Source: http://docplayer.hu/2847715-Tex-ibsz-integralt-belteri-szekreny-mol-gazatado-allomasok-reszere-mol-szakaszolo-allomasok-reszere.html
Timestamp: 2017-05-25 02:02:33+00:00

Document:
TEX-IBSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY MOL GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE MOL SZAKASZOLÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE - PDF
TEX-IBSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY MOL GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE MOL SZAKASZOLÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE
Download "TEX-IBSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY MOL GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE MOL SZAKASZOLÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE"
1 Oldalszám: 1/50 - TEX-IBSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY MOL GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE MOL SZAKASZOLÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE Gyárt. szám: Gyártás ideje: Telepítés helye:2 Oldalszám: 2/50 TARTALOMJEGYZÉK A gyártó a változtatás jogát fenntartja! 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET MECHANIKAI KIALAKÍTÁS METROLÓGIA IRÁNYÍTÁSTECHNIKA, TEREPI JELZÉSEK, VEZÉRLÉSEK EGYÉB GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSI FUNKCIÓK ADATKOMMUNIKÁCIÓ EMC VILLÁM-, ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM TÁPELLÁTÁS KÁBELEZÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK, KARBANTARTÁS SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK PLC-RTU MŰSZERKÖNYVEK (BRISTOL BABCOCK, MODICON-SCHNEIDER-BERNECKER) SZÁMÍTÓMŰ MŰSZERKÖNYVEK (TEXELEKTRONIK, DANIEL, TARTARINI, UNIFLOW) SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG (POWER QUATTRO, APC) KÜLTÉRI MŰSZERSZEKRÉNYEK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI TÍPUSTERV ADATLAPOK... 143 Oldalszám: 3/50 1. Felhasználási terület A műszerkönyv a TEXELEKTRONIK Kft. által, a MOL Földgázszállító Rt. szakaszoló, illetve gázátadó állomásaira tervezett integrált, beltéri egység alkalmazására (beépítés, üzemeltetés) vonatkozó ismereteket tartalmazza. A rendszer a mai kornak megfelelő színvonalon (megbízhatóság, kis karbantartási igény, egyszerű módosítás) biztosítja egy szekrényben az állomáson előforduló funkciók működését, a biztonságos üzemeltetést. A műszerszekrénybe épített berendezések biztosítják a MOL Földgázszállító zrt állomásain előforduló feladatoknak a követelményrendszer Rev ban előirt ellátását. 2. Mechanikai kialakítás A rendszer a Texelektronik Kft. által tervezett és a Power Quattro zrt. által gyártott szekrényvázba kerül beépítésre. A műszerszekrény 1000x800 mm alapterületű, 2 m magas, 19 szélességű, 38E magassági méretű lengőkeretbe építhető rendszer, (lásd elrendezési rajz) levehető oldal- és hátfalakkal. Elől üvegajtó védi a lengőkeretet a műszerekkel, amelynek kinyitásával a beépített műszerek hátoldalához, illetve a szekrény hát és oldalfalára épített egységekhez, sorkapcsokhoz lehet hozzáférni. A műszerszekrény méreteit az egyedi feladatoknak megfelelően meg lehet változtatni.. A belső szerelés-huzalozás a lengőkereten, a kábelezés szerelőlapjain és ha szükséges az oldalsó szerelőlapon történik. Ezeket a részeket önállóan lehet szerelni és lengőkábelekkel, sorkapcsokon, illetve csatlakozókon keresztül összekötni. A szekrény rögzítése az alsó keret peremén keresztül lehetséges. A műszerszekrény szellőzését biztosítja a baloldali ajtón elhelyezett szellőzőnyílás és a menynyezeti perforált fedőlemez. A természetes szellőzés mellett lehetőség kényszerszellőzés kialakítására is. A szekrényajtók és lengőkeret nyitási irányát meg lehet fordítani néhány csavar segítségével. Az elrendezési rajzok bal és jobb oldala ebben az esetben értelemszerűen felcserélődik.4 Oldalszám: 4/50 3. Metrológia A primer műszerezést a technológiai területen elhelyezett mérőelemek (villamos távadók- és távjelzők) alkotják. Az ezekről érkező jeleket (kábeleket) a szükséges EMC és Rb-s védelmi eszközök vagy sorkapcsok után a hozamszámító művek illetve a PLC-RTU berendezés analóg bemeneti moduljai fogadják. A mérések megtáplálását (4-20mA) vagy maga a számítómű, vagy a 24V DC rendszer (TF tápegység fiók) biztosítja. A mérések továbbítása a központba több módon történhet: - a jelek a számítómű, és a központi egység áramhurkán jutnak analóg bemenetként a PLC RTU-ba (ebben az esetben a PLC analóg bemenetei egymástól és földtől leválasztottak. - a számítómű analóg kimenetei vannak a PLC RTU analóg bemeneteire kötve (ebben az esetben nem követelmény az analóg bemenetek leválasztása) - a számítómű adatai soros (MODBUS ASCII vagy RTU) illetve ETHERNET (MODBUS.ORG) kommunikációs felületen keresztül is elérhetők. - a technológiai jelek (pl: katódpotenciál) közvetlenül jutnak a központi egységbe analóg bemenetére - Amennyiben az állomáson gázminőség mérés is történik, a gázminőség adatokat a kromatográf vezérlő Ethernet felületen keresztül (SWITCH) juttatja el a számítómüvekhez. PTZ korrekciós gázmennyiség mérés Feladata a mérőszakaszokon áramló közeg mennyiségének mérése, normál állapotra való átszámítása, a közeg korrigált normál állapotú térfogatának, nyomásának és hőmérsékletének regisztrálása, és a mennyiség összegzése. A mennyiségmérő alkalmas DANIEL típusú gázkromatográf által mért gázjellemzők távadat feldolgozására is.5 Oldalszám: 5/50 A gázmennyiség mérés történhet turbinás, mérőperemes, vagy ultrahangos mérőkörben. A mérőkör típusához kell kiválasztani a számítóművek megfelelő üzemmódját. A számítómű biztosítja az alábbi jelek továbbítását a központi egység ( PLC RTU) felé: a gáz pillanatnyi korrigált mennyisége a mérőszakaszon mért gáz kimenő nyomása az érkező nyomás aktuális értéke a mérőszakaszon mért gáz kimenő hőmérséklete a gáz összegzett mennyisége /analóg/ a csúcstúllépés összegzett /mennyisége túlf.számláló/ számítómű hibajelzése gázminőség adatok Turbinás mérés esetén a csővezetéken átfolyt gázmennyiséget mérőturbina méri. A turbinakerék és a turbinában lévő referencia kerék impulzusjeleit használjuk fel az üzemi mennyiség méréséhez. Ezek az információk a HF2/...