Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-29-noviembre-2006-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-199630
Timestamp: 2016-10-22 16:27:44+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, en la provincia de Madrid
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, en la provincia de Madrid Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, en la provincia de Madrid Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a instancia de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, con domicilio en la Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la autorización administrativa del soterramiento citado.
Resultando que la petición de Red Eléctrica de España ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no presentándose alegación ni oposición alguna durante el plazo reglamentario.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, se envió una separata de proyecto al Ayuntamiento de Madrid (Gerencia Municipal de Urbanismo) solicitando informe y establecimiento de condicionados técnicos si proceden, emitiéndose informe favorable con fecha 30 de enero de 2006.
Resultando que igualmente y de acuerdo con los citados artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se solicitó informe y establecimiento de condicionados técnicos a Gas Natural, a Telefónica de España, Sociedad Anónima, y el Canal de Isabel II, quienes emitieron informes favorables, estableciendo condicionados técnicos que son aceptados por Red Eléctrica de España.
Considerando que la titularidad de la línea Aravaca-Ventas fue transferida a favor de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, siendo autorizado su traspaso por Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de julio de 2006.
Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas a 220 kV «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» y «Aravaca-Ventas de Alcorcón», en el tramo de entrada a la subestación de Ventas de Alcorcón, cuyas características principales son:
El tramo de la línea «Fuencarral-Ventas de Alcorcón» que se soterra tiene una longitud de 226,4 metros, y el de la línea «Aravana-Ventas de Alcorcón» una longitud de 200,6 metros.
Descripción del soterramiento:
Cada uno de los circuitos partirá de los terminales de exterior situado en la Casa de Campo, junto al pórtico de las líneas que se encuentra a la izquierda de la autovía A-5 en dirección a Madrid.
Una vez realizada la bajada de los cables a través de los soportes de los terminales y autoválvulas, los dos circuitos discurren en zanja directamente entubada hasta el inicio del cruzamiento con la autovía A-5.
El cruzamiento con la autovía A-5 en el punto kilométrico 6+100 se realizará mediante dos perforaciones dirigidas paralelas, manteniendo una distancia entre ejes de 3 metros. La longitud aproximada de la perforación es de 102,6 metros por circuito.
A la salida de la perforación dirigida, los dos circuitos discurren por zanja entubada y hormigonada por un pasillo de la subestación de intemperie, hasta llegar al edificio de la subestación compactada. El recorrido hasta las celdas de 220 kV de la subestación se realizará en el sótano del edificio con una longitud aproximada de 52,5 metros por circuito.
Todo el trazado discurre por los distritos de Latina y Moncloa.
Conductores: Cables de cobre de 1 × 2000 mm2, aislamiento seco tipo XLPE-PE.
Semiconductor interior: Capa de semiconductor extruido de 1,5 mm de espesor.
La finalidad del soterramiento es adaptar la entrada de las líneas a la futura subestación compactada de Ventas de Alcorcón.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución