Source: https://es.scribd.com/document/351644669/memoria-colegio-pdf
Timestamp: 2020-08-04 23:53:51+00:00

Document:
memoria colegio.pdf | Corriente eléctrica | Transformador
guardarGuardar memoria colegio.pdf para más tarde
Pre-Info 3, Luis Hernández
Demanda, factores de carga, tarifas CFE
Previo #2 Corriente Diferencial Luis Espinoza IEEE
Está en la página 1de 982
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN CENTRO DOCENTE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electricidad
José Antonio Ruiz Hurtado
Edgardo Renard Zeppa
1. ÍNDICE GENERAL…………………………………………………
2. MEMORIA……………………………………………………………………. 27
2.0. Hoja de identificación……………………………………………………………28
2.1. Objeto del proyecto……………………………….…………………………
2.2. Alcance del proyecto…………………………………………………… ………38
2.3. Antecedentes……………………………………………………………………
2.4. Reglamentos y normas de aplicación…………………………………………… 39
2.4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas…………………………… ……39
2.4.2. Bibliografía………………………………………………………………… 48
2.4.3. Recursos web……………………………………………………….……… 48
2.4.4. Programas de cálculo………………………………………………….…… 48
2.4.5. Plan de gestión de calidad……………………………………………
2.5. Definiciones y abreviaturas………………………………………………
2.6. Requisitos de diseño…………………………………………………
2.6.1. Emplazamiento………………………………………………… …………50
2.6.2. Instalación eléctrica…………………………………………………………51
2.6.3. Condiciones de iluminación……………………………
2.6.3.1. Iluminación interior y exterior…………………………………………51
2.6.4. Instalación del sistema de protección contra incendios……………………. 52
2.6.4.2. Bocas de incendio equipadas (BIE) ………………………… ………53
2.6.3.2. Alumbrado de emergencia…………………………………………
2.6.4.1. Sectores de incendio………………………………………………
2.6.4.3. Sistema de detección de incendios…………………………………… 53
2.6.4.4. Sistema de alarmas………………………………………………….… 53
2.6.4.5. Hidrantes…………………………………………………………….…54
2.6.4.6. Extintores………………………………………………………………54
2.6.4.7. Señalización de recorridos de evacuación………………………
2.6.4.8. Otras normas generales de seguridad contra incendios……………
2.6.5. Instalación de ACS……………………………………………………….…56
2.6.6. Instalación de la calefacción……………………………………………
2.7. Análisis de soluciones…………………………………………………………… 57
2.7.1. Alumbrado general……………………………………………………….…57
2.7.1.1. Alumbrado interior……………………………………………………. 57
2.7.1.2. Alumbrado exterior…………………………………………………… 59
2.7.2. Alumbrado de emergencia……………………………………………….… 59
2.7.3. Piscina……………………………………………………………………… 61
2.7.4. Instalación eléctrica…………………………………………………………62
2.7.4.1. Ascensor………………………………………………………….…… 62
2.7.4.2. Canalizaciones………………………………………………………… 63
2.7.4.4. Línea General de Alimentación……………… ………………………64
2.7.4.5. Régimen del neutro………………………………………………….…65
2.7.4.6. Acometida…………………………………………………… ……….69
2.7.4.7. Compensación del factor de potencia……………………….…………69
2.7.4.7.1. Introducción……………………………………………………… 69
2.7.4.7.2. Formas de compensación de la energía reactiva………………….70
2.7.4.3. Derivaciones individuales…………………
2.7.4.7.2.1.
Compensación global o centralizada………………………
2.7.4.7.2.2.
Compensación parcial o mixta……………………………… 71
2.7.4.7.2.3.
Compensación individual……………………………………72
2.7.4.7.3. Tipos de compensación…………………… ……………………72
2.7.4.7.3.1. Compensación fija……………… …………………………73
2.7.4.8. Puestas a tierra………………………………………………………… 73
2.7.4.7.3.2.
Compensación automática……………………
2.7.5. Sistema de protección contra incendios………………………………….… 74
2.7.5.3. Sistema de detección de incendios……………………………….…… 76
2.7.5.5. Hidrantes…………………………………………………………….…77
2.7.5.6. Extintores………………………………………………………………78
2.7.5.1. Sectores de incendio………………………………………………
2.7.5.2. Bocas de incendio equipadas (BIE) ………………………………
2.7.5.4. Sistema de alarma…………………………………………………
2.8. Resultados finales……………………………………………………………
2.8.1. Descripción general del edifico……………………………………… ……80
Edificio principal docente…………………………………………
2.8.1.1.1. Planta baja……………………………………………………
2.8.1.1.2. Primera planta………………………………………………….… 81
2.8.1.2. Zona exterior………………………………………………………
2.8.1.3. Piscina………………………………………………………….………82
2.8.1.4. Resultados finales en 3D……………………………………………… 83
2.8.2. Instalación eléctrica en baja tensión……………………… ………………85
2.8.2.1. Descripción de la instalación………………… ………………………85
2.8.2.1.1. Descripción de la piscina………………………………………… 86
2.8.2.1.2. Descripción del ascensor………………………………………… 87
2.8.2.1.3. Descripción de los motores…………………………….…………87
2.8.2.1.4. Descripción de las tomas de corriente…………………………… 89
2.8.2.1.5. Descripción del portero automático………………………………90
2.8.2.2. Alumbrado general…………………………………………………… 90
2.8.2.2.1. Alumbrado interior………………………………………………. 91
2.8.2.2.1.1. Aulas………………………………………………………
2.8.2.2.1.2.
Biblioteca…………………………………………………… 92
2.8.2.2.1.3.
Aulas de usos específicos……………………………………93
2.8.2.2.1.4.
2.8.2.2.1.5.
Sala de profesores………………………… Despachos……………………………………………
2.8.2.2.1.6. Aulas de usos específicos 2……………….…………………96
2.8.2.2.1.7. Servicios…………………………………………… ………97
2.8.2.2.1.8.
Secretaria y conserjería………………………………
2.8.2.2.1.9.
Almacén…………………………………………………
2.8.2.2.1.10.
2.8.2.2.1.11.
…… Cocina………………………………………………….… 100
Bar-comedor………………………………………
2.8.2.2.1.12.
Salón de actos………………………….………………… 101
2.8.2.2.1.13. Gimnasio…………………………………….……………102
2.8.2.2.1.14.
Sala de calderas………………………… ………………102
2.8.2.2.1.15.
Espacio de material deportivo…………………………… 103
2.8.2.2.1.16.
