0. También podrán hacerlo por intermedio de conductos únicos de ventilación. Los medidores se alojarán en los locales que deberán cumplir con lo exigido en el apartado 4-7-4. situadas en la parte más alta del armario. exclusivos. Dichos armarios deberán reunir los siguientes requisitos: a) Deberán ser de material incombustible. el interruptor deberá ser exterior al compartimento o interior blindado a prueba de explosión. 4. e) Tendrá adecuada iluminación eléctrica.5 COMPARTIMENTO DE MEDIDORES UBICADOS EN VARIAS PLANTAS En casas de departamentos podrán ubicarse los medidores en lugares comunes de los distintos pisos. c) Ventilarán directamente a cielo abierto por conductos o rejillas. cuando a criterio de GAS DEL ESTADO sea necesario. A fin de satisfacer esta condición se aumentará. de manera que el acceso a los mismos esté asegurado en todo momento.60 m de ancho libre para la circulación. b) Contarán con puertas de material incombustible. completamente aislada del ambiente del medidor.sin dejar sector alguno en el que pueda acumularse gas. 4-7-4). butano). efectuándose la entrada de aire del exterior por la parte superior. la ventilación se hará hacia el exterior por la parte inferior del armarlo y sobre el nivel del piso. e) Para gas de densidad superior a 1 (propano.7. con aberturas en su parte inferior para entrada de aire.
. d) Al frente del armario quedará un espacio no inferior a 0. es decir que se deberá disponer un artefacto blindado a prueba de explosión en el interior del compartimento (Fig. el número y/o tamaño de entradas de aire al compartimento.01 m2.0010 m2 por cada medidor con un mínimo de 0. Además podrán alojarse en armarios con frente a lugares comunes.
y éste posea medios que permitan fijarlo sin posibilidad de desplazamientos accidentales.50 m. desniveles. Los artefactos aprobados para ser conectados con tubos de aleación de aluminio. 5. llaves o accesorios sacados de una instalación para su utilización en otra. Unicamente se colocará alguna pieza de bronce.2. Todas las piezas de conexión de cañerías serán de fundición maleable. inspeccionados y aceptado su empleo por GAS DEL ESTADO. sino después de ser limpiados.2 INSTALACION DE CAÑERIAS 5. deberán estar de acuerdo con las normas vigentes en GAS DEL ESTADO. serán admitidos cuando dicho elemento forma parte del artefacto. eludir algún obstácuio. la masa de gas que atraviesa la sección de la cañería aguas abajo del origen de la instalación interna o el que pasó la válvula de cierre de los tubos de gas licuado según corresponda.
.) siempre que las curvas se construyan con tramos de caño ASTM-A-53-70. 5.502.20 m fuera de la ínea municipal o después de las válvulas de los cilindros de gas envasado hasta los artefactos. cuya propiedad será del usuario.CAPITULO V CAÑERIA INTERNA 5. En consecuencia. etc. el control y mantenimiento. DEFINICION
Se define como instalación interna al(los) tramo(s) de cañería comprendido(s) entre 0. el que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. según corresponda a gas natural o licuado respectivamente. Se admitirá él curvado leve de algún caño para dar a la cañeria la inclinación adecuada.548 y/o a la que en particular les corresponda. si es que así lo establece este reglamento. quedan bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.1 MATERIALES USADOS No se usarán caños. y responderán a las características indicadas en la Norma IRAM 2.1.568 y tendrán una longitud máxima de 0.2 CAÑOS Los caños en general responderan a la Norma IRAM No 2. En el caso que seutilicen caños de cobre para la conexión de artefactos responderán a la Norma IRAM 2. efectuar los desvíos necesarios para seguir las líneas de construcción (paredes. En el caso de llaves y accesorios.2.
queda asimismo prohibido el uso de uniones dobles en el recorrido de la cañería.2. se colocará una unión doble de asiento cónico que permita su desvinculación. En casos excepcionales.4 LLAVES DE PASO Y ROBINETES CARACTERISTICAS Deberán ser aprobados por GAS DEL ESTADO.1 UBICACION DE LLAVES DE PASO a) En cada artefacto de consumo. 5. 5. Tendrán cierre a 1/4 de vuelta con tope.4.2.Las entrerroscas serán con tuercas.3 CURVAS Y CODOS Para efectuar los distintos cambios de dirección de la instalación se podrán utilizar. en forma indistinta. c) En laboratorios o instalaciones especiales donde se coloquen robinetes con resortes y sin prensa·estopa. se harán por roscado cóníco con filetes bien tallados. 5. 5. a la vista y de fácil mánejo. se deberá colocar una llave de paso de igual diámetro que la cañería que lo alimenta. en forma accesible. 5. en el mismo local.2. entre !os caños y sus accesorios. deberá hallarse limpio al efectuar su ajuste estando prohibido allí el empleo de pastas fraguantes. deberán colocarse llaves de bloqueo parciales en cada ambiente(local) o grupo de llaves dentro de los mismos (una llave para cada toma ) d) El prensa-estopa de las llaves de paso deberá quedar en forma tal que sea fácil de retirar. sin excepción. b) Cuando la cañería para instalaciones industriales o especiales sea dispuesta en varias plantas. salvo en los artefactos con conexión rígida o flexible que forma parte del artefacto aprobado. El número de filetes se indica en la tabla siguiente:
.2.5 UNIONES DOBLES Para la conexión del artefacto a la cañería interna aguas abajo de la llave de paso. curvas y/o codos. ésta déberá tener una válvula de bloqueo en cada piso. cuando deba ampliarse una instalación existente con la previa autorización de GAS DEL ESTADO se podrá intercalar una conexión. resistente al gas natural o a los gases licuados de petróleo. E! asiento de las uniones dobles.6 CONEXIONES Las mismas.2. Se lubricarán con grasa adecuada.
. paredes.2 SIFONES EN LA CAÑERIA a) Gas a baja presión: Se instalará un sifón en la cañería interna a la salida del medidor cuando la pendiente sea hacia éste. deberán apoyarse sobre un lecho de ladrillos comunes bien asentados en todo su recorrido. los caños podrán disponerse en el contrapiso de los mismos. Cuando corran adosadas a tabiques de madera. salvo que posean adecuada protección para soportar dicha circunstancia.5. Cuando corran adosadas exteriormente a una chimenea o cañería de calefacción deberán tener aislación térmica.30 m y podrán descansar sobre el terreno cuando la consistencia de el mismo lo permita.4.1 PENDIENTES DE LA CAÑERIA Las cañerías se colocarán. c)En el caso de edificios de varios pisos.4. con la protección indicada en esta reglamentación b)Cuando se coloquen bajo piso de mosaicos. e)No podrán cruzar o pasar dentro de chimeneas.. Cuando por fuerza mayor se requiera un sifón de cámara se lo ubicará preferentemente junto al medidor debiendo asesorarse previamente en Oficina Técnica. La instalación del sifón podrá hacerse en la forma indicada en las figuras 3-12. cemento. 5. Asimismo. d)Las cañerías no podrán cruzar próximas a canillas. se colocarán en caso necesario los sifones correspondientes. en caso contrario. Para medidores colocados en batería.).dad de 0. los caños que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer preferentemente lugares de uso común a todas las viviendas (paliers. ventilaciones. el que deberá quedar accesible y ubicado en la línea del frente de los medidores. asimismo estarán alejadas de todo conductor eléctrico. dichas cañerías y sus accesorios deberán ser de hierro negro. La manera de instalarlo se indica en las figuras 3-5a. etc. 4. irán sólidamente engrapadas al mismo. o en su defecto sobre pilares a una distancia no mayor de 1. cuando corresponda.50 m entre sí. Para medidores ubicados en el frente del edificio el tapón del sifón deberá ubicarse en el interior del nicho en forma accesible y de fácil accionamiento para su desarme. Cuando esto no sea posible se consultará a la Oficina Técnica correspondiente a fin de adoptar los recaudos de seguridad que se estimen convenientes para el caso (por ejemplo. 3-5b o en cualquier otra forma que se ajuste a los requisitos precedentes.7.). de tal manera que no estén constantemente sujetas a la acción de la humedad. en cuyo caso contará con cierre hidráulico en la parte superior y tapón de bronce de 13 mm de diámetro para desagüe. con una pendiente mínima del 1 % dirigida en lo posible. hacia el medidor y ejecutando el sifón de un diámetro por lo menos igual al de aquélla. etc. entubamientos. Cuando se de pendiente hacia los artefactos. etc. 5. se dispondrá de un sifón de las características antedichas.
2. b)Cuando los caños vayan sujetos a tabiques de madera los soportes se atornillarán a la carpintería. b) El sifón se ejecutará de diámetro igual al del caño que descarga hacia él.7.3 SIFONES INSTALADOS JUNTO A ARTEFACTOS: Los sifones instalados junto a artefactos se ajustarán a lo siguiente: a) Se colocará sifón en aquellos casos en que la cañería tenga pendiente hacia el artefacto.
. perfectamente engrapadas a fin de mantener correctamente la pendiente y evitar desplazamientos.7. Para consumos mayores de 10 m3/h la Oficina Técnica fijará la capacidad y características del sifón a instalar. d) En el recorrido de la cañería se colocarán solamente en los casos que resulte imposible distribuir las pendientes y con autorización de la Oficina Técnica respectiva. Con este fin irán soportadas a partes estables rígidas y seguras del edificio.4.a.20 m debiendo terminar con tapón de 13 mm de diám etro. 5. b) Gas a media presión: No se exigirá el sifón en medidor ni en los artefactos. y con una longitud mínima de 0. 5. En localidades donde se distribuye gas seco no será necesario el uso de sifones.
5. Esto es válido tanto para sifones junto a artefactos como para los instalados en cámara bajo el nivel del piso del gabinete del medidor. Para medidores de hasta 10 m3/h. o en otra que llene los requisitos precedentes. Asimismo.y 4.50 m. c)Si la cañería corriera junto a paredes de mampostería será asegurada con grapas perfectamente empotradas. en un tramo mayor de 1.5. no será necesaria la instalación de cañería con pendiente. c) En todos los casos el sifón deberá quedar bloqueado con la llave de paso del artefacto y el tapón de drenaje se colocará de acuerdo a lo indicado en el Art. SOPORTES DE CAÑERIAS
a)Las cañerías no estarán sujetas a tensiones innecesarias provocadas por una instalación inadecuada o gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas. ubicados en nichos individuales. libres de todo movimiento. Se hallarán firmemente aseguradas. gas a baja presión. el sifón a instalar tendrá capacidad mínima de 300 cm'.7 y deberá ser fácilmente accesible. pero previstas para futura conversión a media presión. c) En las zonas de actual distribución a baja presión. d)Las cañerías que corren sobre techos apoyarán sobre pilares separados a 2 m entre sí. deberán colocarse los sifones de acuerdo a lo indicado en 1a).
5. 5. etc.4. porcelana.
5.6. 5.2.1 .6.4. la cañería interna no podrá tener continuidad eléctrica entre tramos compuestos por materiales de diferentes características (ej.4. según se indica en 3.9.8. Importante: En todos los casos.6.6.2.2 y 5.
5.2 b).6. PROTECCION DE LAS CAÑERIAS
5.2. restos de pintura.4. pasen a la cañería de gas.). USO DE AIRE Y OXIGENO A PRESION
En estos casos deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que tanto el aire como el oxígeno.4. 5.3. de acuerdo a las normas que para cada caso fijará la Oficina Técnica. polvo.3.2 a).6.6. hierro negro con hierro galvanizado).
a) La cañería de gas no podrá estar en contacto con ningún conductor o artefacto eléctrico. 5.6.7. debiendo contar en esos casos con elementos separa dores dieléctricos.4 Cañerías aéreas de hierro negro: se recubrirán con UNA ( 1 ) mano de antióxido a base de cromato de zinc y DOS (2) manos de acabado con esmalte sintético de buena calidad. 3.1 a) y 3. grasa. según se indica en 3.5.2. ETC.2.
. CUPLAS GALVANICAS
En condiciones de empotrada.2. 5. se deberá interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto.2.1 . para lo cual se deberá colocar las correspondientes válvulas de retención o hidráulicas.6.6.6.3 Cañerías empotradas en mampostería: se protegerán con DOS (2) manos de pintura imprimadora de base asfáltica.3. ESTUFAS. RELACION DE LA CAÑERIA CON RESPECTO A CABLES ARTEFACTOS ELECTRICOS. etc.2. se podrá usar cañerías y accesorios con revestimiento a base de resinas epoxídicas. b) En los cruces de cañerías embutidas de gas con conductores o caños de electricidad. según se indica en 3. 5. antes de la aplicación de los revestimientos.2.1 b) y 3. la superficie metálica de la cañería debe prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminación por óxidos. según se indica en 3.5 Cañerías aéreas de hierro galvanizado: todas aquellas partes del galvanizado deterioradas o dañadas por herramientas recibirán el mismo tratamiento en las zonas afectadas que el indicado en 5.6. cerámica. Como alternativa en los casos indicados en 5.1 Cañerías bajo tierra o en contrapisos en contacto con terreno natural: serán recubiertas con revestimiento reforzado.3.2 Cañerías en contrapisos sobre losas de hormigón: serán recubiertas con revestimiento simple.
por lo tanto (a longitud de cálculo será de 35 m más 6 m = 41 m. No 1 Calcular los diámetros de la cañería de la Fig.300 kcal/m3 (39.42 m3/h. Se entrará en la tabla con la longitud de 42 m (41 m no existe) y se ve que un diámetro de 25 mm ( 1 ") permite pasar 4.8 m3/h (800 l/h) y un calefón de 2 m3/h (2. No 1 para gas natural de 9.
