Source: http://docplayer.it/4767751-Impianti-elettrici-nei-condomini.html
Timestamp: 2018-09-25 17:58:05+00:00

Document:
Impianti elettrici nei condomini - PDF
Download "Impianti elettrici nei condomini"
1 Incontro di aggiornamento ANACI BOLOGNA Impianti elettrici nei condomini Ing. Alfonso Montefusco Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica Azienda USL di Bologna Teatro Galliera via Matteotti 27 Bologna 28 novembre
2 Rischi di natura elettrica per contatto con parti in tensione - Contatto diretto: contatto di persone con parti attive. - Contatto indiretto: contatto di persone con una massa in tensione per un guasto.
3 Protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT (es. edifici residenziali) Per interrompere il circuito di guasto occorre installare un interruttore differenziale
4 Interruttore Differenziale Tasto di prova Corrente di intervento dell interruttore differenziale pari a 30 ma 4
5 Protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT Protezione con interruzione automatica dell alimentazione: Collegamento a terra delle masse e interruttore differenziale. Negli ambienti ordinari la protezione è garantita se: R E 50/ I dn Dove R E : resistenza del dispersore in ohm; I dn : corrente nominale differenziale in ampere; Ad es.: per I dn = 0,03 A : il valore massimo della resistenza di terra è pari a: 50/0,03 = ohm per I dn = 0,5 A : il valore massimo della resistenza di terra è pari a: 50/0,5 = 100 ohm
6 Protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT L impianto di messa terra nelle abitazioni è richiesto dalla norma CEI fin dal 3/2/1957. Impianto di messa a terra e interruttori differenziali erano previsti dall art. 7 della L. 46/90, che prevedeva l adeguamento degli impianti esistenti entro tre anni. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/3/90 si considerano adeguati se dotati di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma ( art. 6 DM 37/08). Il differenziale da 30 ma è richiesto dalle norme CEI nei locali ad uso abitativo (circuiti che alimentano prese fino a 20 A,..)
7 Interruttore differenziale nel condominio In un edificio civile gli impianti elettrici dei singoli condomini e dei servizi condominiali sono alimentati dal distributore in bassa tensione (sistema TT) per cui devono essere protetti da interruttori differenziali. L impianto di terra condominiale è unico, e vi devono essere collegate anche le tubazioni di gas e acqua che entrano nell edificio, le tubazioni del riscaldamento centralizzato e, se possibile, i ferri delle fondazioni in cemento armato Da TNE 3/2007
8 Interruttore differenziale nel condominio Se un condomino A non ha l interruttore differenziale (o se non funziona) e si verifica un guasto nel suo impianto, l impianto di terra condominiale e le masse che vi sono collegate vanno in tensione. L interruttore differenziale del condomino B non interviene perché non è in grado di rilevare il guasto. Se il condomino B tocca una massa (es. lavatrice) in casa sua può morire folgorato. Analogo rischio riguarda una persona che tocca, ad esempio, il palo dell illuminazione esterna condominiale. Da TNE 3/2007
9 Registro di anagrafe condominiale art codice civile L amministratore ha l obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza del condominio stesso. Poiché, come appena visto, una carenza nell impianto elettrico di una singola unità immobiliare può creare rischi anche nelle parti comuni, il suddetto registro dovrebbe contenere la dichiarazione di conformità o di rispondenza di ciascuna unità immobiliare e non solo delle parti comuni. Il rischio di folgorazione sussiste anche in assenza di impianto di terra dell edificio, in quanto il guasto può trasmettersi tramite le tubazioni dell acqua, del gas o del riscaldamento centralizzato.
10 Impianto di protezione scariche atmosferiche Per valutare in modo esaustivo le condizioni di sicurezza del condominio occorre prendere in considerazione anche il rischio di fulminazione del fabbricato, almeno in relazione al rischio di perdita di vite umane. La valutazione del rischio di fulminazione si esegue secondo quanto previsto dalla norma CEI EN (CEI 81-10/2). Se a seguito della valutazione del rischio emerge la necessità di installazione dell impianto, per la sua realizzazione occorre fare riferimento alla norma CEI EN (CEI 81-10/3 ). 10
11 Impianto di protezione scariche atmosferiche Anche il recente DM 22/1/2013 Regole tecniche relative agli impianti centralizzati d antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, che ha sostituito un analogo decreto del 2005, prevede che gli impianti d antenna, anche non centralizzati, siano progettati, installati e mantenuti in conformità alle norme tecniche. L art. 6, relativo ai criteri realizzativi, fa riferimento a norme e guide tecniche del CEI, tra le quali la Guida CEI 100-7, in cui viene richiamato l obbligo di protezione dell impianto di antenna contro i fulmini. 11
12 Impianto di protezione scariche atmosferiche Guida CEI
13 Impianti condominiali di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche - verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 L obbligo di sottoporre gli impianti di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche di un condominio alle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 ricorre se l amministratore si configura come datore di lavoro (art. 2 del D.Lgs. 81/08) In tali casi detti impianti devono essere denunciati a INAIL e AUSL e le verifiche periodiche, su incarico dell amministratore, possono essere effettuate unicamente dalle AUSL o da soggetti abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 13
14 Denuncia dell impianto di messa a terra/protezione contro le scariche atmosferiche (luoghi di lavoro) AL DIPARTIMENTO ISPESL DI. ALL AZIENDA U. S. L. DI MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.P.R. 22/10/2001 n. 462 Per la denuncia è sufficiente l invio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità senza gli allegati obbligatori. Per impianti privi di dichiarazione di conformità occorre trasmettere una dichiarazione di rispondenza. PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO Il sottoscritto..... in qualità di della DITTA. Sede Sociale in Via n. Cap... Tel.... invia DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ della Ditta Installatrice: con sede in in Via ; CAP. Tel..; IMPIANTO DI TERRA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Allegati obbligatori conservati presso Ditta utente. IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DI CUI SI CHIEDE L OMOLOGAZIONE Ubicazione dell impianto: CITTÀ:... Via.... Cap... Tel.. TIPO DI IMPIANTO: CANTIERE STABILIMENTO INDUSTRIALE OSPEDALE E CASE DI CURA ATTIVITÀ AGRICOLA AMBULATORIO MEDICO / VETERINARIO ATTIVITÀ COMMERCIALE CENTRO ESTETICO TERZIARIO EDIFICIO SCOLASTICO ARTIGIANATO LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, CINEMA, TEATRO, ECC. ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO ALTRO:.. Indicare il n di addetti ed il tipo di atti vità specificata. Alimentato dalla rete B.T. V. Alimentato dalla rete A.T. kv. Alimentato dalla rete M.T. kv Alimentato da impianto autonomo V Potenza installata: kw N Cabine di trasfo rmazione:.. N Dispersori: IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Parafulmini a gabbia n 1 Superficie protetta = m 2 n 2 Superficie protetta = m 2 Parafulmini ad asta numero.. Capannoni metallici numero.. c) Strutture metalliche, recipienti e serbatoi metallici numero.. e) Cantieri edili (indicare il numero di strutture metalliche) numero.. N.B. segnare le voci che interessano. Scrivere possibilmente in stampatello. Firma e timbro del datore di lavoro (con codice fiscale e/o partita IVA)
15 Dichiarazione di conformità Rilasciata dall installatore. Per i luoghi di lavoro equivale alla omologazione dell impianto di messa terra /di protezione scariche atmosferiche (DPR 462/2001) 15
16 Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità dell impianto elettrico/ impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve comprendere i relativi allegati obbligatori (art. 7 del DM 37/08): a. progetto b. relazione con tipologia dei materiali utilizzati; c. schemi di impianto (unifilare e planimetrico); d. copia del Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 16
17 Obbligo di progetto per impianti elettrici in edifici abitativi Obbligo di progetto da parte di un professionista per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche quando il volume dell edificio supera 200 m 3 Da Guida operativa all applicazione del DM 37/08 Regione Toscana 17
18 Obbligo di progetto per impianti elettrici in edifici diversi da quelli abitativi Da Guida operativa all applicazione del DM 37/08 Regione Toscana 18
19 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo II Luoghi di lavoro Capo I Disposizioni generali articolo 64 obblighi del datore di lavoro: 1-Il datore di lavoro provvede affinché omissis : e) Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento Sanzione art. 64: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a 5.260,80 19
20 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche articolo 80 obblighi del datore di lavoro: 1-Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica omissis ed in particolare rischi derivanti da : a) Contatti elettrici diretti; b) Contatti elettrici indiretti; c) Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) Innesco di esplosioni; e) Fulminazione diretta ed indiretta; f) Sovratensioni; g) Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 20
21 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche 2- Il Datore di Lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) Le condizioni e le caratteristiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze ; b) I rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) Tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Sanzione art. 80, comma 2: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a 7.014,40 21
22 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche 3- A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali omissis e a predisporre le procedure di uso e manutenzione Sanzione art. 80, comma 3: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a 5.260,80 22
