Source: https://www.elsner-elektronik.de/shop/it/produkte-shop/knx-bussystem/knx-aktoren-230-v-ac-antriebe/knx-s4-knx-s2.html
Timestamp: 2020-06-01 06:23:57+00:00

Document:
KNX S4 | KNX S2 - Attuatori KNX – azionamenti 230 V AC - Sistema di bus KNX - Prodotti/Negozio - Elsner Elektronik
KNX S-UP 230 V (articolo di fine serie)
Home > Prodotti/Negozio > Sistema di bus KNX > Attuatori KNX – azionamenti 230 V AC > KNX S4 | KNX S2
Attuatori con uscite azionamento
Con il attuatori KNX S2 e KNX S4 con comando facciate integrato, è possibile controllare gli azionamenti di veneziane, tende da sole, persiane avvolgibili o finestre. Gli azionamenti collegati possono essere comandati direttamente attraverso le coppie di interruttori dell'attuatore.
Poiché le uscite sono a potenziale zero, è possibile comandare azionamenti fino a 30 V DC e fino a 230 V AC, come anche altri sistemi (ad es. l'entrata dell'interruttore manuale di un comando motore).
L'automatismo per la schermatura o l'aerazione di finestre può essere definito come esterno o interno. L'automatismo interno ha più opzioni per blocchi, controlli (ad es. Master-Slave) e specifiche di priorità (ad es. automatismo manuale). Gli scenari possono essere salvati e richiamati mediante bus (controllo scenari con 16 scenari per azionamento).
N. 70540 KNX S4, 4 uscite
N. 70541 KNX S2, 2 uscite
Uscite a potenziale zero per azionamenti di schermature o finestre
KNX S2: 2 uscite| KNX S4: 4 uscite
Tastiera con coppie di interruttori e LED di stato
Conferma della posizione (posizione di corsa, in caso di veneziane anche posizione lamelle)
Comando tramite automatismo interno ed esterno
Comando aerazione finestre integrato
Dimensioni ca. 107 x 88 x 60 (L x A x P, mm), 6 moduli di separazione
Potenza assorbita massimo 3 W
Corrente su bus ca. 10 mA
Uscite 4 × Uscita Su/Giù a potenziale zero,
fino a 30 V DC, 230 V AC,
per ogni uscita massimo 4 A con carico resistivo
Oggetti di comunicazione 409
Tensione di esercizio Tensione bus
Corrente su bus ca. 22 mA
Uscite 2 × Uscita Su/Giù a potenziale zero,
Oggetti di comunicazione 207
Manuale ((Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo) come download
KNX S2 Scheda Tecnica N. articolo 70541
KNX S4 Scheda Tecnica N. articolo 70540
KNX S2 Manuale N. articolo 70541
Versione 23.04.2020 IT pdf
KNX S4 Manuale N. articolo 70540
KNX S2 Applikation 4.0 N. articolo 70541
Versione 05.07.2017 D, EN, FR, IT, ES zip
KNX S4 Applikation 4.0 N. articolo 70540

References: articolo 70541
 articolo 70540
 articolo 70541
 articolo 70540
 articolo 70541
 articolo 70540