. es decir en este caso al calefón.000 l/h). En el presente caso se iniciará determinando el diámetro del tramo "Calefón A" para el cual se tendrá una distancia de 35 m más 6 m = 41 m y un consumo de 2 m3 /h. es decir 5 m más 6 m = 11 m de longitud. que es el que se adopta. ÉJEMPLOS DE CALCULO DE CAÑERIAS internas
(uso de las tablas del Apéndice No 1 ) Ejemplo No 1 Ver Fig.8 m3/h.155 m3/h.060 kJ/m3 ) para alimentar una cocina cuyo consumo es de 0. Entrando en la tabla No 3 con la longitud de 42 m (la tabla no da 41 m) se busca en dicho renglón que diámetro permite pasar los 2 m3 necesarios. Para el tramo "A-Medidor" se usa la distancia al artefacto más alejado.10. y un consumo de 2.5. en este caso se ve que un diámetro de 19 mm (3/4") permite pasar un caudal de 2. a)Cálculo sin tener en cuenta la longitud equivalente: El cálculo se comienza desde el artefacto más alejado hacia el medidor.46 m3/h lo que es correcto porque la cocina consume un caudal de 0. y entrando en la tabla con la longitud de 11 m se ve que es necesario un diámetro de 13 mm (1/2"1 que permite pasar 1. pérdida de carga 10 mm.8 m3/h (que resulta de sumar los consumos del calefón y cocina). y el consumo de los artefactos que debe alimentar. El tramo "Cocina A" se calcula con la distancia Cocina-Medidor.
8 m3 /h 2.RESUMEN Tramo Calefón A Cocina A A Medidor Longitud 41 m 11 m 41 m Consumo 2 m3 /h 0.8 m3 /h Diámetro 19 mm 13 mm 25 mm
2 Codos a 90° del 9 mm = 2 x 30 x 0.08 m = 16.025 m = 1. Reducción = se desprecia.57 m y la longitud total a considerar será de 46. Calculamos la longitud equivalente de acuerdo a los accesorios instalados.78m 1 Reducción 13 x 25 = se desprecia.3 m 2 Codos a 90° del 3 mm =2x30x0.5 m 2 Codos a 90° de 25 mm = 2 x 30 x 0.57 m = 46. por lo tanto la longitud equivalente es de 5.57 m.14m 2 Codos a 45° de 19 mm = 2 x 14 x 0.025 m = 0. 1 Te flujo a 90° 25 mm = 1 x 60 x 0.9 m. Codo a 45° = 14 diámetros.50 m La longitud equivalente en los accesorios es de 5.013m =0. Con los datos obtenidos vamos a la tabla No 3 del apéndice No 1 y obtenemos los diámetros definitivos (que podrán ser iguales o mayores que los obtenidos en el cuadro anterior). que en este caso son los del tramo Calefón A.013 m = 1. La longitud total a considerar será de 41 m más 5.08 m Tramo A Medidor El tramo es de 41 metros reales y para el cálculo de longitud equivalente se considera el artefacto más alejado del medidor y todos los accesorios que están incluidos en él.025 m = 1.53 m 1 Reducción 19 x 25 = se desprecia. 1 Válvula macho 13 mm = 100 x 0. Te flujo a 90° = 60 diámetros.
.57 m.025 m = 1. Te a través = 20 diámetros.019 m = 0.019m =1. 1 Te a través 25 mm 1 x 20 x G.019m = 1.50 m 2 Codos a 90° de 25 mm 2 x 30 x 0.50 m La longitud total es de 11 m más 5. Se calculará la longitud equivalente de acuerdo a la instalación: 1 Válvula macho 19 mm = 100 x 0.b)Cálculo teniendo en cuenta la longitud equivalente: Tramo Calefón A En la tabla No 18 se indica que las longitudes equivalentes son: Codo a 90° = 30 diámetros. Válvula macho = 100 diámetros.57 mas. Tramo Cocina A En este caso el tramo es de 11 metros reales.
8 m3 /h Diámetro(Definitivo) 19 mm 13 mm 25 mm
.57 m 16.8 m3 /h 2.57 m Consumo 2 m3 /h 0.RESUMEN Tramo Calefón A Cocina A A Medidor Longitud 46.08 m 46.
En este caso la longitud equivalente es la misma que para el tramo A-1 o sea 6.3 m 1 Reducción = 13 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90°= 1 x60x0.Ejemplo No 2 (Ver Fig.060 kJ/m3).94 m Longitud total: 31 m + 6.96 m Longitud total = 25 m + 5.5m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.30 m = 30. Siguiendo el procedimiento del ejemplo anterior se determinaron las distancias de los artefactos al medidor.94 m Tramo C-2 Longitud real 25 m 1 Válvula macho = 100 x 0.94 m = 37.300 kcal/m3 (39.64 m 1 Reducción 25 x 32 = Se desprecia 2 Codos a 45° = 2 x 14 x 0.032 m = 0.025m= 1.013 m = 1. Distancia: A B C Medidor Medidor Medidor 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m 2+ 2+ 12+ 10= 26m 3 + 12 + 10 = 25 m 6 + 6 + 10 = 22 m 2+6+ 10= 18m
D Medidor E Tramo 1-2 Longitud real 31 mas.32 m = 0.032 m = 0.30 m Tramo 2-4 Longitud real 31 m La longitud equivalente es la misma que para el tramo A 1 (por corresponder la misma longitud real)
. No 2) Calcular los diámetros de la instalación de la figura para un gas de 9.9 m 1 Codo a 90° = 30 x 0.
57 m 1 Válvula macho = 100 x 0.032 m = 0. 7.92 m 1 Reducción 19 x 25 = Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.025 m = 1.57 m 1 Válvula macho = 100 x 0.5 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.94 m Tramo D-3 Longitud real 22 m 1 Codo 90° = 30 x 0.96 m La longitud total = 18 m + 7.019 m = 1 .019 m = 1 .75 in Tramo E 3 Longitud real 18 m 1 Codo 90° = 30 x 0.Longitud total = 31 m + 6.032 m = 0.032 m = 0.94 m = 37.75 m
.9 m 1 Reducción 19 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.9 m 1 Codo 90° = 30 x 0.019 m = 0.019 m = 0.92 m 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.032 m = 1 . + 7. flujo a 90° = 1 x 60 x 0.025 m = 1 .75 m La longitud total = 29.75 m = 29.5 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.75 m = 25.9 m 1 Codo 90° = 30 x 0.032 m = 1 .9 m 1 Te.75 m Tramo 3-4 Longitud real 22 m La longitud equivalente es la misma que para el D-3 o E-3 o sea.032 m = 0.96 m Longitud total = 22 mas.
8 0. Real a tener en cuenta (m) 31 26 31 25 31 22 18 22 31 (al artefacto más alejado) Consumo (m3/h) 0.3 2 2 4 7.a) Hacemos el cuadro resumido por tramo sin tener en cuenta la longitud equivalente.
Tramo A-1 B-1 1-2 C-2 2-4 D-3 E-3 3-4 4-M Long.3 Diámetro aproximado(mm) 13 19 25 13 25 19 19 25 32
.5 3.8 2 2.
94 m Con las longitudes totales obtenidas vamos a la Tabla No 3 y obtenemos los diámetros de la cañería definitiva.025 m = 0. Longitud total = 31 m + 6.032 m 0.9 m 1 Reducción de 19 x 25 = Se desprecia 1 Codo 90° = 30 x 0. en este caso la cocina.39 m 1 Reducción 13 x 25 = Se desprecia 1 Te flujo a 90° = 60 x 0.5 m 1 Reducción 25 x 32 Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.94 m = 37.013 m = 1. la del artefacto más alejado.50 m 1 Codo 90° = 30 x 0.90 m 1 Codo 90° 30 x 0.64 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.b) Cálculo teniendo en cuenta la longitud equivalente.3 m 1 Codo 90° = 30 x 0.50 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.019m= 1. Longitud real 31 m Longitud equivalente 6.01 9 m = 1 .032 m 0.025 m 0.75 m 1 Te a través = 1 x 20 x 0.025 m = 1 .75 m 1 Te a través ~ 2U x 0. Con los valores indicados en la tabla No 18 del apéndice No 1 se procede de la siguiente forma: Tramo A = 1 Longitud real 31 m 1 Válvula macho = 100 x 0. corresponde al tramo A-1.032 m = 0.14m 1 Válvula macho 1 00 x 0.94 m = 37.025 m = 0.29 m = 34.64 m 1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0.5 m 1 Reducción = 25 x 32 = Se desprecia 2 Codos 45° = 2 x 14 x 0.032 m = 0.96 m Longitud total = 26 m + 8.025 m = 1.
.94 m.29 m Tramo 4 M La longitud equivalente para este tramo será como en el ejercicio anterior.032 m = 0.94 m Tramo B 1 Longitud real 26 m 2 Codos a 90°= 2x30x0.025 m = 0.013 m = 0.96 m Longitud Total = 31 m + 6.
75 29.75 37.3 2 2 4 7.75 25.94 29.30 37. Total (m)
Consumo (m3/h) 0.5 3.8 0.8 2 2.94 34.29 37.94 30.3
37.Tramo
Long.94
A y 3. Tal situación será aceptada por GAS DEL ESTADO en los casos que el artefacto cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y operabilidad.) y además bien adherido el sello calcomanía otorgado por la Sociedad.
6. tanto en el ámbito doméstico. una vez instalado.
6.4 IDENTIFICACION
El artefacto aprobado. calderas para agua caliente. deberán cumplir con lo establecido en el Capítulo VII. deberá contar con la correspondiente aprobación de GAS DEL ESTADO de acuerdo a las normas que para cada tipo de artefacto se dicten. consumo horario kcal/h (kJ/h) y demás datos de interés. En el caso de calderas para agua caliente y/o calefacción. deberá adjuntarse una memoria descriptiva y un esquema completo de los equipos (incluidas las instalaciones accesorias). serie.5 respectivamente.5 ELIMINACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION
Los artefactos que requieren conductos de eliminación de productos de combustión. deberá ser denunciada esta circunstancia por el matriculado al formular el pedido de gas (Formulario 3.A).3 (habilitación "in situ"). HABILITACION IN SITU
Solamente se procederá a habilitar "in situ" aquellos artefactos (nuevos o usados) que no se fabriquen en serie. salvo aquellos que requieren habilitación "in situ".4. matrícula. consumo. los fabricantes de los quemadores deberán estar inscriptos en el Registro de Fabricantes que a tal efecto lleva la Sociedad y dichos elementos tendrán una chapa de identificación. tipo de gas a utilizar. los artefactos convertidos (nuevos a usados) ya sea por cambio de combustible o del tipo de gas a utilizar. comercial o industrial. y/o calefacción utilizadas en servicios centrales o individuales.1 REQUISITOS PARA HABILITACION Al presentarse el formulario 3.2.CAPITULO VI
6. los artefactos importados directamente por el usuario.
Todo artefacto a gas que se instale.4. cuando el artefacto no esté aprobado por GAS DEL ESTADO.1 APROBACION . con la sola excepción para el caso de artefactos usados.2. deberán llevar la chapa identificatoria soldada o remachada en la que conste la matrícula de inscripción del fabricante. Los quemadores para incineradores. nuevas o convertidas. y para aquellos que la Sociedad no haya aún elaborado normas de aprobación. lo que se indicará claramente en los formularios 3.
6. 6.6 FORMA DE CONECTARLOS
. tipo de gas que se utiliza.3 ARTEFACTOS USADOS
Cuando un artefacto usado se instale nuevamente. permitirá visualizar la chapa de identificación que obligatoriamente debe colocar el fabricante en forma soldada o remachada. que contenga todas sus características de fabricación (modelo.
de las mismas no excederá de 0. las mismas podrán ser del tipo no aprobado.50 m y los artefactos serán fijados en forma rígida para evitar desplazamientos. debiendo instalarse perfectamente aseguradas en sus extremos. ni en trincheras a fosas. Los artefactos a gas deberán ubicarse o estar razonablemente protegidos. de manera que no sean dañados por los vehículos en su movimiento y/o maniobras.15 m sobre el nivel de cordón vereda. Las pantallas a rayos infrarrojos se ubicarán a una altura no menor de 2.7 UBICACION DE ARTEFACTOS
6. c) Para instalaciones industriales en que deban utilizarse conexiones no rígidas y cuando el caso lo requiera. c) Los artefactos que por su sistema de ventilación y el ambiente donde se instalen requieran dispositivo de seguridad. f) Los artefactos de cámara estanca son aptos para ser ubicados en cualquier am-
.6. como se indica más adelante. la longitud. e) Los artefactos pueden instalarse dentro de garajes.5 m con respecto al piso del garaje. 6. la que deberá quedar en lugar accesible para herramientas comunes: b) Cuando se efectúe por medio de conexiones flexibles de cobre (IRAM 2568). c) Que el local posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior. d) Cuando se trate de artefactos diseñados para funcionar con gas de densidad superior a 1 no podrán instalarse en subsuelos.1 CONEXION OBLIGATORIA DE ARTEFACTOS En el momento de efectuarse la supervisión de las instalaciones será obligatorio tener instalados los artefactos en los siguientes casos: a) Todos los artefactos de tipo balanceado. quedando su aceptación supeditada a la supervisión definitiva.a). Para artefactos a rayos infrarrojos el local poseerá sobre un muro que linde con el exterior. se hará mediante unión doble. Esto no se tendrá en cuenta para artefactos de cámara estanca. a excepción de las estufas que no estén ubicadas en dormitorios o ambientes únicos. debiendo el local poseer ventilación permanente. para reponer el aire consumido por la combustión.Cuando la misma se efectúa en forma rígida. una abertura inferior (para reposición del aire utilizado en la combustión) y otra superior (con el objeto de evitar el viciamiento del ambiente). b) Que no estén expuestos a corrientes de aire. b) Todos los artefactos conectados a conductos colectivos. siempre que los quemadores y pilotos estén a una altura de 0. Aun cumpliendo esta condición no podrán instalarse en depresiones del piso del garaje.