és HF3/... jeladókon jelennek meg. A jeladók jeleit a számítómű fogadja, a robbanásveszélyes térben történő mérés miatt szükséges a gyújtó-szikramentes leválasztókon keresztül. (Turck, MK-15, vagy Texelektronik ISA-2THL. A leválasztó eszközök tápenergia ellátását a tápegységfiók biztosítja. Mérőperemes mérés esetén a csővezetéken átfolyt gázmennyiség az áramlási sebesség nagyságával mérhető, melyet a mérőperem nyomáseséséből vett nyomáskülönbség értékkel veszünk figyelembe, és a nyomástávadó jele jut a számítómű megfelelő analóg bemenetére. Ultrahangos mérés esetén a gáz mennyiségét soros vonalon fogadja a számitómü, a korrekcióhoz szükséges nyomás és hőmérsékleti értéket az előzőkhöz hasonlóan távadóról jutnak a számitómübe. A kimenő nyomást abszolút távadó, a kimenő hőmérsékletet pedig Pt100 érzékelő méri. A nyomástávadó és a hőmérséklet érzékelők Ex-d kivitelűek. A gázparaméterek feldolgozását a szükséges korrekciót, az összegzést, a beltéri integrált műszerszekrényben elhelyezett számítómű végzi. Az adatok regisztrálására - a Bányakapitányság 1377/1994, jelű állásfoglalása /1994 augusztus 30./ alapján - a helyszínen nincsen szükség, mivel a regisztrálók funkcióit a távfelügyeleti rendszer egyéb helyeken ellátja. / TD központ /. A mérés hitelesítése illetve a beállításhoz szükséges adatok részletes tárgyalása a METROLÓGIA mellékletben, illetve a megfelelő eszközök gépkönyveiben találhatók meg.6 Oldalszám: 6/50 4. Irányítástechnika, terepi jelzések, vezérlések Feladata a technológián elhelyezkedő érzékelők, helyzetjelzők, végrehajtók jeleinek fogadása, megjelenítése illetve vezérlése; jelek továbbadása a központba, illetve onnan érkező távvezérlések végrehajtása a technológián. A jelzésekhez tartozik a motorok tápfeszültségének figyelése is. A kijelzés és vezérlés az állomási dokumentációban kerül részletes leírásra. Az érintőképernyőn jelennek meg a sémaképek, jelzésváltozások, határértékek, naplóadatok; beavatkozó felületek, ezek összessége állomásonként az állomási tervdokumentációban van részletezve. A technológiáról érkező jeleket (ereket) EMC levezetők és Rb leválasztók után egy sorkapocsfelület fogadja, amelyen a rendezés és a közös GND illetve egyenfeszültségek kerülnek szétosztásra.( XAI, XDI, XMVEZ, XOUT stb) Amennyiben a túlfeszültség levezetőkre nincs szükség, a kábelereket emeletes sorkapcsok fogadják. Az érpárok fogadása az emeletes sorkapcson ill túlfesz levezetőn azonos számozással történik. (pl 1-1a, 2-2a stb ) A terepen elhelyezett elzáró szelvények motoros működtetésének vezérlése szintén a beltéri szekrényből történik, tápfeszültséget a motorok az erősáramú elosztódobozokból EMC védelemmel ellátva kapják. A vezérlés történhet a motor mellől (helyi), a szekrényből (táv-kézi) és a központból a hírközlésen keresztül (táv-aut). Ezeket az üzemmódokat a kijelző panelen illetve a motor mellett lehet beállítani. A vezérléshez a véghelyzet jelzés (nyitva-zárva), a mozgás és iránya (nyit-zár) illetve vezérlés végrehajtása (NYITÁS-ZÁRÁS; STOP) tartozik.7 Oldalszám: 7/50 Az állomásokon általában előforduló zavarjelzések PSH PSL GVS DPS BH, BJ GFV PIF UPS, INV, AKKU EXP OD bejövő gáznyomás határérték túllépés gyorszár lezárt gázszűrő eltömődött Behatolás, bejelentkezés Fázishiány Pilótfűtés van/nincs Szünetmentes ellátó általános hiba, inverter hiba, akkufeszültség alacsony Gázkoncentráció magas Szagosító/-adagolás hiba 5. Egyéb gázátadó állomási funkciók Az irányítástechnikai rendszer központi egysége (PLC RTU) alkalmas lehet a jövőben más eddig külön berendezésekben megvalósított funkciók ellátására: - kimenőgáz hőmérsékletének szabályozása - kimenőgáz nyomásának szabályozása - fogyasztás korlátozás Ezek a funkciók az állomás technológiai felépítésével szervesen összefüggenek, ezért amenynyiben megvalósításra kerülnek, az állomási tervdokumentáció külön fejezetét képezik. A beltéri szekrényben elhelyezhető más, az állomás üzemeltetéséhez szükséges egység is például szagosító vezérlő, kromatográf vezérlő funkció amelynek jeleit az irányítástechnikai, illetve metrológiai rendszer felhasználja/feldolgozza. Ezeket az eseteket jelen dokumentáció nem, csak ennek adott állomásra történő adaptációja tartalmazza. 6. Adatkommunikáció Az adatkommunikáció soros és ETHERNET felületen történik. A PLC, a számítómű(vek), és az előlapi hozzáférés SWITCH-en keresztül kapcsolódik a helyi Ethernet hálózathoz és routeren keresztül a központhoz. A PLC és kijelzője között RS 232 kapcsolat van.8 Oldalszám: 8/50 7. EMC villám-, és túlfeszültség védelem Az integrált beltéri szekrény szerves része a szakaszoló állomási, illetve gázátadó állomási technológiának. A teljes technológiára vonatkozó EMC villám-, és túlfeszültség védelem felépítése a zónakoncepción alapszik, melynek részletes feladatait és megoldásait a villám-, és túlfeszültség védelmi típustervek tartalmazzák. Az integrált beltéri szekrény belső huzalozási terve, a zónakoncepció alkalmazásával készült, és a szekrény típusvizsgálata a MAVIR Rt. közreműködésével megtörtént, az üzemelést nem zavarja. A bejövő jelkábelek árnyékolása a beltéri szekrényben a PEN csomópontra van levezetve, úgyszintén a túlfeszültség levezetők PE pontja is. Az IBSZ szünetmentes táp ellátását biztosító szünetmentes tápegység villám-, és túlfeszültség védelemmel van ellátva. A szekrény 230 V AC és 24 V-os DC elosztó fiókja a feszültségnek megfelelő védelemmel vannak ellátva, amely az utána levő hálózatot védi. Amennyiben kültéri egységek vannak a katódosan védett szakaszon ezt külön PE pontra kell földelni és a két PE rendszer közé DEHNGAP szikraközt kell beiktatni. Az erősáramú tokozatokon (amennyiben még nem rendelkeznek ilyennel), fel kell szerelni a megfelelő 1-3 fázisú védelmi eszközöket! A túlfeszültség levezető alkalmazásáról a MOL Földgázszállító zrt Szakági Általonos tervezési irányelvek Általános műszaki tartalom mérés és irányítástechnikai rendszerek tervezéshez c. utasítás éppen aktuális verziója (jelenlegi:szti-mi-01/ sz.)rendelkezik. Az alkalmazási követelményeket ( a védelem kiterjesztése szakáganként, jelszám, műszaki követelmények) mindig a konkrét műszaki tartalom határozza meg. A tervezőnek a fentiek figyelembe vételével kell a kivitelezési tervet elkészítenie. A túlfeszültség levezetőként csak olyan eszköz alkalmazható az irányítástechnikai gyengeáramú jeleknél, melyeknek a működés ellenőrzése a védett áramkör megbontása nélkül elvégezhető. Ez a foglalatából kiemelhető levezetőt jelent. 8. Tápellátás A szünetmentes berendezés a lengőkeret aljában, az akkumulátor doboz a szekrényben hátul, alul kerül elhelyezésre. A berendezés inverteres üzemmódban ad szünetmentes 230V 50 Hz hálózatot, amelynek szétosztása a TP egységből történik, körönként biztosítva és kapcsolva. A TP egyik kimenete ad a TF fióknak feszültséget, ahonnan a 24V DC hálózat működik, szintén biztosított kimeneti körökről. (Ezeket a dokumentációkat lásd a rajzok között.)9 Oldalszám: 9/5010 Oldalszám: 10/50 A szünetmentes berendezések több kimeneten adnak biztosított hálózati 230 V feszültséget. A PLC és kijelző is, szünetmentes és hálózati betáplálást is kap. A beltéri műszerszekrényben belső világítás és hálózati dugóaljak kerültek elhelyezésre, a helyszíni szerelési munkák megkönnyítése érdekében. 9. Kábelezés A beltéri egység belső kábelezése mindenhol árnyékolt, sodrott 0,35mm 2 keresztmetszetű többeres, hajlékony kábellel történik. A kábelek zavarvédelméről a kábelkialakításnál, illetve az áramhurkok elkerülésére a bekötésnél a tervezésnél külön figyelmet fordítottunk. A műszerszekrényben a kábelek fogadására a fenéklemezen megfelelően kiképzett rágcsáló ellen védett kábelbefogadó van képezve. A kábelek elhelyezése a kábelfogadón történik. (Lásd a rajzok között, ugyanitt megtalálhatók a terepről a berendezések csatlakozó pontjára érkező huzalozási rajzok is.) A huzalozás (kábelezés) térben és funkcióban jól elkülöníthető felületeken történik. A terepről érkező kábeleket először egy mechanikai rögzítő felület fogadja, ezután a kábelek árnyékolásának földelő sínre történő kötése következik, majd a túlfeszültség védőkbe vannak bekötve a kábelerek. A túlfeszültségvédők PE pontja és amennyiben a kábel ilyen a belső árnyékolás a szekrény PE pontjára van kötve. Ezután ha szükséges az Rb leválasztókon folytatódik a huzalozás, majd egy funkciónként PLC modulonként- osztott sorkapocssáv következik, ahol a tápfeszültség szétosztások, potenciálok közösítése stb. történik. Ebből a sorkapocssávból a PLC modulok, illetve az egyéb berendezések felé 1-1 kábel vezet, így megoldható a PLC illetve modulok, berendezések egyszerű szétválasztása. A fent leírt kábelezés a szekrény hátfalán, illetve oldalfalán szerelőlapokon helyezkedik el. Ezzel biztosítható, hogy a szekrény belső huzalozásának változtatása (TM/PLC csere) a legrövidebb helyszíni munkavégzéssel történjen. A kábelek fogadása olyan megoldású, hogy a gyszm. körökhöz tartozó kábelek a leválasztókig elkülönítetten kerülnek bevezetésre (lásd kábelbevezetési rajz). Ugyanígy külön vannak bevezetve a 230 V AC hálózati, illetve szünetmentes feszültségű kábelek és a 24 V DC megtáplálású kábelek a zavarvédelmi megfontolások szem előtt tartásával. A műszerszekrény belső huzalozása az XAI, XDI, XDO, stb sorkapcsoktól a számítóművekig ill. a PLC modulokhoz minden típusú berendezés estén azonos! Az összefüggési rajzokon az egységek csatlakozási pontja üresen van hagyva, a rajzok között szereplő típus kiosztások alapján lehet a bemeneteket az egyes csatornákhoz rendelni! Az irányítástechnikai rendszerben alkalmazott kábelek és vezetékek tervezésekor a következőket kell figyelembe venni:11 Oldalszám: 11/50 - csak réz vezetőjű kábel és vezeték alkalmazható - földbe, védőcső nélkül fektetve csak páncélozott köpenyű kábel használható - a kültéri eszközökhöz csatlakozott mérő-, jelző- és vezérlő kábelek erősáramú zavarhatások ellen