Source: http://docplayer.cz/2042675-Prikladna-role-statu-v-oblasti-nakupovani-vybranych-vyrobku-v-navaznosti-na-clanek-6-smernice-o-energeticke-ucinnosti.html
Timestamp: 2017-01-19 09:24:26+00:00

Document:
⭐Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti
Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti
Download "Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti"
1 Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti2 3 Úvod Pro některé výrobky (v nejširším slova smyslu) je charakteristické, že s jejich užitím se pojí nezanedbatelné provozní náklady. Při jejich nákupu se proto jeví prozřetelné neřídit se jen pořizovací cenou, ale i vlastnostmi výrazně ovlivňujícími celkové náklady, které uživateli s uvedeným produktem během jeho funkčního života vzniknou. Sledovat provozní náklady je užitečné zvláště u těch výrobků, které při používání spotřebovávají energii či přesněji znemožňují její další využití. Dobrým příkladem mohou být nejrůznější elektrospotřebiče, které za pomoci elektřiny postupně transformované do tepla uvolněného do okolí zprostředkovávají jejich uživatelům nejrůznější služby zvyšující životní komfort. Energetickou náročnost má smysl sledovat a hodnotit i u výrobků, které pouze energii transformují na jinou formu či užitnou úroveň, jako jsou zdroje tepla, zdroje chladu či elektrické transformátory, kde bezúčelná spotřeba energie vede k transformačním ztrátám. Úroveň energetické náročnosti a s ní spojených provozních nákladů vyjadřují relativně přehledně energetické štítky, které lze dnes nalézt u stále se rozšiřujícího počtu výrobků. A tak například při pořízení chladničky, pračky či myčky je dnes možné se dozvědět, kolik energie spotřebič za rok při typickém užití spotřebuje, a při prostém vynásobení této hodnoty průměrnou cenou energie a počtem let se může spotřebitel dozvědět, kolik peněz by mohl ušetřit za dané období při preferenci úspornějšího modelu. V některých případech může souhrnná výše provozních nákladů za předpokládanou dobu funkčního života výrobku představovat významnou část tzv. celkových nákladů vlastnictví (tj. v angličtině tzv. Total Costs of Ownership, zkráceně v rámci této publikace TCO) a je užitečné systematicky je při jejich pořízení sledovat a využít pro výběr ekonomicky nejvýhodnějšího modelu. Evropská unie začíná důsledně prosazovat tento přístup, protože umožňuje do praxe zavádět řešení, která vedou k úspoře energetických zdrojů, mají příznivější dopady na životní prostředí a přispívají tak k dlouhodobým strategickým cílům EU. Dle nedávno přijaté Směrnice č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti, by ústřední orgány členských zemí EU měly důsledně prosazovat příkladnou roli státu v oblasti nakupování výrobků, služeb a budov v rámci veřejných zakázek s cílem preferovat maximálně energeticky efektivní řešení, je-li to současně ekonomicky smysluplné. (Závazek upravuje článek 6 a detailněji i příloha III Směrnice.) Klíčová je zde podmínka ekonomické výhodnosti, která by měla být předmětem hodnocení/ověření v rámci veřejných soutěží. Již současný právní rámec (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) umožňuje vybírat poptávané výrobky a služby dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, v němž je zohledněna nejen nabízená (pořizovací) cena, ale také například náklady spojené s funkčním životem daného výrobku. Od roku 2014 vstupuje navíc v platnost nová evropská legislativa, která v rámci veřejných zakázek doporučí toto kritérium používat jako lepší způsob pro výběr nabídek s vyšší užitnou hodnotou a ekonomickou efektivností, protože je možné v ekonomické výhodnosti nabídky rovněž zohlednit souhrnné TCO náklady či dokonce vedlejší náklady environmentálních externalit (lze-li jim přisoudit měřitelnou a ověřitelnou monetární hodnotu). Tato publikace si klade za cíl představit vzorové metodiky výběru výrobků spotřebovávajících nebo naopak šetřících při svém provozu energii v takové míře, která opodstatňuje náklady TCO vyčíslovat a při výběru ekonomicky nejvýhodnějšího spotřebiče zohlednit. 34 Obecné zásady V obecné rovině má výpočet nákladů životního cyklu či přesněji nákladů vlastnictví jakéhokoliv výrobku následující zjednodušenou podobu. TCO = PC + Σ n 1 PN i [Kč] PC... pořizovací cena v Kč PNi... provozní náklady v i-tém roce v Kč n... doba životnosti v letech Součástí provozních nákladů může být spotřeba energie při definovaném způsobu provozu a dále pak náklady na pravidelný servis, případně opravy nebo další související náklady (např. mzdové výdaje na obsluhu či dohled apod.). Tento výpočtový postup dává stejnou váhu provozním nákladům bez ohledu na rok jejich vzniku a v zásadě náklady životního cyklu vyjadřuje ve stálých cenách. Nejsou tedy ve výpočtu uvažovány rostoucí ceny energie ani jiných nákladových vstupů a není započítávána časová hodnota peněz. Výpočet TCO tímto vzorcem se hodí pro případy, kdy období předpokládaného funkčního života není příliš dlouhé a kdy očekávaný růst cen vstupů ovlivňujících provozní náklady spolu s časovou hodnotou peněz je přibližně na úrovni inflace. Je-li však očekávaný růst cen vstupů výrazně vyšší, je správnější budoucí náklady diskontovat k současnosti (významnost budoucích nákladů se tím zmenšuje). K tomu je třeba použít diskontní faktor, který odpovídá časové hodnotě peněz z pohledu investora. Pro veřejné subjekty je diskontní sazba nižší (na úrovni úroku z dlouhodobých bankovních vkladů nebo státních dluhopisů), pro soukromé subjekty je třeba počítat se sazbou vyšší (dle možností alternativních investic). Pokud je investice financována půjčkou, je třeba do provozních nákladů zahrnout i platby úroků případně i další poplatky za související bankovní služby (a tyto částky rovněž diskontovat k současnosti). Poměr hodnoty nákladů diskontovaných k součanosti ku jejich prostému součtu 100 % 90 % 80 % 70 % Diskontní míra 2,5 % 5 % 10 % 60 % 50 % 40 % Počet let hodnocení Obrázek 1: Modelový výpočet budoucích nákladů diskontovaných k současnosti různou velikostí diskontní míry v poměru k jejich prostému součtu 45 Významnost budoucích nákladů klesá s rostoucí reálnou diskontní sazbou (po odpočtu inflace). Například při konstantních nákladech, pokud by byla použita diskontní sazba ve výši 10 %, činila by čistá současná hodnota provozních nákladů za období 10 let pouze 61 % jejich prostého součtu. V případě diskontní sazby 5 % by tento poměr byl 77% a při 2,5% diskontu 88%. Tyto modelové výpočty (a graf níže) dokazují, jak může mít použití diskontování na výpočet TCO vliv. Jsou-li porovnávány dva výrobky mající jinou očekávanou životnost, je pak nutné do výpočtu životních nákladů u výrobku s kratší životností dále započítat i část budoucích výdajů na jeho znovupořízení či významnou opravu pro možné další používání (v míře odpovídající poměru počtu let do konce funkčního života druhého modelu a očekávané nové době živnosti modelu, u nějž byla již provedena obnova či modernizace). Vztah pro výpočet nákladů TCO zohledňující časovou hodnotu peněz je následující: TCO = PC + Σ n 1 PN i [Kč] (1+r) i PC... pořizovací cena v Kč PNi... provozní náklady v i-tém roce v Kč r...diskontní sazba v % (/100) n... doba životnosti v letech Pokud jsou v rámci veřejných zakázek při hodnocení zohledňovány náklady životního cyklu výrobků, legislativa EU vyžaduje, aby se pro jejich vyčíslení používala metoda, která je zakotvena do právních předpisů. V této chvíli je takto kodifikována metodika životního cyklu pro nákup environmentálně šetrných silničních vozidel (Směrnice č. 2009/33/ES). Kromě této skupiny výrobků publikace představuje výpočtové metodiky pro několik dalších výrobkových skupin, u nichž spotřeba energie při provozu, případně ostatní provozní náklady, významně determinují celkové náklady vlastnictví, a současně u nichž již dnes existují uznávané výpočtové metodiky pro určení průměrné roční energetické účinnosti případně i náročnosti (při definované intenzitě provozu). V publikaci naleznete metodiky hodnocení životního cyklu pro následující výrobky či jejich skupiny: zdroje tepla zdroje chladu transformátory zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) servery (a serverovny) Pro každý z nich bylo zpracováno stručné zhodnocení technologických aspektů majících dopad do energetické efektivity jejich faktického užití (a tedy nákladů s tím spojených) a návrh na jejich promítnutí do metodiky výběru konkrétního výrobku či dodavatele formou hodnotících kritérií a zadávací dokumentace. 56 ZDROJE TEPLA Zdroje tepla reprezentují celou škálu energetických zařízení sloužících pro krytí tepelných potřeb staveb i průmyslových výrob. Nejčastěji mají podobu spalovacích zdrojů tepla na plynná, kapalná či pevná paliva, ve kterých je produkované teplo předáváno teplonosné látce, kterou je zpravidla voda nebo vzduch (a souborně nazývaných jako kotle nebo topidla). Kromě paliv může být rovněž využívána elektřina, která je zapotřebí jako pohonná energie u tepelných čerpadel a jako pomocná energie pro chod všech moderních zdrojů tepla. Hodnotit zdroje tepla metodou výpočtu nákladů TCO bývá smysluplné v případech, kdy se vyskytují větší rozdíly v pořizovacích cenách a rovněž i užitných vlastnostech majících vliv na provozní náklady. Obvykle zde platí nepřímá úměra zdroj s vyšší počáteční cenou bývá provozně levnější. Hlavní příčinou tohoto bývají kvalitnější použité materiály, dílenské provedení, sofistikovanější řídící systémy, což se projevuje vyšší provozní účinností zdroje, případně také jeho menší poruchovostí a delší životností. Účinnost zdroje přitom nebývá konstantní, ale mění se v závislosti na aktuálním tepelném výkonu zdroje, vstupní a výstupní teplotě pracovního (teplonosného) média, teplotě okolí, teplotě venkovního či spalovacího vzduchu, případně i teplotě odcházejících spalin. Zatímco v minulosti byla v praxi výrobci udávána účinnost zdroje za konkrétních stavových podmínek (pro jmenovitý tepelný výkon zdroje při dalších zadaných parametrech), pro potřeby hodnocení dle TCO lze spíše doporučit využití průměrné hodnoty za určité období; je-li tímto obdobím celý rok, je tato hodnota nazývána sezónní účinnost. Hodnota sezónní účinnosti se přitom významně liší od hodnoty definované pro určité jmenovité podmínky. Důležité pro její možné využití v rámci hodnocení dle TCO je, aby ji výrobce či dodavatel zdroje byl schopen zákazníkovi doložit (např. standardizovaným postupem v rámci prohlášení o shodě či provozním měřením v reálných podmínkách). Správná specifikace průměrné účinnosti je významná z toho důvodu, že za dobu životnosti (obvykle let) převýší suma nákladů na vstupní energii ve stálých cenách náklady pořízení hned několikanásobně; při souběhu drahé vstupní energie a nízkých nákladů na pořízení zdroje tepla to pak může být dokonce řádově více. Proto má účinnost zdroje významný vliv na ukazatel TCO (celkové náklady vlastnictví). Další relevantní nákladovou položkou jsou náklady na pomocnou energii, tj. elektřinu, kterou dnešní moderní zdroje tepla pro svůj provoz nezbytně vyžadují. I zde může být rozdíl v měnících se provozních podmínkách veliký v návaznosti na počet a elektrický příkon využívaných elektropohonů (ventilátory, čerpadla, podavače paliva) a na schopnost jejich výkonové regulace. U větších zdrojů tepla nabývají na důležitosti také náklady na obsluhu, údržbu a opravy, případně další s provozem zdroje související, pokud se jejich výše u různých modelů může lišit (například v důsledku jiného způsobu snižování emisí škodlivin). Při výběru různých druhů zdrojů či modelů za pomoci metody životního cyklu je zapotřebí pro objektivitu hodnocení započítat všechny relevantní provozní náklady (výdaje), které se mohou lišit, takovým způsobem, aby bylo možné provést vzájemné srovnání. K tomu je proto nutné definovat odpovídající referenční podmínky. Kromě specifikace jednotných cen je nutné v rámci referenčních podmínek konkretizovat míru využití zdroje za hodnocené období či jinak množství vyrobeného tepla s případným podrobnějším upřesněním parametrů ovlivňujících účinnost (např. konkretizaci potřeby tepelného výkonu v čase). Mají-li být do výpočtu celkových nákladů vlastnictví započítávány i jiné výdaje, např. na servis nebo redukci některých škodlivin z kouřových plynů, je nutné rovněž u nich stanovit jednotné výchozí požadavky (např. rozsah servisních úkonů, množství škodlivin, které má být opatřením dosaženo aj.). Níže je uveden příklad možného využití hodnocení metodou TCO při výběrovém řízení na instalaci většího zdroje tepla na pevná paliva; doba hodnocení je předjímána 15 let a do celkových nákladů vlastnictví (za stálých výchozích cen) jsou započítávány kromě investičních a palivových nákladů i náklady na spotřebu pomocné elektřiny, snižování 67 emisí síry ve spalinách (potenciálně různě řešitelné) a definovaný pravidelný servis. U středních a malých zdrojů tepla (maximálně stovky kilowatt tepelného výkonu) je možné hodnocení s využitím metody TCO omezit pro jednoduchost na vyčíslení investičních a palivových nákladů za stanovené období a cen vstupní energie. Pro stanovení palivových nákladů je opět nutné předem definovat potřeby tepla a podmínky pro možné určení průměrné sezónní tepelné účinnosti zdroje. Dobrou inspirací zde může být nové nařízení Evropské komise č. 813/2013, které konkretizuje, co musí splňovat vybrané zdroje tepla sloužící pro ústřední vytápění případně i pro přípravu teplé vody od září 2015 pro jejich možný prodej na trzích v rámci EU (v souladu s unijní legislativou o tzv. ekodesignu). Nařízení definuje mj. minimální sezónní energetickou účinnost, a to pro kotle na plynná a kapalná paliva do tepelného výkonu 400 kw (s případným integrovaným solárním termickým systémem), elektrokotle a tepelná čerpadla do totožného mezního výkonu a dále kogenerační jednotky o maximálním el. výkonu menším než 50 kw. Definice sezónní účinnosti pro jednotlivé uvedené zdroje je následující: pro palivové kotle je definována 1 jako vážený průměr účinnosti při 30% zatížení (s váhou 85%) a při jmenovitém zatížení (s váhou 15%) v poměru ke spalnému teplu paliva; 1 Váhy nejsou uvedeny přímo v Nařízení, ale v doprovodném dokumentu Sdělení Komise publikovaným pod číslem 2014/C 207/02. Ukázka využití metodiky TCO jako hodnotícího kritéria pro výběr kotle na tuhá paliva většího výkonu Nabídky dodavatelů budou hodnoceny, při splnění dalších podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci, dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (dále jen EVN). Kritérium EVN bude vyjádřeno v Kč bez DPH a uchazeči jej ve svých nabídkách vyčíslí jako součet ceny nabízeného plnění kotle splňujícího definované minimální technické parametry a vypočtených souhrnných vybraných provozních nákladů za předpokládanou životnost 15 let při definovaných referenčních podmínkách. EVN = Nabídková cena plnění + 15 (PN + N so + N e + N servis ) Kde: PN = Palivové náklady = = (Referenční roční výroba tepla na patě kotelny / Garantovaná tepelná účinnost) Referenční cena paliva N so = Náklady na sorbent pro snížení emisí oxidů síry = Roční náklady na spotřebu daného sorbentu umožňujícího splnění požadovaného emisního limitu SO x v průběhu celého roku provozu zdroje při dané Referenční výrobě tepla a Referenčním palivu N e = Náklady za spotřebu elektřiny = = Garantovaná měrná vlastní technologická