Source: https://www.slideshare.net/gauporras/norma-sanitaria404419881
Timestamp: 2017-08-22 11:50:29+00:00

Document:
Norma sanitaria 4044 by Jose Vicente Quer... 577 views
Normas para Proyecto, Construcción,... by Cartones 3D Grafi... 7155 views
Arquitectura Vs Instalaciones Sanit... by Jose Sirica 10201 views
Clase Aguas de LLuvias 4044 by Jose Sirica 7920 views
Aguas Negras - Gaceta 4044 by Jose Sirica 38950 views
REGLAMENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS by Patrick Amb 50645 views
, Personal Assistant at moose venezuela c.a
instalaciones sanitarias gaceta oficial
Yraides
23. La dotación de agua para riego de jardines y áreas verdes se calculará a razón de dos (2) litros por día y por metro cuadrado de área verde o de jardín a regar. No se requerirá incluir en el cálculo de esta dotación, las áreas pavimentadas, engrazonadas u otras áreas no sembradas. TABLA 9 DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A FINES RECREACIONALES, DEPORTIVOS, DIVERSIÓN Y ESPACIMIENTO Tipo de edificaciones e instalaciones Cines, teatros, auditorios y similares. Estadios, velódromos, plaza de toros, hipódromos, circos, parques de atracciones y similares. Cabarets, casinos, Sala de baile, discotecas. Parques piscinas: a.- Con recirculación. b.- Sin recirculación. c.- Con flujo contínuo. Balnearios. Gimnasio. Vestuario y salas sanitarias en piscinas. Dotaciones de agua 3 litros/día/asiento. 3 litros/día/espectador. 30 litros/día/m² del área neta del local. 0,25 litros/día/m² 10 litros/día/m² de área de proyección horizontal de la piscina. 25 litros/día/m² de área de proyección horizontal de la piscina. 125 litros/día/m² de área de proyección horizontal de la piscina. 50 litros/día/usuario. 10 litros/día/m² del área neta del local. 30 litros/día/m² de área de proyección horizontal de la piscina. NOTA: Las dotaciones de agua y antes señalada son para fines sanitarios exclusivamente y no incluyen consumos de agua para riego de jardines y áreas verdes ni para instalaciones y servicios anexos o complementarios tales como restaurantes, bares, cafeterías, lavanderías, oficinas, comercios, estacionamientos, lavado de carros, etc. Las dotaciones de agua para estas instalaciones y servicios se calcularán adicionalmente de acuerdo a lo estipulado para cada caso en el presente capítulo de estas normas. TABLA 10 DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS AL ALOJAMIENTO, CUIDADO Y CRIA DE ANIMALES Edificaciones para: Ganado lechero Bovinos Ovinos Equinos Dotaciones en litros/día/animal 120 40 10 40 Porcinos Pollos, gallinas, pavos, patos, gansos. 20 litros/día/cada 100 aves 10 – 30* * El número de 10 1d se recomienda sólo para cochineras con piso de rejilla. NOTA: Las dotaciones anteriores no incluyen consumos de agua para riego de jardines y áreas verdes, ni para viviendas, oficinas, comercios y otras instalaciones y servicios anexos o complementarios. Tales dotaciones deberán calcularse adicionalmente en un todo de acuerdo con lo indicado para cada caso en el presente capítulo de estas normas.