cuya sección libre mínima de pasaje de aire deberá ser de 50 cm². La sección de la abertura inferior será la que resulte de sumar a la exigida por la estufa en paso /50 cm' ) la que corresponda a la de tipo infrarrojo según la columna I de la tabla que se detalla a continuación.biente. h) En pasos comunicados con dormitorios no pueden ubicarse calentadores de ambientes a rayos infrarrojos pero sí con cámara abierta con ventilación a los cuatro vientos por conducto individual. baños o cocinas) quede una comunicación permanente (rejilla) cuya superficie libre mínima sea de 300 cm² ubicada dentro del tercio inferior de la altura. dicho ambiente poseerá una abertura en la parte inferior para reposición del aire utilizado en la combustión cuya sección libre mínima de pasaje de aire deberá ser de 100 cm' (50 cm' por la instalada en paso y 50 cm' por la o las instaladas en el ambiente contiguo). g) Los artefactos de cámara abierta no podrán ubicarse en dormitorios ni baños. poseerá una abertura inferior y otra superior. El ambiente contiguo deberá tener obligatoriamente una o dos aberturas comunicadas con el exterior según los casos siguientes: 1° Cuando dicho ambiente contiguo no posea calentador de ambiente o el mismo sea hermético con respecto Al ambiente (tiro balanceado). poseerá una abertura en la parte inferior para reposición del aire utilizado en la combustión de la estufa en paso a instalar. 3° Cuando el ambiente contiguo posea uno o más calentadores del tipo a rayos infrarrojos. limitándose su potencia calórica a las condiciones que más adelante se indican siempre que entre el paso y el ambiente contiguo (no se considerará cómo ambiente contiguo a dormitorios. ubicadas dentro del tercio interior y superior de la altura respectivamente . La sección de la parte superior será la que corresponda a la aplicación de la columna II de la tabla que sigue:
. 2° Cuando el ambiente contiguo posea uno o más calentadores de ambiente con ventilación de diseño a los cuatro vientos.
Abertura inferior del muro Abertura superior del muro frarrojos externo(reposición del aire) externo (egreso de productos gaseosos del ambiente) COLUMNA I Potencia térmica hasta 3000 kcal/h (12.204 – 42.000 kcal/h (25.001 hasta 10.Calentadores a rayos in.600 kJ/h) Desde 3001 hasta 6000 kcal/h (12604 25200 kJ/h) Desde 6.000 kJ/h) 50 cm² (área libre) 75 cm² (área libre ) 100 cm² (área libre) COLUMNA II 75 cm² (área libre) 100 cm² (área libre) 150 cm² (área libre)
80) = 75. cualquiera sea su potencia térmica. baño. llevará una chapa litografiada con la siguiente inscripción: ESTA ABERTURA ES UN COMPLEMENTO DE LA INSTALACION DE GAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS Y SU OBSTRUCCION SIGNIFICA UN RIESGO PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA. como así también la que se instale entre el paso y el ambiente contiguo. se podrá incrementar 2.80 (todas estas medidas están dadas en metros). superar las 50 kcal/h (210 kJ/h) de potencia térmica por m3 de dicho ambiente. dispositivo de seguridad (corte de paso total.800 kJ/h). se adoptará el artefacto aprobado cuya potencia térmica real sea la más aproximada a la teórica. Cada rejilla instalada en dicho ambientes.60 m3 volumen del paso: 3x1x2.000 kcal/h (16.80. El primer paso será determinar el volumen a calefaccionar.00 m3 Para determinar la potencia del calentador en paso.40 m3 volumen total a calefaccionar = 84. el volumen a considerar será el de los dormitorios y el paso. no pudiendo el artefacto a instalarse en él. paso de 3x1x2. Ejemplo: en una planta compuesta por dos dormitorios.200 kcal/h 117640 kJ/h) Se instalará una estufa de tiro natural de 4. Para una mejor interpretación de la presente Norma se dan a continuación distintos ejemplos de aplicación: CALCULO DE LA POTENCIA DEL CALENTADOR A INSTALAR EN PASO Se trata de una vivienda que consta de 3 dormitorios de 3x3x2. cocina y living comedor de 6x10x2. cocina y living comedor.80 =8. para ello se tendrá en cuenta solamente los dormitorios y el paso: volumen de los dormitorios: 3x (3x3x2. quemador y piloto.En todos los casos el ambiente contiguo limitará directamente con el exterior y tendrá un volumen mínimo de 15 m3.5 kJ/h) por m3 de volumen de ambiente por cada grado bajo cero de temperatura media (estufa en paso y/o ambiente contiguo).5 kcal/h (10. En zonas con temperaturas externas muy frías.m3 ) (máxima potencia por cada m3 a calefaccionar ) Potencia máxima en el paso: 84 m3 x 50 kcal/hm3 (210 kJ/hm3 ) = 4.80: baño. se multiplica el volumen así calculado por 50 kcal/h m3 (210 kJ/h. Determinada la potencia térmica de calefacción. por ausencia de llama). El calentador de ambiente en paso deberá ser instalado indefectiblemente previo el pedido de inspección (presentación del formulario 3-5) y deberá poseer incorporado.
. La potencia térmica del calentador a instalar en paso no superará las 50 kcal/h (210 kJ/h) por m3 de volumen de ambiente a calefaccionar (no se tomará en cuenta para el cálculo el o los ambientes contiguos).
700 kJ/h). CASO 3° a) En el living comedor.). ventanas. etc.50 m de .000 kcal/h (16800 kJ/h). la distancia podrá reducirse a 0.distancia de cualquier abertura (puertas.Para los terminales de calentadores de ambiente con cámara estanca.20 m en el caso de ventanas. Se colocará una abertura inferior libre al exterior de 100 cm2 (50 cm2 por la estufa de paso y 50 cm2 por la del living). etc. se efectuarán las consultas a las oficinas técnicas correspondientes. Se colocará una abertura inferior libre al exterior de 100 cm2 (50 cm2 por la estufa de paso y 50 cm2 por las dos del living).000 kcal/h (16800 kJ/h) y una estufa del tipo a rayos infrarrojos de 3. CASO 2° a) En el living comedor se prevé instalar una estufa de tiro natural de 4. Se colocará una abertura inferior de 100 Cm2 (50 cm2 por la del paso y 50 cm2 por la del living). i) Cuando se trate de artefactos comerciales. Una superior de 75 cm2 (por el infrarrojo.500 kcal/h (14. y deberán respetarse los 0.7.000 kcal/h (12600 kJ/h). b) En el living comedor se encuentra prevista la instalación de una estufa de tiro natural de 4.1 COCINAS
. 6. columna II de la tabla). b) En el living comedor se prevé instalar dos estufas de tiro natural de 4. Se colocará. Se colocará una abertura inferior de 125 cm2 (50 cm2 por la del paso y 75 cm2 por el infrarrojo del living). se encuentra prevista la instalación de una estufa del tipo a rayos infrarrojos de 3. ventilaciones.ABERTURAS Al EXTERIOR EN EL AMBIENTE CONTIGUO CASO 1° En el living comedor no se prevé instalación de calentador de tiro natural o se prevé estufa de tiro balanceado. una abertura inferior libre al exterior de 50 cm2. industriales o especiales (laboratorios.000 kcal/h (16800 kJ/h). j) Se tendrá en cuenta que la salida de gases quemados debe efectuarse a más de 0. columna II de la tabla). Una superior de 100 cm2 (por el infrarrojo.50 m para el caso de aberturas permanentes.).
firmemente fijada y con una leyenda perfectamente legible cuyo texto indicará: "IMPORTANTE: Mantener cerrada esta llave cuando el ambiente contiguo se utilice como dormitorio". teniendo en cuenta la salvedad efectuada en el inciso d) con referencia a la ubicación de las llaves de paso. 6.1. a. Los hornos de embutir.se instalará a una distancia no inferior a 0.7. se exigirá que el sifón llegue hasta el frente del armario. éste deberá reunir las siguientes condiciones: a) Cada espacio para cocinar tendrá una ventilación mínima de 0.7. TOSTADORAS. Se dejará un rebaje mínimo de 0. g) Cuando la cocina esté ubicada entre armarios.2 OTROS ARTEFACTOS (PARRILLAS. 6.10 m) al exterior b) En caso de contar con puerta. c) Junto a la llave :de paso correspondiente al artefacto se colocará una chapa litografiada. construida en material inoxidable. con excepción de los modelos aprobados para tal fin. DE ACUMULACION (TERMOTANOUES) Podrán instalarse los artefactos a que se refiere este artículo en los siguientes am-
.3 CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS (CALEFONES).7. a un lado de la plancha. d) La llave de paso debe quedar a la vista.7.05 m en la parte inferior para permitir la circulación del aire. contarán con la ventilación correspondiente. e) Las paredes próximas a la cocina deben ser de material incombustible como así también la parte de piso en que se apoya.a) Se colocarán en lugares en que los quemadores no queden sometidos a corrientes de aire. Cuando por razones constructivas especiales.1.) Deberán ajustarse a lo indicado en el apartado 6.7. perfectamente nivelados la plancha y rejillas soportes. quedar. b) No podrán ir embutidas.1.01 m2 (0.1 ESPACIOS PARA COCINAR (KITCHENETTE) Ver figura No 6. ETC. la misma estará protegida con material incombustible en una altura de 0. HORNOS.40 m respecto al nivel de ésta.40 m a partir de las perillas de los robinetes hacia arriba y en un ancho igual o mayor al del artefacto.10 m x 0. c) Deberán. Cuando la cocina se instale en un espacio para cocinar. 6. la llave debiera ubicarse directamente sobre la plancha . f) El sifón de la cañería interna quedará accesible y no deberá requerirse desconectar la cocina para su atención.
Cuando se trate de calentadores de agua de acumulación podrán instalarse en armarios. 2) El armario será de material incombustible. e) La presión mínima de alimentación del agua para calentadores instantáneos debe ser la equivalente a una columna de agua de 2 m por encima de la salida más alta (generalmente la ducha).80m del piso ni inferior a 1. En calentadores aprobados por GAS DEL ESTADO para funcionar con alturas menores deberá respetarse la altura autorizada como mínima. b) En espacios para cocinar: Solamente se permitirá la instalación de calentadores de agua correspondientes a departamentos u oficinas de ambiente único cuando su consumo no exceda de 9.1 EXIGENCIAS DE INSTALACION a) No se podrá instalar en nichos ningún calentador que no esté especialmente diseñado para este fin.1.1. Cuando el agua provenga de un tanque se considerará la diferencia de altura entre el fondo del tanque y la salida más alta.800 kJ/h) y el artefacto esté provisto de dispositivos . 6. la conexión de agua debe efectuarse de la siguiente manera:
. debiendo dichos nichos ser siempre abiertos. f) Para calentadores instantáneos alimentados por depósito de reserva. En estos casos el ambiente habitable deberá tener como mínimo 30 m3 de volumen y cumplir los requisitos de ventilación indicados en el Capítulo VII.de seguridad por falta total de llama. debiéndose cumplir los siguientes requisitos: 1 ) Tener la llave de paso del quemador accesible desde el exterior.bientes siempre que cumplan los requisitos indicados en cada caso: a) En cocinas: que tengan como mínimo un volumen de 7 m3 y cumplan los requisitos de ventilación indicados en el Capítulo VII. c) Las conexiones a las cañerías de agua fría y caliente se harán mediante uniones dobles d) Se colocará siempre una llave de bloqueo en la cañería dé alimentación de agua fría antes de la unión doble. apartado c). Los calentadores de agua de cámara abierta que evacuen los gases de combustión a través de conductos colectivos que se instalen en cocinas. Es válido también lo indicado en el ítem 6.3.000 kcal/h (37. 3) Dispondrá de una ventilación (independiente de la del propio artefacto) inferior y otra superior de más de 100 cm' de área libre cada una. es decir sin tapa. llevarán en su frente una chapa soldada o fijada con remaches que contenga la siguiente inscripción: "GRAVES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS E INCONVENIENTES EN EL CONDUCTO DE EVACUACION DE GASES PUEDEN OCURRIR SI SE INSTALAN EN EL MISMO AMBIENTE CAMPANAS O EXTRACTORES DE AIRE".7.7. b) En él caso del calentador instantáneo se instalará en forma tal que el quemador no quede a una altura superior a 1.50m.
Preferentemente se instalarán en locales exclusivos para dichos artefactos que cumplimentarán.baño se deberán extremar las precauciones con respecto a la instalación eléctrica. g) Los calentadores de cámara abierta no se instalarán en ningún caso sobre piletas.000 kJ/h) Independientemente de cumplimentar lo que establece el Código de Edificación que rija en el Municipio respectivo. Calderas de cámara abierta con ventilación a los cuatro vientos: No pueden instalarse en dormitorios. cocinas. el Código de Edificación correspondiente al Municipio de que se trate. es decir. menos dormitorios y locales con medidores de gas y luz. locales con medidores de gas y luz. con bajada del tanque exclusiva para el artefacto y con cañería de 19 mm de diámetro o mayor. Se instalará llave de paso común o llave esclusa a la entrada de agua fría. Esta prohibición no rige para calentadores de tiro balanceado. 6. la instalación deberá ajustarse a los requisitos siguientes: Calderas de cámara estanca: Pueden instalarse en cualquier ambiente.000 kcal/h (168.1) Cuando la diferencia de nivel sea menor de 4 m. 2) Cuando esa diferencia de nivel sea mayor dé 4 m podrán admitirse otras derivaciones de la bajada que alimenta al calentador. la alimentación del calentador se hará en forma independiente.7. se colocará además llave esclusa a la entrada de agua fría al calentador.3. Cuando se instalen en .2 CALDERAS INDIVIDUALES DE CÁLEFACCION HASTA 40. la que deberá estar bien aislada. lavabos o cualquier otro artefacto sanitario. el volumen mínimo de las mismas será:
. Cuando se instalen en cocinas. baños. pasos.
000 kJ/h) 25.000 kJ/h) 30. B.000 kcal/h ( 105.5.HASTA 15.000 kcal/h ( 63.000 kcal/h ( 84.000 kJ/h)
Tendrá .000 kcal/h ( 126.000 kcal/h ( 168.000 kJ/h) 20.000 kJ/h) 40.2.una abertura permanente al exterior cuya sección conformará lo especificado en Capítulo VII punto 7.
restaurantes. favoreciendo en la zona de agua dura la formación de incrustaciones en los serpentines. de manera que el artefacto solamente podrá ser reencendido por el personal encargado de su atención. disminuyendo su duración. como ser galerías comerciales. clubes. 6. grandes talleres. 6. Debe preferirse siempre la colocación conveniente y correctamente conectado. de baile.4 CALENTADORES DE AMBIENTE de un tanque de alimentación a la altura a) Todas las estufas de gas ventilarán al exterior. etc. 6. instalados en escuelas. galerías.1 CALENTADORES DE AMBIENTE A RAYOS INFRARROJOS Estos artefactos podrán instalarse en los ambiente no exclusivamente prohibidos de estas reglamentaciones. dichos ambientes limitarán directamente con el exterior y tendrán un volumen no menor de 15 m3. garajes colectivos.7.7. c) Los calentadores de cámara abierta instalados en paso se ajustarán a lo indicado en el art.7.4.) deberán contar con un dispositivo que actúe cuando el artefacto se apague accidentalmente (corte total de llama) cortando automáticamente el paso de gas. de cualquier tipo. colegios y lugares de reunión pública (salas de espectáculos. En todos los casos.3:3 RECOMENDACIONES a) En lo posible debe tratarse de colocar los tanques de alimentación a alturas mayores que las mínimas indicadas a fin de asegurar que el caudal de agua que circule por el calefón coincida con su caudal nominal. d) Los calentadores de ambiente. bien ventilados. h). La potencia térmica a instalar será no mayor de 50 kcal/h (210 kJ/h) por metro cúbico de ambiente a calefaccionar. b) Es conveniente evitar la conexión directa de calentadores instantáneos a las redes de distribución de agua debido a que la presión de éstas suele variar fuertemente según la época del año. Los ambientes contarán con aberturas para acceso de aire y salida de los productos de
. Estos artefactos contarán con dispositivo de seguridad por corte total (quemador y piloto) de llama y deberán estar colocados en oportunidad de efectuarse la supervisión correspondiente. y las del tipo a rayos infrarrojos se ajustarán a lo indicado en este capítulo y en el séptimo. b) Queda terminantemente prohibida la instalación de calentadores de ambiente que no tengan cámara de combustión estanca en: dormitorios y baños. no asegura en cambio la circulación del caudal nominal de agua provocando su calentamiento excesivo.6. La altura mínima del tanque si bien provoca la completa apertura de la válvula de gas. hangares. etc.7. Es conveniente instalarlos en lugares abiertos.
Se instalarán solamente en lavaderos. se incrementarán las aberturas en 10 cm² la de entrada y 15 cm² la de salida por cada 1.
. los ambientes deberán poseer las aberturas prescritas por este reglamento tanto para acceso de aire como para salida de los productos de combustión y secado.000 kJ/h) 50 cm² (área libre) 75 cm² (área libre ) 100 cm² (área libre) COLUMNA II 75 cm² (área libre) 100 cm² (área libre) 150 cm² (área libre)
Para instalaciones especiales que superan las 10. Cuando estén equipados con quemadores del tipo infrarrojo.8 ARTEFACTOS INDUSTRIALES Y ESPECIALES. Cuando esté equipado con otro tipo de quemador la conexión.204 – 42. Todos estos calentadores a rayos infrarrojos deberán contar obligatoriamente con dispositivo de seguridad por falta de llama. para cualquier consumo y tipo de gas.600 kJ/h) Desde 3001 hasta 6000 kcal/h (12604 25200 kJ/h) Desde 6.000 kJ/h).Abertura inferior del muro Abertura superior del muro frarrojos externo(reposición del aire) externo (egreso de productos gaseosos del ambiente) COLUMNA I Potencia térmica hasta 3000 kcal/h (12. cocinas y patios semicubiertos.000 kcal/h (42.000 kcal/h_(42. legible. Al costado de cada abertura se colocará una chapa litografiada.000 kJ/h) de potencia instalada.7. siempre que el consumo no exceda de 10.000 kcal/h (25.combustión practicadas sobre los muros que lindan con el exterior. La disminución o cierre de la sección originará SERIOS RIESGOS". 6.000 kcal/h (42.000 kJ/h).200 kJ/h) que exceda de 10. que exprese: "Esta abertura forma parte de la instalación de gas. resultando suficiente 1 m de conducto vertical. No podrán conectarse a conductos colectivos para artefactos de cámara abierta (SHUNT).000 kcal/h (4.5 SECADORES DE ROPA A GAS Estos artefactos deberán tener dispositivos de seguridad por corte total de gas.
6.001 hasta 10. para dar salida a los productos del artefacto no necesitará ventilar a los cuatro vientos. CHIMENEAS
Para cada caso particular en lo concerniente a su instalación se deberá consultar a la oficina Técnica respectiva. Calentadores a rayos in.
Para artefactos de cámara estanca (tiro balanSistemas conectados a ceado) conductos individuales Para artefactos de cámara abierta. (2) Tiraje producido por ventiladores accionados por energía eléctrica u otra.
En el caso de que se utilicen artefactos con tiro mecánico (2) deberá cumplirse la condición ineludible que posean dispositivo de bloqueo total de gas en caso de interrupción de la energía utilizada o fallas mecánicas del forzador de tiraje. c) No podrán tener desviaciones de la vertical.
. salvo los casos indicados en c-1 y c-2. referente a sus dimensiones y detalles constructivos. (1) Este sistema será oportunamente reglamentado por GAS DEL ESTADO.4 CLAUSULAS GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE CONDUCTOS
Para la ejecución de un conducto. Cuando el conducto individual que se quiere utilizar no responda a estas características básicas. 7. b) Deben ser estancos y no permitir la fuga de gases quemados. estufas a rayos infrarrojos.6.especificaciones tratan los distintos sistemas de evacuación en lo.d).
7.6. b). Sistemas conectados conductos colectivos Para artefactos de cámara estanca (CU-A-CE) a (1) Para artefactos de cámara abierta (Conductos único en derivación). sin soluciones de continuidad (rebabas. requerirá aprobación previa.1 OBJETO
Dar salida al exterior a los productos de combustión generados por los artefactos a gas y evitar el efecto nocivo de los mismos. c) y 7. c-2 Conductos horizontales de entrada de aire y salida de productos de .
7. escalones) que perjudiquen la libre circulación de los gases.2 ALCANCE
Estas .CAPITULO VII EVACUACION DE PRODUCTOS DE COMBUSTION 7.3 CLASIFICACIÓN:
Los sistemas de evacuación pueden ser agrupados en forma simplificada de la siguiente manera: Sistemas para artefactos Cocinas. se tendrá en cuenta que: a) El interior de los conductos debe ser liso. etc.combustión en los artefactos de cámara estanca. c-1 Conductos individuales con las desviaciones especificadas en 7.6. sea éste individual o colectivo. no conectados a conductos.
preferentemente opuesta a la anterior. En estos casos. futuras construcciones.1 y 7. etc.5.5.80 m del piso de la habitación (fig. 7.2 respectivamente.2 esquematizan los casos señalados.1).5. Como los orificios de entrada y salida no son necesariamente iguales se indican las tablas de cálculo en los párrafos 7. una de ingreso de aire y otra.5. Cuando la habitación posea otras aberturas permanentes (por exigencias municipales o a través de extractores de aire con persiana fija o sin persianas) y si la sección de pasaje de aire de dichas aberturas supera la indicada en la Tabla 7. Las figuras 7. es conveniente pero será opcional dejar 2 aberturas. en sus extremos contarán con rejillas fijas que impidan la obstrucción con residuos.5. ésta podrá considerarse suficiente. Cuando se utilicen conductos. Esto ocurre porque el orificio de alimentación de aire puede servir para más de un artefacto y el de salida.1. ni de salida de productos de combustión como las cocinas por ejemplo. En este último caso el conducto no servirá para otro fin que no sea el indicado. La sección del orificio de salida y/o del conducto de salida de aire viciado se ajustará a la siguiente Tabla:
.d) En los conductos colectivos se instalarán únicamente artefactos que dispongan de válvula de seguridad por corte total de llama. solamente para uno de ellos (el caso de una cocina y un calefón de cámara abierta en un mismo local).
7. para salida de los productos de combustión. Se ubicarán de manera tal que no puedan ser obstruidos con muebles. en el caso de los calefactores a rayos infrarrojos es obligatorio dejar dos aberturas de comunicación del ambiente donde se instaló el artefacto con el exterior (Ver Capítulo VI). 7. debiendo descargar directamente al exterior ya sea a través de una pared o de un conducto conector del tipo derivación que sirva a varias unidades de viviendas en un edificio de departamentos.5. En cambio.1 CONDUCTO DE SALIDA DE AIRE VICIADO Se iniciará a una altura mínima de 1.5 SISTEMAS PARA ARTEFACTOS NO CONECTADOS A CONDUCTOS
Estos sistemas son de aplicación para aquellos artefactos que no tienen conductos de alimentación de aire.1 y 7.5. hojas de puertas.
TABLA 7.1 COCINAS (I) Que sólo contiene artefactos para cocción Que contienen otros artefactos no conectados a conductos de ventilación(excepto los del tipo a rayos infrarrojos) además de los de cocción OTROS LOCALES En otros locales (lavadero. despensa) un solo artefacto sin conducto de ventilación (no aplicable a los del tipo infrarrojo) Conjunto de artefactos sin conducto de ventilación (Idem anterior)
(1 ) Entiéndase por COCINA todo local donde se halla permanentemente instalado un artefacto para cocción.5.
o indirecta a través de otros locales (fig.2. 7.3). Esta entrada de aire puede ser directa desde el exterior.5.2 ABERTURA PARA ALIMENTACIÓN DE AIRE PARA COMBUSTION Esta abertura se utiliza para proveer aire para la combustión tanto a artefactos no conectados á conductos de evacuación como a artefactos de cámara abierta conectados a conductos de evacuación. La sección libre del pasaje de airé exterior está en función de las características de los artefactos y del modo de evacuación de los productos de combustión como se indica en la siguiente tabla:
. como sé aprecia en la fig.7.-7.5.5.
TABLA 7.000 kcal/h (168.30 m del nivel del piso.000 kcal/h (42. excepto del tipo infrarrojo 50 B Artefactos conectados a conducto de evacuación considerados aisladamente: a) Con capacidad térmica hasta 10.000 kcal/h (42.001 kcal/h (42.000 kJ/h) C Conjuntos de artefactos en un mismo local (no se consideran los del tipo infrarrojo) La sección es impuesta por el artefacto más exigente considerado solo
La ubicación de estos orificios no superará los 0.000 50 kJ/h) b) Con capacidad térmica de 10.2 Sección libre de los pasajes de aire a través de paredes exteriores en cm² A Artefactos no conectados a conductos de evacuación considerados aisladamente: Cocina con horno y 3 o más quemadores de hornallas 100 Otro tipo de artefacto.
.004 kJ/h) 50 más 3 cm² por cada 1.000 kJ/h) kcal/h (4200 kJ/h) superior a 10. y se tratará que por su ubicación no constituyan una molestia para los ocupantes de la habitación.5.000 y hasta ~40.