védett, polietilén szigetelésű, polietilén köpenyű, kétszeresen árnyékolt, induktivitás és kapacitás szegény kábel legyen. - épületben telepített gáztechnológia készülékei és a beltéri műszerezés között elegendő az egyszeres árnyékolású jelkábel, ha nincs villám védelmi zónaátlépés.12 Oldalszám: 12/ Biztonságtechnikai előírások, karbantartás A létesítmény irányítástechnikai rendszerének műszaki kiviteli tervében rögzített, valamint a létesítmény biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokon és szabályzatokon kívül a szekrényre vonatkozó különleges előírás nincs. A műszerszekrény karbantartását a gázátadó állomás tervszerű időszakos karbantartásával (évente) kell elvégezni. Ellenőrizni kell a kábelbevezetések tömítettségét, a földelések állapotát. El kell végezni a szükséges portalanítást. Ellenőrizni kell a műszerek csatlakozóit, valamint el kell végezni a műszerek gépkönyveiben szereplő ellenőrzéseket, karbantartási utasításokban foglaltakat. A kész műszerszekrényt zárt állapotban, felszerelt hát- és oldallapokkal kell tárolni. A raktárhelyiség legyen száraz, fagymentes, portól és maró gázoktól, gőzöktől mentes. A szünetmentes berendezés akkumulátorait csak üzembe helyezéskor tegyük a helyükre! Szállítás előtt ki kell szerelni a műszerfiókokat, részegységeket. Ezeket külön papírdobozba csomagolva szállítsuk. A műszerszekrényt lehetőség szerint fektetve, zárt rakterű gépkocsival kell szállítani elmozdulás ellen biztosítva. Üzembe helyezés előtt a részegységeket vissza kell szerelni a műszerszekrénybe, a csatlakozásokat a helyükre kell illeszteni. A technológiai kábelek behúzása után ellenőrizni kell a kábelbevezetők tömítettségét. Az erősáramú csatlakozások bekötése után el kell végezni az érintésvédelmi méréseket. Az irányítástechnikai terv szerint be kell kötni a csatlakozó kábeleket, vezetékeket. El kell végezni a műszerek programozását. Ezek után lehet a mérőkörök, technológiai elemek beüzemelését, összehangolását elvégezni.13 Oldalszám: 13/ Szállítás és tárolás Szállításkor a műszerszekrényből az akkumulátorokat és a fiókokat ki kell szerelni, és különcsomagolva kell szállítani. A műszerszekrény összeszerelt állapotban nem szállítható. A műszerszekrényt zárt gépkocsival célszerű szállítani. Nyitott szállítóeszköz esetén a becsomagolt szekrényt műanyag fóliával és ponyvával kell lefedni. A rögzítést úgy kell elvégezni, hogy a szekrény ne mozdulhasson el, és más rakománnyal ne ütközzön. A szekrényre egyéb más rakomány nem helyezhető el. Ki és berakodásnál a szekrényt és a külön csomagolt elemeket, fiókokat dobni, buktatni dönteni nem szabad. A szekrényt zárt, agresszív gázokat, port, kondenzálódó nedvességet nem tartalmazó levegőjű raktárban tárolható, amelynek hőmérséklete C legyen, megengedett relatív nedvesség tartalma max. 80%. A berendezésben lévő akkumulátorok lemerülésének megakadályozására - hosszabb tárolás esetén 3 havonta a műszerszekrényt ki kell csomagolni, a fiókokat és az akkumulátorokat be kell szerelni és legalább 24 órára feszültség alá kell helyezni. A műszerszekrény és a részegységek, műszerfiókok, akkumulátorok kicsomagolása után a szekrényt össze kell szerelni a mellékelt dokumentációk és gépkönyvek alapján. Szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy a szállítás során sérülés nem történt. Ezek után a szekrényt a létesítmény irányítástechnikai rendszerének műszaki kiviteli terve, illetve szekrénycsere esetében az állomási "D" terv, vagy technológia alapján telepíteni kell, majd a kábelbekötési terv alapján a csatlakozó kábeleket be kell kötni. A bekötéseket fiókonként célszerű elvégezni, majd a funkcióellenőrzést a műszaki kiviteli terv és a vonatkozó műszerkönyv alapján kell elvégezni.14 Oldalszám: 14/ Kapcsolódó dokumentációk PLC-RTU műszerkönyvek (Bristol Babcock, Modicon-Schneider,Bernecker) Számítómű műszerkönyvek (TAU, Daniel, BARFLOW, Uniflow) Szünetmentes tápegység (Power Quattro, APC) 12.5.Kültéri Műszerszekrények 12.6.Irányítástechnikai típusterv 13. Adatlapok15 Oldalszám: 15/50 0. ADATLAP TEX-IBSZ 2007 hálózatosított beltéri műszerszekrény PLC-vel Típus: Tervjel: Műszaki adatok. követelmények: Texelektronik Kft. TEX-IBSZ 2007 XXX-XX IBSZ-LAN Műszerteremben 1000x800x1 800 (38M magas lengőkeret) Súly akkumulátorokkal együtt: 440 kg Védettség: 1P20 Környezeti hőmérséklet tartomány: +5 C-+40 C Tápenergia igény: 230 V/AC 16 A Beépített főbb eszközök és berendezések: 1 db PLC, 2.3. szoftverrel 1 db panelre szerelt érintőképernyős kijelző PLC-hez 1 db Cysco Switch (normál vagy optikai kábelhez) 1 db Számítómű v.7.0. szoftverrel 1 db Szünetmentes táp, akkuval 1 db RTF tápfiók (szünetmentes, és hálózati megtáplálással.) 1 db TP 230 V-os tápelosztó panel Kiegészítő eszközök és elemek (tápmodulok, leválasztók, sorkapcsok, túlfeszültség levezetők, kis megszakítók, világítótest, kábelcsatorna, stb.) 1 db TP 230 V-os tápelosztó panel Kiegészítő eszközök és elemek (tápmodulok, leválasztók, sorkapcsok, túlfeszültség levezetők, kis megszakítók, világítótest, kábelcsatorna, stb.) Szállítandó dokumentációk: gépkönyv minőségi bizonyítvány egyedi gyártóművi minősítő irat érintésvédelmi szabványossági jegyzőkönyv További információk:16 Oldalszám: 16/50 Szállító/Szolgáltató: Típus: Tervjel: 1. ADATLAP Műszerszekrény váz PowerQuattro Kft. TexElektronik Kft IBSZ XXX-XX IBSZ Műszerteremben 1000x800x1800(2000)mm, 38,(40)M magas lengőkeret Acélidomokból hegesztett beltéri váz, levehető hát- és oldallapokkal. Elől egy keskenyebb és egy szélesebb, üvegbetétes ajtóval. Az ajtó mögött kihajtható 19 széles, eurorackeket befogadó lengőkeret. Maximális beépíthető magasság 42E (44 mm). A keret nyitási iránya megfordítható. Befoglaló méretek 38E magasságnál: 998x2000x815 mm Súly váz: 70 kg Akkumulátorokkal: 200 kg Védettség: IP 20 Környezeti hőmérséklet tartomány: 5 C - 40 C17 Oldalszám: 17/50 Szállító/Szolgáltató: Típus: Tervjel: 2a ADATLAP Állomásvezérlő PLC BRISTOL&BABCOCK ITO Engineering Kft. Control Wave PLC IBSZ 5 kg 19 x 4E x 150 mm kis kiépítés közepes kiépítés Analóg bemenet: Analóg kimenet 0 8 Digitális bemenet Digitális kimenet Tartozékok: Tápegység: 230/24V 100W (tervjel: SPS) Dokumentáció: Üzembehelyezési jegyzőkönyv18 Oldalszám: 18/50 2b ADATLAP Állomásvezérlő PLC Bernecker&Reiner GmbII. Szállító/Szolgáltató: Tartarini Hungary Kft./MOL Típus: BR 2005 Tervjel: PLC IBS%-LAN 5 kg 19"x4Ex 150 mm kis kiépítés közepes kiépítés Analóg bemenet: Analóg kimenet 0 8 Digitális bemenet Digitális kimenet 8 16 További információ: wwww.br-automation.com Tartozékok: Tápegység: 230/24V 100W (tervjel: SPS) Dokumentáció: Üzembehelyezési jegyzőkönyv19 Oldalszám: 19/50 2c. ADATLAP Szállító/Szolgáltató: Típus: Tervjel: Sűly: Állomásvezérlő PLC Schneider Electric SA Telemechanique 3i Kft./MOL TSX Modicon Premium PLC IBSZ-LAN 5 kg 19 - x 4E x 150 mm vagy 2x19 - x 4E x 150 mm kis kiépítés közepes kiépítés Analóg bemenet: 8 24 Analóg kimenet 0 8 Digitális bemenet Digitális kimenet 8 32 További információk: Tartozékok: Tápegység: 230/24V 100W (tervjel: SPS) Dokumentáció: Üzembehelyezési jegyzőkönyv20 Oldalszám: 20/50 3a ADATLAP Érintőfunkciós megjelenítő MAPLE SYSTEMS Szállító/Szolgáltató: ITO Engineering Kft. Típus: HMI 550H ,4 Tervjel: MON IBSZ 3 kg 19 x 6E x 100 mm előlapba szerelve Tartozékok: Dokumentáció: Üzembehelyezési jegyzőkönyv21 Oldalszám: 21/50 3b. ADATLAP Panelre szerelt érintőfunkciós megjelenítő Bernecker&Reiner GmbH Szállító/Szolgáltató: Tartarini Hungary Kft/MOL Típus: B&R PP120 10,4" (15") Tervjel: MON IBSZ-LAN 3 KG 19" x 6E x 100 mm előlapba szerelve További információ: Tartozékok: Előlapra felszerelve 2 db lengő ethernet csatlakozó (AMPHENOL, MOLEX ISDN MEKS 8-8) Dokumentáció: Üzembehelyezési jegyzőkönyv22 Oldalszám: 22/50 3c. ADATLAP Panelre szerelt érintőfunkciós megjelenítő Schneider Electric SA Telemechanique Szállító/Szolgáltató: 3i Kft./MOL Típus: XBT 10,4" Tervjel: MON IBSZ-LAN 3 kg 19" x 6E x 100 mm előlapba szerelve További információk: Tartozékok: Előlapra felszerelve 2 db lengő ethernet csatlakozó (AMPHENOL, MOLEX ISDN MEKS 8-8) Dokumentáció: Uzembehelyezési jegyzőkönyv23 Oldalszám: 23/50 Szállító/Szolgáltató: Típus: Beépitve : 4a ADATLAP Gázmennyiség számítómű TexElektronik Kft. TexElektronik Kft. TAU-021, TAU-021-D IBSZ 4 kg 19 x 3E X 360 mm Tápfeszültség: 24V/DC Névleges áramfelvétel: 1A Védettség: IP20 EMC zavarvédelem: 3.osztály 24VDC föld független táplálással Kielégíti az MSZ EN előírásait Környezeti hőmérséklet: C Pontosság: 0,1% digitális jelzés 0,1% integrált mennyiség 0,16% analóg kimenet Szoftver verzió: 6.3 Bemenő jelek: Impulzus bemenet: csatornaszám: 2 Analóg bemenet: csatornaszám: 6 Ellenállás bemenet: csatornaszám: 1 Kimenő jelek: Kontaktus kimenet: csatornaszám: 16 Analóg kimenet: csatornaszám: 4 Soros kimenet: csatornaszám: 2 ETHERNET PORT: kommunikáció l Dokumentáció: Minőségi bizonyítvány OMH bizonylat24 Oldalszám: 24/50 Gyártó Szállitó Tipus Tervjel Beépitve Súly 4b. ADATLAP Gázmennyiség számitómű Bernecker Tartarini Barflow-04 FYQ IBSZ 8 kg Mennyiségmérökörök: 2 db Műszaki adatok, követelmények: Pontosság: 0,1 % Bemenő jelek: 2 db frekvencia a turbináról (vagy 2 db nyomáskülönbség) 1 db Pt 100 ellenálláshőmérő, illetve analóg áramjel (hőmérséklet) 1 db analóg áramjel (nyomás) minőségi adatok (ethernet vonalon ill ma analóg) Tápfeszültség: 24V DC, 50W Védettség: IP 20 Analóg bemenetek : 12 bit felbontás galvanikusan elválasztott csatornák csatorna ellenállás 50 ohm Analóg kimenetek: impulzus kimenetek számláló kimenetek kontaktus kimenetek ethernet interface 12 bit galvanikusan elválesztott csatornák terhelhetőség ohm Szállítandó dokumentációk: műszerkönyv gyártóművi minőségi bizonyítvány OMH egyedi hitelesítési bizonyítvány, programozási adatlap számítási algoritmus25 Oldalszám: 25/50 4c.ADATLAP Daniel Spectra számítómű Emerson Szállító/Szolgáltató: MOL Rt. Típus: Flow Boss 600 Tervjel: FIQ IBSZ-LAN 4 kg 19 x3ex360 mm Tápfeszültség: Névleges áramfelvétel: Védettség: EMC zavarvédelem: 24V/DC 1A IP20 3.osztály 24 VDC földfüggetlen táplálással kielégíti az MSZ EN előírásait C Környezeti hőmérséklet: Pontosság: 0,1% digitális jelzés 0,1% integrált mennyiség 0,16% analóg kimenet Szoftver verzió: 7.0 Bemenő jelek: Impulzus bemenet: csatornaszám: 2 Analóg bemenet: csatornaszám: 6 Ellenállás bemenet: csatornaszám: 1 Kimenő jelek: Kontaktus kimenet: csatornaszám: 16 Analóg kimenet: csatornaszám: 4 Soros kimenet: csatornaszám: 2 ETHERNET PORT: kommunikáció 1 Dokumentáció: Minőségi bizonyítvány OMH bizonylat Megfelelőségi tanúsítvány26 Oldalszám: 26/50 4d.ADATLAP UNIFLOW számitómü Gyártó Prcess Control Kft Típus: Uniflow 200 Mennyiségmérő körök száma: Paraméterezés: 8 db előlapról, soros interfaceról Analóg árambemenetek: szimmetrikus, egymástól galvanikusan elválasztott csatornák Jeltartomány: 0-20 ma Pontosság: 0,02 % Bemeneti impedancia: 100 Ώ Pt 100 ellenállás hőmérő bemenet mérési elrendezés: 4 vezetékes pontosság: ± 0,1 0C max. hurokellenállás 500 Ώ Impulzus/frekvencia bemenetek (NAMUR) frekvencia tartomány: Hz bemenő jelszint: 2-10 V mérési bizonytalanság: max. 0,001 % impulzus jelek feldolgozása: impulzus vesztés nélkül Analóg áramkimenetek galvanikusan elválasztott csatornák: felbontás Terhelhetőség: Kezelőszervek 12 bit max. 500 Ώ fólia alá rejtett fém-membrános billentyűzet display QVGA (320x240) TFT LCD kijelző, háttér világítással. Üzemi hőmérséklet: C relatív páratartalom: 0 90 % Tárolási hőmérséklet: C27 Oldalszám: 27/50 5. ADATLAP Táppanel TexElektronik Kft. Szállító/Szolgáltató: TexElektronik Kft. Típus: TP 9708 Tervjel: TP IBSZ 3 kg 19 x 3E x 360 mm Tápfeszültség: 230VAC Névleges áramfelvétel: 3 A Védettség: IP20 Érintésvédelmi osztály: I. Felépítés: 11 db biztosított, kapcsolt, tápjelzéssel ellátott leágazás Környezeti hőmérséklet: C Dokumentáció: Minőségi bizonyítvány28 Oldalszám: 28/50 6 ADATLAP Tápegység fiók TexElektronik Kft. Szállító/Szolgáltató: TexElektronik Kft. Típus: TF 9708 Tervjel: RTF IBSZ 7 kg 11 x 3E x 360 mm Tápfeszültség: 230VAC Névleges áramfelvétel: 1 A Nem leválasztott kimenetek: 11 db (10x24VDC, 1x12VDC ) Védettség: IP20 Érintésvédelmi osztály: I. Környezeti hőmérséklet: C Dokumentáció: Minőségi bizonyítvány29 Oldalszám: 29/50 7a ADATLAP ETHERNET SWITCH EGYSÉG rézkábelhez CISCO Szállító/Szolgáltató: Kivitelező. Típus: 2955T 12 Tervjel: SW IBSZ 0,25 kg 200x80x220 mm Tápfeszültség: Névleges áramfelvétel: Tulajdonságok: 24VDC 500 ma Nagypontosságú hálózati kapcsoló funkció 10/100T (X) (RJ45), 100FX (Multi/Single mode Fiber) 4096 cím 10/100M, Full/Half-Duplex, MIDI/MIDIX Redundáns Ethernet Hálózat figyelés (<300ms teljes feltöltésre) Automatikus Táp hiba esetén relés kimenet Redundáns, kettőzött DC tápellátási lehetőség 256MB RJ45 (12/100BaseT(X) RJ45 (RS-232 Memória: Csatlakozó: Konzol csatlakozó: LED kijelzés: Táp, Hiba, ACT, LNK, 10/100 Riasztás kimenet: NO relé kontaktus (24VDC, 1A) Adatátvitel konfigurálhatóság: Paritás: nincs, páratlan, páros, stb. Adat bit: 5, 6, 7, 8 STOP: 1, 1.5, 2 Protocol: Védettség: Működési hőmérséklet: Relatív páratartalom: Tárolási hőmérséklet: MTBF: Szerelhetőség: Dokumentáció: TCP, IP, UDP, Telnet, Rtelnet, DHCP, ICMP IP C 5-95%RH C óra DIN sínre Minőségi bizonyítvány30 Oldalszám: 30/50 7b ADATLAP ETHERNET SWITCH EGYSÉG optikai kábelre CISCO Szállító/Szolgáltató: Kivitelező. Típus: 2955C 12 Tervjel: SW IBSZ 0,25 kg 200x80x220 mm Tápfeszültség: Névleges áramfelvétel: Tulajdonságok: 24VDC 500 ma Nagypontosságú hálózati kapcsoló funkció 10/100T (X) (RJ45), 100FX (Multi/Single mode Fiber) 4096 cím 10/100M, Full/Half-Duplex, MIDI/MIDIX Redundáns Ethernet Hálózat figyelés (<300ms teljes feltöltésre) Automatikus Táp hiba esetén relés kimenet Redundáns, kettőzött DC tápellátási lehetőség 256MB RJ45 (12/100BaseT(X) RJ45 (RS-232 Memória: Csatlakozó: Konzol csatlakozó: LED kijelzés: Táp, Hiba, ACT, LNK, 10/100 Riasztás kimenet: NO relé kontaktus (24VDC, 1A) Adatátvitel konfigurálhatóság: Paritás: nincs, páratlan, páros, stb. Adat bit: 5, 6, 7, 8 STOP: 1, 1.5, 2 Protocol: Védettség: Működési hőmérséklet: Relatív páratartalom: Tárolási hőmérséklet: MTBF: Szerelhetőség: Dokumentáció: TCP, IP, UDP, Telnet, Rtelnet, DHCP, ICMP IP C 5-95%RH C óra DIN sínre Minőségi bizonyítvány31 Oldalszám: 31/50 8a ADATLAP Szállító/Szolgáltató: Típus: Tervjel: Tápfeszültség: Névleges áramfelvétel: Védettség: Védelmi mód: Védelmi adatok: Tanúsítvány száma: Környezeti hőmérséklet: Zavarjelző bemenetek száma: Bemenetek védelmi módja: Gyújtószikra mentes leválasztó egység TexElektronik Kft. TexElektronik Kft. ISA-4 EXIT IBSZ 0,1 kg 120x120x150 mm 24V/DC max80ma IP20 EExia IIC Lmax=10mH Cmax=0,3 microfarad BKI 05ATEX044X C 4 csatorna gyszm. (feszültségmentes záró kontaktusok) gyszm. bemeneti áramkörök tápfeszültsége: 9mA gyszm. bemenetek áramfelvétele zárt kontaktus esetén: 9,0mA Tartozékok: Dokumentáció: ATEX tipusvizsgálati bizonyitvány Gyártóművi bizonylat Több megjelenítése
IBMSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY
IBMSZ INTEGRÁLT BELTÉRI SZEKRÉNY Gázátadó, szakaszoló és kompresszor állomások részére Gyárt. szám: Gyártás ideje: Telepítés helye: 2 2013.03.01. 1/84 H-4934 Beregdaróc, Pf. 6, Tel: +36 45 470 041, Fax: Részletesebben PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE GRAFIKUS KIJELZŐVEL. Gellénháza, Kápolnásnyék, Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain
PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE GRAFIKUS KIJELZŐVEL Gellénháza, Kápolnásnyék, Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli típusterv szám: 7103 KIVITELEZÉSI TERV 2 kötet Beltéri Részletesebben THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció kiterjesztés
THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció kiterjesztés 2007 TH-NG-2007/23 Tartalomjegyzék 1. A kiterjesztés általános ismertetése...3 2. Vonatkozó szabványok...3 3. Új típusú berendezések beépítési Részletesebben TF 6/5 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE. Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2040 BUDAÖRS Rákóczi u. 38.
2003-02-17 Oldalszám: 1/6 TF 6/5 TF TF 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2003-02-17 Oldalszám: 2/6 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁPFIÓK RENDELTETÉSE, ÁLLTALÁNOS Részletesebben SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok Részletesebben RTF 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK
2005-04-15. Oldalszám: 1/15 RTF 11 X RTF RTF 24 V/DC TÁPEGYSÉG FIÓK GÁZÁTADÓ ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE Gyárt. szám: Gyártás ideje: Állomás: 2040 BUDAÖRS Rákóczi u. 38. 2005-04-15. Oldalszám: 2/15 TARTALOMJEGYZÉK Részletesebben DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek
VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással Részletesebben TEX-IBSZ-LAN ETHERNET LAN HÁLÓZATTAL ELLÁTOTT INTEGRÁLT BELTÉRI MŰSZERSZEKRÉNY TÍPUSDOKUMENTÁCIÓ RTF tápegység fiók dokumentációval kiegészítve
2005-04-30. V.2.3. Oldalszám: 1/38 -ooo-oo TEX-IBSZ-LAN ETHERNET LAN HÁLÓZATTAL ELLÁTOTT INTEGRÁLT BELTÉRI MŰSZERSZEKRÉNY TÍPUSDOKUMENTÁCIÓ RTF tápegység fiók dokumentációval kiegészítve 2005-04-30. V.2.3. Részletesebben PolyGard DGC-05 Digitális gázvezérlő RS 485 busszal
MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás Részletesebben Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu
Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos Részletesebben TT-TMK TÁVADÓ MŰSZER KONTÉNER FGSZ ZRT CSOMÓPONTI ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE
TT-TMK TÁVADÓ MŰSZER KONTÉNER FGSZ ZRT CSOMÓPONTI ÁLLOMÁSOK RÉSZÉRE Gyárt. : Gyártás ideje: Telepítés helye: 2 2013.04.18. 1/7 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 2. MECHANIKAI KIALAKÍTÁS... Részletesebben Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0
ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között. Részletesebben W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d
ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK Részletesebben Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N
OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3X-DA-N E3X-DA-N Nagyteljesítményû digitális fotokapcsoló száloptikához n látható a pillanatnyi érzékelési állapot abszolút értékben, illetve százalékban Nagytávolságú, Részletesebben Micropower line-interaktív UPS sorozat
line-interaktív UPS sorozat MODELL 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000 Teljesítmény (VA/W) BEMENET Feszültség Feszültségtartomány 400 / 240 600 / 360 800 / 480 1000 / 600 1200 / 720 1500 / 900 2000 Részletesebben PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság: Részletesebben Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.
Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 Részletesebben REB 900 KÜLTÉRI SZEKRÉNY
REB 900 KÜLTÉRI SZEKRÉNY - Megoldások szélessávú Internet, vezetékes telefon, IPTV és kábeltévé szolgáltatóknak. 2016. október /1/7/ A REB szekrénycsaládot Energia Bázis Kft. a távközlési szolgáltatók Részletesebben PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE GRAFIKUS KIJELZŐVEL. Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain
Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli típusterv szám: KIVITELEZÉSI TERV 1 kötet Általános rendelkezések Oldal: 2/25 A munkaszámhoz tartozó Részletesebben Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített Részletesebben Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok
KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó Részletesebben Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés
W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK Részletesebben SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv
SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld) Részletesebben TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó
IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS... Részletesebben TEX-KMSZ 2010. FGSZ Zrt gázátadó állomások irányítástechnikai rendszeréhez. Projekt szám
TEX-KMSZ 2010 XXX TEX-KMSZ 2010 TEREPI MŰSZERSZEKRÉNY CSALÁD FGSZ Zrt gázátadó állomások irányítástechnikai rendszeréhez Gyártási : Gyártás éve: Rendeltetési hely: TEX-KMSZ 2010 gépkönyv 2 2013.04.17. Részletesebben H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087
MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu Részletesebben PV GUARD P P. Használati - kezelési útmutató. PV-DC-AM-02-04 és PV-DC-AM-02-04-ext. típusú készülékekhez
P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési Részletesebben RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK
RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK KIEGÉSZÍTŐK MODULOK M I N D I G A F E L UNICONT PKK MULTIFUNKCIÓS HATÁRÉRTÉK KAPCSOLÓK JELLEMZÔK 4 20 ma bemenet Relé kimenet DIN sínre szerelhető kivitel Részben gyújtószikramentes Részletesebben E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON
E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot Részletesebben DT1005 I4. Ellenállás / potenciométer távadó. Kezelési útmutató
Ellenállás / potenciométer távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 Részletesebben UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv
UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített Részletesebben Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.
Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web: Részletesebben Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015
Termékek robbanásveszélyes környezetbe 2015 06/15 990 700 02 H 741 robbanásbiztos LED jelzőoszlop 2 Zóna 1 és Zóna 2 IP65 kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható Védelmi mód: II 2G Ex e mb [ib] IIC Részletesebben Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA
Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása Részletesebben M2037IAQ-CO - Adatlap
M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés Részletesebben - a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők Rádiókommunikáció Vezetéknélküli kommunikáció az oldott-oxigén mérő és az oldott-oxigén-tükör vagy az AQUADAT készülék között. Utólagos műszerezéseknél megtakarítható Részletesebben Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez
Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos Részletesebben DT920 Fordulatszámmérő
DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4 Részletesebben 222-1. SYS700-DIDO Digitális szabadon programozható szabályozó (Digitális be- és kimenettel) Szabályozók és vezérlõk. 2010.
SYS700-DIDO KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG A SYS700-DIDO a Dialog-III készülékcsalád digitális jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti vezérlési feladatok ellátására lett Részletesebben FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)
FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex) Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) FDnet-Ex/C-NET-Ex jelvonalhoz robbanásveszélyes ekre Sinteso Cerberus PRO FDnet-Ex / C-NET-Ex jelvonalak elektromos leválasztása az FDnet Részletesebben KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel
KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás Részletesebben / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / A kisméretű háromfázisú inverter a maximális rugalmasság biztosításához. N W E S / NYÁK csere koncepció / SnapINverter technológia / Integrált Részletesebben Rádiókommunikációval Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők Rádiókommunikációval Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. 2xS-F-R 2xS-T-R - a korábbi jól bevált sorozat típusai a következők Részletesebben Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.
1 781 1781P01 Symaro Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21 Felhasználás Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére A QAE21 merülő hőmérséklet érzékelők fűtési, szellőző Részletesebben OP-300 MŰSZAKI ADATOK
OP-300 Félautomata, mikrokontrolleres vezérlésű, hálózati táplálású, asztali készülék fóliatasztatúrával 40 karakter, alfanumerikus LCD, háttérvilágítással i tartományok Felbontás ph 0,000... 14,000 ph Részletesebben DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató
Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 Részletesebben MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
ALPHA és ALPHA XL műszaki leírás ALPHA műszaki leírás: Általános jellemzők Alpha sorozat Környezeti hőmérséklet 0 55ºC Működési hőmérséklet 0 55ºC Tárolási hőmérséklet -30 70ºC Védelmi típus IP20 Zavarvédettség Részletesebben Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához. természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez
Tervezési segédlet motorok és vezérlések kiválasztásához természetes szellőztetés és füstelvezető rendszerekhez KIFELÉ NYÍLÓ LKOK WMX MOTOROK 1-5 lépés lumínium profil Fa profil Műanyag profil 1. lépés Részletesebben KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS
KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására. Részletesebben SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez
s 4 516 ACVATIX Elektromotoros SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez 20 mm szelepszár elmozdulással AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérl jel AC/DC 24 V tápfeszültség, DC 0 10 V, 4 20 ma vezérl jel AC/DC Részletesebben 2.9 oldal 141 2.9. Tekercsek és csatlakozók HAFNER
2.9 141 2.9 Tekercsek és csatlakozók Tartalomjegyzék 3 8 9 10 11 12 13 14 15 Alaplapos szeleprendszerek áttekintése 2.1 Mechanikus működtetésű szelepek 2.1.1 3/2-es szelepek 2.1.1.1 BV/BR/BL 311 201 M Részletesebben 2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel
Felhasználói kézikönyv 6688C Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési Részletesebben RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08
RUPERT MÉRNÖKI IRODA MODEM V.23 v3.1 RS232 Termék ismertető 2006.10.08 Műszaki paraméterek: A MODEM V.23 v3.1 típusú készülék moduláris kiépítésű, speciálisan PLC készülékek adatátviteli kommunikációjának Részletesebben Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Háromsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 50m 75m 100m 150m 200m 250m 150m 225m 300m 450m 600m 750m Érzékelő sugarak Részletesebben TxRail-USB Hőmérséklet távadó
TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány Részletesebben Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144
Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól Részletesebben Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft.