Espacio de limpieza……………………………………… 103
2.8.2.2.1.17.
Vestuarios………………………………
2.8.2.2.1.18. Piscina…………………………………………….………105
2.8.2.2.1.19.
2.8.2.2.1.20. Pasillos……………………………………………………107
…………… 109
2.8.2.2.2.1.
2.8.2.2.2.2. Aparcamiento………………………………………………109
Aulas…………………………………….………………… 109
Espacio de instalaciones…………………………….…… 106
2.8.2.2.2. Alumbrado exterior………………………………
2.8.2.2.2.3.
Pista de baloncesto…………………………………………110
2.8.2.2.2.4.
Pista de balonmano………………………
2.8.2.2.3. Alumbrado de emergencia……………………………
………112
2.8.2.2.3.1.
2.8.2.2.3.2. Biblioteca…………………………… ……………………115
Aulas………………………………………………….…… 114
2.8.2.2.3.3.
Aulas de usos específicos………………………….……… 116
2.8.2.2.3.4.
Sala de profesores…………………………………….…… 117
2.8.2.2.3.5.
Despachos…………………………………………………. 118
2.8.2.2.3.6.
Aulas de usos específicos 2……………………………
2.8.2.2.3.7. Servicios………………………
2.8.2.2.3.8.
2.8.2.2.3.9. Almacén……………………………………………………123
Secretaria y conserjería…………………………………….122
2.8.2.2.3.10.
2.8.2.2.3.11.
… Cocina……………………………………………….…… 125
Bar-comedor…………………………………………
2.8.2.2.3.12.
Salón de actos……………………………………….…… 126
2.8.2.2.3.13. Gimnasio………………………………………….………127
2.8.2.2.3.14.
2.8.2.2.3.15.
…… Espacio de material deportivo…………………………… 129
Sala de calderas……………………………………
2.8.2.2.3.16.
Espacio de limpieza……………………………………… 130
2.8.2.2.3.17. Vestuarios…………………………………………
2.8.2.2.3.18. Piscina………………………………………………….…132
Espacio de instalaciones…………………………….…… 133
2.8.2.2.3.20. Pasillos……………………………………………………134
… 2.8.2.2.3.20.2. Pasillo 2……………………………………… ……135 2.8.2.2.3.20.3. Pasillo 3……………………………………… ……136 2.8.2.2.3.20.4. Pasillo 4…………………………………… ………137
2.8.2.2.3.20.1.
2.8.2.2.3.19.
…… 131
Pasillo 1…………………………………………
2.8.2.2.3.20.5. Pasillo 5………………………………… …………138
2.8.2.2.3.20.6. Pasillo 6………………………… …………………139
2.8.2.4. Relación de receptores y cargas………………………………
2.8.2.5. Previsión de potencia…………………………………………
2.8.2.6. Consideración de las potencias obtenidas…………………………… 160
2.8.2.6.1. Potencia instalada………………………………………….…… 160
…… 160
2.8.2.6.3. Potencia aparente……………………………………….….……160
2.8.2.7. Conductores……………………………………………………….… 160
2.8.2.7.1. Canalizaciones……………………………………………… …160
2.8.2.7.3. Conductores aislados sobre bandeja perforada………………… 175
2.8.2.7.4. Identificación de los conductores…………………………….… 175
2.8.2.6.2. Potencia de cálculo………………………………………
2.8.2.7.2. Conductores aislados enterrados bajo tubo…………………
2.8.2.7.4.1.
Conductores activos………………………………… ……176
2.8.2.7.4.2.
Conductores de protección……………………………
2.8.2.7.4.3.
Conductores de equipotencialidad…………………………177
2.8.2.8. Sistemas de instalación……………………………………………… 189
2.8.2.8.1. Prescripciones generales………………… …….………………189
2.8.2.7.5. Caídas de tensión en los conductores…………………………
2.8.2.8.2. Conductores aislados enterrados bajo tubo…………………
2.8.2.8.3. Conductores aislados sobre bandeja perforada………………… 190
2.8.2.9. Subdivisión de las instalaciones……………………………… ……190
2.8.2.10. Equilibrado de cargas……………………………………………….191
2.8.2.11. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica…………………….191
2.8.2.12. Conexiones………………………………………………………….192
2.8.2.13. Tomas de corriente………………………………………………….192
2.8.2.14. Protecciones………………………………………………………
2.8.2.14.1.
Protección contra sobreintensidades…………………………
2.8.2.14.1.1.
Protección contra sobrecargas…………………………… 192
2.8.2.14.1.2.
Protección contra cortocircuitos…………………………. 192
2.8.2.14.2.
Protección contra contactos directos e indirectos……………
2.8.2.14.2.1.
Protección contra contactos directos……………………
2.8.2.14.2.1.1.
Protección por aislamiento de partes activas………
2.8.2.14.2.1.2.
Protección por medio de barreras o envolventes…… 193
2.8.2.14.2.1.3.
Protección complementaria por dispositivos
de corriente diferencial……………………………
2.8.2.14.2.2. Protección contra contactos indirectos…………………
2.8.2.14.3.
Protección contra sobreintensidades……………………
…… Categorías de las sobretensiones………………………… 195
2.8.2.14.3.1.
2.8.2.14.3.2.
Medidas para el control de las sobretensiones……………196
2.8.2.15. Compensación del factor de potencia……………………………… 209
2.8.2.14.4. Protección e intensidades obtenidas…………………………
2.8.2.15.1. Tipo de compensación elegida………………………………
2.8.2.15.2. Batería de condensadores elegida……………………………
2.8.2.16.
Grupo electrógeno…………………………………………………
2.8.2.16.1.
Introducción …………………………………………………
Grupo electrógeno elegido……………………………………. 212
2.8.2.17. Puestas a tierra………………………………………………………214
2.8.2.17.1. Generalidades…………………………………………………. 214
2.8.2.17.2. Uniones a tierra………………………………………………
2.8.2.17.3. Tomas de tierra………………………………………………
2.8.2.17.4. Conductores de tierra…………………………………………
2.8.2.17.5. Bornas de puesta a tierra……………………………………… 217
2.8.2.17.6. Resistencia de las tomas de tierra……………………………
2.8.2.17.7. Tomas de tierra independientes………………………………
2.8.2.17.8. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y las masas de un centro de transformación………………………………………………
2.8.2.17.10. Solución de las tomas de tierra……………………………….219
2.8.2.18.1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección, interruptor de control y potencia………………. 220
2.8.2.18.2. Sub-cuadros…………………………………………………… 221
2.8.2.18.3. Cuadro General de distribución………………………………
2.8.2.17.9. Revisión de las tomas de tierra……………………………
2.8.2.18. Instalaciones de enlace……………………………………………
2.8.2.18.4. Fusibles de protección………………………………………… 224
2.8.2.18.5. Línea General de Alimentación………………………………
2.8.2.18.6. Acometida……………………………………………………
Instalación en media tensión……………………………………………
2.8.3.1. Centro de transformación…………………………………………….227
2.8.3.1.2. Descripción del local…………………………………………… 227
2.8.3.1.1. Características generales………………………………………
2.8.3.1.2.1.