spotřeba elektřiny Referenční výroba tepla Referenční cena elektřiny N servis = Náklady na pravidelný servis = = (15 počet let poskytnuté kompletní garance) roční platba za servisní smlouvu v jednotném rozsahu V zadávací dokumentaci je nutné dále definovat: Minimální technické parametry kotle Referenční palivo (výhřevnost, sirnatost atd.) Referenční cena paliva v Kč/GJ výhřevnosti Referenční roční výroba tepla na patě zdroje v GJ/rok Referenční cena elektřiny v Kč/kWh Podmínky pro určení garantované tepelné účinnosti a měrné vlastní technologické spotřeby elektřiny (s využitím příslušných norem) Rozsah jednotné servisní smlouvy 7 78 pro elektrokotle a kogenerační jednotky je uvažována jako účinnost zdroje při jmenovitém tepelném výkonu; pro tepelná čerpadla na základě laboratorního měření simulujícího roční provoz za definovaného trvání teplot venkovního vzduchu, vstupních a výstupních teplot teplonosné látky a s integrací případného elektrokotle při nedostatku výkonu tepelného čerpadla v nejchladnějších dnech roku. Velmi podstatnou skutečností je to, že spotřeba elektřiny výše uvedenými zdroji (stejně jako výroba u kogeneračních jednotek) bude přepočítávána na primární energii vynásobením koeficientem 2,5. 2 U tepelných čerpadel a elektrokotlů se tak podstatně změní (sníží) jejich doposud vyjadřovaná účinnost a v případě kotlů na plynná a kapalná paliva se do jejich účinnosti bude započítávat i pomocná spotřeba elektřiny na elektropohony, řídící jednotku kotle atd. Výrobci těchto zdrojů budou povinni sezónní účinnost v informačních listech dodávaných spolu s výrobky uvádět a co víc, zdroje do tepelného výkonu do 70 kw budou dle této účinnosti rovněž kategorizovány do energetických tříd od nejlepší A+++ až po nejhorší G (upraveno nařízením EK č. 811/2013). Nejvyšší energetické třídy budou moci v praxi dosáhnout pouze kogenerační jednotky a tepelná čerpadla; v jejich případě bude možné používat tři různé hodnoty sezónní účinnosti pro tři různě chladné klimatické zóny (ČR bude patřit do průměrné). Využití takto definovaných sezónních účinností lze proto při hodnocení různých modelů plynových kotlů či tepelných čerpadel minimálně do definovaného mezního tepelného výkonu pro účely výpočtu celkových nákladů vlastnictví určitě doporučit. Obdobné požadavky budou s určitým zpožděním (zřejmě od roku 2018 nebo 2020) uzákoněny i pro kotle na pevná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 500 kw a sezónní účinnost v jejich případě bude stanovena stejným způsobem, jako pro kotle na plynná a kapalná paliva. Třída sezonní energetické Sezonní energetická účinnost vytápění ηs v % účinnosti nízkoteplotní všechny ostatní vytápění zdroje A+++ ηs 175 ηs 150 A ηs < ηs < 150 A+ 123 ηs < ηs < 125 A 115 ηs < ηs < 98 B 107 ηs < ηs < 90 C 100 ηs < ηs < 82 D 61 ηs < ηs < 75 E 59 ηs < ηs < 36 F 55 ηs < ηs < 34 G ηs < 55 ηs < 30 Tabulka 1: Ukázka energetických tříd dle sezónní energetické účinnosti, do nichž budou od září 2015 kategorizovány zdroje podléhající nařízení EK č. 813/2013 (kotle na plynná a kapalná paliva, tepelná čerpadla, elektrokotle, kogenerační jednotky); samostatně jsou uvedeny prahové účinnosti platící jen pro nízkoteplotní tepelná čerpadla a jejich aplikace Obrázek 2: Podoba energetického štítku pro kotle do jmenovitého tepelného výkonu 70 kw určené pro vytápění vnitřních prostor a využívající plynná nebo kapalná paliva (dle Nařízení Komise č. 811/2013 bude muset být povinně uváděn od září 2015) 2 Tento faktor přepočtu na primární energii předjímá průměrnou účinnost výroby a distribuce elektřiny prostřednictvím elektrizační soustavy na úrovni 40 %. 89 ZDROJE CHLADU Zdroje chladu zahrnují širokou skupinu strojů lišících se principem výroby chladu, hnací energií pracovního oběhu i způsobem odvodu tepla. Pro menší aplikace bývají dnes standardem stroje s pracovním okruhem využívajícím vhodného chladiva (nejčastěji R407C či R410A), které změnou skupenství ve výparníku a kondenzátoru za pomoci elektrického kompresoru a ventilátoru odebírá teplo vnitřnímu vzduchu a odvádí jej do venkovního prostředí. U větších aplikací (stovky kilowatt a větší) se uplatňují vyspělejší a účinnější řešení, která umožňují odváděné teplo z chlazených prostor dále využívat nebo integrovat přírodní zdroje chladu (tzv. free cooling).. Různá konstrukční provedení se spolu s teplotami pracovního okruhu (tj. kondenzační a výparné teploty) a se zatížením stroje promítají do energetické účinnosti výroby chladu. Efektivitu chladících strojů vyjadřuje tzv. chladící faktor nazývaný zkráceně EER (z anglického Energy Efficiency Ratio) a jeho hodnota je poměrem množství vyrobeného/odvedeného tepla vůči spotřebované hnací energii. 3 Výrobci u svých výrobků v minulosti chladící faktor uváděli za definovaných teplotních podmínek (vstupní a výstupní teploty ochlazovaného a ohřívaného média při jmenovitém provozu stroje). Protože se však podobně jako u zdrojů tepla reálné provozní podmínky neustále mění, a tím se mění i energetická účinnost, byly postupně zavedeny metodiky pro určení sezónního chladícího faktoru. Obecně přitom platí, že u nových chladících zařízení je sezónní hodnota chladícího faktoru výrazně vyšší než (jmenovitá hodnota) EER. Důvodem k tomu je schopnost moderních chladících strojů pracovat efektivněji při nižším zatížení, při kterém bývají současně i příznivější teplotní podmínky (tj. menší nároky na chlazení). Pro výpočet sezónní účinnosti chladících zařízení však dnes bohužel existuje hned několik metodik. Pro malé (tzv. klimatizační) jednotky do chladícího výkonu 12 kw prodávané v členských zemích EU musí být dodržována metodika výpočtu sezónního chladícího faktoru označovaného jako SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio). Konkretizuje jej evropská norma ČSN EN 14825:2013, kterou využívají nařízení Evropské komise č. 626/2011 a 206/2012 pro definici minimální energetické účinnosti a také pro kategorizaci uvedených chladících zařízení do energetických tříd, aby je bylo možné v rámci EU zákazníkům nabízet. Minimální hodnota SEER pro klimatizační jednotky (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových) do uvedené velikosti je v současnosti 3,6, čemuž odpovídá prahová hodnota energetické třídy D. Nejlepší výrobky na trhu přitom dosahují hodnoty SEER až 8,5. Na energetickém štítku výrobku musí být kromě energetické třídy a hodnoty sezónního chladícího faktoru zároveň uvedena roční spotřeba (elektrické) energie na chlazení. Tu lze pak použít pro snadný výpočet ročních nákladů na provoz elektrospotřebiče a následně i celkových nákladů vlastnictví TCO (viz obrázek níže). Spotřeba elektřiny přitom odpovídá typizované potřebě chlazení v průběhu roku při dané úrovni SEER (viz obrázek a tabulka níže). U chladících zařízení nespadajících pod působnost této legislativy je pak nutné využít hodnoty deklarované výrobci v souladu s jinými metodikami. Zde je situace o něco komplikovanější. Někteří výrobci uvádějí hodnoty sezónní účinnosti chladícího faktoru dle metodiky americké asociace AHRI přesněji dle její normy 210/240 (jenž je od roku 2012 i oficiální normou federálního normalizačního úřadu ANSI). Tato norma využívá v zásadě stejného přístupu ke kalkulaci SEER přičemž od své poslední změny v roce 2012 současně zavádí výpočet ukazatele IEER (z angl. Integrated EER). 4 Ten se od parametru SEER odlišuje tím, že je váženým průměrem stavových hodnot EER ve čtyřech výkonových režimech (25 %, 50 %, 75 % a 100 % jmenovitého chladícího výkonu) při neměnné vstupní a výstupní teplotě vzduchu v interiéru (26,7 / 19,4 C) a proměnné teplotě venkovního vzduchu či vody u jednotek s vodou chlazeným kondenzátorem v závislosti na zatížení stroje. Vahou je zde odhadovaná doba trvání těchto režimů v průběhu typické 3 V minulosti býval chladící faktor rovněž označován zkratkou COP (z angl. Coefficient of Performance), která je nyní již výhradně používána pro tepelná čerpadla či chod chladících zařízení (primárně k tomu konstruovaných) v režimu vytápění. 