24. Artículo 116 Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a usos no especificados contemplados en el presente capítulo de estas normas, serán establecidas a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente. Capítulo VIII De las Piezas Sanitarias Artículo 117 Las piezas sanitarias deberán estar construidas de materiales duros, resistentes e impermeables, como porcelanas, hierro esmaltado, acero inoxidable o cualquier otro que resulte aceptable por la Autoridad Sanitaria Competente. Las superficies de las piezas serán lisas y no presentarán defectos interior ni exteriormente. Artículo 118 Todo tipo de pieza sanitaria deberá ser aprobado por la Autoridad Sanitaria Competente, antes de iniciar su producción y estar de acuerdo con las normas nacionales correspondientes. Artículo 119 Las piezas sanitarias deberán ser conectadas al sistema de distribución de agua de la edificación e instaladas de modo que no presenten conexiones peligrosas que puedan contaminar el agua. Artículo 120 Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de su correspondiente sifón con sello de agua, conectado al sistema de desagüe de la edificación. Artículo 121 Las piezas sanitarias deberán instalarse en ambientes adecuados, (salas sanitarias), previendo los espacios mínimos necesarios para su correcto uso, limpieza, reparación e inspección, tal como se indica en la Figura 3, del Apéndice de estas normas. Artículo 122 Los excusados de agua, bidets, lavamanos de pedestal y piezas sanitarias similares, colocadas sobre el piso, deberán ser preferentemente fijados con tornillos o pernos. Las piezas sanitarias de pared se fijarán por medio de soportes metálicos, en forma tal que ningún esfuerzo sea trasmitido a las conexiones de agua y de desagüe de las piezas. Artículo 123 Los excusados de agua con tanque, deberán cumplir con los siguientes requisitos: a.- Los estanques tendrán capacidad suficiente para asegurar la limpieza completa de la pieza, con cada descarga. b.- El sistema de descarga funcionará en forma tal que reponga el sello de agua de la pieza e impida cualquier conexión peligrosa. c.- El estreno de cualquier dispositivo que se utilice para la alimentación de agua a la pieza deberá quedar ubicado a no menos de 10 cm por encima del nivel de desbordamiento de la misma. Cuando ello no sea posible, deberán instalarse dispositivos adecuados, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, que eviten conexiones peligrosas. d.- Los excusados de agua provistos de tanque bajo cuyo fondo quede ubicado por debajo del nivel de desbordamiento de la pieza, deberán estar dotados de dispositivos adecuados para evitar conexiones peligrosas. Artículo 124 Los excusados de agua con válvulas semi-automática de descarga (fluxómetro) deberán cumplir con los siguientes requisitos: a.- Cada excusado estará dotado de su correspondiente válvula semi-automática de descarga, instalada cerca de la pieza y en lugar fácilmente accesible para fines de operación y de
25. reparación. b.- La válvula semi-automática de descarga deberá permitir el paso del agua a un caudal adecuado para descargar, lavar la pieza y reponer el sello de agua en cada operación. c.- La válvula semi-automática de descarga será ajustable, con el fin de que se pueda regular el gasto de descarga y la presión de trabajo. d.- La válvula semi-automática de descarga deberá estar dotada de una válvula rompe-vacío que evite las conexiones peligrosas y la cual se colocará no menos de 30 centímetros por encima del nivel de desbordamiento de la pieza sanitaria. e.- La tubería de alimentación de cada válvula semi-automática de descarga estará dotada de amortiguador para absorber el golpe de ariete. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 12. Artículo 125 Los asientos de los excusados, serán de material impermeable, lisos y de fácil limpieza. Artículo 126 Los excusados de uso público serán de diseño especial a tal fin y con taza de tipo alargado. Los asientos de los excusados de uso público además, de cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo anterior, tendrán la parte frontal, abierta. Artículo 127 En las salas sanitarias para uso público, los excusados deberán instalarse en espacios cerrados de carácter privado. Artículo 128 En toda sala sanitaria donde sea instalado un excusado y el sitio cercano e inmediato y fácilmente accesible, deberán instalarse un lavamanos de las dimensiones mínimas señaladas en el artículo 133 de estas normas. Artículo 129 Los bidets de tipo convencional (que presentan ducha instalada en su interior, ubicada por debajo del nivel de desbordamiento de la pieza), no constituyen piezas sanitarias requeridas por la Autoridad Sanitaria Competente y en consecuencia: cuando en una sala sanitaria de uso privado se desee instalar un bidet de tipo convencional, deberán cumplirse los siguientes requisitos: a.- Cada una de las tuberías de alimentación de la pieza deberá dotarse de una válvula rompe- vacío. Dichas válvulas se instalarán a no menos de 30 centímetros por encima del nivel de desbordamiento de la pieza. En lugar de las válvulas rompedoras de vacío podrán utilizarse otros dispositivos adecuados, que eviten cualquier conexión peligrosa. b.- Las válvulas y las demás conexiones de alimentación de la pieza sanitaria deberán permitir el paso del agua a caudal adecuado para lavar la superficie interior de la pieza en su totalidad, desaguar las aguas servidas y reponer el sello de agua en cada operación. c.- El diseño de la pieza deberá garantizar el lavado de la totalidad de la superficie interior de la misma, después de cada operación. El bidets podrá ser sustituido por una ducha a propósito, de operación manual que se instalará cumpliendo los requisitos anotados en el aparte a, de este artículo. La ducha se instalará cercana al excusado; se dotará de válvulas de paso y de manguera flexible y se dotará de piezas de sostén y sujeción para evitar su permanencia en el piso y se ubicará a no menos de 30 centímetros por encima del nivel de desbordamiento del excusado. Artículo 130 Los urinarios deberán estar provistos de un sistema adecuado que permita el lavado de la pieza. Cuando estén provistos de válvulas semi-automáticas de descarga, deberán cumplir las
26. especificaciones del artículo 124 de estas normas, en cuanto se refiere al funcionamiento de las mismas. NOTA: Se prohíben los urinarios hechos de loseta o de cualquier otro material que no cumpla con lo estipulado en el artículo 117 de estas normas. Artículo 131 Los espacios destinados a duchas, deberán tener como mínimo un área libre de 0,70 x 0,70 m. para permitir la caída del agua. El piso de dicho espacio deberá ser de material impermeable, con pendiente mínima de 2% hacia el desagüe, y llevar un brocal con una altura mínima de 5 cms que impida el escurrimiento del agua a otras partes de la sala sanitaria. Las paredes de dicho espacio en su totalidad o hasta una altura mínima de 1,80 m. deberán recubrirse con material impermeable, liso, duradero, fácilmente lavable y capaz de resistir la abrasión de los productos destinados, a la limpieza. El desagüe estará provisto de una rejilla removible y de material inoxidable. Cuando se trate de duchas para uso público, los pisos tendrán su pendiente dispuesta en forma tal, que el agua servida de cada ducha, no escurra superficialmente por las áreas destinadas a otros bañistas. Artículo 132 Las bañeras empotradas o semi-empotradas deberán tener una junta impermeable entre la pared y la pieza. Artículo 133 La capacidad y las dimensiones mínimas del lavamanos serán: Largo: 33 cms, ancho: 23 cms. profundidad: 13 cms y deberán estar de acuerdo con el uso propuesto, a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente. Artículo 134 Las fuentes para beber, con enfriamiento o sin él, tendrán diseño específico para el uso propuesto y deberán cumplir los siguientes requisitos: a.- Deberán estar conectadas al sistema de agua potable de la edificación. b.- Estarán provistas de medios para regular la presión. c.- Tendrán una llave de cierre automático para ser accionada con la mano o pie. d.- El orificio de salida del chorro deberá estar protegido para impedir contacto directo con los labios e.- El ángulo de salida del chorro deberá estar inclinado a 45º aproximadamente con la vertical. f.- La línea de alimentación de cada fuente estará dotada de una cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete. Artículo 135 Los fregaderos y lavamanos deberán estar provistos de dispositivos adecuados que impidan el paso de sólidos que puedan obstruir el sistema de desagüe, y su sifón deberá ser fácilmente removible para su limpieza. NOTA: Se prohíben los fregaderos y lavamanos hechos con losetas o cualquier otro material que no cumpla con lo establecido en el Artículo 117 de estas normas. Artículo 136 Las piezas sanitarias provistas con dispositivos de rebose deberán cumplir los siguientes requisitos: a.- La capacidad de rebose deberá ser suficiente para descargar el gasto máximo de alimentación de la pieza.