Újdonságok XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Gárdony, 2012. X. 10-12. Bessenyei Gábor Maxicont Kft. új MIT 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgáló család MIT515 jellemzői (belépő modell): IR, IR(t), Részletesebben Szerviz PC Felhasználó - - - Ideiglenes kapcsolat
A WTC-NET1 készülékkel felépített rendszer célja, hogy a családi házas és kisirodai környezetben lehetővé tegye a WAVIN felülethűtő-fűtő rendszerek távoli felügyeletét. Rendszerfelépítés Szerviz PC Felhasználó Részletesebben K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó
K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM! Részletesebben Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)
Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő Jellemzők Mérhető paraméterek: páratartalom, 2 db csatlakoztatható hőmérséklet, légsebesség és térfogatáram Cserélhető és modulok érzékelő Akár 6 mérés egyidőben Részletesebben OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A
OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A F3SN-A 4-es kategóriájú fényfüggöny, mely megfelel a vonatkozó IEC és EN szabványoknak magasság = Fényfüggöny magasság 189... 1822 mm védett magasság 7 m illetve 10 Részletesebben Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz
Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális Részletesebben DT1100 E I4 xx TS (PS) Galvanikus leválasztó / tápegységek. Kezelési útmutató
Galvanikus leválasztó / tápegységek Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 Részletesebben DT1000 I4. Hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató
DT1000 I4 Hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1. Felhatalmazott Részletesebben THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció
NG PROJECT Kft. H-3527 Miskolc, Sajószigeti út 15. e-mail: office@ngproject.hu tel.: +36-46-321-979 fax: +36-46-320-125 THNG IBMSZ Beltéri műszerszekrény Típusdokumentáció 2012 TH-NG-2012/14 www.ngproject.hu Részletesebben A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.
Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben, Részletesebben BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK
W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható, Részletesebben Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 20m 30m 40m 60m 80m 100m 60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Részletesebben BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek, Részletesebben / A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. FRONIUS IG PLUS MŰSZAKI ADATAI (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)
/ Akkumulátortöltő berendezések / Hegesztéstechnika / Napenergia hasznosító berendezések FRONIUS IG PLUS / A maximális hozambiztonsággal mindenre képes. / Fronius MIX -koncepció átkapcsolás / NYÁK csere Részletesebben GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ 8 HŐMÉRŐ BEMENETTEL
8 GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ 8 HŐMÉRŐ BEMENETTEL RESORT Biztonságtechnikai Kft. H-1137 Budapest, Szent István park 2. Telefon: (1) 450-1583 Fax: (1) 450-1585 E-mail: Részletesebben 213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL
13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék Részletesebben ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)
ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési Részletesebben MUST 30-120. Három fázisú Moduláris UPS. A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek
MUST 30-120 Három fázisú Moduláris UPS A moduláris UPS előnyei már mindenki számára elérhetőek MUST30-120 A MUST 30/120 termékcsalád egy szünetmentes áramellátó rendszer, három fázisú be- illetve kimenettel, Részletesebben ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra
Adatlap ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Felhasználás Az ECL Comfort 300 / 301 idõjáráskövetõ elektronikus szabályozó kívánság szerinti felhasználásra programozható az ECL-kártya segítségével. Részletesebben DT9540 NI. Környezeti hőmérséklettávadó. Kezelési útmutató
Környezeti hőmérséklettávadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...3 1.1. Rendeltetése... 3 1.2. Célcsoport... 3 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 3 2. Biztonsági útmutató...4 2.1. Részletesebben Konténeres adatközpont megoldások
Konténeres adatközpont megoldások A konténerekbe telepített adatközpontok több előnnyel rendelkeznek a hagyományos adatközponti megoldásokkal szemben: az adatközponti IT eszközök biztonságos üzemeltetéséhez Részletesebben Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kétsugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság 20m 30m 40m 60m 80m 100m 60m 90m 120m 180m 240m 300m Érzékelő sugarak száma Részletesebben MPLC-06-MIO 1 analóg és 3 digitális bemeneti állapotot átjelző interfész. Műszaki leírás
MPLC-06-MIO analóg és digitális bemeneti állapotot átjelző interfész MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft. H -1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Tel.: 437-8120, 437-8121, Fax.: 437-8122, E-mail: multicomkft@multicomkft.hu, Részletesebben GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ
GSM ALAPÚ SMS KOMMUNIKÁTOR HŐMÉRSÉKLET FELÜGYELETHEZ, VEZÉRLÉSHEZ RESORT Biztonságtechnikai Kft. H-1137 Budapest, Szent István park 2. Telefon: +36 1 450-1583 Fax: +36 1 450-1585 E-mail: info@resort.hu Részletesebben Ipari Elektronika Project. Kft
Ipari Elektronika Project Tervező és Kivitelező Kft µs- C 0/4-20mATransmitter (VK-TEMP 2006) Kezelési leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 2. KALIBRÁCIÓ... 1 3. MŰKÖDÉS... 2 4. SORKAPOCS BEKÖTÉS... Részletesebben LP3 vezérlőegység MINIGAZ Evolution hőlégfúvókhoz
Ipari fűtőrendszerek hőmérsékletszabályozó egységei LP3 vezérlőegység MINIGAZ Evolution hőlégfúvókhoz SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 2016.05.20. - 2 - LEÍRÁS Az LP3 típusú, kihelyezhető hőmérsékletérzékelővel Részletesebben ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató. www.newson-gale.
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite REMOTE II Sztatikai földelési pont ellenőrzése A rendszer Részletesebben DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01
DFÁVA-EP Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika Műszaki leírás Azonosító: BU 13 11586-01 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési Részletesebben DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK
W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus Részletesebben WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

References: Pf. 6
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56
 Pf. 296
 Pf. 296
 Pf.56