4 Až do roku 2012 byl tento způsob výpočtu sezónního chladícího faktoru nazýván IPLV (z angl. Integrated Part Load Value). 910 sezóny (pro zatížení 25 % je váha 0,125, pro 50 % zatížení 0,238, pro 75 % zatížení 0,617 a pro 100 % zatížení jen 0,02). Obdobný způsob určení sezónního chladícího faktoru využívá asociace EUROVENT, která sdružuje evropské výrobce a dodavatele chladících zařízení, a označuje jej ESEER (z angl. European Seasonal EER). Od americké metodiky se ESEER liší primárně jinými vahami (pro zatížení 25 % je váha 0,23, pro 50 % zatížení 0,41, pro 75 % zatížení 0,33 a pro 100 % zatížení 0,03) a v druhé řadě pak přesnější specifikací teplot, při kterých jsou EER faktory při jednotlivých zátěžích testovány. Další podstatnou skutečností je fakt, že výpočet hodnoty ESEER je prováděn nezávislými laboratořemi a ne samotnými výrobci (jak je přípustné pro ověřování shody s požadavky evropské legislativy). Kromě výše uvedených jsou výrobci chladících zařízení rovněž schopni vypočítat sezónní účinnost pro podmínky specificky zadané zákazníkem. Takto vypočtený chladící faktor je pak nazýván NPLV (z angl. Non-Standard Part Load Value). Tento způsob výpočtu lze přitom doporučit tam, kde je pro danou aplikaci dobře znám budoucí režim provozu. Při výběru nového chladícího stroje tak zákazník má dnes hned několik možností, jak si zjistit jeho (budoucí) provozní účinnost a tedy i náklady na energii. Pro možné objektivní srovnání lze přitom doporučit, aby pro hodnocené modely byl použit stejný výpočetní postup sezónní účinnosti. V opačném případě nemusí být vybrán výrobek s opravdu nejlepšími parametry. Ostatní provozní náklady (údržba, servis, opravy aj.) má smysl do hodnocení TCO započítávat jen v případech, pokud se mohou výrazně mezi hodnocenými modely lišit. Obrázek 3 a tabulka 2: Ukázka energetického štítku klimatizátoru vzduchu spadajícího pod Nařízení EK č. 626/2011 a referenčního chladícího období, pro které je hodnota SEER a roční spotřeba energie vypočtena bin teplota venkovního vzduchu [ C] délka trvání [h]11 TRANSFORMÁTORY Transformátory (dále jen také TR) patří k elektrickým strojům, které mívají nejvyšší délku funkčního života, častokrát dosahující let. Z tohoto důvodu je účelné věnovat výběru konkrétního typu pro danou aplikaci nejvyšší míru pozornosti, protože špatná volba významně ovlivní souhrnné náklady jeho vlastnictví (TCO). Energetickou efektivnost transformátorů určují tzv. ztráty naprázdno (označovány jako P O ) a nakrátko (označovány jako P K ). V některých případech se k nim přidávají ztráty vyvolané provozem doprovodného zařízení, obvykle ventilátoru respektive olejového chladícího systému. Výrobci jsou povinni ztráty P O a P K u každého transformátoru uvádět (ve wattech) a jejich výše musí být stanovena dle předepsaných postupů za definovaných podmínek. 5 Ztráty naprázdno vznikají v jádře transformátoru bez ohledu na množství přenesené elektrické energie (proto jsou v angličtině označovány jako tzv. no-load losses) jejich konkrétní úroveň je proto důležitá při výběru transformátorů, které jsou po většinu roku využívány jen malé části svého nominálního výkonu. Ztráty naprázdno v těchto aplikacích reprezentují více než 70 % celkových ročních ztrát. Typickým případem jsou transformátory instalované v distribučních sítích VN/NN zásobujících domácnosti elektřinou anebo výkonové transformátory u výroben elektřiny s malým ročním využitím instalovaného výkonu (např. fotovoltaické elektrárny). Ztráty nakrátko mají původ ve vinutí transformátoru, a protože jejich výše roste či klesá s druhou mocninou zatížení (proto v angličtině nazývány load losses), na souhrnných ztrátách mají významný podíl tam, kde transformátor je trvale více zatížen. Příkladem toho jsou transformátory pro průmysl či výkonové transformátory, přes které jsou zapojeny zdroje elektřiny s vysokým ročním využitím. Zatímco (stavové) hodnoty P O a P K patří k základním parametrům transformátoru a kupující si je může snadno vyhledat, málokterý dodavatel je schopen zákazníkovi sdělit, jakou výši celoročních ztrát lze očekávat, bude-li transformátor instalován v dané aplikaci. Je-li transformátor navržen pro daný účel správně, lze docílit celoroční účinnosti výrazně převyšující 99 %, tj. ztráty v poměru k přenesené el. energii jsou nižší než 1 %. A naopak špatné dimenzování či volba transformátoru méně efektivní konstrukce může ztráty zvýšit i nad 2 %. Obecně platí, že nejvyšší účinnosti a tedy nejnižších ztrát lze docílit tehdy, když oba druhy ztrát (P O i P K ) dosahují stejné výše. Nalezení takového zařízení je podstatou optimalizačního výpočtu. Nejvyšší účinnosti a tedy nejnižších ztrát je zpravidla dosaženo tehdy, když průměrné zatížení transformátoru v průběhu roku dosahuje 30 až 40 % jeho jmenovité hodnoty. To však neznamená, že tomu odpovídají nejnižší náklady TCO, protože v závislosti na pořizovací ceně transformátoru a cenách elektřiny může být ekonomicky výhodnější volit TR mimo toto rozmezí. Pro hrubou kvantifikaci ročních ztrát je nutné předem alespoň orientačně znát množství energie, které bude transformátorem během roku přeneseno (E). Spolu se známými hodnotami P O a P K je pak možné provést výpočet roční sumy ztrát následovně: E z = 8760 (P o + P k L 2 ) Ez... roční transformační ztráty v kwh/rok Po... jmenovité ztráty naprázdno (v jádře) v kilowattech Pk... jmenovité ztráty nakrátko (ve vinutí) v kilowattech L... průměrné zatížení v daném období zjistitelné poměrem množství přenesené energie v kilowatthodinách (E) k součiniteli složenému ze jmenovitého zdánlivého výkonu transformátoru v kilovoltampérech (Sn), účiníku (cos ϕ) a počtu hodin v roce (8760), tedy L = E / (S n cos ϕ 8760) 5 Pro třífázové olejové distribuční transformátory od 50 kva do 2500 kva jím je norma ČSN EN , pro třífázové suché distribuční transformátory od 100 kva do 3150 kva jím je pak norma ČSN EN Obdobné normy jsou pak i pro ostatní typy transformátorů (například výkonové ad.). 1112 TCO náklady v milionech Kč Levnější TR (s vyššími ztrátami) Dražší TR (s nižšími ztrátami) Roky Obrázek 4: Příklad průběhu TCO nákladů pro distribuční transformátory různé účinnosti Ačkoli správně by za průměrné zatížení za dané období měla být dosazena agregovaná střední kvadratická hodnota okamžitého zatížení místo prostého aritmetického průměru, je možné tuto nepřesnost přibližně napravit vynásobením parametru L před umocněním koeficientem 1,1, tj. (1,1 L) 2 (protože typicky je hodnota střední kvadratické hodnoty zatížení o 10 % vyšší než jeho prostý aritmetický průměr). Další zpřesnění výpočtu ztrát pak umožňuje případná znalost nejvyšší očekávatelné zátěže (P s ) případně časové rozložení různých úrovní zatížení v průběhu roku (viz výpočtové postupy definované např. v rámci projektu SEEDT či při přípravné studii zadané Evropskou komisí pro definici ekodesign požadavků na vybrané druhy transformátorů). Při znalosti ceny elektřiny, která bude transformátorem z pohledu jeho vlastníka přenášena, je pak možné stanovit monetární hodnotu ztrát a následně i spočítat TCO náklady, jak ukazuje modelový obrázek níže. Při nákupu nového transformátoru je tak doporučeníhodné učinit rozhodnutí právě dle kritéria TCO. Ukázka využití metodiky TCO jako hodnotícího kritéria pro výběr distribučního transformátoru Nabídky dodavatelů budou hodnoceny, při splnění dalších podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci, dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (dále jen EVN). Kritérium EVN bude vyjádřeno v Kč bez DPH a uchazeči jej ve svých nabídkách vyčíslí jako součet ceny nabízeného plnění transformátoru splňujícího definované minimální technické parametry a vypočtených souhrnných nákladů způsobených transformačními ztrátami za předpokládanou životnost 30 let při definovaných referenčních podmínkách. EVN = Nabídková cena plnění + 30 Roční náklady na transformační ztráty Kde: Roční náklady na transformační ztráty = (P O + P K (1,1 L) 2 ) 8760 Referenční cena elektřiny P O... Ztráty naprázdno nabízeného transformátoru ve wattech ověřené výrobcem v souladu s platnými předpisy P K... Ztráty nakrátko nabízeného transformátoru ve wattech ověřené výrobcem v souladu s platnými předpisy L... Průměrné roční zatížení transformátoru, L = E ref / (S n cos ϕ 8760) E ref... Referenční množství elektřiny v kwh, které transformátorem bude za rok přeneseno Sn... Zdánlivý jmenovitý výkon nabízeného transformátoru v kva cos ϕ.. Referenční účiník V zadávací dokumentaci je nutné dále definovat: Minimální technické parametry transformátoru Referenční množství elektřiny v kwh, které transformátorem bude za rok přeneseno Referenční cena elektřiny v Kč/kWh Referenční účiník (-)13 Při výběru transformátoru přitom mohou být užitečné následující údaje: Transformátory chlazené olejem mohou být při stejném výkonu o více než 50 % efektivnější než transformátory chlazené vzduchem v důsledku vyšší účinnosti chlazení. Nejnižší ztráty naprázdno při stejném výkonu dnes dosahují transformátory s tzv. amorfním jádrem vyráběným ze slitin na bázi železa (3 4krát nižší než s jádrem z orientovaných plechů z křemíkové oceli). V případě ztrát nakrátko je možné jejich snížení docílit správným dimenzováním TR respektive jeho vinutí (čím je větší, tím jsou tyto ztráty nižší). Druhou možností je pak využití matriálů s lepší vodivostí (tj. mědi namísto hliníku: výrazné snížení by přineslo využití slitin schopných supravodivosti za vyšších teplot). Trojfázové olejové distribuční transformátory o výkonech 50 až 2500 kva jsou dnes dle ČSN EN kategorizovány z hlediska energetických ztrát do tříd (např. Ao Bk lze považovat za nízkoztrátový transformátor). Podle Nařízení EK č. 548/2014 budou moci výrobci od roku 2015 potažmo 2021 v rámci společného trhu EU prodávat pouze transformátory splňující přípustné hodnoty ztrát naprázdno a nakrátko respektive dosahující špičkové účinnosti. ZDROJE NEPŘERUŠOVANÉHO NAPÁJENÍ UPS Systémy nepřerušovaného napájení, zkráceně jednotky UPS (z angl. Uninterruptible Power Systems), jsou dnes stále častěji nasazovaným řešením pro ochranu vybraných důležitých zařízení před náhlým výpadkem dodávek elektrické energie z distribuční sítě. Jejich primární funkcí je ihned zajistit náhradní dodávku elektrické energie z baterie či jiného dočasného zásobníku energie, a to po omezenou dobu, než se napájení ze sítě opět obnoví, nebo bude uveden do provozu nouzový zdroj schopný dlouhodobého provozu (dieselagregát) nebo než bude možné dokončit potřebné úkony bez jakýchkoliv škod na zdraví či majetku. Pokročilejší modely dále umožňují chránit zátěž před nežádoucími výkyvy napětí (jsou označovány jako modely VI z angl. Voltage Independent) či dokonce i před změnami kmitočtu a vyššími harmonickými složkami (označovány jako VFI z angl. Voltage and Frequency Independent). Rozsah poskytovaných funkcí přitom ovlivňuje (snižuje) energetickou účinnost z důvodu složitější elektroniky a násobné konverze střídavého napětí na stejnosměrné a naopak. Na druhou stranu schopnost eliminovat přílišné odchylky napětí či frekvence nepochybně prospívá napájeným spotřebičům a prodloužuje jejich životnost ve srovnání s případy, kdy by těmto negativním vlivům byly vystaveny (protože UPS jednotka by byla typu VFD z angl. Voltage and Frequency Dependent). Na efektivitu provozu UPS jednotek má dále vliv míra zatížení obecně platí, že klesá-li zatížení, klesá i účinnost jednotky. Rozdíl v účinnosti při jmenovitém a částečném zatížení přitom bývá několik procent. Energetická účinnost UPS jednotek se přitom v souladu se zavedenou praxí zakotvenou do mezinárodních technických předpisů (konkrétně normy IEC , která byla převzata do evropského souboru norem řady EN, české normalizační soustavy ČSN) vyjadřuje jen poměrem energie z jednotky vystupující k energii do jednotky vstupující. Předpokládá se normální režim chodu, dostatečně dlouhá doba měření a rovněž absence jakéhokoliv toku energie do/z akumulátoru (tedy účinnost je měřena jen průchodem proudu elektronikou jednotky). Výrobci by přitom měli účinnost UPS jednotek ověřovat pro 4 úrovně zatížení: 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. 1314 K dalším ztrátám dochází při dočasném uchovávání energie, které u UPS větší velikosti bývá řešeno samostatně. Tradičně používané baterie podléhají samovybíjení (např. u olověných staničních je to okolo 5 % kapacity za měsíc) a jejich dobíjení si rovněž vyžaduje více energie, než se podaří uskladnit (účinnost se pohybuje od 60 do více než 90 %). Protože mají navíc omezenou životnost, postupem doby byly vyvinuty UPS jednotky, které energii uchovávají jiným způsobem a efektivněji. Mezi ně lze na prvním místě řadit UPS jednotky rotačního typu, které se úspěšně prosazují u větších aplikací a využívají stále se otáčející setrvačník, jenž v případě výpadku zajistí napájení pouze po velmi krátký čas (v řádu několika desítek vteřin), než je uveden do provozu dlouhodobý nouzový zdroj, jímž je obvykle dieselagregát. Jinou vysoce účinnou technologií jsou UPS jednotky, které pro uchovávání energie využívají tlakovou energii stlačeného vzduchu, jenž v případě výpadku ihned pohání generátor elektrické energie. Energie na nouzové napájení je de facto vynaložena v době, když byly tlakové nádoby vzduchem plněny, a tak UPS systém v běžném provozu (není-li výpadek) spotřebovává pouze minimum elektřiny pouze na chod řídící jednotky a nedochází k žádným ztrátám vlivem samovybíjení. Ztráty vlivem trvalého zapojení UPS jednotky a dočasným uchováváním energie se přitom projevují i ve zvýšené potřebě chladu. Zpravidla totiž musí být místnost, kde je zařízení umístěno, klimatizována, a jakákoliv ztracená elektřina musí být z prostoru jako nadbytečné teplo odváděna nuceným větráním (a po většinu roku za pomoci strojního chlazení). Všechny tyto skutečnosti jsou důvodem k tomu, aby u UPS jednotek investoři pečlivě vážili celkové náklady vlastnictví TCO a nikoliv pouze cenu pořízení. Ukázka využití metodiky TCO jako hodnotícího kritéria pro výběr UPS jednotky (bez akumulátorů) Nabídky dodavatelů budou hodnoceny, při splnění dalších podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci, dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky (dále jen EVN). Kritérium EVN bude vyjádřeno v Kč bez DPH a uchazeči jej ve svých nabídkách vyčíslí jako součet ceny nabízeného plnění UPS jednotky (bez akumulátorů) splňující definované minimální technické parametry a souhrnných nákladů způsobených transformačními ztrátami za předpokládanou životnost 7 let při definovaných referenčních podmínkách. EVN = Nabídková cena plnění + 7 Roční náklady na transformační ztráty Kde: Roční náklady na transformační ztráty = P UPS (1/η ups,w 1) 8760 Referenční cena elektrické energie P UPS... výkon UPS v kva (kw) upřesněn v dalších podmínkách zadávací dokumentace η ups,w... vážená průměrná roční účinnost UPS jednotky vypočtená součtem dílčích účinností v jednotlivých režimech zatížení ověřených výrobcem v souladu s ČSN EN (cos ϕ = 1 a PF = 1) a násobených vahou jejich referenčního trvání během roku následovně: zatížení na 100 % po % času v roce* zatížení na 75 % po % času v roce* zatížení na 50 % po % času v roce* zatížení na 0 % (naprázdno) po % času v roce* V zadávací dokumentaci je nutné dále definovat: Minimální technické parametry UPS jednotky Referenční % časového fondu v roce, kdy je UPS jednotka provozována při zatížení na 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 % jmenovité hodnoty Referenční cena elektřiny v Kč/kWh * je nutné konkretizovat % trvání daného zatížení v roce podle předpokládané skutečnosti15 SERVER(OVN)Y Servery, tedy počítače, které poskytují výpočetní služby dalším počítačům nebo zařízením (klientům), patří rovněž k zařízením s de facto nepřetržitým provozem. Mohou mít podobu diskové stanice (typicky pro domácí použití a nasazení v kancelářích), klasického počítače nebo tenké desky umisťované vertikálně či horizontálně do speciálních skříní, které jsou v angličtině nazývány jako Rack anebo Blade, což umožňuje koncentrovat na malý prostor velký počet serverů a tedy i výpočetní výkon. 6 Podle předpovědí má počet severů do konce desetiletí (2020) dosáhnout na světě více než 120 milionů kusů, tj. 6krát více než tomu bylo v roce Příčiny jsou zjevné: roste počet uživatelů připojených k internetu, zvyšuje se množství chytrých zařízení, které serverové služby využívají, a také se zvyšuje objem přenášených dat. Takový nárůst v počtu serverů však nemusí nutně vést k růstu spotřeby elektřiny, protože efektivita nových modelů se neustále zlepšuje. Podle společnosti Intel se například za posledních pět let zlepšil výpočetní výkon v přepočtu na jeden watt elektrického příkonu 20krát (!), při současném snížení spotřeby energie v režimu nečinnosti (tzv. idle mode) na polovinu. Toto ohromující zlepšení umožňuje navíc faktickou redukci počtu fyzických serverů (tzv. konsolidace) bez dopadu na poskytované služby, což má zásadní vliv na spotřebu elektrické energie (míra konsolidace dnes může dosahovat až 18:1 při poklesu spotřeby elektřiny až o více než 90 %). Vývoj přitom stále pokračuje. Z uvedeného vyplývá, že morální životnost serverů je krátká. V horizontu 4 5 let může být již provoz neekonomický a může se vyplatit pořídit nový stroj s výrazně vyšší účinností (třebaže s vysokou pořizovací cenou). Nabídka nových modelů serverů je však veliká a bez dobré znalosti konkrétních komponent (napájecí zdroj, procesor, paměť ad.) je správné rozhodnutí z hlediska následných nákladů na spotřebu elektřiny téměř nemožné. Z tohoto důvodu byla v USA již v roce 2009 zavedena certifikace serverů v rámci programu Energy Star, jenž je dnes dobře znám i v Evropě (viz logo s bílým titulkem a symbolem hvězdy na modrém pozadí, které je možné nalézt na vybraných modelech různé IT techniky, splňují-li kritéria programu). V prosinci 2013 byla přitom schválena revize původních kritérií a nyní tedy platí tzv. specifikace Servery, které dnes tuto ekoznačku používají, 9 musí splňovat kritéria na minimální účinnost napájecího zdroje při různém zatížení a dále elektrický příkon v režimu nečinnosti (idle mode). Server pak současně musí být podroben testu simulujícího standardizované zatížení dle metodiky SERT (Server Efficiency Rating Tool) a výsledky musí být administrátorovi programu Energy Star předány. V příští verzi kvalifikačních požadavků je plánováno, že i pro tento test budou zavedena kritéria minimální účinnosti. 6 Zatímco servery typu rack jsou plnohodnotnými počítači se všemi základními komponentami, servery blade zpravidla některou komponentu nemají (např. napájecí zdroj či disk pro trvalé uložení dat), respektive ji s ostatními servery umístěnými ve společné skříni sdílejí. 7 Zdroj: Climate Group and GeSI Viz 9 Viz 1516 Workload Worklet Name Load Level CPU Memory Storage Hybrid Compress CryptoAES LU SHA256 SOR SORT XMLValidate Flood Capacity Random Sequential SSJ 100%, 75%, 50%, 25% Flood: Full, Half Capacity: 4GB, 8GB, 16GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB 100%, 50% 100 %, 87,5 %, 75 %, 62,5 %, 50 %, 37,5 %, 25 %, 12,5% Idle Idle Idle Obrázek 5: Ukázka metodiky SERT a výsledků dosažených v rámci testování jednoho konkrétního serveru 1617 Se zvyšováním internetové konektivity se však stále častěji firmy a instituce vzdávají vlastnictví serverových počítačů a místo nich si jejich služby nakupují u poskytovatelů IT služeb, které pro tento účel provozují velká střediska datová centra. Kromě hostování internetových a poštovních serverů se dnes běžně využívá i úschova firemních dat, trvalý chod různých softwarových aplikací se vzdáleným přístupem k nim, tedy tzv. cloudové služby. I v jejich případě je možné hodnotit jejich energetickou účinnost, protože úroveň datových center se z pohledu nároků na energii často velmi liší. Tímto základním hodnotícím ukazatelem, který dnes každý správce datového centra sleduje, je poměr celkové spotřeby elektřiny ke spotřebě energie samotnou výpočetní (IT) technikou, tzv. parametr PUE (z angl. Power Usage Effectiveness). Čím je nižší, o to méně dodatečné energie je zapotřebí pro poskytování daných IT služeb. Parametr PUE však naneštěstí může být vypočten za různých stavových podmínek lišících se úrovní měření potřeby IT techniky (na úrovni výstupu z UPS jednotek, napájecích panelů PDU anebo až na vstupu do serverů) a délkou, po kterou měření probíhá (hodina, týden, měsíc, rok). Má-li být tento parametr použit pro hodnocení efektivity různých datových center či jako požadavek v rámci výběrového řízení na dodavatele cloudových služeb, musí být jasně definováno, za jakých podmínek. Pro tento účel vydalo sdružení The Green Grid v roce 2012 podrobnou metodickou příručku (Bílou knihu č. 49). 10 Klíčem k nízké hodnotě parametru PUE je minimalizace spotřeby energie na nezbytné chlazení centra, které si provoz v něm umístěné IT techniky vyžaduje. To lze docílit co největším využitím tzv. přirozeného (volného) chlazení za pomoci venkovního vzduchu, jehož teploty jsou v našich podmínkách nižší, než jaká je požadovaná teplota vnitřních prostor centra (18 27 C). Většina datových center v tuzemsku dosahuje v ročnímu souhrnu hodnoty parametru PUE 1,7 a vyšší (při měření potřeby IT na úrovni výstupu z PDU jednotek). Ta nejlepší datová centra ve světě pak dosahují hodnoty 1,1 1,2. V ČR by mělo být možné se k těmto hodnotám přiblížit za podmínky, že bude centrum maximálně využívat přirozeného/ volného chlazení venkovním vzduchem (viz příklad projektu nového datového centra společnosti Seznam.cz 11 ). Další možností, jak činnost datového centra zefektivnit, je instalovat vlastní zdroje elektřiny (např. fotovoltaické panely) a tím snížit množství elektrické energie nakupované z distribuční sítě. Jejich přítomnost by však neměla ovlivnit metodiku výpočtu PUE, mají-li být dodržována pravidla jeho výpočtu. Sdružení The Green Grid pak rovněž navrhlo metodologii pro hodnocení případného zpětného využití tepelné energie produkované datovým centrem pro externí účely, tzv. parametr ERF (z angl. Energy Reuse Factor), a pro hodnocení energetické efektivnosti užitečné práce vykonané datacentrem (viz Bílá kniha č. 17) tzv. parametr DCeP (z angl. Data Center energy Productivity). Zatím však tyto hodnotící parametry nejsou běžně používány pro hodnocení efektivity datových center, v budoucnu však jejich význam nepochybně poroste. Spotřeba datových center je rovněž závislá na úrovni TIER (klasifikace úrovně bezpečnosti zavedená organizací Uptime Institute z USA). Klasifikace TIER má čtyři úrovně (I až IV) a udává bezpečnost (či jinak také dostupnost) datového centra, přičemž čím je vyšší, tím vyšší musí být redundance aktivních prvků, což má dopad na celkovou spotřebu energie. Využití parametru PUE jako hodnotícího ukazatele je proto nutné doprovodit současným požadavkem na definovanou úroveň zabezpečení datového centra respektive jím poskytovaných služeb. 10 Ke stažení zde:18 DOVĚTEK Princip TCO je dnes možné aplikovat nejen na pořízení konkrétních výrobků s vyšší provozní spotřebou energie, ale i na dodávku komplexních řešení. Na jeho základech jsou dnes u nás úspěšně více než dvě desetiletí nabízeny tzv. energetické služby se zárukou. Jejich podstatou je realizace souboru opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie s tím, že počáteční investice jsou postupně v rámci uzavřeného víceletého smluvního vztahu spláceny z generovaných úspor. Klíčová je zde přípravná fáze a samotná veřejná soutěž mezi možnými dodavateli, v níž bývá stěžejním hodnotícím kritériem výše absolutně ušetřené energie oproti stanovené referenční úrovni. Soutěžící mají do jisté míry svobodu při návrhu konkrétních úsporných opatření a sami se snaží nalézt nákladové optimum mezi investicemi do úsporných opatření a budoucími náklady za energii tak, aby bylo výhodné pro obě smluvní strany. S využitím této metody, nazývané zkráceně jako EPC (z angl. Energy Performance Contracting), se však zpravidla pojí souběžné profinancování potřebných investic v plném rozsahu či z velké části za pomoci bankovního úvěru a relativně dlouhý smluvní vztah (obvykle 8, 10 i více let) pro možné splacení počátečních investic. A právě z těchto důvodů bývá metoda EPC někdy neaplikovatelná. 12 Proto v případě projektů s významným potenciálem snížení spotřeby energie, u kterých je v rámci přípravy technické řešení jasně konkretizováno a investor má zajištěno financování, nemusí být využití metody EPC výhodné. Pak pro výběr dodavatele zařízení a s tím spojených služeb lze využít hodnotícího kritéria prostá doba návratnosti investice (PDNI). Pro možné využití je však nezbytné jasně konkretizovat referenční podmínky, za kterých nabízející mají své návrhy předkládat. Je-li podstatou dodávky některý z produktů popsaných výše, lze využít prezentované postupy, v případě jiných lze doporučit hledat oporu v technických normách či předpisech. Zásadní pozornost je však nutné věnovat garanci deklarovaných hodnot. V řádné otevřené soutěži dává jistou naději vzájemná kontrola nabízejícími (pokud usoudí, že vítězný uchazeč uvedl nepravdivé informace, mohou se domáhat zrušení soutěže). Garance dosažení úspor (v provozních nákladech) pak může být využita jako další hodnotící kritérium s definovanou vahou. Soutěžící by v nabídkách deklarovali, jaké % úspor, které předjímají ve výpočtu PDNI nabídce, by v případě nedosažení investorovi následně doplatili. Nutné je však následně tento závazek zajistit vhodným smluvním ujednáním, jehož podoba by měla být známa již před organizací soutěže. Jinou možností, jak dodavatele zainteresovat na kvalitě provedeného řešení, je část dohodnuté ceny díla uhradit až ze skutečně generovaných úspor. Tento přístup se jeví jako vhodný v případech, kdy faktický provoz zařízení a jeho efektivitu může následně dodavatel aktivně ovlivňovat a kdy je možné opět definovat podmínky, za kterých toto smluvní ujednání může být revidováno (například za podstatně jiných klimatických podmínek). 12 Více informací o metodě EPC je možné nalézt např. na stránkách Asociace poskytovatelů energetických služeb (www.apes.cz) Ukázka využití prosté doby návratnosti investic jako hodnotícího kritéria Možný hodnotící vzorec založený na kritériu PDNI: PDNI = (NPP + NRÚO) / (RÚNE ± ZROPN) [roky] Kde: PDNI...prostá doba návratnosti investičních nákladů v letech NPP...náklady projektové přípravy v Kč NRÚO...náklady na realizaci úsporných opatření v Kč RÚNE...roční úspora nákladů na energii po realizaci úsporných opatření v Kč ZROPN...změna ročních ostatních provozních nákladů po realizaci úsporných opatření v Kč19 20 Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti Zdroje tepla Zdroje chladu Transformátory Zdroje nepřerušovaného napájení ups Server(ovn)y Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 Program EFEKT. Zobrazit více
PŘÍKLADNÁ ROLE STÁTU V OBLASTI NAKUPOVÁNÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ (V NÁVAZNOSTI NA ČLÁNEK 6 SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI) 1 ÚVOD Směrnice č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti, hodlá důsledně prosazovat Více EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA
EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA OBSAH Přehled legislativy Nařízení o ekodesignu č. 813/2013 Předmět nařízení Požadavky na účinnost Stanovení sezonní účinnosti ƞ s SPER pro palivová Více Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění Více HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU
HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci Více VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí
ÚČINNOST VÍTĚZÍ Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí 20%... více obnovitelných energií... nižší spotřeba primární energie... méně emisí CO 2 Evropská unie Více Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.
Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical Více HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020
HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Více Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... Více Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají Více Zpravodaj č. 4 srpen 2014
Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého Více Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika
v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, Více Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě
Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických Více PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu
POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování Více Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla
Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání: Více Standardní dokumenty
Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Více Základní analýza energetického monitoru
Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace Více PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza Více Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.
Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2. Více metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.
Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání Více Zelené technologie a metriky pro vyšší efektivitu datových center projekt PrimeEnergyIT
Zelené technologie a metriky pro vyšší efektivitu datových center projekt PrimeEnergyIT Vývoj energetické náročnosti centrálního ICT: Centráln lní ICT sektor se zdaleka nejrychleji rostoucí (celosvětovou) Více SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ
SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro Více Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č. Více EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a
EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické Více TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého Více Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel
Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové Více Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek
Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní Více Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013
Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen Více Energeticky úsporná obec
Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst Více Energetické služby se zárukou
Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech Více ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní Více Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie WPL6AR 7738501562
Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU. Údaje o výrobku Symbol Jednotka Tepelné čerpadlo Více Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru
Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty Více Termodynamické panely = úspora energie
Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let. Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.
Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických Více NOVÉ POŽADAVKY NA EKODESIGN A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA A OHŘÍVAČŮ VODY
A ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA A OHŘÍVAČŮ VODY ENERGETICKÉ ŠTÍTKY: SOUČASNÉ STATUS QUO Rámcová legislativa: Směrnice 2010/30/EU Prováděcí nařízení Evropské komise: pro kancel.techniku chladící technika Více Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES
Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha Více Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a Více S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)
S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování Více Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov
Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace Více Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4
METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo Více Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR
Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty Více Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování, Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území Více cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a
Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických Více Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:
bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání Více Metoda EPC Základní informace pro zákazníky
Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy Více Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček Více Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr Více MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY
21. konference Klimatizace a větrání 2014 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2014 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Více Zobrazování provozních nákladů
Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí Více EPBD Semináře Články 8 & 9
EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná Více Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.
Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon Více Základní charakteristika
Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně Více Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu Více Návrh akumulačního systému
Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013
Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických Více Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci
Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její Více Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících Více Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou Více Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů
Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá Více Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz
Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Přehled nárůstu klimatizovaných serverů V tisících kusech 20000 15000 12000 13000 16500 Malé realizace Velké Více Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům
Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla Více Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz Více Zohlednění principů 3E při konstrukci hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
Zohlednění principů 3E při konstrukci hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost Jan Pavel Červen 2013 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, Více Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.
Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů Více TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický Více Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále Více TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz Více Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy
Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce Více Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu Více TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.
TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů Více Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR
Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013 Více Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených Více ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy Více LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA Více VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA
VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA ForArch 2015 Ing. Jan Sedlář, Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České Vysoké Učení Technické v Praze OBSAH Motivace k vývoji tepelných čerpadel pokročilejších Více VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. Více EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?
EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi Více TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA
TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů. Více Efektivní chlazení datových center
IT Summit Efektivní chlazení datových center Bohumil Cimbál Product Manager - Cooling Systems O čem to bude: Proč a jak efektivně chladit DC Teplota v datových sálech Oddělení teplotních zón Free-cooling Více SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU
SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí Více TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda
TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry Více Územní energetická koncepce Zlínského kraje
Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici Více Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7
Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO Více PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště Více Příběh o realizaci komplexní modernizace energetického hospodářství Národního divadla s využitím alternativních zdrojů a realizovaného prostřednictvím energetických služeb se zaručenými úsporami energie Více VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov
Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Více 23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35
23.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 191/35 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign Více s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)
Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS Více Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy
Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Více Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)
Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM... Více Příloha č. 8 Energetický posudek
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti Více Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO
Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv Více Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných Více EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Více Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco
Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní Více PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 458
 Čl. 1
 Čl. 2
 Čl. 1
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406