La forma correcta de colocar una ventilación de este tipo es la indicada en la fig. debiendo sobrepasar en 0.000 kcal/h (42. b) Cuando sea indispensable disponer tramos horizontales. y resistente a la oxidación y corrosión.000 kJ/h). Las grapas subsiguientes se colocarán cada 1.3. 7.4 y 7. h) La terminación de varios conductos juntos se efectuará mediante sombrerete múltiple aprobado por GAS DEL ESTADO (Fig.50 m. 7.) experimentar ninguna clase de angostamiento o escalonamiento. material cerámico y/o cualquier otro material incombustible. El indicado en la fig.6 pudiendo hacerse dé chapa galvanizada.2. El conducto deberá quedar separado de la pared 0.1 a la 7.6 SISTEMAS CON CONDUCTO INDIVÍDUAL PARA ARTEFACTOS CON CAMARA ABIERTA
Los conductos se efectuarán .5 veces la horizontal. viviendas ubicadas en calles angostas. 7. 7. estanco.30 m todo parapeto circundante en un radio de 1 metro y con una altura de 1. En este caso a la salida del artefacto y previo al tramo inclinado deberá instalarse uno vertical no menor a 0. curvas. como por ejemplo: aire luz. debiendo tener una grapa como mínimo.7. la proyección del tramo inclinado no deberá superar los 2 m. patios interiores. es un ejemplo de sombrerete individual. Podrá admitirse ventilación no elevada a los cuatro vientos. g) En la terminación del conducto se colocará un sombrerete.80 m como mínimo sobre el nivel del techo o terraza. 7.30 m y estar perfectamente asegurado con grapas abrazaderas. apto para temperaturas mínimas de 200°C perfectamente liso. protegidas por edificios suficientemente altos.5 m como máxima separación entre ellas. Para artefactos cuyas características de funcionamiento sean discontinuas.000 kJ/h) según fig.4. En caso de efectuarse con sombreretes individuales se ejecutará observando las medidas
. f) La terminación del conducto (sombrerete) se llevará a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos cuando se trate de artefactos cuyo consuma supere las 10. e) El enchufe de los caños de chapa se efectuará en la forma indicada en la fig. no debiendo en ningún punto (acoples.como se indica en las fig. d) Cuando se deban efectuar cambios de dirección del conducto se utilizará en lo posible curvas de 450 o menores (fig. para artefactos de potencia menor a 10. 7. c) Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de! 4% siendo ascendente desde el artefacto hacia la salida de gases. Deberán observarse las disposiciones generales que se detallan a continuación: a) El diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro de salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 7. cuando ésta es accesible a personas. etc.11. Los calentadores de agua instalados en espacios para cocinar correspondientes a departamentos de ambiente único u oficinas ventilarán indefectiblemente a los cuatro vientos cualquiera sea su consumo.000 kcal/h (42.6 únicamente cuando la descarga se hallare en lugares protegidos de los vientos incidentes. y casos análogos. se colocará en vertical una longitud por lo menos igual a 1 .5).
no quedando a menos de 0.05 m de la pared (fig. e) El acople del sombrerete y los conductos será perfectamente hermético.15 m x 0.
Las características de estos artefactos son la de tomar aire del exterior y expulsarlos productos de combustión a la atmósfera a través de dos (2) conductos distintos. ventanas u orifi-
. Los detalles particulares son características de cada fabricante o de cada marca.7.15 m de material combustible (marcos.7 SISTEMAS CON CONDUCTO INDIVIDUAL PARA ARTEFACTOS DE CAM ARA ESTANCA (TIRO BALANCEADO). Cuando sea necesario atravesar un tabique o piso construido en material combustible debe hacerse un agujero de diámetro por lo menos 5 cm mayor que el conducto. En todos los casos que se instalen calentadores (de acumulación) de agua. Las dimensiones de dicha chapa de protección serán de 0.1 ARTEFACTOS DE CAMARA ESTANCA CON CONDUCTOS HORIZONTALES (FIG.4 y 7.). d) Los conductos no podrán tener desviaciones que impliquen la necesidad de utilizar curvas o codos. que pueden ser concéntricos. etc. El o los sombreretes de terminación de conductos deberán quedar alejados por lo menos 0. a) El artefacto será instalado sobre una pared exterior de la vivienda donde no sea previsible otra futura construcción que tape el sombrerete (paredes medianeras).000 kJ/h). sus conductos de ventilación deberán terminar con su respectivo sombrerete (no con rejilla).4. a los efectos de distinguirlos ante la virtual presencia de otros conductos circundantes ajenos a la instalación de gas.25 m x 0. como así también aquellos que rematan con sombreretes múltiples.7) . El conducto deberá estar a más de 0. a fin de interponer un material aislante e incombustible. deberán ser identificados. debiendo los artefactos ser aprobados por GAS DEL ESTADO y ajustarse a las siguientes disposiciones generales: 7. debiéndose en caso necesario aplicar mastics sellantes para temperaturas superiores a los 200° C.i)
que se indican en la fig.
7. además de lo indicado en el apartado (f) con una rejilla de 0. b) Deberá ser instalado con el correspondiente sombrerete aprobado por GAS DEL ESTÁDO para ese mismo artefacto (forma parte integrante del artefacto). f) Para determinar la ubicación del artefacto se tendrá en cuenta que el sombrerete debe quedar lo más alejado posible de las aristas y/o ángulos de las edificaciones. Para estufas suyo consumo sea inferior a 10.15 m protegida con una chapa galvanizada No 20 sostenida en cuatro puntos y separada 0. contramarcos. el remate del conducto podrá efectuarse. 7.000 kcal/h (42.5 m de puertas. 7.7. c) El artefacto no se alejará de su sombrerete más que lo necesario para atravesar la pared sobre la cual esté instalado.5.25 m.6).5 m de las puertas y ventanas.5. 7. como se indica en la fig. Los remates individuales de los conductos de los distintos artefactos.
Por tal motivo y por corresponder la construcción de los mismos al proyecto original de los edificios. g) En su ubicación y aislación los conductos de salida de productos de combustión cumplirán lo indicado en el párrafo 7. como ocurre en 7. f) En caso de colocarse los conductos en el exterior. etc.2 deberá ajustarse a lo indicado en el artículo 7. El plano exigido en el artículo 8. los conductos serán perfectamente verticales. 7.
. c) El enchufe de los caños de chapa se efectuará en la forma indicada en la Fig. La instalación se deberá ajustar a las indicaciones del fabricante en particular y a las siguientes disposiciones vigentes: a) Los diámetros de los conductos de entrada de aire y salida de gases quemados serán iguales a los que tiene el artefacto. o hermetizados con mastics (pastas) resistentes a temperaturas de 200° C para evitar que filtren condensaciones.7.20 m cuando se trate de calentador de ambiente.7.7. cuando éste sirve a varias viviendas en un mismo edificio. a un mismo nivel. b) Sección del o los conductos con especificación de los materiales a utilizar y métodos constructivos. b) Exceptuando los tramos de entrada y salida del artefacto. constituye una parte de la construcción cuya falla. d) Tanto la entrada cómo la salida (sombrerete) estarán ubicadas lo más próximas posibles entre sí. sobrepasarán en 0. la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta norma y de las reglas de artesanía que ello implica corresponderá a la dirección de la obra que reconozcan las ordenanzas Municipales.30 m todo parapeto circundante en un radio de un (1) metro. Provinciales o Nacionales en cada caso.5 m como máxima separación.) sufrir ninguna clase de angostamiento ni desviaciones de la vertical. a) Ubicación geográfica con indicación de puntos cardinales. deficiencia o vicio constructivo puede significar riesgo para la vida de las personas ocupantes de dichas viviendas. y las grapas serán perfectamente amuradas.6.2. Los tramos horizontales (de entrada y salida del arte.8 RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS COLECTIVOS
El conducto colectivo de evacuación de productos de combustión de artefactos a gas. e) Los conductos de salidas de gases deberán ser totalmente herméticos. éstos deberán engramparse cada 1. 7.facto) serán lo más cortos posibles. rematarán a los cuatro vientos. Esa distancia podrá reducirse a 0. curvas.1.2 ARTEFACTOS DE CAMARA ESTANCA CON CONDUCTOS VERTICAL EN "U" ( Fig. g) Si el conducto de salida de gases de combustión debe atravesar paredes construidas con materiales combustibles.cios de ventilación si el artefacto es un calentador de agua instantáneo. no debiendo en ningún punto (acoples.
7. deberá interponerse material aislante e incombustible entre el conducto y la pared. apartado i).8. 7.8) Este sistema se aplica en casas de Planta Baja o en el último piso de un edificio y tiene como finalidad independizar la ubicación del artefacto de las paredes externas.
por piso. d) Para edificios de más de 5. Para el caso de conectar calentadores de ambiente la altura máxima será de 5 pisos y sólo podrá elevarse a 6 pisos si la distancia entre el último calentador y el remate no es inferior a 12 metros.13 y 7. f) El sombrerete será aprobado por GAS DEL ESTADO. por medio de conductos secundarios de una altura igual a un piso. Estos conductos secundarios serán individuales para cada artefacto. a través de ramales secundarios. 7.1 DEFINICIÓN DE CONDUCTO UNICO EN DERIVACION Se denomina conducto único en derivación a todo conducto colectivo instalado en edificio de varias plantas que evacua los productos de combustión de un artefacto de cámara abierta.80 m. esos paramentos (Fig. independiente del anterior.15)En dicho caso. que parta del nivel correspondiente y remate en sombrerete individual o múltiple. 7.9 SISTEMA CON CONDUCTO COLECTIVO PARA ARTEFACTOS DE CAMARA ABIERTA
7. 6 u 8 pisos.2.9. y eventualmente de dos. Plano o folleto del remate a utilizar. 7. Todos los detalles que oportunamente se estimen necesario para El buen funcionamiento del sistema. deberá determinarse la altura correspondiente e indicarse en escala en el plano
. Elevación (vista) del edificio. c) El sistema se aplicará para un máximo de 8 pisos consecutivos. 7. del tipo aspirador estático (Figs. aceptándose el ingreso al colector único de hasta un máximo de dos conductos secundarios por piso. Tipo y detalles de la instalación de los artefactos. provenientes de niveles superiores a los indicados. se conservará la altura mínima de 1.14).9 se muestra su esquema. con una altura de 1.c) d) e) f) g) h) i)
Detalles de los conductos de entradas de aire.80 m (base del sombrerete) sobre el nivel del techo o terraza accesibles. b) Los gases quemados de los distintos pisos desembocarán en el conducto único o principal. Y así sucesivamente de acuerdo con la altura del edificio. según corresponda de acuerdo a lo indicado en el apartado 7. asimismo se recomienda sobrepasar en 0. con un corte longitudinal del conducto Plano de un piso (característico) intermedio.2 DISPOSICIONES GENERALES a) Se aplicará únicamente para aquellos artefactos que estén dotados de sistema de seguridad por cierre completo de gas en caso de falla o desaparición de la llama piloto. En la Fig.9. e) Los conductos secundarios del último piso desembocarán directamente en el sombrerete si el ingreso al conducto primario queda a menos de 5 metros de aquél. De acuerdo con esto deberá construirse un segundo sistema. se ubicará a los cuatro vientos. Planta y corte de ubicación del remate. En caso de existir paramentos circundantes.
7.40 m la intersección del eje del conducto y los planos imaginarios trazados a 45° hacia y desde la parte más alta de.c) el conducto principal deberá continuarse hasta el remate (sombrerete sin admitir nuevas conexiones de artefactos .9. Este conducto rematará a los cuatro vientos por medio de un sombrerete.
7. dormitorios.1.13 y 7. e) Módulo con sección principal. La ventilación de artefactos instalados en ambientes. En su parte inferior tendrá una abertura mínima de 100 cm² de área libre.14).22). y por lo tanto deberán contar con la marca de aprobación de GAS DEL ESTADO. A título ilustrativo se enumeran los distintos componentes del conducto. k) La conexión de un artefacto a conducto secundario deberá realizarse con una inclinación.conforme a obra. g) Rejilla entrada de aire. g) A un metro de la base del sombrerete el conducto contará con una abertura de 0.19). c) Módulo con sección principal y una sección secundaria con plano inclinado ( Fig. pasos o ambientes únicos.10 m x 0. i) Para el buen funcionamiento del sistema es aconsejable que los artefactos estén instalados en ambientes cuyas aberturas al exterior tengan la misma orientación geográfica en los distintos niveles. d) Idem con dos secciones secundarias y dos planos inclinados. 7.9.15 m que permita acceder al conducto principal. f) Brida de apoyo para los distintos casos (Ejemplo Fig. construido de acuerdo con la especificación correspondiente (ver figura 7. 7. como consecuencia de los diferentes valores de presión que genera la acción del viento en los distintos frentes del edificio. l) La conexión de la salida de los productos de combustión de un artefacto al conducto secundario deberá hacerse mediante un manguito de enchufe.1). a) Módulo con sección principal y una sección secundaria (Fig. 7. b) Idem con dos secciones secundarias. Dicha toma de aire se ubicará en zonas neutras (no influenciadas por depresiones atmosféricas). 7.
. cuyas aberturas al exterior tengan distinta orientación geográfica puede provocar serios inconvenientes.9): En todos los casos las tapas de inspección deberán ser fácilmente accesibles. 7.3 ELEMENTOS 'Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS EN DERIVACION Todos los elementos y materiales a utilizar en la construcción de conductos en derivación responderán a la "Norma sobre materiales y elementos a utilizar en la construcción del sistema de conducto colectivo para artefactos de cámara abierta". h) Sombreretes (Figs.21 ). protegida por una rejilla adecuada. aclarando además cuáles son los paramentos circundantes. j) Los artefactos que se conecten a este sistema no podrán estar ubicados en baños. por donde entrará aire atmosférico en forma directa o eventualmente por medio de un conducto horizontal de igual sección que la indicada y cuya longitud no superará los tres metros. h) El conducto principal comenzará por debajo del nivel del piso del ambiente donde está instalado el artefacto más bajo que descarga en el mismo. con respecto a la horizontal no menor de 30° (Fig. ambas con cierre hermético (Fig. 7.12). Estará dotada de tapa interior (en el conducto propiamente dicho) cuyo plano interior coincida con la pared interna del conducto y de tapa externa sobre pared de recubrimiento.
5) Impermeabilidad.4. 3) Rugosidad interior pequeña.5. 4) Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250° C). En este último caso la relación entre lados internos no será superior a 1. 2) Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies.i) Cintas de amianto para juntas y mastics sellantes. 6) Baja conductividad térmica.9. 7. a) Las secciones del conducto principal pueden ser: I 400 cm² II 600 cm² III 1.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTO Para la elección de las piezas componentes del conducto en lo que se refiere a su sección se aplicará la tabla siguiente:
.500 cm² b) Las secciones correspondientes del conducto secundario serán: I 200 cm² II 250 cm² III 400 cm² IV 500 cm² 7. tanto del conducto primario como del secundario será de forma cuadrada o rectangular.9. Los materiales y elementos constitutivos tendrán características tales que confieran al conducto colectivo las siguientes cualidades: 1) Resistencia mecánica suficiente.000 cm² IV 1. SECCIONES MINIMAS DE CONDUCTO PRINCIPAL Y SECUNDARIO La sección interior.