23 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 81 Requisiti di sicurezza 1- Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2-. gli impianti di cui al comma precedente, si considerano a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 23
24 Norme di Legge Legge n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici Art. 1 Tutti materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d arte; Art. 2 - I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d arte. DM 22/1/08 n. 37- art. 6 Realizzazione e installazione degli impianti 1- Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell arte. 24
25 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 84 protezione dai fulmini 1- Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini (mediante dispositivi) realizzati secondo le norme tecniche. La valutazione del rischio di fulminazione si esegue secondo quanto previsto dalla norma CEI EN (CEI 81-10/2). L installazione dell impianto si esegue come indicato dalla norma CEI EN (CEI 81-10/3 ). 25
26 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Articolo 86 Verifiche e controlli 1- Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001 n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2- Con Decreto sono stabilite le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma L esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione della autorità di vigilanza. 26
27 D.Lgs. n. 81/2008 Titolo III - Capo III Impianti e apparecchiature elettriche In attesa del Decreto di cui al comma 2 appare necessario applicare quanto previsto dalle norme di buona tecnica riguardo alle verifiche periodiche (norma CEI 64-8, ). Le verifiche manutentive di questi impianti sono a carico del Datore di Lavoro che le esegue tramite personale competente e, ove necessario, abilitato ai sensi del DM 37/08. Sanzione art. 86, commi 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 27
28 DM 37/08 art. 8 Obblighi del committente e del proprietario 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate 2. Il proprietario dell impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l uso e la manutenzione predisposte dall impresa installatrice dell impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. 28
29 Si veda Parere del Consiglio di Stato n 04558/11 de l 23/11/2011 Da TNE 12/
30 Manutenzione inadeguata Da TNE Guida Blu n
31 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico DM 37/08 Manutenzione ordinaria: interventi finalizzati a contenere il degrado normale d uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell impianto su cui si interviene o la sua destinazione d uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente. Es.: sostituzione componenti con altri di pari caratteristiche (interruttori, prese a spina, apparecchi di illuminazione,..) Non è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità, per cui può essere effettuata anche da soggetti non abilitati, ma il committente si espone a rischi in caso di incidenti o infortuni. 31
32 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico DM 37/08 Manutenzione straordinaria: interventi che non rientrano nelle nuove installazioni, trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni ordinarie. Es.: sostituzione componenti con altri di diverse caratteristiche, aggiunta di punti luce o prese, E previsto il rilascio della dichiarazione di conformità, per cui può essere effettuata unicamente da imprese abilitate. Il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria non è tracciato in modo preciso. 32
33 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico Norme CEI 64-8 Deve essere fatta una valutazione della frequenza e qualità della manutenzione che si può ragionevolmente prevedere nel corso della vita dell impianto in modo che: Possano essere compiute facilmente in sicurezza tutte le verifiche periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione e riparazione che si prevede necessarie; Sia assicurata l efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza; Sia adeguata l affidabilità dei componenti elettrici per consentire un corretto funzionamento dell impianto. 33
34 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico Verifiche periodiche secondo Norme CEI 64-8/6 34
35 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico Verifiche periodiche secondo Norme CEI 64-8/6 35
36 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico Verifiche periodiche secondo Norme CEI 64-8/6 36
37 Controllo e manutenzione dell impianto elettrico Verifiche periodiche secondo Norme CEI 64-8/6 37
38 Attestato di manutenzione Da TNE supplemento al n. 1/
39 Allegati attestato di manutenzione (da TNE suppl. 1/2014) 39
40 Riferimenti bibliografici: Editore TNE srl, riviste TuttoNormel n 3/2007, n 12/2012 e supplemento al n 1/2014 Editore TNE srl, Guida Blu n 10: Manutenzione Lavori Elettrici. Regione Toscana - Guida operativa all applicazione del DM 37/08 40
41 Principali riferimenti normativi: 1) L. 46/90 e DM 37/08 (Norme sulla sicurezza degli impianti) 2) L. 186/68 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali,, e impianti elettrici ed elettronici) 3) D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) 4) DPR 462/01 (Regolamento per la denuncia di impianti di messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche,.. ) 5) DM 22/1/13 (Impianti centralizzati d antenna) 6) Codice Civile art (Registro di anagrafe condominiale) 7) Norme CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione ) 8) Norme CEI (Protezione contro i fulmini) 9) Guida CEI (Guida per l applicazione delle norme sugli impianti di ricezione televisiva) 41
PROTEZIONE CONTRO SHOCK ELETTRICI DERIVANTI DA CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI SOTTO TENSIONE SULLE STAZIONI DI ACQUISIZIONE DATI GEOFISICI
PROTEZIONE CONTRO SHOCK ELETTRICI DERIVANTI DA CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI SOTTO TENSIONE SULLE STAZIONI DI ACQUISIZIONE DATI GEOFISICI Angelo Castagnozzi Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

References: art. 7
 art. 6
 art. 6
 articolo 64
 art. 64
 articolo 80
 art. 80
 art. 80
 Articolo 81
 Art. 1
 Art. 2
 art. 6
 Articolo 84
 Articolo 86
 art. 86
 art. 8