Source: http://docplayer.it/15328328-La-norma-libretto-di-impianto-libretto-di-centrale-prova-di-combustione-uni-en-10389-la-regola.html
Timestamp: 2018-03-23 03:39:10+00:00

Document:
LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN LA REGOLA - PDF
LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN LA REGOLA
Download "LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN 10389 LA REGOLA"
1 LA NORMA LIBRETTO DI IMPIANTO LIBRETTO DI CENTRALE PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN LA REGOLA 2003
3 DECRETO 17 marzo 2003 AGGIORNAMENTI AGLI ALLEGATI F e G DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412, RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L INSTALLAZIONE, L E- SERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI, AI FINI DEL CON- TENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA. (GU n. 86 del Suppl. Ordinario n.60) IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto l art. 11, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che dispone che i modelli dei libretti di centrale e dei libretti d impianto, riportati negli allegati F e G del decreto stesso, possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell artigianato con proprio decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia; Considerata l opportunità di disporre l aggiornamento dei modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto riportati nei citati allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa tecnica; Sentito in qualità di ente energetico l ENEA; Sentite le Associazioni di categoria interessate; Sentito il Comitato Termotecnico ltaliano; Decreta: Art. 1. Modelli di libretto di centrale e di libretto di impianto 1. A partire dal 1 settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti rispettivamente di un libretto di centrale conforme all allegato I del presente decreto e di un libretto di impianto conforme all'allegato II al presente decreto. 2. Per gli impianti esistenti alla data del 1 settembre 2003 i libretti di centrale ed i libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 2. Allegati 1. Gli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I e II al presente decreto. Art. 3. Precisazioni in ordine alla compilazione dei libretti di centrale e dei libretti d impianto 1. All art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: 11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta. Art. 4. Disposizione finale Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2003 Il Ministro: Marzano 1
4 LIBRETTO DI IMPIANTO pag. 3 LIBRETTO DI CENTRALE 15 LA PROVA DI COMBUSTIONE UNI EN
5 LIBRETTO di IMPIANTO Obbligatorio per impianti termici con potenza termica <35 kw Decreto 17 marzo
6 Decreto 17 marzo 2003 Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 412/93, recante norme per la progettazione, l installazione, l l esercizio l e la manutenzione degli impianti termici, ai fini del contenimento dei consumi di energia Modelli di libretto Dal 1 settembre 2003 gli impianti termici devono essere muniti di libretto di centrale e libretto di impianto conformi a tale decreto Per gli impianti termici esistenti al 1 settembre 2003, muniti di libretto di centrale e libretto di impianto conformi al DPR 412/93, devono essere allegati ai NUOVI libretti 4
7 Compilazione del libretto La compilazione iniziale del libretto di impianto e di centrale possono essere effettuata anche su supporto informatico, ma ogni singolo libretto deve essere stampabile su carta Entrata in vigore al 1 aprile Scheda identificativa impianto In 2 copie: una inviata, per posta/ , all ente competente dei controlli 5
8 1. Scheda identificativa impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) Definizioni Il responsabile dell esercizio e della manutenzione (art.11 comma 7) è tenuto a: - rispetto del periodo annuale di esercizio - osservanza orario prescelto - mantenimento della temperatura Il terzo responsabile (con i requisiti Legge 46/90) è tenuto a: - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - conduzione solo per impianti minori 35kW 6
9 Definizioni Controllo: prova di combustione Conduzione: - mantenimento temperatura - rispetto periodo annuale ed orario prescelto - regolazione e bilanciamento utenze - rilievo temperatura - governo caldaia periodica - controllo periodici dell acqua e relativa conduzione depuratori - compilazione del libretto Manutenzione: - ordinaria: sempre all accensione dell impianto (pulizie, etc.) - straordinaria: risoluzioni di disfunzioni 2. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione Deve essere compilata dal proprietario od occupante (che firma) Deve essere affidata a chi ha i requisiti della Legge 46/90 e diventa responsabile del controllo e della manutenzione 7
10 3. Nomina del terzo responsabile dell esercizio esercizio e della manutenzione Firma occupante Firma terzo responsabile Deve essere compilata dal proprietario od occupante Deve essere affidata a chi ha i requisiti della Legge 46/90 e diventa terzo responsabile (controllo, esercizio e manutenzione) 4. Componenti dell impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) Vedere dati tecnici contenuti nel libretto di istruzioni a corredo del prodotto 8
11 4. Componenti dell impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) Indicare SI o NO 4. Componenti dell impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 9
12 5. Ventilazione del locale (secondo UNI 7129 o UNI 10738) Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 6. Rendimento di combustione Per combustibili solidi o non comuni Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 10
13 6. Rendimento di combustione Valori corretti Valori modificati da Erratacorrige prot del 15/5/ Risultati 1a verifica e verifiche periodiche (secondo UNI 10389) Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi/ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione impianti esistenti (29/10/1993) Attenzione Firma chi compila 11
14 7. Risultati 1a verifica e verifiche periodiche ATTENZIONE: (secondo UNI 10389) - media di 3 prove - concentrazione calcolata da strumento o misurata - Bacharach: solo combustibili liquidi - togliere 2% al valore misurato delle perdite (incertezze di misurazione) - altre verifiche: se positiva SI non positiva NO non controllabile: NC Vedere norma UNI Risultati delle verifiche degli enti (secondo UNI 10389) Indicare se: manutentore, terzo responsabile, proprietario, occupante Modalità di invio Deve essere compilata da: - chi effettua l invio all Ente; - verificatore dell impianto (quando avviene il controllo) 12
15 9. Interventi di controllo, manutenzione e manutenzione straordinaria (secondo le indicazioni del costruttore e UNI 7129-UNI UNI 10845) Estremi del rapporto di controllo tecnico (ALLEGATO H) rilasciato al responsabile dell impianto e allegato al libretto Firma chi compila Deve essere compilata dal: - manutentore/terzo responsabile 10. Registrazione consumi combustibili Indicare la stagione di riscaldamento Deve essere compilata dal: - occupante/terzo responsabile Se non disponibili riempire solo CONSUMO TOTALE 13
16 Appendice: Modello: Lettera incarico/revoca terzo responsabile Deve essere compilata dal terzo responsabile 14
17 LIBRETTO di CENTRALE Obbligatorio per impianti termici con potenza termica 35 kw Decreto 17 marzo
18 1. Scheda identificativa impianto In 2 copie: uno inviata, per posta/ , all ente competente dei controlli Impianto termico per la climatizzazione di ambienti di Categoria degli edifici: E.1: residenza E.2: uffici E.3: ospedali, cliniche E.4:attività ricreative, associative, culto E.5: commerciali E.6: attività sportive E.7: scuole E.8:industriali ed artigianali 1. Scheda identificativa impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 16
19 Definizioni Il responsabile dell esercizio e della manutenzione (art.11 comma 7) è tenuto a: - rispetto del periodo annuale di esercizio - osservanza orario prescelto - mantenimento della temperatura Il terzo responsabile (con i requisiti Legge 46/90) è tenuto a: - rispetto del periodo annuale di esercizio - osservanza orario prescelto - mantenimento della temperatura - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - conduzione Definizioni Controllo: prova di combustione Conduzione: - mantenimento temperatura - rispetto periodo annuale ed orario prescelto - regolazione e bilanciamento utenze - rilievo temperatura - governo caldaia periodica - controllo periodici dell acqua e relativa conduzione depuratori - compilazione del libretto Manutenzione: - ordinaria: sempre all accensione dell impianto (pulizie, etc.) - straordinaria: risoluzioni di disfunzioni 17
20 2. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione Firma del proprietario o amministratore Deve essere compilata da proprietario o amministratore Deve essere affidata a chi ha i requisiti della Legge 46/90 e diventa responsabile del controllo e della manutenzione, se non compilata il responsabile rimane il proprietario/amministratore 3. Nomina del terzo responsabile dell esercizio esercizio e della manutenzione Firma occupante Firma terzo responsabile Deve essere compilata dal proprietario od occupante Deve essere affidata a chi ha i requisiti della Legge 46/90 e diventa terzo responsabile (controllo, esercizio e manutenzione) 18
21 4. Componenti dell impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 4. Componenti dell impianto Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 19
22 5. Termoregolazione nella singola unità immobiliare (o zonale) (alla 1a installazione o alla ristrutturazione) Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) Indicare SI o NO 5. Termoregolazione nella singola unità immobiliare (o zonale) (alla 1a installazione o alla ristrutturazione) Indicare SI o NO 20
23 6. Sostituzione di componenti della centrale termica Deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile Deve essere compilata assieme alle schede Sostituzione di componenti della centrale termica Deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile 21
24 7. Sostituzione di componenti termoregolazione nella singola unità immobiliare (o zonale) Deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile Indicare SI o NO 8. Rendimento di combustione Per combustibili solidi o non comuni Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi o ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione per impianti esistenti (prima del 29/10/1993) 22
25 8. Rendimento di combustione Valori corretti Valori modificati da Erratacorrige prot del 15/5/ Risultati 1a verifica e verifiche periodiche (secondo UNI 10389) Deve essere compilata da: - ditta installatrice per impianti nuovi/ristrutturazione; - responsabile dell esercizio e della manutenzione impianti esistenti (29/10/1993) Riferite alle perdite non al rendimento Firma chi compila 23
26 7. Risultati 1a verifica e verifiche periodiche ATTENZIONE: (secondo UNI 10389) - media di 3 prove - concentrazione calcolata da strumento o misurata - Bacharach: solo combustibili liquidi - togliere 2% al valore misurato delle perdite (incertezze di misurazione) - altre verifiche: se positiva SI non positiva NO non controllabile: NC Vedere norma UNI Risultati delle verifiche degli enti (secondo UNI 10389) Deve essere compilata dal solo verificatore incaricato dall Ente (quando avviene il controllo) 24
27 11. Interventi di controllo, manutenzione e manutenzione straordinaria (secondo le indicazioni del costruttore e UNI 8364-UNI 10435) Estremi del rapporto di Firma chi compila controllo rilasciato al responsabile dell impianto e allegato al libretto Deve essere compilata dal: - manutentore/terzo responsabile 12. Registrazione consumi energetici Consumo combustibile Indicare la stagione di riscaldamento (es ) - Inserire unità di misura - per gas: letture contatore - per liquidi: approvvigionamenti e serbatoi Deve essere compilata dal: - proprietario/amministratore/terzo responsabile 25
28 12. Registrazione consumi energetici Consumo elettrico Da compilare solo se contatore dedicato alla centrale termica Indicare la stagione di riscaldamento (es ) Errata-corrige: (B-A) Deve essere compilata dal: - proprietario/amministratore/terzo responsabile 12. Registrazione consumi energetici Consumo acqua reintegro (circuito chiuso) e volume ACS prodotto (litri o m3) Da compilare solo se contatore dedicato alla centrale termica Indicare la stagione di riscaldamento (es ) Errata-corrige: (B-A) Deve essere compilata dal: - proprietario/amministratore/terzo responsabile 26
29 12. Registrazione consumi energetici Consumo prodotti chimici per trattamento acqua caldaia e ACS Indicare la stagione di riscaldamento (es ) Resine, sale per rigenerare resine, sale per trattamento anti-calcare ACS, prodotti anti-corrosivi Deve essere compilata dal: - proprietario/amministratore/terzo responsabile Appendice: Modello Lettera incarico/revoca terzo responsabile Deve essere compilata dal terzo responsabile 27
30 LA PROVA DI COMBUSTIONE UNI
31 UNI Scopo e campo di applicazione Misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore negli impianti termici degli edifici. Generatori di calore con portata termica >4kW alimentati da combustibile gassoso e/o liquido, inseriti negli impianti destinati al riscaldamento, con o senza produzione ACS, o alla produzione centralizzata ACS. UNI Cosa si deve controllare 1) Misurazione in opera del rendimento di combustione 2) Misurazione in opera della concentrazione di CO 3) Misurazione in opera dell indice di fumosità (solo combustibili liquidi) 29
32 Gli inquinanti CO 2 CO dalla combustione del carbonio nel combustibile; per max resa della combustione deve essere il più alto possibile; negativo sul clima effetto serra; Attenzione: asfissiante (indica mancanza aria). dalla combustione incompleta del carbonio nel combustibile (combustione incompleta); tossico alto nelle aree cittadine con alta circolazione di veicoli e riscaldamento. UNI Esclusioni 1) Impianti inseriti in ciclo di processo 2) Stufe, caminetti e radiatori individuali 3) Apparecchi unifamiliari per la produzione ACS 4) Generatori alimentati a combustibile solido 30
33 UNI Operazioni preliminari Devono essere presenti sull impianto: - libretto di centrale o di impianto - libretti di uso e manutenzione del generatore Le prove devono essere fatte in sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamento dell impianto, seguendo anche documentazioni tecniche, schemi e certificati dell impianto e dei componenti. UNI Procedure operative del responsabile esercizio e manutenzione Le prove vanno effettuate alla potenza del focolare effettiva. Valore effettivo: valore durante il normale funzionamento a seguito di una regolazione effettuata dal responsabile dell esercizio e della manutenzione, e riportato sul libretto di impianto o centrale. Le misure e le operazioni vanno riportate sul libretto di centrale o impianto. 31
34 UNI Procedure operative dei verificatori A) Le prove vanno effettuate alla potenza del focolare effettiva. B) Le misurazioni in presenza del responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto; non deve alterare, anche mediante regolazione, il funzionamento, né effettuare alcuna operazione diversa da quanto previsto. C) Se non è possibile effettuare le misurazioni va segnalato sul rapporto di prova, specificandone il motivo, senza procedere ulteriormente. D) Se procedura difforme dalla norma, deve portare a termine il controllo, segnalando le difformità. UNI Procedure operative dei verificatori E) L apparecchio deve stampare data/ora/parametri rilevati/ codice identificativo apparecchio. F) Il rapporto di prova conforme in 3 copie: - copia per il verificatore - copia per il responsabile dell impianto - copia all Ente che ha disposto la verifica G) Il verificatore deve astenersi dall inserire nel rapporto consigli o raccomandazioni formulati sulla base dei risultati 32
35 UNI Prelievo dei prodotti della combustione Eseguiti in corrispondenza del foro passante (che dovrà poi essere chiuso): - sul condotto di evacuazione - fatto dal responsabile della manutenzione - se condotto parte integrante del generatore su indicazione della ditta costruttrice (caldaie tipo C) - sul generatore - predisposto dalla ditta costruttrice UNI Prelievo dei prodotti della combustione Se il collegamento tra caldaia e condotto non consente il rispetto delle distanza ed il fabbricante non ha predisposto un apposito foro Controllo non può essere effettuato 33
36 UNI Misura temperatura aria comburente - vicino alla bocca di aspirazione aria nei generatori ad aria soffiata - vicino all ingresso aria nei generatori ad aria aspirata, camera aperta e tiraggio naturale o con ventilatore sullo scarico fumi - in punto opportuno del condotto alimentazione aria comburente nei generatori a camera stagna. Il punto deve essere predisposto dal fabbricante o praticato dal tecnico su indicazione del fabbricante. Al termine chiudere stabilmente il foro. UNI Condizioni di misurazione Generatore in stato di regime (potenza termica prevista dalla misurazione) Rilevare la temperatura fluido in mandata, usando apposito pozzetto per caldaie <35kW o termometro caldaia. SCRITTO SUL RAPPORTO Effettuare la prova di rendimento di combustione alla max potenza termica effettiva nelle condizioni di normale funzionamento. Prove a potenza ridotta su richiesta. Se non è possibile la max potenza: - se caldaie combinate la si può far funzionare in ACS - se caldaie solo riscaldamento a potenza ridotta riferendo il rendimento a tale potenza 34
37 UNI Rilevazioni 1 - Temperatura dei prodotti della combustione 2 - Temperatura aria comburente 3 - Concentrazione di ossigeno o anidride carbonica nei prodotti della combustione 4 - Concentrazione ossido di carbonio nei prodotti della combustione 5 - Indice di fumosità (solo combustibili liquidi) Termometri e sonde a profondità molto prossima all asse del condotto UNI Risultati e calcolo Misurazioni anomale da non considerare 35
38 UNI Valori max di CO e indice fumosità Il valore misurato di CO a fumi secchi e senza aria Se concentrazione di CO a fumi secchi e senza aria maggiore di 0,1% (1000 ppm) non riducibile ESITO NEGATIVO Se indice fumosità (comb. liquidi) (scala Bacharach) maggiore 2 per gasolio maggiore 6 per olio combustibile ESITO NEGATIVO UNI Rapporto di prova Secondo UNI CEI Redatto con precisione ed evitando equivoci ed interpretazioni Contenere tutti i risultati delle misurazioni: a) dati dell operatore b) dati impianto e del responsabile c) riferimento alla presente norma d) dati degli strumenti e) risultati di prova f) informazioni, per l operatore, legate ai contenuti del rapporto g) data del controllo h) firme leggibili dell operatore e del responsabile 36

References: art. 4
 art. 11
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 art. 11
 Art. 4