000 (58.600) kJ instantáneos.875) calefacción central.400 (35.Tipo de artefacto
Máx n° Carga térmica máxi.400) cm III 14. 70 hkcal2 5 pisos 6 pisos xcm Calentadores de amI 5.670 (49.050 h xkJ 2 ) III 31.000 (29.250 (131.500) x cm de operación contiII 18. (2.000 (201.750 ( 78.250) cm ídem de aire para IV 46.000 (134.875 (196.670 (19. de conducto principal Calentadores de agua 250 h kcal 2 I 12.280) 7.688 h x cm 2 ) III 80.400) Calentadores de agua 8 II 48.500 (73.014) IV 21.750) nua (incluye calderas) 8 (1.200) 17.000) IV 120.614) biente (estufas) 5 o 6 (294 h xkJ 2 ) II 8.500) kcal 640 h x cm2 I 32.600 (23.500 (52.000 (336.520) 4.000 (88.000 (504.800) 11.
.000) (1) La carga térmica máxima tiene por objeto orientar durante el proceso de calculo y verificación de secciones siendo independiente de los artefactos con las potencias aquí indicadas.carga térmica máxima total por piso según de pisos ma admitida por cm² sección principal (1) kcal/h (kJ/h).
7 CONTROLES E INSPECCIONES
.50  × 8 pisos h  h  = 240 cm 2 kcal  kJ  250  2. y obtenido el visto bueno por la inspección intermedia. Todas estas piezas cumplirán las especificaciones de GAS DEL ESTADO referentes a aprobación de materiales para conductos colectivos. luego corresponde utilizar el conducto tipo II.688  2 h cm  h cm 2  kcal  kJ   92. b) Los módulos o piezas deberán tener el sello de aprobación de GAS DEL ESTADO y la marca de identificación que corresponda en cada caso.400 kJ/h) por piso. e) Practicados los orificios en las piezas con plano inclinado para derivación se colocarán los manguitos de conexión (7. 7.9. d) Se recomienda verificar que la junta elástica adosada a la brida esté en perfectas condiciones.500
22.A continuación se desarrollará un ejemplo para el caso en que se utilicen artefactos combinados. 600 cm² de sección principal y cada una de las secciones secundarias será de 250 cm².8) adoptará el método constructivo que considere más conveniente para que los conductos cumplan con las condiciones siguientes: bridas perfectamente amuradas a la estructura. c) El responsable (7. f) Una vez construido el conducto.000 kcal/h (92. se construirá el cerramiento. Determinaremos la sección principal necesaria para el total de los 8 pisos y discriminada por tipo de artefacto.6 MONTAJE DEL CONDUCTO El montaje es una operación que requiere el mayor cuidado. juntas estancas e interiormente sin rebabas. por lo tanto se puntualizan a continuación los requisitos mínimos que deben cumplimentarse: a) Los conductos podrán ser construidos con: bloques huecos premoldeados. 1 ) Termotanque kcal  kJ   31.500 kJ/h) para calefacción por circulación de agua en radiadores y un calefón de 22.11). perfecta alineación vertical. resultando una luz libre de por lo menos 3 cm. Determinar la sección principal y secundaria. conductos premoldeados o prefabricados.9.688  2 h cm  h cm 2 
7. Supongamos que tenemos un edificio dé 8 pisos y deseamos instalar un termotanque de 7.400  × 8 pisos h  h = 275 cm 2 kcal  kJ  640  2.500 kcal/h (31. 7. el que no deberá estar ligado en forma alguna al mismo.000
La sección total necesaria es de 515 cm² .
5 en el m omento oportuno. residuos de construcción u otros elementos que constituyan una dificultad al pasaje de gases. conducto. g) Como verificación final del estado interior del conducto se pasará un pistón de forma prismática cuyos lados serán 10 mm más cortos que los respectivos lados interiores del conducto. El no cumplimiento de esta condición será motivo de rechazo del conducto. e) Que no existan en el interior del conducto rebabas.El instalador matriculado solicitará por medio del formulario 3. c) Correcta instalación de las bridas soporte (con sus juntas de amianto en buen estado). d) Hermeticidad del conducto. una inspección intermedia y otra inspección de terminación final. El ensayo consistirá en hacer descender este calibre desde el remate en forma vertical hasta el fondo del. La altura del paralelepípedo será de 50 cm. y de los accesorios para su posterior habilitación.
. incluyendo el tramo de vinculación el cual deberá estar libre de elementos extraños que dificulten la circulación del mismo. I) Inspección Intermedia Esta inspección debe efectuarse previamente a la construcción de la pared de recubrimiento del conducto y tiene por finalidad verificar: a) Verticalidad. II) Inspección de terminación final Esta es una inspección complementaria de la anterior que tiene por finalidad verificar el correcto montaje de los artefactos. b) Correcta ubicación de todas las piezas. f) La correcta ejecución de la toma de aire del conducto.
74 m2m3
2.lFIG 7-1
fig. 7*4*5@6
0.25 x 0.
fig. 7&+2m3
70 7 8 fig.
.IGUAL NIVfL .-
Ed I.7a54 .
fig.. I
ARTEFACTO DE CAMARA ESTANCA C O N CONDIJCTOS H O R I Z O N T A L E S .
TERM I NAC ION CONDUCTOS DE VENTILACION A LOS CUATRO VIENTOS..
(Fig...______ Cal/h ‘J
_______ . 7-21) 3 Artefacto
I 9. 7-21)
B l o c k ( F i g ../h “I
fig.\.C a l / h I.
... .-=..) S a l ida d e g a s e s quemados
. 7.--___ Cal..h
. 7 . 7 ‘-
terminac :i6n del conduct0 . 7 .mangui
. p a r e d de recubrimieRto
pa red de1 FIG.
FIG..pared
FIG.7-15-19
F-IG.7 -21 m22
salida de gases del
artef.7*23
con la aclaración de que en todos los casos valdrá para títulos otorgados con seis o más años de estudio.1 La matrícula de Segunda Categoría
. comerciales o industriales en todo el territorio del país. cuyos estudios comprendan proyectos de instalaciones para circulación de fluidos. con el título de Ingeniero 0 Arquitecto.1La matrícula que habilita al instalador a ejecutar cualquier tipo de instalaciones domiciliarias domésticas. Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas. comprometiéndose a reparar de inmediato y a su exclusivo cargo. se otorgará solamente a los egresados de las Universidades Nacionales o reconocidas oficialmente.CAPITULO VIII DISPOSICIONES GENERALES
De aplicación a todos los tipos de gas que distribuye la Sociedad. originados por defectos o deficiencias de los trabajos de cualquier clase y grado que fuere. 2da. a los Maestros Mayores de Obras.. Categoría. Sólo podrá obtener duplicado del carné. deberán ser ejecutados por instaladores de Primera. Notificarse por escrito que se responsabiliza expresamente por todos los daños y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las instalaciones por él ejecutadas.1 REGISTRO DE INSTALADORES
8. Notificarse por escrito que todos los trabajos que realice serán ejecutados ajustándose a las Reglas del Arte y en un todo de acuerdo con las Normas y Reglamentos de Gas del Estado y que por ello se hace responsable. ó 3ra. en caso de pérdida o extravío.
8. en un todo de acuerdo con las presentes Disposiciones y Normas. como así también a todos los egresados de las Escuelas Nacionales de Educación Técnica u otras oficialmente reconocidas. cualquier deficiencia. Segunda o Tercera Categoría matriculados por la Sociedad. agregado de artefactos o reemplazo dé los mismos por otros de distinto tipo o consumo. deberán acreditar mediante la presentación del programa detallado de estudios correspondiente y a juicio de Gas del Estado.3. deberán llenarse los siguientes requisitos comunes a todas las categorías: Presentar documentos de identidad. como así también toda modificación de la misma. previa presentación del comprobante de haber hecho la denuncia pertinente ante la Seccional de Policía correspondiente y pago de su importe.2 MATRICULA DE INSTALADORES DE PRIMERA CATEGORIA
8. la posesión de conocimientos suficientes para la obtención de dicha matrícula. conforme a las disposiciones del Código Civil..1.1. ya sea para gas distribuido por redes o envasado. Los poseedores de otros títulos técnicos no enumerados precedentemente. Para la inscripción en el Registro de Instaladores Matriculados de 1ra. Abonar el importe de la matrícula que lo acredita como instalador matriculado en Gas del Estado.2.
En todos los casos se deberá abonar el derecho de examen que corresponda. por intermedio de su servicio F./cm2 (0. cuyos estudios comprendan instalaciones de gas. por matriculados de Segunda Categoría. En casos excepcionales en que no se cuente con matriculado de Primera Categoría en la zona. Los que aprueben los cursos que Gas del Estado desarrolla en zonas en que no actúa el mencionado Organismo. siempre que las tomas correspondan a artefactos cuyos consumos individuales no excedan a 50. 8. El primero deberá ajustarse al programa detallado que se entrega en el momento de su inscripción.E. la ejecución de instalaciones no contempladas en el presente apartado.000 kcal/h (210.3. apartado 8.N.2 Esta matrícula será entregada: Los que aprueben los cursos dictados por el C.1 y conocer las normas respectivas.O. el solicitante deberá acreditar los conocimientos necesarios para la ejecución de las instalaciones indicadas en el. previo pago de las multas pendientes. bajo su responsabilidad.T. y cuando medien razones justificadas. instalaciones domiciliarias domésticas. se deberá abonar el importe de la matrícula al valor vigente con un recargo del 20%.3. podrá requerir nuevo turno para examen en la fecha que a tal fin determine Gas del Estado. En caso de renovarse después de esa última fecha y hasta el 30 de junio.3 Cuando el solicitante hubiera sido reprobado en el examen. El segundo consistirá en controlar por parte de la sociedad la ejecución personal de una instalación completa dentro del plazo de un año. Los interesados serán notificados por Gas del Estado del resultado de su examen. debiendo actualizar el valor de las mismas al momento de efectivizarse el pago.196 MPa). año. después de la fecha indicada y hasta el 31 de
8.1 La matrícula de Tercera Categoría habilitará a su poseedor a efectuar en toda la República.1 La matrícula será renovada anualmente. lo que se comprobará mediante el examen teórico y práctico.A. en viviendas unifamiliares. 8.2 Para la obtención de la matrícula de instalador de Segunda Categoría. 8.4.4.3. los Sectores Técnicos podrán autorizar en forma expresa.habilitará al poseedor de la misma a efectuar instalaciones domiciliarias domésticas. caso contrario se procederá a dar por anulado el trámite de otorgamiento de matrícula.P.5.(Consejo Nacional de Educación Técnica). desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo de cada.000 kJ/_h) y la presión interna de la instalación no supere los 200 mmt de columna de agua (2 kPa).5. Los técnicos constructores de Tercera Categoría egresados de Escuelas Oficiales. ya sea teórico o práctico. industriales o varias en toda la República.4 MATRICULA DE INSTALADORES DE TERCERA CATEGORIA
8. No podrán ejecutar instalaciones domiciliarias cuando la presión de distribución sea superior a 2 kg. RENOVACION DE MATRICULA
8. sea para gas distribuido por redes o envasado./cm2 (0. comerciales. (Formación Profesional Acelerada). Las instalaciones para Gas Envasado quedarán limitadas a un solo equipo de dos cilindros. suministrado por redes a presión menor de 2 kg.196 MPa) y en gas licuado cuando fueran alimentadas por tanques a granel. cuyo consumo total no exceda de 5 m3 /h de gas natural.
688 Z . 8.5. Vencido el plazo de renovación de matrícula.920 Z 960 Z 30-6 2.2 Para su reincorporación. sin examen. 1. expresado para cada categoría en unidades de valor.344 Z 31-3 3.744 Z 3° Año 30-6 4.5. de acuerdo a los porcentajes precedentemente expuestos y a la fecha de su presentación.488 Z 1. la misma deberá abonarse a valor actualizado. como así también quedan condicionados por el término que dure la sanción a iniciar nuevos trámites de pedidos de gas.442 Z Transcurridos TRES (3) años sin que el instalador procediera a la renovación de la matrícula.883 Z 2.4 Las gestiones realizadas para la obtención de matrícula que no se cumplimenten en su totalidad dentro de los 90 días corridos. vencen para su pago al mes de la fecha de aplicación.5 La Sociedad podrá no hacer lugar a la renovación solicitada. deberá oblarse la deuda existente por matrículas atrasadas.093 Z 31-12 4. de corresponder. Si el instalador no renovase la matrícula hasta la última fecha mencionada. serán anuladas automáticamente. 8. deberá abonar la deuda anterior además de la matrícula del año en curso con los recargos que correspondan.3 Todo instalador que haya sido sancionado mediante la aplicación de algún Apartado del Artículo 8. conforme se detalla a continuación: 1a Categoría 2a y 3a Categoría 31-3 800 z 400 z 1° Año 30-6 960 Z 480 Z 31-12 1. Instaladores de Segunda Categoría como así también todos aquellos que habiendo obtenido en su oportunidad matrícula de Primera Categoría sin título habilitante. 8. como así también las multas que pudieran tener pendientes de pago.5. deberá ajustarse al siguiente detalle: Instaladores de Primera. debiendo e) postulante iniciar nuevamente el trámite. al gestionar su rehabilitación será condición indispensable que hayan desaparecido las causales que originaron dichas sanciones. vencido el plazo referido. ambas a valor actualizado.304 Z 1. no se aceptará la presentación de ningún nuevo pedido de gas hasta tanto se abone la misma. Todos los instaladores al renovar su matrícula deberán tener actualizado.120 Z 560 Z 31-3 1.8 (Penalidades). el pago de la matrícula del Consejo Profesional respectivo. En todos los casos al abonarse la matrícula del año en que se solicite la rehabilitación. se le otorgará matrícula de Segunda Categoría. quedará automáticamente eliminado del registro respectivo. deberá abonarse la matrícula más un recargo del 40 % .diciembre. Segunda y Tercera Categoría deberán presentar nuevamente la documentación exigida a tal fin.152 Z 31-12 2.5. Las multas impuestas al instalador.186 Z 2. 8. 2° Año
el. deberán abrirse éstas y con los robinetes de los artefactos cerrados se comprobará la hermeticidad de éstos en la misma forma que para las cañerías. . 3. 8. 8. 8.A por parte de Gas del Estado. el matriculado deberá someter la misma a las siguientes pruebas: De hermeticidad: cerrando las llaves de paso terminales y abriendo las intermedias si las hubiera.5 Una vez terminados los trabajos de la instalación.3) la cual deberá mantenerse sin variación durante 15 minutos como mínimo.6. 3. abonando además los derechos que pudieran corresponder: La aprobación del Form. 8. implica únicamente la .6. cuando los antecedentes y sanciones aplicadas lo hagan aconsejable a juicio de aquélla.3 del Manual de Normas Técnicas.4.
8. De obstrucción: terminada la prueba de presión se sacarán sucesivamente los tapones y se abrirán los robinetes de cada uno de los artefactos.2 Le queda terminantemente prohibido firmar documentación correspondiente a cualquier instalación cuya ejecución no sea realizada por sí. Verificada la hermeticidad de la cañería hasta las llaves de paso.6. comprobándose. La presente franquicia no involucra a aquellos instaladores suspendidos o dados de baja. Al retirar la copia del Form.4 Antes de ejecutar instalaciones de gas por redes de baja y media presión. y por el tiempo que en la misma resolución denegatoria se establezca.4.. Gas del Estado mientras aún estén
.aunque el interesado llenara los requisitos administrativos exigidos. indicándose en el mismo la ubicación del o los medidores. con la matrícula actualizada. la prolongación y en el caso de instalación de gas envasado. De ventilación: se comprobará que no existan obstrucciones ni fisuras en los conductos de ventilación. 3-4-A junto con un croquis. 3.posibilidad de suministro de fluido al domicilio para el que se proyecta la instalación. por la falta de salida' de aire.6:3 Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a esta Sociedad dentro dé los QUINCE (15) días de producidos. y bajo su exclusiva dirección y responsabilidad. las obstrucciones que pudiera haber. o gas envasado en cilindros de 45 kg. 8. Las pruebas de hermeticidad para prolongaciones se ajustarán al Capítulo 3. podrá darse comienzo a los trabajos. con personal de su dependencia o contratado a esos efectos.1 En las gestiones ante los clientes o ante la Sociedad el matriculado acreditará su condición de tal exhibiendo el carné que le otorga Gas del Estado. equipo de cilindros. Todo instalador que desee autorizar a un tercero para realizar trámites deberá obtener una certificación de la autorización acordada ante escribano público.6.6 OBLIGACIONES DEL MATRICULADO
8. el matriculado deberá comunicarlo a. se inyectará en la cañería aire a la presión manométrica que corresponda (art. a lo largo de todo su recorrido. siendo a su vez obligación del matriculado entregar al futuro usuario dicha copia aprobada. presentará en la oficina correspondiente el Pedido de Gas de acuerdo al modelo del Form.6 Una vez terminada la prolongación domiciliaria.6. El matriculado será responsable del correcto funcionamiento de los conductos.A debidamente autorizada. las cañerías internas y los conductos de ventilación.
8 el Director de Obra deberá firmar una carta compromiso la que será presentada por el instalador conjuntamente con el pedido de inspección parcial de los conductos aludidos.descubiertas. con la mayoría de los artefactos colocados. tramos por piso. La misma deberá redactarse de la siguiente manera: "RESPONSABILIDAD SOBRE LA CONSTRUCCION DE CONDUCTOS COLECTIVOS PARA EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTION" "En mi carácter de Director de Obra reconocido legalmente asumo la responsabilidad del cumplimiento de todas las normas técnicas existentes relativas a este tema y de las Disposiciones y Normas vigentes al respecto en Gas del. etc. artefactos de tiro balanceado y todo otro artefacto con válvula de seguridad.6. mediante el Form.6. tramos por columnas. debiendo el matriculado mantener descubiertas las distintas partes de la instalación por el término de TRES (3) días hábiles a partir de la fecha de presentación del Form. 3-5.6. cuando no exista cañería de distribución frente al domicilio. no para la totalidad sino para algunas instalaciones. 8. En el caso de grandes edificios.8 Cuando los trabajos de la instalación estén totalmente terminados y en condiciones de habilitarse la misma. el matriculado lo comunicará a Gas del Estado presentando otro formulario 3-5 con el agregado de la leyenda "Final". para los cuales no se hubiera comunicado terminación de trabajo estando aún descubiertos (Form. 8. y efectuadas con buen resultado las pruebas indicadas en el Art. 3-5 con el agregado de la leyenda "instalación descubierta". 8. Transcurrido dicho lapso podrá cubrirlas.9 En instalaciones domésticas. además de lo previsto en el art.7 En el caso de tratarse de conductos colectivos.5. deberá consignar en cada formulario 3-5 que presente. como así también de las reglas del arte que ello implica.10 En los casos de instalaciones proyectadas
.). aun cuando no hubieran sido supervisadas por parte de Gas del Estado. Dicha comunicación podrá ser efectuada en forma parcial o fraccionada (prolongación sola. excepto cuando correspondan a cocina. cuando el matriculado comunique terminación "Final" de trabajos." En ningún caso y por ningún motivo la Sociedad habilitará conductos únicos de ventilación ya terminados. conectado a conducto único de ventilación.6. se pase verticalmente en todo su recorrido un calibre tipo "pasa" cuyos detalles constructivos podrán solicitarse en la Oficina Técnica respectiva. Sólo podrá prescindirse de la colocación total de artefactos y regulador en los casos de instalaciones proyectadas para gas por redes. comerciales y varios podrá el matriculado no colocar la totalidad de los artefactos proyectados. 8. incluso regulador en el caso de instalaciones de gas a media presión y gas envasado. dejando las respectivas tomas taponadas. el número de las instalaciones que aún quedan pendientes. En instalaciones varias el porcentaje lo determinará la respectiva Oficina Técnica. En instalaciones industriales. se deberá conectar como mínimo el 50% de los artefactos proyectados y cuyo consumo sea por lo menos el 50 % del autorizado. Estado.6. 3-5 "a la vista"). 7. Será condición indispensable para la aprobación de dicho conducto que en el momento de efectuarse la inspección correspondiente. 8.
previa comprobación de hermeticidad y buen funcionamiento del equipo.A. 3.5 y comprobado el buen funcionamiento de los artefactos. accesorios. En todos los casos deberá abonarse un anticipo a fijar por la Sociedad. llaves y juntas.a las que no fuera posible suministrarles gas por redes en firma inmediata (sin caño mayor.6. Después de haber cumplido satisfactoriamente las pruebas indicadas en el Art. gas distribuido por redes ó las válvulas propias de los cilindros en las de gas envasado. los Sectores Técnicos podrán autorizar a los matriculados a realizar trabajo u operaciones que normalmente no les están permitidos.13 En instalaciones para gas envasado. trasladar medidor o medidores o equipo de gas envasado. deberán permanecer cerradas hasta la finalización de los trabajos. Asimismo se adjuntará un croquis en el cual se indicará la distancia desde la ubicación de la conexión del futuro servicio con respecto a los ejes medianeros. siendo por consiguiente el único responsable dé las consecuencias que pudieran surgir de la habilitación que realiza. 8. 8. las hará el matriculado previa presentación del Form.12 Excepcionalmente y sólo cuando medien razones o circunstancias justificadas.16 No deben ejecutarse interconexiones entre instalaciones independientes.15 La localización de pérdidas de una instalación se deberá hacer únicamente empleando agua jabonosa aplicada con pincel por la superficie exterior de los caños. Como excepción y en el caso de instalaciones embutidas. 8.. queda prohibido el uso de llamas para localizar pérdidas en instalaciones con gas. tales como: maniobrar llave de vereda.6. 8. quien se notificará de ello por escrito. El matriculado procederá a subsanar cualquier inconveniente que existiese en la instalación o artefactos.14 Las modificaciones y/o ampliaciones en instalaciones. 8.6. sacar o empalmar ramal de prolongación existente.4.6. 8. refuerzo de red o pavimento nuevo). al realizar la conexión de cilindros deberá dejar habilitada la instalación correspondiente. o el llenado con agua u otro fluido para la detección de aquéllas en instalaciones nuevas. presentando una nota en la que se indicará el consumo horario y/o cantidad y tipos de artefactos a instalarse en la futura finca. el futuro usuario podrá solicitar el adelanto de la conexión de gas. 8. existentes con gas. artefactos y ventilaciones.6.6. Las llaves de medidores en las instalaciones de. siendo el único responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de la misma. Gas del Estado pondrá esta circunstancia en conocimiento directo del futuro usuario. Igualmente no se autoriza el uso de soluciones corrosivas. ya sean de gas distribuido por redes o envasado. la Sociedad podrá autorizar el empleo de agua a presión para localizar pérdidas que no puedan detectarse con procedimientos comunes.6. el matriculado dejará habilitada la instalación completa.11 En los casos de pavimento en construcción.17 En instalaciones que se realicen para gas envasado
8. Una vez terminados los trabajos y en condiciones de.5 implique la presentación de un nuevo Form. o equipo de cilindros o batería para los mismos. Sin perjuicio de lo expresado y al margen de la responsabilidad legal ante los usuarios o ante quien correspondiere. AL requerirse final de obra deberá agregarse a dicho plano la ubicación de los artefactos. éste no da por cumplido el rechazo sino que lo mantiene en suspenso mientras dure su aprobación. 3-5.5 con la leyenda "MEDIDOR COLOCADO".5 un plano conforme a obra donde se indicará además de lo señalado precedentemente y lo indicado en el artículo 7. futura media presión o batería de gas envasado. 8.18 Cuando se trate de instalaciones existentes que hayan estado fuera de uso más de UN (1) año. Los planos llevarán las firmas de personas responsables de las empresas propietaria y constructora. el matriculado se hará pasible de las penalidades previstas en la presente reglamentación.será optativo por parte del futuro usuario dejar prevista la misma para el uso futuro de gas natural. salvo en los casos que se contemplan en el artículo 2. 3. contendrá el detalle de la colocación del o los reguladores indicando capacidad.7 PLANOS DE INSTALACIONES
8.8. 3. el matriculado hará la comunicación respectiva a Gas del Estado mediante la presentación del Form. 3. En las instalaciones proyectadas para media presión. ésta fuera objeto de observaciones. 3.4. el recorrido de la cañería interna con sus diámetros respectivos.A). 3. 3.5 /Final). la Sociedad realizará una inspección antes de otorgar el suministro de fluido.1 Para las instalaciones de gas por redes de baja y media presión. o gas envasado en cilindros de 45 kg. se adjuntará un croquis a título informativo que contendrá la ubicación del o los medidores.A modificatorio.2. 3.7.2 Al solicitarse inspección ocular con cañería descubierta deberá presentarse junto con el Form. prolongación domiciliaria con su respectivo diámetro. siendo obligación del matriculado en todos los casos presentar un nuevo pedido dé inspección dentro de los plazos fijados.7.3. se deberá presentar el Form. Cuando la observación realizada como consecuencia del Form. las mismas deberán ser realizadas a cargo del usuario y por instalador matriculado. habilitarse la instalación.5 (instalación descubierta).6.5. Si de la inspección resultare la necesidad de reacondicionar las instalaciones existentes. 3. Cuando el medidor a colocar por el instalador supere la capacidad de 10 m3/h.6. y el listado de materiales aprobados por esta Sociedad discriminados por denominación. En toda instalación que requiera habilitación "in-situ". 3.19 Si en oportunidad de visitar el domicilio con motivo de la presentación del Form.A será presentado junto con aquel. En este casó el Form.7. el matriculado deberá presentar junto con el Form. el matriculado deberá mantener descubierta la instalación en las partes observadas.
. en un plazo de DIEZ (10) días hábiles a contar de la fecha de entregado el mismo. marca y matrícula.4. 8. si correspondiere. características y diámetro de las conexiones. en oportunidad de presentarse el Pedido de Gas (Form. por el término de TRES (3) días a partir de la fecha de la presentación del nuevo Form. el pedido de habilitación (Form: 3-3).
9 Todo pedido de gas (Form.4 Los planos indicados deberán ser presentados en escala 1:100. mediante nota./cm2 (0.1. 8. éstos serán responsables ante Gas del' Estado.7. montante o colector de medidores. 8.7. Los tramos existentes se marcarán con líneas de trazos con los mismos colores. automáticamente quedará anulado.del Director de Obra y del Instalador Matriculado que se designe para efectuar las instalaciones de gas.7 Para aquellas instalaciones domiciliarias que se encuentren en trámite de habilitación o ya habilitadas y en las cuales se incrementen consumos sin que ello obligue al cambio o traslado del servicio y/o medidor o aumentar el número de cilindros de gas licuado.7.
8.A) cuya copia aprobada por la Sociedad fuera retirada y que dentro de los DOS (2) años subsiguientes no registre trámite alguno. 8.8 PENALIDADES
Sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera corresponder a los matriculados de conformidad con la legislación vigente. 3. 8. o aumentarse su número de cilindros. Las medidas de dichos planos serán tales que permitan su plegado sobre un tamaño de 185 mm x 297 mm. 8.4.19d MPa) o gas licuado a granel será de aplicación lo establecido en las normas respectivas. . se deberá presentar nueva solicitud abonando nuevamente los derechos. se podrá tramitar el Form.A juntamente con el plano a que se hace referencia en el Art. 8. 8. pudiendo ser original o copia: Los detalles estarán dibujados en escala adecuada. 8. siempre y cuando no sea solicitada.7.6 En los planos el recorrido de la cañería se indicará con rojo y las ventilaciones con verde. 3.5 Los planos señalados en los artículos precedentes llevarán una carátula según Fig.4.1. en cuanto se refiere a las penalidades citadas en este artículo. por la totalidad de los trabajos a su cargo por el plazo máximo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de aprobación del pedido de inspección respec-
. de acuerdo a Norma IRAM 4504 (designación de formato A4).3 Los planos que se presenten a través de toda la tramitación no son objeto de aprobación por parte de Gas del Estado.7.4. 3. 8.10 Anulado el pedido de gas y deseando reiniciar el trámite. 8.7. 3.A sin el croquis indicado en el Art.7.12 Para instalaciones a las que se suministren gas natural a alta presión superior a 2 kg.7. se presentará el Form.7.1. o modificarse el recorrido o diámetro de la prolongación. dejando en la parte izquierda un margen de 25 mm x 297 mm.11 Todo pedido de gas (Form.7.A) que fuera presentado para su información y cuya copia ya aprobada no hubiera sido retirada dentro de los NOVENTA (90) días corridos de la fecha de su presentación. será automáticamente anulado. su conservación por otro año.7.7. 8.8 Para aquellas instalaciones en que se incremente el consumo de modo que deba cambiarse y/o trasladarse el servicio y/o medidor.4. 8. 8.
8. v. o BAJA del Registró de Instaladores cuando se comprueben las infracciones que se indican para cada caso. Cuando medie comunicación formal de terminación de trabajos (Form. en los siguientes casos: por no comunicar nueva terminación de trabajos de instalaciones observadas. 3. en cuyo caso el plazo para la aplicación de sanciones se ampliará a DIEZ (10) años. (de aplicación inmediata). en cuyo caso corresponderá la determinada por el Art. LLAMADO DE ATENCION
. Por no usarse caños de material adecuado. Las penalidades originadas en las deficiencias señaladas se mantendrán en suspenso por el término de SEIS (6) meses a contar desde la fecha de efectuado el rechazo. las sanciones que pudieran corresponder serán de aplicación inmediata. y si son de ambos caracteres se aplicará únicamente la no multable. 3. 8.8. aplicándose el nuevo importe para las infracciones comprobadas a partir de dicha fecha. La suma equivalente a la "Unidad de Valor" se modificará automáticamente en la fecha en que varía el precio del metro cúbico de gas natural. en contrapiso a aquellos que se embutan en mampostería: MULTA de 400 u. considerándose en casos de varias deficiencias únicamente la de sanción mayor. Por instalar caños. La comprobación reiterada de objeciones señaladas ya con anterioridad. dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del rechazo: MULTA de a 150 u.4. establecidas en "Unidades de Valor". Cuando se detecten pérdidas en prolongaciones o cañerías internas: MULTA de 400 u.3a. 8. Salvo los supuestos previstos en el apartado 8. dará lugar a la concreción de las sanciones mantenidas en suspenso.8. se valorizarán en u. Las multas señaladas en el artículo siguiente por las causas que en el mismo se indican.2 El matriculado será sancionado con Llamado de Atención. bajo tierra. relacionadas con el precio de gas natural. Cuando en el Pedido de Gas ( Form. salvo cuando se trate de Llamado de Atención. v. ni proteger correctamente de acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente reglamento.8. Cuando la falta cometida. quedando debidamente notificado de ello cuando lo hiciere personalmente o por intermedio de cualquier persona en el domicilio denunciado ante esta Sociedad.tivo. 8. la de mayor importancia si las sanciones no son multables.1. accesorios o materiales que no se hallen especificados en el presente reglamento. A partir de la presentación del Pedido de Gas (Form. 3-5 Parcial o Final). las deficiencias observadas serán puestas en conocimiento del mismo por escrito. sea de carácter grave. por parte del matriculado.v.A) para un domicilio.1 El matriculado será sancionado con multas variables. Suspensión por el término de TRES (3) meses a DOS (2) años o inhabilitación por CINCO (5) años. solo se aplicará la multa de mayor monto si se trata de sanciones pecuniarias. Gas del Estado podrá hacer al mismo todas las visitas o inspecciones que considere necesarias. v. los caños que corran a la vista. a juicio de Gas del Estado. v. En los casos en que se compruebe más de una deficiencia sancionable en una misma instalación. las prolongaciones.3-A) figure información equivocada de modo que impida efectuar el servicio o motive intervención inadecuada de la Sociedad: MULTA de 300 u.
Conectar artefactos en forma clandestina o sea. 3-4-A rechazado. Instalar estufas de rayos infrarrojos en ambientes cuyo volumen no guarde la relación debida con el consumo del artefacto y aberturas al exterior. Ejecutar baterías para medidores sin ventilación ó deficientemente efectuada. Instalar equipos o baterías de cilindros de gas envasado en espacios que no tienen la superficie de cielo abierto reglamentaria. Sacar o empalmar ramal de prolongación existente y trasladar o retirar medidores sin el permiso correspondiente. en los casos de modificaciones realizadas en instalaciones existentes de gas por redes o envasado. Instalar artefactos sin dispositivo de seguridad cuando la reglamentación exija su colocación. No colocar llave de bloqueo de sifón. No efectuar la aislación dieléctrica de cañerías en la forma reglamentaria. Conectar artefactos con goma u otros elementos de conexión no reglamentarios. 3-4-A. No efectuar ventilación de nichos de acuerdo al reglamento. SUSPENSION POR UN AÑO Localizar pérdidas en cañerías mediante su llenado con agua u otro fluido sin la autorización correspondiente. Rematar en forma deficiente o no reglamentaria los conductos de ventilación de artefactos: Instalar equipos o baterías de cilindros de gas envasado a menor distancia de aberturas y/o fuegos abiertos que prevé la reglamentación. Solicitar terminación de trabajo (Form. SUSPENSION POR TRES MESES No colocar artefactos blindados para iluminación de batería de medidores o su respectivo interruptor debidamente aislado. Omitir realización de la prueba de obstrucción de cañería. albañales. 3-5) teniendo el Form. Instalar en nichos. sin conocimiento de la Sociedad.Iniciar la ejecución de una instalación de gas. antes de haber retirado una copia aprobada del Pedido de Gas (Form. Por artefactos que no estén rígidamente instalados. 3-4-A) o copia de plano aprobado en los casos de suministro de gas natural a alta presión o gas licuado á granel. calefones no aprobados para ese fin. Presentar formulario 3-5 mal informado y/o con indicaciones sobre artefactos o consumo que difieren con lo aprobado en Form. Colocar calefones y/o termotanques de tiro natural sobre piletas o cocinas. SUSPENSION POR SEIS MESES No levantar rechazos cumplido el plazo de UN (1) mes de la fecha de la aplicación de la multa impuesta en primera instancia (Suspensión Inmediata). Colocar artefactos sin llave de paso o que ésta bloquee más de un artefacto. Ejecutar en forma no reglamentaria los conductos de ventilación de artefactos u omitir s ejecución. No presentar Form. etc. Instalar conductos únicos de ventilación en forma no reglamentaria. Ejecutar cañerías formando cierre hidráulico. 3-5 dentro del plazo establecido en el Form. caños de agua. No solicitar la inspección ocular descubierta de cañerías y conductos de ventilación (individual o colectivo). Colocar cañerías en contacto con conductores eléctricos. Instalar artefactos en espacios que no reúnen las condiciones reglamentarias. Suspensión POR DOS AÑOS
. 3-4-A y/o plano. No taponar llaves de medidor o tomas de futuros artefactos.
Cuando se comprobare otro tipo de infracción no contenida en la presente reglamentación. con personal de su dependencia o contratado a ese efecto. de los tres años. de los dos años. trato desconsiderado. en dormitorios. Instalar estufas de tiraje común. En todos los casos podrá aplicarse la BAJA si a criterio de Gas del Estado se justificara tal medida. la misma se computará a partir de la fecha de la resolución correspondiente. mala fe. si correspondiera sancionar con LLAMADO DE ATENCION. baños y pasos comunicados con dormitorios. si correspondiera sancionar con SUSPENSION de 3 ó 6 MESES. en dormitorios y/o ambientes únicos que no cumplimenten la reglamentación vigente. INHABILITACION POR CINCO AÑOS Abrir o cerrar llave de vereda. 8. y bajo su exclusiva responsabilidad. Instalar estufas de tiraje común sin la ventilación al exterior. BAJA Por firmar documentación correspondiente a cualquier instalación. dando lugar a reclamaciones por negligencias. teniendo en cuenta los antecedentes de su legajo y la gravedad de la falta en los casos siguientes: Por deficiente ejecución o habilitación de instalaciones que pudieran afectar la seguridad de las personas y bienes de los usuarios.8. en forma de responder a la confianza depositada en él al acordarle la matrícula. AL comprobarse la vinculación de los matriculados con los agentes de la Soci edad para cualquier efecto que sea y en tanto se refiera a sus actividades como tales. 8. 8. Por no ajustar su conducta y la de su personal ante el público y la Sociedad. si correspondiera sancionar con SUSPENSION de 1 ó 2 AÑOS. sin previa autorización.4 En.
.3 El matriculado se hará pasible de sanciones variables desde Llamado de Atención a Suspensión por el término de TRES (3) meses a DOS (2) años. siendo suficiente para su efectivización la verificación de la reincidencia en los siguientes términos: dentro del año. sin previa autorización. cuya ejecución no haya realizado por sí. inhabilitación por CINCO (5) años o BAJA del Registro de Instaladores. etc. rayos infrarrojos o tomas para las mismas.Probar cañerías utilizando soluciones corrosivas. Instalar calefones o termotanques de tiro natural o toma para los mismos. departamentos de ambiente único.8. informalidad.5 La enumeración de las causales de penalidades consignadas en los artículos precedentes no es taxativa. queda a criterio de Gas del Estado la aplicación de las sanciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta cometida. Se aplicará la sanción inmediata superior al matriculado que por tercera vez consecutiva incurriera en la misma deficiencia sancionable. Habilitar una instalación con gas. Ello significa que no acumularán los lapsos de cada una de las suspensiones. Colocar cañerías de diámetro insuficiente para la conducción del caudal necesario. que no se ajusten a la reglamentación vigente.8. caso de que el matriculado se encuentre suspendido o su actuación diera lugar a una nueva suspensión.
...................................50 m........ GAS DEL ESTADO efectuará la entrega y/o reposición de cilindros en el acceso al edificio............ UBlCADO A MAS DE 1............................... por estar el equipo a más de 1........................ Documento de identidad . Firma futuro usuario
.......E...............50 m DEL NIVEL DE ACERA
Señor Presidente Gas del Estado S..... Por la presente.. siendo por mi cuenta y riesgo la elevación de los mismos hasta su lugar de ubicación en el gabinete....... en mi carácter de propietario / inquilino de la finca sita en la calle ................................................................... Asimismo me notifico que las reposiciones se efectuarán contra entrega del cilindro vacío en el acceso al edificio. . siendo por mi cuenta la conexión del mismo...9 MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR EQUIPO DE GAS ENVASADO...
..... Nombre y Apellido .... tomo conocimiento que.. localidad............ a nivel de acera............... De nivel de acera y no contando con ascensor o montacargas........N°...............8................
Lugar y fecha .................
INSTALACION CALLE Entre LOCALIDAD
MATRICULA N” CAT.
Leer más sobre este usuarioChapter 28 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 27 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 26 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 25 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 24 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 23 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter_22_BTDH.pdfChapter 22 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 21 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 20 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 19 Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 16 - Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 15 - Book Biomedical Technology and Devices HandbookChapter 14 Book Biomedical Technology and Devices HandbookEndoscopyMolecular Biology TechniquesFunctional Brain MappingEmission ImagingUltrasound ImagingMagnetic Resonance ImagingHearing Audilogical AssessmentElectroencephalographyEvoked PotentialsElectromyography Detection ProcessingElectromagnetic Blood Flow Measurement
to Gas por andres_valdez216 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationMostrar menos
Relacionadoguia gaspor popy648Manual del Instalador - Capítulo 1: Instalaciones para Agua Fría y Calientepor Revista Sepa Cómo INSTALARInstalacion Domiciliaria de Gaspor dhannielllSistema de Gas en Edificiospor njvargascManual Instalaciones Eólicas Domésticaspor Fernando Nunomanual de instalacion gas naturalpor fitiiitoelectricidad - manual de instalaciones eléctricas (pirelli)(2)por madenicola10Manual de albañilería: Las instalaciones sanitarias de la casapor ASPEmPERUSimilar to to Gasguia gasManual del Instalador - Capítulo 1Instalacion Domiciliaria de GasSistema de Gas en EdificiosManual Instalaciones Eólicas Domésticasmanual de instalacion gas naturalelectricidad - manual de instalaciones eléctricas (pirelli)(2)Manual de albañilería

References: artículo 7
 artículo 8
 Artículo 8
 resolución 
 artículo 7
 artículo 2
 resolución