Source: http://docplayer.cz/6528200-Pozarni-ochrana-engineers-cz.html
Timestamp: 2018-03-17 18:44:01+00:00

Document:
POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ - PDF
Download "POŽÁRNÍ OCHRANA ENGINEERS CZ"
1 POŽÁRNÍ OCHRANA Projekční ateliér: ENGINEERS CZ s.r.o. IČO: Projektant : Ing. Novák IČO: Tel.: cz.cz Razítko: Kr.Úřad: Hlavní město Praha Místní Úřad: Praha 6 Investor: Vezeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Nusle , Praha 4 Stavba objekt: Instalace výtahu do stávající šachty Staré náměstí 3/12, Praha 6 Obsah: Požárně bezpečnostní řešení stavby Formátů: Datum: 9/ 2013 Účel: DSP Č.zakázky: Měřítko - 1 -
2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno na základě vyhlášky č. 246/2001 Sb. 41, odst.2, písm. a)- o) a) seznam použitých materiálů pro zpracování - dispoziční a technické podklady prováděných úprav projektové firmy ENGINEERS CZ Ortenovo nám. 1488/13, Praha 7. - požárně bezp. normy ČSN z května 2009 a ČSN z března 2011, Vyhláška MV č.23/2008 Sb., Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. - fotodokumentace stavby b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí Ve stávajícím objektu výše uvedené stavby VV Ruzyně o pěti nadzemních podlažích bude modernizován stávající osobní výtah. Stávající nevyhovující výtah bude nahrazen novým osobním výtahem s nosností 1400 kg. Výměnou nebudou ovlivněny sousední prostory objektu, vnitřní ani vnější. V současné době pro provoz slouží stávající výtah, jezdící z přízemí do 5. patra 6 NP. Požární výška objektu je 18,150 m. Výtah je umístěný ve stávající zděné výtahové šachtě umístěné uvnitř objektu. Jedná se o stávající objekt, který není členěn na požární úseky a výtahová šachta tvoří společný prostor s ostatními částmi objektu. Strojovna výtahu je umístěna na střeše objektu nad výtahovou šachtou. Modernizovaný výtah bude osazen o nosnosti 1400 kg do stávající šachty a bude tvořit samostatný nově vytvořený požární úsek. Výtahová šachta bude tvořit samostatný PÚ společně s dále již nevyužívanou strojovnou výtahu umístěnou nad výtahovou šachtou. Podle požadavku ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Stávající objekt je postaven z nehořlavých konstrukcí, svislé i vodorovné konstrukce jsou zděné a železobetonové. Výstup z výtahových stanic bude v jednotlivých podlažích na stávající chodbu. Původní požární zatížení chodby se nemění, stávající stupeň požární bezpečnosti přilehlých prostorů se nezvyšuje. Podle údajů z technické zprávy dodavatele budou provedeny následující stavebně montážní práce: Výtah bude instalován do stávající šachty původních rozměrů. Zděná konstrukce šachty zůstane původní. Při modernizaci bude nainstalován nový osobní výtahový stroj, nový rám kabiny a nová kabina s automatickými dveřmi. Budou osazeny nové automatické šachetní dveře s požární odolností. Nejedná se o zásah do nosných konstrukcí stavby ve smyslu ustanovení 104, odst.2n) zákona č.183/2006 Sb
3 Výtahová šachta se strojovnou výtahu (strojovna bude bez využití), budou tvořit společný samostatný požární úsek. Podle čl a čl ČSN je pro osobní výtah, šachtu i strojovnu výtahu, do požární výšky 22,5 m požadován II. SPB. Pro nové konstrukce (dozdívky) umístěné ve schodišti vyhovují požární odolnosti 30 minut DP1. Stávající betonové konstrukce tomuto požadavku vyhovují s další rezervou. Z hlediska ČSN čl. 3.3 b)1) se jedná o změnu 1, pro požární úseky je podle ČSN čl. 4 h) požadován III.SPB, pokud není prokázán stupeň jiný. Podle čl a čl ČSN je prokázán II. SPB. Dveře do výtahové šachty, které se budou měnit, budou osazeny s požární odolností, Podle tab. 12 ČSN je minimální požadavek EW 15 DP2. Požadavky požární bezpečnosti z hlediska ČSN pro změnu 1 Podle čl. 3.2 a)1) ČSN nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg/m2, původní požární zatížení se nezvyšuje. Podle čl. 3.2 b)1) ČSN nedochází ke zvýšení původního počtu osob o více než o 12 osob, c) ani osob s omezenou schopností a neschopných samostatného pohybu a d), počet osob v objektu se nebude měnit. Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy. Výše uvedené změny budou z hlediska čl. 3.3 ČSN změnou staveb skupiny I. vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změny ve vybavení prostorů objektu o modernizované zařízení výtahu a vyčištění dále nevyužívané strojovny výtahu. ČSN a) požární odolnost požárně dělících a nosných stavebních konstrukcí se nemění. ČSN b) třída reakce stavebních výrobků na oheň se nemění. ČSN c) velikost požárně otevřených ploch se nemění. ČSN d)f) S novými otvory se nepočítá. ČSN e) VZT zařízení se nezřizuje. ČSN g) V objektu se nemění podmínky obsazení prostorů osobami a nemění se podmínky úniku z těchto prostorů. Podle ČSN se nebude obsazení osobami zvětšovat. ČSN h) nevytváří se nový PÚ. ČSN i) nejsou zhoršovány původní parametry. c) rozdělení stavby do požárních úseků - V posuzovaném objektu zůstane původní rozdělení do požárních úseků. Nový požární úsek bude vytvořen z výtahové šachty a strojovny výtahu osazením nových požárních dveří a využitím stávající betonové obvodové konstrukce výtahové šachty, která vyhovuje pro požadovanou požární odolnost viz výše. d) stanovení požárního rizika - Podle pol tab. A1 ČSN je pro výtahovou šachtu s výtahem stanoveno požární zatížení 15 kg/m2 při koef. a=0,9. Podle - 3 -
4 čl a čl ČSN je pro osobní výtah do požární výšky 22,5 m požadován II. SPB. e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů - Původní stavební konstrukce objektu se nemění, bude provedena pouze výměna požárních dveří do výtahové šachty, budou osazeny s minimální požární odolností EW 15 DP2 (jejich skutečná hořlavost bude vyššího parametru DP1). - třída reakce stavebních výrobků na oheň se nemění. f) zhodnocení navržených stavebních hmot - Stavební hmoty nebudou v objektu měněny. g) zhodnocení možnosti provedení požární zásahu, evakuace - Původní podmínky pro požární zásah nebudou provedenou změnou ovlivněny. Rovněž stávající zajištění evakuace se nemění. Počet osob v objektu, šířky a délky únikových cest v objektu se nemění. h) stanovení odstupových vzdáleností - Jedná se o stávající odstupové vzdálenosti, podle čl ČSN se odstupové vzdálenosti nestanovují a podle čl se považují za vyhovující. i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou - Prováděná rekonstrukce výtahu neovlivňuje původní zajištění objektu vnějšími a vnitřními odběrnými místy. j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení - Projekt rekonstrukce výtahu neklade požadavky na řešení vnitřních ani vnějších zásahových cest, nástupních ploch apod. Původní řešení objektu z hlediska požární bezpečnosti se nemění. k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů - V původním objektu zůstane původní zabezpečení PHP a není předmětem této požární ochrany. - Pro modernizovaný výtah je podle požadavků Vyhlášky MV č.23/2008 Sb. požadován 1 ks CO2 s hasicí schopností = 55 B, který bude umístěn v blízkosti el. rozvaděče
5 l) zhodnocení technických, technologických zařízení stavby - Původní el. rozvody výtahu budou vyměněny za nové. Ke kolaudaci bude doložena nová výchozí revizní zpráva části měněných elektrorozvodů. - Napojení nových rozvodů bude provedeno na stávající hlavní rozvaděč objetu. - Odvětrání šachty bude větracím otvorem v horní části šachty směrem do stávající strojovny výtahu o velikosti 1% půdorysu šachty a ze strojovny výtahu do volného prostoru. m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti - Nejsou požadavky na zvýšení požární odolnosti konstrukcí objektu. n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními - Modernizace výtahu nevyžaduje zabezpečení objektu žádným PBZ. o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek - Šachetní dveře výtahu a uvnitř kabiny výtahu bude označení informační tabulkou Tento výtah není evakuační. Závěr Modernizace výtahu v uvedeném objektu neovlivňuje požární bezpečnost stavby. Z hlediska ČSN se jedná o změnu stavby skupiny I podle čl. 3.3 ČSN splňující podmínky čl. 4. této normy. 25. září 2013 Zpracoval: ing.novák Číslo v katalogu MV Š-65/97-5 -
Poţárně bezpečnostní řešení Přístavba objektu MŠ Chodovická v areálu škol Ratibořická & Chodovická (Spojený projekt pro územní řízení a stavební povolení) Chodovická 1900 P R A H A 20 H O R N Í P O Č E

References: zákona č.183
 čl. 3
 čl. 4
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 3
 čl. 4