27. b.- El dispositivo de rebose deberá ser tal que el agua no quede estancada en él. c.- El rebose desaguará entre el orificio de descarga y el sifón de la pieza sanitaria correspondiente. En el caso de los tubos de rebose de estanques de excusados y urinarios, estos podrán descargar en el excusado o en el urinario respectivo. Artículo 137 Las dimensiones mínimas de la batea serán: Largo: 40 cms anchos: 30 cms. profundidad: 20 cms. Artículo 138 Los inodoros de piso y desagües de duchas, deberán cumplir los siguientes requisitos: a.- El sello de agua correspondiente, tendrán una altura mínima de agua de 5,0 cms. Estarán provistos de rejilla movibles. El área libre de la rejilla será por lo menos los 2/3 de área del tubo de descarga, correspondiente. Las dimensiones de la rejilla y de su tubo de descarga serán tales que aseguren su buen funcionamiento para el uso propuesto. Capítulo IX Del Tipo y Número Mínimo Requerido de Piezas Sanitarias a Instalar en las Edificaciones Artículo 139 El tipo y número mínimo de piezas sanitarias que deberán ser instaladas en las salas sanitarias, cocinas y otras dependencias de las edificaciones, serán proporcionales al número de personas servidas y según el uso a que se les destine, de acuerdo con lo requerido en el presente capítulo. Artículo 140 Las salas sanitarias y otros locales destinados a prestar servicios sanitarios al público y donde se instalen piezas sanitarias, deberán estar ubicados en lugares accesibles a los usuarios y permanentemente provistos de los utensilios y recursos higiénicos adecuados a sus fines, y a los requerimientos para su aseo y mantenimiento. Artículo 141 Antes de iniciar la construcción de cualquier edificación, deberán instalarse dentro del área de la parcela o lote que ocupará la edificación, salas sanitarias y piezas sanitarias provisionales del tipo y en el número mínimo que se indica a continuación, para uso del personal empleado y de trabajadores durante todo el periodo de ejecución de la correspondiente edificación. Estas instalaciones provisionales deberán demolerse al término de la correspondiente obra. a.- Sala sanitaria para uso de los trabajadores, con: un excusado, un urinario y un lavamanos por cada 30 trabajadores o fracción. b.- Sala sanitaria para uso de empleados con: un excusado y un lavamanos. c.- Se proveerá una fuente de beber por cada diez (10) trabajadores, o fracción. Artículo 142 Cuando en cualquier edificación se proyecte usar salas sanitarias comunes a varios locales de la edificación, se cumplirán los siguientes requisitos: a.- Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y mujeres, ubicadas en lugar accesible a todos los locales por servir. b.- La distancia entre cualquier local y la sala sanitaria no deberá ser mayor de 40 metros en sentido horizontal, ni podrá mediar más de un piso entre ellos en sentido vertical. Artículo 143 Toda unidad de vivienda (unifamiliar o apartamento), estará dotada por lo menos de una sala sanitaria con excusado, un lavamanos y una ducha o bañera. La cocina dispondrá de un
28. fregadero y el lavadero de ropas, de una batea. Se exceptúan los apartamentos de un solo dormitorio y/o de un solo ambiente o de tipo estudio, en los cuales podrá omitirse en la batea, siempre que se instalen estas piezas en sitio techado de la edificación, en proporción no menor de una batea por cada tres apartamentos. Artículo 144 Las edificaciones destinadas a instituciones, que se indican a continuación serán dotadas de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y del número mínimo que se (Sic) en cada caso. a.- Centros asistenciales con hospitalización 1.- En cuartos privados con sala sanitaria. En cada sala sanitaria se instalará un excusado, un lavamanos y una ducha. 2.- En cuartos privados sin sala sanitaria, o en salas generales de hospitalización y para uso de los hospitalizados: 2.1. Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres, a nivel de cada piso destinado a hospitalización. 2.2. En cada una de las salas sanitarias requeridas se instalará: 1 excusado por cada 8 hospitalizados. 1 lavamanos por cada 10 hospitalizados. 1 ducha por cada 20 hospitalizados. 2.3. En las salas sanitarias para hombres se podrá sustituir excusados por urinarios, pero en tal proporción que el número de urinarios no sea mayor que la tercera parte del número total de excusados requeridos. 3.- Para uso de los visitantes y sus acompañantes, se proveerá como mínimo una sala sanitaria para hombres y una sala sanitaria para mujeres. En cada una de estas se instalará un excusado y un lavamanos como mínimo. Las salas sanitarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. 4.- Se instalará una fuente de beber en cada nivel, ubicadas fuera de las salas sanitarias. 5.- se instalará un lavamopas en cada piso. 6.- El tipo y número mínimo de piezas sanitarias que debe ser instalado en salas adyacentes a quirófanos, cuartos de faenas, morgues y demás dependencias de un centro asistencial, corresponderán a las normas específicas que al respecto dicte la Autoridad Sanitaria Competente. 7.- Para uso del personal residente, de empleados y trabajadores del centro asistencial, se proveerán adicionalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas tanto para hombres como para mujeres y en ellas se instalarán piezas sanitarias del tipo y número, que como mínimo se señalan en el Artículo 146 de estas normas. b.- Centros asistenciales con consulta externa 1.- En cada consultorio se instalará una sala sanitaria con un lavamanos y un excusado, cuando sea requerido. 2.- En las salas de espera de consulta externa y para uso de los consultantes y de sus acompañantes, se instalará una sala sanitaria para hombres y para mujeres, y en cada una de ellas se instalará como mínimo un lavamanos y un excusado. En la ubicación de salas sanitarias se deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 142, de estas normas. 3.- Se instalará un lavamopas en cada piso. 4.- Para uso del personal residente, de empleados y trabajadores del centro asistencial, se proveerán adicionalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas tanto para hombres como para mujeres, y en ella se instalarán piezas sanitarias del tipo y número que como mínimo se señalan en el Artículo 146 de estas normas.
29. c.- Clínicas y consultorio dentales 1.- Cada consultorio dental único deberá proveer una sala sanitaria para uso de pacientes y sus acompañantes, en la que se instalará un lavamanos y un excusado. 2.- En cada consultorio dental se instalará como mínimo, un lavamanos directamente accesible desde la unidad dental. 3.- Las clínicas dentales donde funcionen simultáneamente varios consultorios dentales, podrán ser dotadas de salas sanitarias comunes a ellos, separadas para hombres y para mujeres. En cada una de ellas se instalará un excusado y un lavamanos como mínimo. Estas salas sanitarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. 4.- Se instalará un lavamopas en cada piso. .- Planteles educacionales 1.- Establecimientos pre-escolares en general 1.1. Las piezas sanitarias serán de diseño y de dimensiones adecuadas para ser usadas por pre-escolares y se instalarán a la altura apropiada. 1.2. Se proveerán salas sanitarias separadas para niños y para niñas, donde se instalarán sólo los excusados. 1.3. Los lavamanos y las fuentes de beber se instalarán fuera de las salas sanitarias. 1.4. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar para uso de los pre-escolares, será el siguiente: Excusados: 1 por cada 20 pre-escolares (o fracción) niños o niñas. Lavamanos: 1 por cada 50 pre-escolares o fracción. 1.5. Para uso de los maestros se instalarán salas sanitarias separadas para cada sexo, si fuera el caso. El número mínimo de piezas sanitarias a instalar será el indicado en el aparte d 1.7 de estas normas. 1.6. Se instalará una fuente de beber por cada 100 pre-escolares o fracción. 1.7. Se instalará un lavamopas en cada piso del establecimiento. 1.8. Para uso del personal residente, de empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias de acuerdo con lo indicado en el artículo 146 de estas normas. 2.- Escuelas primarias 2.1. Se proveerán salas sanitarias separadas tanto para alumnos de cada sexo, como para profesores de cada sexo. 2.2. En las salas sanitarias para alumnos, tanto niños como niñas, se instalarán no menos de dos excusados en cada sala. 2.3. Los lavamanos se instalarán de manera que su borde superior no quede a más de 63 cms. sobre el nivel del piso acabado. 2.4. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para alumnos (niñas y niños), será el siguiente: Excusados: 1 por cada 40 niños o fracción, 1 por cada 35 niñas o fracción. Urinarios: 1 por cada 30 niños o fracción. Lavamanos: 1 por cada 50 niños o fracción. 2.5. Se instalará una fuente de beber por cada 100 alumnos o fracción (mínimo una por piso) y
30. se ubicará fuera de las salas sanitarias. 2.6. El tipo y número de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para maestros será el indicado en la Tabla 11. TABLA 11 TIPO Y NÚMERO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS SALAS SANITARIAS PARA MAESTROS EN ESCUELAS PRIMARIAS Nº maestros de cada sexo 1 – 15 16 – 35 36 – 55 56 – 80 81 – 100 más de 100 Excusados 1 2 3 4 5 Un excusado adicional por cada 40 maestros o fracción Urinarios En las salas sanitarias para maestros, se podrán sustituir excusados por urinarios, siempre que el número de éstos sean menor que los dos tercios del número total de excusados requeridos Lavamanos 1 2 3 4 5 Un lavamanos adicional por cada 45 maestros o fracción. 2.7. Se instalará un lavamopas en cada piso. 2.8. Para uso del personal residente, empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. 3.- Escuelas secundarias, normales, artesanales universitarias, institutos tecnológicos y similares. 3.1. Se proveerán salas sanitarias separadas tanto para alumnos de cada sexo, como para profesores de cada sexo. 3.2. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para alumnos será el siguiente: Excusados: 1 por cada 75 alumnos (hombres), 1 por cada 45 alumnos (mujeres). Urinarios: 1 por cada 30 alumnos (hombres). Lavamanos: 1 por cada 50 alumnos (hombres y mujeres) 3.3. Se instalará una fuente de beber por cada 100 alumnos (hombres y mujeres). Mínimo una por piso y se ubicarán fuera de las salas sanitarias. 3.4. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para profesores, será el indicado en la Tabla 12. TABLA 12 TIPO Y NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS SALAS SANITARIAS DE PROFESORES EN ESCUELAS SECUNDARIAS, NORMALES ARTESANALES, UNIVERSITARIAS, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y SIMILARES Nº profesores de cada sexo 1 – 15 16 – 35 36 – 55 56 – 80 81 – 100 Excusados 1 2 3 4 5 Urinarios En las salas sanitarias para profesores, se podrán sustituir excusados por urinarios, siempre que Lavamanos 1 2 3 4 5
31. más de 100 un excusado adicional por cada 40 profesores o fracción el número de éstos no se ha mayor que la tercera parte del número total de excusados requeridos. Un lavamanos adicional por cada 45 profesores o fracción. 3.5. Se instalará un lavamopas en cada piso. 3.6. Para uso del personal residente, empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 146 de estas normas. e.- Cuarteles, puesto de guardia, comandos y similares 1.- Se proveerán salas sanitarias separadas; para hombres y para mujeres, cuando existan piezas de ambas clases. 2.- El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para hombres será el siguiente: Excusados: 1 por cada 25 hombres o fracción. Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fracción. 3.- El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en las salas sanitarias para mujeres será el siguiente: Excusados: 1 por cada 20 mujeres o fracción. 4.- Se instalará un lavamanos por cada 10 plazas o fracción. 5.- Se instalará una ducha por cada 50 plazas o fracción. 6.- Se instalará una fuente de beber por cada 50 plazas o fracción y se ubicarán en fuera de las salas sanitarias. 7.- Se instalará un lavamopas en cada piso. 8.- Para uso del personal residente, empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. f.- Cárceles, prisiones, correccionales e instituciones en general 1.- En caso de existir celdas individuales: se instalará un excusado y un lavamanos en cada celda. 2.- En caso de celdas comunes para hombres se instalarán en las salas sanitarias: Excusados: 1 por cada 20 hombres o fracción. Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fracción. En caso de celdas comunes para mujeres, se instalarán en las salas sanitarias: Excusados: 1 por cada 15 mujeres o fracción. 3.- Se instalará un lavamanos por cada 10 penados o tracción. 4.- Se instalará una ducha por cada 50 penados o tracción. 5.- Se instalará una fuente de beber en cada piso, ubicada fuera de las salas sanitarias. 6.- En cada sala destinada a ejercicios físicos se instalará: 1 excusado, 1 urinario y 1 lavamanos en las salas para hombres, y 1 excusado y 1 lavamanos en las salas para mujeres.
32. 7.- En cada sala destinada a ejercicios físicos, se instalará: una fuente de beber, ubicada fuera de las salas sanitarias. 8.- En cada piso se instalará un lavamopas. 9.- En los comedores se proveerá adicionalmente un lavamanos por cada 100 puestos. 10.- Para uso del personal residente, empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. g.- En los locales anexos a Iglesias, templos y otras edificaciones similares destinadas a cultos 1.- Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. 2.- En las salas sanitarias para hombres se instalarán: 1 excusado, 1 urinarios, y 1 lavamanos por cada 300 hombres o fracción. 3.- En las salas sanitarias para mujeres, se instalará: 1 excusado y 1 lavamanos por cada 150 mujeres o fracción. 4.- Se instalará un lavamopas por piso. 5.- Para uso del personal residente, empleados y trabajadores, se proveerán adicionalmente salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. h.- Oficinas Públicas y Oficinas Particulares 1.- Salas sanitarias en locales destinados a oficina 1.1. En cada local de oficina con área hasta 60 metros cuadrados, deberá instalarse una sala sanitaria con un excusado y un lavamanos como mínimo. 1.2. Para cada local de oficina con área de más de 60 metros cuadrados, se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de ellas será el indicado en las tablas 13 y 14, establecido en función de área total del local destinado a oficina. 1.2.1. Cuando en la sala sanitaria para hombres, se requieran tres o más excusados, se podrán sustituir algunos de éstos por urinarios, pero en tal proporción que el número de éstos no se ha mayor que la tercera parte del número total de excusados requeridos. 1.3. En caso de edificaciones de varios pisos, destinados a oficina, se instalará un lavamopas en cada piso como mínimo. 2.- Salas sanitarias comunes a varios locales de oficina 2.1. Cuando se proyecten salas sanitarias comunes para servir a varios locales de oficina, se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres, cumpliendo con lo establecido en el artículo 142 de estas normas. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias, estará en función del área total de los locales de oficina servidos de acuerdo con la Tabla 15. 2.2. En caso de edificaciones de varios pisos, destinadas a oficinas se proveerá un lavamopas en cada piso, como mínimo. En edificaciones de una sola planta destinadas a oficina, se proveerá un lavamopas como mínimo. Artículo 145 Las edificaciones y/o locales destinados a comercios deberán dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitarias de tipo y número mínimo que se señalan a continuación: TABLA 13 NÚMERO MÍNIMO EXCUSADOS A INSTALAR EN CADA UNA DE LAS SALAS SANITARIAS REQUERIDAS EN OFICINAS PÚBLICASY/O PARTICULARES
33. Área total del local destinado a Oficina en m² 61 – 225 226 – 525 526 – 825 826 – 1.200 1.201 – 1.650 1.651 – 2.250 más de 2.250 Número mínimo de excusados a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas 1 2 3 4 5 6 un excusado adicional por cada 600 metros ² o fracción. TABLA 14 NÚMERO MÍNIMO DE LAVAMANOS A INSTALAR EN CADA UNA DE LAS SALAS SANITARIAS REQUERIDAS EN OFICINAS PÚBLICAS Y/O PARTICULARES Área total del local destinado a oficina en m² 61 – 225 226 – 525 526 – 900 901 – 1.350 1.351 – 1.875 más de 1.875 Número mínimo de lavamanos a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas 1 2 3 4 5 Un lavamanos adicional por cada 675 metros cuadrados o fracción. TABLA 15 TIPO Y NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN SALAS SANITARIAS COMUNES A VARIOS LOCALES DE OFICINA Área total de los locales de oficina servidos SALA SANITARIA PARA HOMBRES Hasta 200 De 201 – 500 De 501 – 1.000 Excusados 1 2 2 Un Excusado adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción. Urinarios 1 1 2 Un urinario adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción. Lavamanos 1 1 2 Un lavamanos adicional por cada 250 metros cuadrados. Área total de los locales de oficinas servidos SALA SANITARIA PARA MUJERES Excusados Lavamanos Hasta 200 De 201 – 500 De 501 – 1.000 más de – 1.000 m² A.- Comercio en general 2 3 4 Un excusado adicional por cada 250 metros cuadrados o fracción. 1 2 2 Un lavamanos adicional por cada 250 metros o fracción.
34. En las edificaciones y/o locales destinados a comercios, no especificados expresamente en el presente artículo, se instalarán salas sanitarias y piezas sanitarias del tipo y número mínimo requerido de acuerdo con lo señalado en el aparte h del artículo anterior de estas normas, referente a oficinas públicas y a oficinas particulares. B.- Depósitos de materiales, de equipos y de artículos manufacturados B.1. Si la edificación o el local emplea hombres y mujeres, deberán proveerse salas sanitarias separadas para cada sexo. B.2. La edificación o el local con área hasta 500 metros cuadrados dispondrá, si fuera el caso, de: una sala sanitaria para hombres donde se instalará un excusado, un urinario, un lavamanos y una ducha; y una sala sanitaria para mujeres donde se instalará un excusado, un lavamanos y una ducha. B.3. Si la edificación o el local tiene más de 500 metros cuadrados de área, se proveerán salas separadas para hombres y para mujeres. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias requerido se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. Para el cálculo del número de trabajadores se considerará un trabajador de cada sexo, por cada 60 m² de área de local o fracción. C.- Mercados, supermercados, casas de abastos y similares C.1. En las edificaciones o locales de hasta 50 metros cuadrados de área no se requerirán salas sanitarias para uso del público, pero sí para usos del personal empleado y de trabajadores, de acuerdo con el artículo 146 de estas normas. C.2. En las edificaciones o locales de más de 50 metros cuadrados de área, se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. C.3. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas, será el indicado en la Tabla 16, establecidos en función del área total de la edificación o del destinado a este tipo de comercio. C.3.1. Cuando en las salas sanitarias para hombres se requieran 3 ó más excusados, se podrán sustituir algunos de éstos, por urinarios pero en tal proporción que el número de éstos no sean mayor que en la tercera parte del número de excusados requeridos. C.4. En caso total de edificaciones de varios pisos destinados a locales comerciales de este tipo, se instalará un lavamopas en cada piso, como mínimo. En edificaciones de una sola planta, se instalará un lavamopas como mínimo. C.5. En caso de utilizar salas sanitarias comunes a varios locales comerciales, destinados a mercados, supermercados, casas de abasto y similares, se aplicará lo anotado en el aparte h.2, del artículo 144 de estas normas. D. Bares, cafeterías, Cervecerías, Fuentes de Soda, Refresquerías, Restaurantes y similares D.1. En cada edificación y/o local destinado a estos fines, se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres. D.2. A los fines de cálculo del tipo y número mínimo de piezas sanitarias requeridas, se estimará una persona por cada 1,50 metros cuadrados de área del local y que la mitad de las personas serán hombres y la mitad mujeres. D.3. El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas será en indicado en la Tabla 17. TABLA 16 TIPO Y NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN CADA UNA DE LAS SALAS SANITARIAS REQUERIDAS EN MERCADOS, SUPERMERCADOS, CASAS DE ABASTOS Y SIMILARES
35. Área total de las edificación o del local destinado a este tipo de comercio, en metros cuadrados Tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar en cada una de las salas sanitarias requeridas Excusados Lavamanos 51 – 200 201 – 500 501 – 800 801 – 1.200 más de 1.200 1 2 3 4 4 Un excusado adicional por cada 500 metros cuadrados o fracción. TABLA 17 1 2 3 4 4 Un lavamanos adicional por cada 600 metros cuadrados o fracción. TIPO Y NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN CADA SALA SANITARIA REQUERIDA EN BARES, CAFETERÍAS, CERVECERÍAS, FUENTES DE SODA, REFRESQUERÍAS, RESTAURANTES Y SIMILARES Capacidad del local en personas Sala sanitaria para hombres Sala sanitaria para mujeres Hasta 60 Excusados Urinarios 1 1 Lavamanos Excusados Lavamanos 1 1 1 61 – 150 151 – 250 más de 250 2 3 Un excusado 2 3 Un urinario 2 3 1 lavamanos 2 3 Un Un 2 3 adicional por cada 100 hombres o fracción. adicional por cada 100 hombres o fracción. adicional por cada 100 hombres o fracción. excusado adicional por cada 100 mujeres o fracción. lavamanos adicional por cada 100 mujeres o fracción. D.4. Las salas sanitarias y sus correspondientes piezas podrán ser utilizadas por el personal de empleados y de trabajadores del local, siempre que el número de éstos no sea superior a seis (6). Si se sobrepasa esta cifra, se proveerán salas sanitarias y piezas sanitarias adicionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de estas normas. E.- Hoteles, moteles, pensiones, hospedajes, residencias estudiantiles y similares 1.- En cada cuarto (hasta cuatro personas), con sala sanitaria privada se instalarán en ésta un excusado, un lavamanos y una ducha. 2.- Cuando los cuartos no dispongan de sala sanitaria privada, sino de salas sanitarias comunes a varios cuartos: 2.1. Se proveerán salas sanitarias separadas para hombres y para mujeres, en cada piso de la edificación. 2.2. Las salas sanitarias no deberán distar horizontalmente, más de 40 metros del cuarto más alojado. 3.- A los fines del cálculo del mínimo de huéspedes, se estimarán 3 metros cuadrados de área de cuarto por cada huésped. 4.- El tipo y número mínimo de piezas sanitarias a instalar, será el siguiente:
36. 4.1. En las salas sanitarias para hombres, se instalará:
Normas para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Ed...

References: Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 artículo 133
 Artículo 129
 Artículo 130
 artículo 124
 artículo 117
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 117
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 artículo 142
 Artículo 146
 Artículo 142
 Artículo 146
 artículo 142
 artículo 146
 artículo 146
 Artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 142
 Artículo 145
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 144
 artículo 146