Dimensiones………………………………………………. 227
2.8.3.1.2.2.
Edificio de transformación………………………………
2.8.3.1.2.3.
Cimentación………………………………………………
2.8.3.1.2.4.
Solera, pavimento y cerramientos exteriores………………229
2.8.3.1.2.5.
Cubierta…………………………………………………… 230
… 2.8.3.1.2.7. Varios………………………………………………………230
2.8.3.1.2.6. Pintura…………………………………………………
2.8.3.1.3. Instalación eléctrica…………………………………………… 230
2.8.3.1.3.1. Apartamenta de alta tensión……………………… ………230
2.8.3.1.3.1.1.
Descripción de las celdas CGM……………………… 231
2.8.3.1.3.1.2.
Entrada/salida: celda de medida………………………234
2.8.3.1.3.1.3.
Celda de seccionamiento……………………………
2.8.3.1.3.1.4.
Celda de protección con fusibles……………………
2.8.3.1.3.1.5.
Celda de medida………………………………………238
2.8.3.1.3.1.6. Transformador…………………… …………………236 2.8.3.1.3.2. Apartamenta de baja tensión……………………………….240
2.8.3.1.3.2.1.
Medida de la energía eléctrica………………………
2.8.3.1.3.2.2.
Puesta a tierra………………………………………… 241
2.8.3.1.3.2.3.
Instalaciones secundarias…………………………… 241
Instalación del sistema de protección contra incendios…………………
2.8.4.1. Objeto ………………………………………………………………
2.8.4.2. Ocupación del edifico ………………………………………………. 244
2.8.4.3. Bocas de incendio equipadas ………………………………………
2.8.4.4. Sistema de detección de incendios………
2.8.4.5. Extintores de incendio………………………………………………
2.8.4.6. Sistema de alarma…………………………………………………
2.8.4.7. Hidrantes ……………………………………………………………. 248
2.8.4.8. Cableado……………………………………………………………
2.8.4.9. Red de tuberías ……………………………………………………
Instalación de placas solares para la producción de A.C.S………………
2.8.5.1. Introducción…………………………………………………………. 250
2.8.5.2. Instalación de A.C.S. para el edificio principal
2.8.5.2.1. Demanda energética…………
2.8.5.2.2. Radiación solar…………
2.8.5.2.3. Orientación de las placas…………
……………….…… ………… …………
2.8.5.2.4. Rendimiento de los captadores………… ………………….…
2.8.5.2.5. Superficie de captación…………
2.8.5.2.6. Número de captadores…………
…………… ………… ……
2.8.5.2.7. Conexionado………… ………… ………… …………….…
2.8.5.2.8. Fracción solar…………
2.8.5.2.9. Economía…………
2.8.5.2.10. Distribución de las
placas………… …………
2.8.5.2.11. Volumen del acumulador…………
……….…… …………
2.8.5.2.12. El fluido termo-portador…………
2.8.5.2.13. Bombas………… ………… ………… ………… …
……258
2.8.5.2.14. Diámetros de los tubos…………
2.8.5.2.15. Otros componentes…………
…………….… …………
……………….…… …………
2.8.5.2.16. Mantenimiento………… ………… ………… ……………
2.8.5.2.17. Comprobación de cálculos…………
Instalación de A.C.S. para el edificio de la piscina…………………
Instalación de la calefacción…………
2.8.6.1. Objeto………… ………… ………… ………… ………………
2.8.6.2. Normativa………… ………… ………… ………… …………
2.8.6.3. Modelos elegidos de calderas………… …………
2.8.6.4. Sala de calderas…………
2.8.6.5. Modelo elegido de calderas………… ………… …………
2.8.6.6. Radiadores utilizados…………
………264
……………. 265
Planificación…………………………………………………………….… …267
Orden de prioridad entre los documentos básicos ……………………
……269
ANEXOS………………………………………………………………………271
3.1. Documentación de partida…………………………………
3.2. Anexo de cálculos……………………………………………………………… 276
…………… 276
3.2.1.1. Planta baja…………………………………………………………… 276
3.2.1.2. Edificio Piscina……………………………………………………….… 279
3.2.1. Cálculos de superficie………………………………………
3.2.1.2. Primera planta……………………………………………………
3.2.2. Cálculos del alumbrado general…………………………………
………… 280
3.2.2.1. Alumbrado interior…………………………………………………
3.2.2.1.1. Aulas………………………………………………………………. 282
3.2.2.1.2. Biblioteca……………………………………………………
3.2.2.1.3. Aulas de usos específicos……………………………
3.2.2.1.4. Sala de profesores……………………………………….………… 292
3.2.2.1.5. Despachos………………………………………………….……… 295
3.2.2.1.5.1. Despachos 1………………………………………… ………295 3.2.2.1.5.2. Despachos 2…………………………………………… ……298
3.2.2.1.5.3. Despachos 3……………………………………………… …301
3.2.2.1.6. Aulas de usos específicos 2………………………………… ……304
3.2.2.1.7. Servicios……………………………………………………………307
3.2.2.1.7.1 Servicios 1H y 1M………………………………………… …307
……………289
…… 285
3.2.2.1.7.2 Servicios 2H………………………………………………
3.2.2.1.7.3 Servicios 2M…………………………………………… ……314
3.2.2.1.7.4 Servicios 2D………………………………………………
3.2.2.1.7.5 Servicios 3H y 3M……………………………………… ……320
3.2.2.1.7.6 Servicios 4H………………………………………………… 323
3.2.2.1.7.7 Servicios 4M……………………………………………
3.2.2.1.7.8 Servicios 4D………………………………………………
3.2.2.1.7.9 Servicios 5H……………………………………………
3.2.2.1.7.10 Servicios 5M………………………………………….………336
3.2.2.1.7.11 Servicios 5D………………………………………….……… 339
3.2.2.1.8. Secretaria y conserjería…………………………………….……… 342
3.2.2.1.9. Almacén……………………………………………………
3.2.2.1.10. Bar-comedor………………………………………………………348
3.2.2.1.11. Cocina…………………………………………………….……… 352
3.2.2.1.12. Salón de actos……………………………………………… ……355
3.2.2.1.13. Gimnasio………………………………………………….……… 360
3.2.2.1.14. Sala de calderas…………………………………………
……… 363
3.2.2.1.15. Espacio de material deportivo………………………………….…367
3.2.2.1.16. Espacio de limpieza……………………………………………… 370
3.2.2.1.17. Vestuarios…………………………………………………………372
3.2.2.1.18. Piscina…………………………………………………….……… 375
3.2.2.1.19. Espacio de instalaciones………………………………… ………379
3.2.2.1.20. Pasillos ……………………………………………………
3.2.2.1.20.1.
3.2.2.1.20.2.
3.2.2.1.20.3.
3.2.2.1.20.4.
3.2.2.1.20.5.
Pasillo 1………………………………………………
Pasillo 2………………………………………………
Pasillo 3…………………………………………………
Pasillo 4…………………………………………………
Pasillo 5…………………………………………………
3.2.2.1.20.6.
Pasillo 6…………………………………
3.2.2.1.20.7.
………………… Pasillo 7……………………………………
………………410
3.2.2.2.1. Entrada…………………………………………….…….………… 410
3.2.2.2.2. Aparcamiento……………………………………………………… 412
3.2.2.2.3. Pista de baloncesto………………………………………………… 415
…… 417
3.2.3. Cálculos del alumbrado de emergencia……………………………………… 420
3.2.3.1. Aulas………………………………………………………………….… 420
3.2.3.2. Biblioteca………………………………………………………….…… 422
3.2.3.3. Aulas de usos específicos…………………………….………………… 424
3.2.3.4. Sala de profesores…………………………………………………….… 426
3.2.3.5. Despachos……………………………………………………….……… 428
3.2.3.7. Servicios…………………………………………………………………432
……… 432
3.2.3.7.2. Servicios Tipo B……………………………………………………433
3.2.3.8. Secretaria y conserjería………………………………………….……… 435
3.2.3.9. Almacén………………………………………………………………… 436
…… 438
3.2.3.11. Cocina…………………………………………………………….…… 442
3.2.3.12. Salón de actos……………………………………………………….… 444
3.2.3.13. Gimnasio………………………………………………………….…… 449
3.2.2.2. Alumbrado exterior……………………………………
3.2.2.2.4. Pista de balonmano…………………………………………
3.2.3.6. Aulas de usos específicos 2……………………
3.2.3.7.1. Servicios Tipo A…………………………………………
3.2.3.10. Bar-comedor……………………………………………………
3.2.3.14. Sala de calderas……………………………………………………
3.2.3.15. Espacio de material deportivo……………………………………….…453
3.2.3.16. Espacio de limpieza…………………………………………………… 454
3.2.3.17. Vestuarios……………………………………………………………
3.2.3.18. Piscina……………………………………………………………….… 458
3.2.3.19. Espacio de instalaciones………………………………………………. 461
3.2.3.20. Pasillos………………………………………………………………… 463
…………463
………466
……471
3.2.3.20.1. Pasillo 1………………………………………………
3.2.3.20.2. Pasillo 2…………………………………………………
3.2.3.20.3. Pasillo 3……………………………………………………
3.2.3.20.4. Pasillo 4………………………………………………………
3.2.3.20.5. Pasillo 5………………………………………………………
3.2.3.20.6. Pasillo
3.2.3.20.7. Pasillo 7………………………………………………………
3.2.4. Cálculos eléctricos……………………………………………………………491
3.2.4.1. Instalación de baja tensión……………………………………………… 491
3.2.4.1.1. Cálculo de las cargas de receptores………………………………
3.2.4.1.1.1.
Fórmulas utilizadas……………………………………………491
3.2.4.1.1.2.
Resultados obtenidos………………………………………….496
Conductores……………………………………………………
3.2.4.1.2.1.
Dimensionado de los conductores eléctricos según su intensidad nominal………………………………………
3.2.4.1.2.2.
Dimensionado de los conductores eléctricos según su caída de tensión……………………………………………509
3.2.4.1.2.3. Dimensionado de las canalizaciones…………………………. 509
3.2.4.1.3. Caídas de tensión………………………………………
3.2.4.1.4. Cálculos de cortocircuito………………….………………………. 523
………… 511
3.2.4.1.4.1.
Protección térmica (fusibles, y dispositivos regulables)……
3.2.4.1.4.2.
Protección de fusibles en cortocircuito………………….…… 524
3.2.4.1.4.3.
Cortocircuito y curvas de corte………………………….…… 524
3.2.4.1.4.4.
Resultados obtenidos………………………………………….527
3.2.4.1.5. Compensación de la energía reactiva……………………………… 540
Fórmulas utilizadas……………………………………………540
3.2.4.1.5.1.
3.2.4.1.5.2.
Dimensionado del embarrado…………………………………541
3.2.4.1.5.3.
Dimensionado de la línea de baterías con condensadores…….542
3.2.4.1.7. Resultados obtenidos de los cálculos eléctricos……………………545
3.2.4.1.6. Puestas a tierra…………………………………………………
3.2.4.1.7.1.
Cálculo de la Línea General de Alimentación………………
3.2.4.1.7.2.
Cálculo de la línea: Cuadro General…………………………
3.2.4.1.7.3.
Cálculo de la línea: Batería de condensadores………………
3.2.4.1.7.4.
Cálculo de la línea: Línea Principal Tensión Segura………… 547
3.2.4.1.7.5.
Cálculo de la línea: Cuadro Principal Tensión Segura………. 548
3.2.4.2. Cálculos justificativos del Transformador……………………………… 728
3.2.4.2.2. Intensidad de alta tensión………………………………………… 729
3.2.4.2.3. Intensidad de baja tensión…………………………………………. 729
3.2.4.2.4. Cortocircuitos………………………………………………………730
3.2.4.2.1. Potencia del Transformador………………………………………
Cálculo de las intensidades de cortocircuito…………………. 730
Cortocircuito en el lado de Alta Tensión……………………
3.2.4.2.4.3.
Cortocircuito en el lado de Baja Tensión……………………
Dimensionado del embarrado……………………………………
Comprobación por densidad de corriente……………………
Comprobación por solicitación electrodinámica……………
Comprobación por solicitación térmica……………………… 731
3.2.4.2.6. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos…………………….732
3.2.4.2.7. Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación…………………………………………………
3.2.4.2.8. Dimensionado del pozo apagafuegos………………………………733
3.2.4.2.9. Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra……………………
Investigación de las características del suelo………………… 733
Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo de eliminación de defecto…………
Diseño preliminar de la instalación de tierra………………….734
3.2.4.2.9.4.
Cálculo de la resistencia de puesta a tierra……………………735
3.2.4.2.9.5.
Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación……
3.2.4.2.9.6.
Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación……… 738
3.2.4.2.9.7.
Cálculo de las tensiones aplicadas…………………………….738
3.2.4.2.9.8.
Investigación de las tensiones transferibles al exterior………. 739
3.2.4.2.9.9.
Corrección y ajuste del diseño inicial…………………………740
3.2.5. Sistema de protección contra incendios………………………………………741
3.2.5.1. Cálculo de la ocupación………………………………………………… 741
Instalación de placas solares para la producción de A.C.S…………………
3.2.6.1. Demanda energética……………………………………………………
3.2.6.2. Radiación solar…………………………………………………………. 744
3.2.6.3. Modelo del captador elegido…………………………………………….745
3.2.6.4. Rendimiento de los captadores…………………………………………. 746
3.2.6.5. Cálculo de la superficie de captación…………………………………
3.2.6.6. Cálculo de la fracción solar……………………………………………
3.2.6.7. Economía………………………………………………………………
3.2.6.7.2. Años de amortización………………………………………………750
3.2.6.8. Distribución de las placas…………………………………….………… 751
3.2.6.9. Comprobación de los cálculos………………………
3.2.6.7.1. Coste de la instalación…………………………………………
3.2.7. Instalación de la calefacción……………………………….…………………754
Potencia calorífica…………………………………… …………………754
Edificio principal…………………………………………………
3.2.7.2.1. Potencia calorífica………………………………………….………756
3.2.7.2.2. Radiadores………………………………………….………………756
3.2.7.3. Edificio Piscina………………………………………….……………… 758
3.2.7.3.1. Potencia calorífica……………………………………….…………758
3.2.7.3.2. Radiadores…………………………………………….……………758
4.1. Situación…………………………….………………………………………… 760
4.2. Emplazamiento…………………………………………………………
4.3. Descripción general Planta baja………………………………………
4.4. Descripción general 1ª planta…………………………………………
4.5. Estructura Planta baja………………………………………………………
4.6. Estructura Primera planta……………………………………………………. 765
4.7. Iluminación general Planta baja………………………………
4.8. Iluminación general 1ª planta…………………………………………
4.9. Alumbrado de emergencia Planta baja……………………….……………….768
4.10. Alumbrado de emergencia 1ª planta………………………………………….769
4.11. Tomas de corriente Planta baja……………………………………………
4.12. Tomas de corriente 1ª planta………………………………………………… 771
4.13. Esquema unifilar Cuadro General y Cuadro Principal T.S…………………… 772
4.14. Esquema unifilar Sub-cuadros 1 y 2 …………………………………………773
4.15. Esquema unifilar Sub-cuadros 3 ……………………………………………. 774
4.16. Esquema unifilar Sub-cuadros 5 y 6………………………………………….775
4.17. Esquema unifilar Sub-cuadros 7, 8 y 9……………………………………….776
4.18. Esquema unifilar Sub-cuadros 10 y 11……………………………………….777
4.19. Esquema unifilar Sub-cuadros 12 y 13……………………………………….778
4.20. Esquema unifilar Sub-cuadros 14, 15 y 16………………………………
4.21. Esquema unifilar Sub-cuadros 2 T.S. – 7 T.S. ………………………………. 780
4.22. Esquema unifilar Sub-cuadros 8 T.S. – 16 T.S………………………………. 781
…779
…………….766
……. 767
4.23. Instalación de puesta a tierra Planta Baja…….……………………………
4.24. Instalación de puesta a tierra 1ª Planta……………………………………
4.25. Detalle de la toma de tierra, arquetas y canalizaciones……………………
4.26. Centro de transformación…………………………………………………….785
4.27. Esquema unifilar del Centro de transformación……………………………
4.28. Detalle de tierras del C.T
4.29. Instalación del sistema de contra incendios Planta baja……………………. 788
4.30. Instalación del sistema de contra incendios 1ª planta………………………
4.31. Instalación del sistema de calefacción Planta baja…………………………. 790
4.32. Instalación del sistema de calefacción 1ª planta…………………………… 791
4.33. Instalación de placas térmicas para A.C.S. edificio principal………………. 792
4.34. Instalación de placas térmicas para A.C.S. Piscina………………………….793
PLIEGO DE CONDICIONES…………………………………………
Condiciones Administrativas………………………………………………
5.1.1. Contratación de la empresa……………………………………………. 803
5.1.2. Recisión del contrato. ………………………………………………….804
5.1.3. Contrato. …………………………………………………………….…805
5.1.4. Personal facultativo. …………………………………………………
5.1.5. Validez de la oferta. …………………………………………………
5.1.6. Contraindicaciones y omisión en la documentación…………
5.1.7. Planos provisionales……………………………………………………806
………806
5.1.8. Adjudicación del concurso. ……………………………………………807
5.1.9. Reglamentos y normas………………………………………………… 807
5.1.10. Materiales.……………………………………………………….……807
5.1.11. Plazos de ejecución de las obras……………………………………
5.1.11.1. Inicio.…………………………………………………………….808
5.1.11.2. Plazos.……………………………………………………………809
5.1.11.3. Recepción de las obras
5.1.11.4. Recepción provisional
5.1.11.5. Plazo de garantía
5.1.11.6. Recepción definitiva. ……………………………………………809
……… 809
5.1.12. Fianza provisional, definitiva y fuentes de garantía………………… 809
5.1.12.2. Fianza definitiva. ……………………………………………… 810
5.1.12.3. Fondos de garantía. ………………………………………… ….810
5.1.13. Interpretación y desarrollo del proyecto. ……………………….…… 810
5.1.14. Obras complementarias. ……………………………
………………811
5.1.11.7. Libro de órdenes. ………………………………………
5.1.12.1. Fianza provisional. ……………………………………………
5.1.15. Modificaciones………………………………………………………
5.1.16. Medios auxiliares………………………………………………
5.1.17. Gastos generales a cargo del contratista………………………………812
5.1.18. Gastos generales a cargo del contratante…………………………
… 813
5.2. Condiciones Económicas y Legales…………………………………………813
5.2.1. Principio general………………………………………………………. 813
5.2.2. Fianzas………………………………………………………………… 813
5.2.2.1. Cuantía de la fianza………………………………………………. 813
5.2.2.2. Fianza provisional………………………………………………
5.2.2.3. Ejecución de trabajos con cargo de la fianza……………………
5.2.2.4. Devolución de la fianza…………………………………………
5.2.3. Precios…………………………………………………………………. 814
5.2.3.2. Beneficio industrial………………………………………………. 815
5.2.3.3. Precio de ejecución material………………………………………815
5.2.3.4. Precio de contrata………………………………………………… 815
5.2.3.5. Precios contradictorios…………………………………………… 816
5.2.3.6. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas………………………………………. 816
5.2.3.1. Precios unitarios…………………………………………………
5.2.3.7. Formas tradicionales de medida o aplicar los precios……………………………………………… 816
5.2.3.8. Formas tradicionales de revisar los precios contractados…………………………………………
5.2.3.9. Almacenaje de materiales…………………………………………816
5.2.4. Obras por administración……………………………………………… 817
5.2.5. Liquidación de obras por administración……………………………
5.2.6. Abonamiento a los constructores de las cuentas de administración delegada……………………………………………818
5.2.7. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros.……………………….………………818
5.2.8. Responsabilidades del constructor……………………………………
5.2.9. Valoración y abonamiento de los trabajos……………………………
5.2.10. Relaciones valoradas y certificaciones………………………………
5.2.11. Mejoras de obras libremente ejecutadas……………………………
5.2.12. Abonamiento de trabajos presupuestados con partida alzada……………………………………………………. 820
5.2.13. Abonamiento de agotamientos y otros………………………………. 821
trabajos especiales no contratados…………………………………… 821
5.2.14. Pagos…………………………………………………………………. 821
5.2.15. Indemnizaciones mutuas…………………………………
5.2.16. Demora de los pagamientos…….………………
5.2.17. Varios
………….……………………………………………………
5.2.17.1. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios…………………. 822
…. 823
5.2.17.3. Seguro de las obras………………………………………………823
5.2.17.5. Utilización por el contratista de edificios o bienes del propietario.………….…………………… 824
5.2.17.4. Conservación de la obra……………………
5.2.17.2. Unidades de obras defectuosas pero aceptables……………
5.3. Condiciones Facultativas
Dirección………………………………………………………………. 824
Control de calidad en la recepción…………………………………… 824
Realización………………………….………………………………….824
5.4. Condiciones Técnicas………………………………………………………. 825
5.4.1. Condiciones Técnicas………………………………………………… 825
5.4.1.1. Emplazamiento……………………………………………………825
5.4.1.2. Accesos……………………………………………………………826
5.4.1.3. Dimensiones del centro de transformación….…………………… 826
5.4.1.4. Criterios constructivos …………………………………………
5.4.1.5. Insonorización, medida anti-vibratorias y anti-radiación electromagnética………………………………
5.4.1.6. Puertas y tapas de acceso………………………………………….827
5.4.1.7. Rejillas de ventilación……………………………………………. 827
5.4.1.8. Pantallas de protección……………………………………………827
5.4.1.9. Celdas de media tensión………………………………………… 827
…. 829
5.4.1.11. Compartimiento del juego de barras de media tensión…………. 830
5.4.1.10. Compartimiento de aparamenta de media tensión…………
5.4.1.12. Compartimiento de mando de media tensión…………………… 830
5.4.1.13. Compartimiento de paramenta de media tensión………………
5.4.1.14. Compartimientos de mando de media tensión…………………
5.4.1.15. Compartimiento de control de media tensión……………………830
5.4.1.16. Transformador…………………………………………………
5.4.1.17. Normas de ejecución de las instalaciones………………………. 831
5.4.1.18. Pruebas
reglamentarias…………………………………………
5.4.1.19. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad………………
5.4.2. Red de distribución subterránea de media tensión………… …………832
5.4.2.1. Estructura………………………………………………………….832
5.4.2.2. Extendida de cables
5.4.2.3. Trazado de línea…………………………………………………
5.4.2.4. Abertura zanja, disposición de los conductores, protección y
reposición de la zanja….………………………………………… 834
5.4.2.5. Rellenado de zanjas………………………………………………. 835
5.4.2.7. Vallado y señalización…………………………………………….836
5.4.2.8. Distancias de seguridad reglamentarias. Cruces…………………. 836
5.4.2.9. Distancias de seguridad reglamentarias. Paralelismos…………… 837
5.4.2.10. Distancias de seguridad reglamentarias. Proximidades………… 838
5.4.2.12. Protección contra sobreintensidades……………………………. 839
5.4.2.14. Protección de los circuitos……………………………………….840
5.4.2.15. Puesta a tierra…………………………………………………… 841
5.4.3. Red de distribución subterránea de baja tensión………………………. 841
5.4.3.2. Zanjas. Suministro y colocación de protección de arena………… 843
5.4.2.6. Reposición de pavimentos………………………………………
5.4.2.11. Conductores de media tensión…………………………………
5.4.2.13. Protección contra sobretensiones………………………………
5.4.3.1. Zanjas. Fases de ejecución………………………………………
5.4.3.3. Abertura de pavimentos…………………………………………
5.4.3.4. Reposición de pavimentos………………………………………
5.4.3.5. Distancias de seguridad reglamentarias. Cruces…………………. 845
5.4.3.6. Distancias de seguridad reglamentarias. Paralelismos…………… 846
5.4.3.7. Distancias de seguridad reglamentarias. Proximidades…………
5.4.3.8. Entubado de los conductores……………………………………
5.4.3.9. Conductores……………………………………………………….847
5.4.3.10. Transporte de bobinas de cables…………………………………848
5.4.3.11. Extendida de cables……………………………………………
5.4.3.12. Empalmes………………………………………………………
5.4.3.13. Terminales………………………………………………………. 849
5.4.3.14. Protecciones mecánicas de los conductores extendidos…………850
5.4.3.15. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas…………………. 851
5.4.3.16. Protección contra contactos directos……………………………. 851
5.4.3.17. Protección contra contactos indirectos………………………… 851
5.4.3.18. Continuidad del conductor neutro………………………………. 851
5.4.4. Instalación Eléctrica de Baja Tensión…………………………………. 852
5.4.4.1. Conductores……………………………………………………….852
5.4.3.19. Puesta a tierra del conductor neutro……………………………
5.4.4.2. Cajas de empalmes y derivación y tubos protectores……………
5.4.4.3. Regatas para instalación de tubos, cajas de derivación y mecanismos………………………………
5.4.4.4. Cuadros eléctricos………………………………………………
5.4.4.5. Aparatos
mando………………………………………………
5.4.4.6. Aparatos de protección……………………………………………854
5.4.4.7. Interruptores……………………………………………………… 855
5.4.4.8. Tomas de corriente………………………………………………
5.4.4.9. Receptores………………………………………………………
5.4.4.10. Cuartos de baño…………………………………………………. 855
5.4.4.11. Alumbrado……………………………………………………….856
5.4.4.12. Alumbrado de emergencia……………………………………….856
5.4.4.13. Red de Tierras…………………………………………………
6.1. Obra civil………………………………………………………….……………859
6.2. Centro de transformación………………………………………………………860
6.3. Cuadros de protección y distribución…………………………………………. 863
6.4. Protecciones…………………………………………………………………… 864
6.5. Conductores………………………………………………………………….…865
6.6. Mecanismos eléctricos………………………………………………………… 870
6.7. Motores…………………………………………………………………………871
6.8. Luminarias para alumbrado general y de emergencia……………………
6.9. Protección contra incendios……………………………………………………874
6.10. Instalación de ACS mediante placas térmicas……………………………
6.11. Instalación del sistema de calefacción………………………………………
6.12. Varios………………………………………………………………………… 880
7.1. Precios unitarios……………………………………………………………………………………………….…… 883
7.2. Cuadro de descompuestos………………………………………………………………………………
7.2.1. Obra civil………………………………………………………………………………………………………… 888
7.2.2. Centro de transformación……………………………………………………………………………… 891
7.2.3. Cuadros de protección y distribución…………………………………………………………… 892
7.2.4. Protecciones………………………………………………………………………………………………….… 894
7.2.5. Conductores……………………………………………………………………………………………….…… 897
7.2.6. Mecanismos eléctricos…………………………………………………………………………………… 902
7.2.7. Motores…………………………………………………………………………………………………………… 904
7.2.8. Luminarias para alumbrado general y de emergencia………………………………… 905
7.2.9. Instalación de Protección contra incendios…………………………………………………. 909
7.2.10. Instalación de ACS mediante placas térmicas………………………………………
7.2.11. Instalación del sistema de calefacción……………………………………………………… 917
7.2.12. Varios…………………………………………………………………………………………………………… 920
7.3. Presupuesto…………………………………………………………………………………….……….………………921
7.3.1. Obra civil………………………………………………………………………………………………………… 921
7.3.2. Centro de transformación………………………………………………………….……………………922
7.3.3. Cuadros de protección y distribución…………………………………………………………… 924
7.3.4. Protecciones……………………………………………………………………………….…………………… 925
7.3.5. Conductores…………………………………………………………………………….……………………… 927
7.3.6. Mecanismos eléctricos…………………………………………………………………………………… 930
7.3.7. Motores…………………………………………………………………………………………………………… 931
7.3.8. Luminarias para alumbrado general y de emergencia………………………………… 932
7.3.9. Instalación de Protección contra incendios…………………………………….…….………934
7.3.10. Instalación de ACS mediante placas térmicas…………………………………………… 936
7.3.11. Instalación del sistema de calefacción…………………………………………………
7.3.12. Varios……………………………………………………………………………………………………….…… 940
7.4. Resumen del proyecto…………………………………….……………………………………………………… 941
8. ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA………………………………. 943
8.1. Prevención de riesgos laborales………………………………………………. 946
8.1.1. Introducción………………………………………………………………. 946
8.1.2. Derechos y obligaciones…………………………………………………
8.1.2.1. Derecho a la protección frente a los Riesgos laborales………………946
8.1.2.2. Principios de la acción preventiva……………………………………946
8.1.2.3. Evaluación de los riesgos……………………………………………. 947
8.1.2.4. Equipos de trabajo y medios de protección…………………………. 948
8.1.2.6. Formación de los trabajadores………………………………………. 949
8.1.2.5. Información, consulta y participación de los trabajadores…………
8.1.2.7. Medidas de emergencia………………………………………………949
8.1.2.8. Riesgo grave e inminente……………………………………………. 949
8.1.2.9. Vigilancia de la salud………………………………………………
8.1.2.10. Documentación……………………………………………………
8.1.2.11. Coordinación de actividades empresariales………………………
8.1.2.12. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos…………………………………
8.1.2.13. Protección de la maternidad………………………………………
8.1.2.14. Protección
los menores…………………………………………
8.1.2.15. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal…………………… 950
8.1.2.16. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos……………………………….…
Servicios de Prevención…………………………………………………
8.1.3.1. Protección y prevención de riesgos profesionales…………………
8.1.2.2. Servicios de Prevención……………….……………………………
Consulta y participación de los trabajadores…………………
8.1.4.1. Consulta de los trabajadores………………………………………….952
8.1.4.2. Derechos de participación y representación………………………….952
8.1.4.3. Delegados de prevención……………………………………………. 952
8.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo………. 953
Introducción………………………………………………………………. 953
Obligaciones del empresario………………………………………………953
8.2.1.1. Condiciones constructivas……………………………………………953
8.2.1.2. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización……………………
8.2.1.3. Condiciones ambientales……………………………………………
8.2.1.4. Iluminación
8.2.1.5. Servicios higiénicos y locales de descanso……
8.2.1.6. Material y locales de primeros auxilios…………………
8.3. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo……………………………………………………………………957
8.3.1. Introducción………………………………………………………………. 957
8.3.2. Obligación general del empresario………………………………………
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo………………………………………
8.4.1. Introducción………………………………………………………………. 958
8.4.2. Obligación general del empresario………………………………………
8.4.2.1. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo………………………………………………………………
8.4.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles……………………………………………
8.4.2.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para la elevación de cargas………………………………
8.4.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada
en general……….…………………………………………………… 961
8.4.2.5.
Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria……
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción…
8.5.1. Introducción………………………………………………………………. 963
8.5.2. Estudio básico de seguridad y salud……………………………………… 964
8.5.2.2. Medidas preventivas de carácter general……………………………. 965
8.5.2.3. Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio movimiento de tierras…………………………………………… …966
8.5.2.4. Medidas específicas para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión…………………………… 974
8.5.2.1. Riesgos más frecuentes en las obras de construcción………………
8.5.2.5. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras……………………………………………
8.6.1. Introducción………………………………………………………………. 978
8.6.2. Obligaciones generales del empresario……………………………………978
8.6.2.2. Protectores de manos y brazos………………………………………. 978
8.6.2.3. Protectores de pies y piernas………………………………………… 979
8.6.2.4. Protectores del cuerpo……………………………………………… 979
8.6.2.5. Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión……………… 979
8.6.2.1. Protectores de la cabeza……………………………………………
2.0 Hoja de identificación
► Título del proyecto
“Instalación eléctrica de un centro docente de enseñanza secundaria”
► Titular del proyecto
Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació i Universitats NIF: S0811001G
Via Augusta, 202 – 226
Diputación de Tarragona 28
Pg. St Antoni,100
► Autor del proyecto
Nombre: José Antonio Ruiz Hurtado DNI: 47766787-L Dirección: c/ Vila-seca, 8 Población: La Canonja, Tarragona Correo electrónico: jose_ruiz_111@hotmail.com
► Empresa que ejecuta el proyecto
► Emplazamiento
El instituto se encuentra ubicado en la parte oeste del municipio de La Canonja (Tarragona), en la calle H, continuación de la calle Rec de la Bardina, recientemente construida para la elaboración del nuevo polideportivo y las piscinas
Tarragona, 8 de Junio de 2010
AUTOR Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad
2.8. Resultados finales…………………………………………………………… …
2.8.1.4. Resultados finales en 3D………………………………………… …… 83
2.8.2.2.1.1.
Aulas………………………………………………………
……………… 2.8.2.2.1.5. Despachos……………………………………………
2.8.2.2.1.6.
…… Aulas de usos específicos 2……………….…………………96
Sala de profesores…………………………
Espacio de material deportivo…………………………… 129
2.8.2.2.3.17.
Vestuarios…………………………………………
… 2.8.2.2.3.20.2. Pasillo 2……………………………………… ……135 2.8.2.2.3.20.3. Pasillo 3……………………………………… ……136
2.8.2.2.3.20.4. Pasillo 4…………………………………… ………137 2.8.2.2.3.20.5. Pasillo 5………………………………… …………138 2.8.2.2.3.20.6. Pasillo 6………………………… …………………139
… Conductores de equipotencialidad…………………………177
2.8.2.17.8. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las
instalaciones de utilización y las masas de un centro de transformación………………………………………………
2.8.3.1.3.1.6. Transformador…………………… …………………236
2.8.3.1.3.2. Apartamenta de baja tensión……………………………….240
……….…… ………… ……
2.1 Objeto del proyecto
El objeto del siguiente proyecto consiste en la electrificación, en baja tensión, de un instituto de secundaria, así como la instalación de un centro de transformación de media tensión a construir debido a los requerimientos de potencia del centro. Se incluye una mejora del factor de potencia de las instalaciones.
Dicha instalación reunirá las condiciones y garantías mínimas que exige la vigente reglamentación eléctrica con tal de poder obtener la serie de autorizaciones administrativas y legales necesarias para su ejecución.
Así pues este proyecto incluirá los estudios, cálculos justificativos, planos, presupuesto detallado y pliegue de condiciones, que permitirán su construcción y montaje de las instalaciones interiores y exteriores.
- Diseño de la estructura del edificio
- Cálculos, diseño y justificación del alumbrado exterior, interior y de emergencia
- Estudio y descripción de las cargas eléctricas
- Cálculo de la sección de los conductores
- Cálculo de las protecciones
- Cálculos de las puestas a tierra
- Elección de los cuadros de distribución
- Cálculo del sistema de ventilación
- Diseño de la estación transformadora
- Diseño del grupo electrógeno
- Sistema de protección contraincendios
- Diseño de la instalación de ACS mediante placas térmicas
- Diseño de la instalación de la calefacción
- Presupuesto del proyecto
El actual instituto se encuentra situado La Canonja,(Tarragona), en la calle H, continuación de la calle Rec de Bardina, cerca también del barrio de Bonavista, dada su utilización por parte de alumnos de éstas dos poblaciones.
Tres años atrás, en La Canonja no había instituto de secundaria, entonces los alumnos tenían que desplazarse hasta Bonavista para asistir a clase al centro más cercano de su población. Así pues, la necesidad de la construcción de un instituto en La Canonja era evidente y se incrementaba a medida que ésta aumentaba en número de habitantes, y por tanto en demanda de plazas. Además, está previsto que La Canonja incremente en el futuro de forma muy notable su población, con la construcción de 1421
viviendas justamente en el lugar del emplazamiento del centro de enseñanza, tal y como indica el proyecto de este ARES. Esta necesidad, y la de un cambio de instituto en Bonavista, debido a su mal estado, han sido los factores determinantes para la construcción del mismo.
2.4 Reglamentos y normas de aplicación
De acuerdo con el artículo 1ero.a.1 del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo en la ejecución de las obras se tendrán que observar las normas vigentes aplicables sobre la construcción, a la fecha del visado del Proyecto de Ejecución. Con este objetivo, se cita la siguiente relación de la Normativa Aplicable
2.4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas
Ordenación de la edificación Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-NOV-99
Redacción de Proyectos y Dirección de Obras Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el cual se aprueban las normas de redacción de proyectos y dirección de obras en la edificación. B.O.E. 24/03/71 – nº 71
Acciones en la edificación Decreto 195/1963, de 17 de enero, por la cual se aprueba la Norma M.V. 101/1962, sobre «Acciones en la Edificación»
Real Decreto 1370/1988, d’11 de noviembre, por el cual se modifica parcialmente la Norma MV-101/1962, «Acciones en la Edificación», aprobada por el Decreto 195/1963, de 17 de enero, y se cambia a su denominación por Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88, «Acciones en la edificación». B.O.E.: 17 Noviembre de 1988
Industria y Registro Industrial Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE nº 176, del 23-07-92
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos industriales de ámbito estatal. B0E núm. 128 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. BOE de 6 de febrero de 1996 Corrección de fallos BOE de 6 de marzo de 1996.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el cual se modifica el Real Decreto 2200/1995 de 28 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura por la Calidad y Seguridad Industrial. B.O.E. de 26-04-1997
Condiciones Térmicas en Edificios Real Decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los edificios. BOE 22 de octubre 1979
Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10.11.1995
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el puesto de trabajo.
• Guía técnica para la evolución y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los puestos de trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Inicio de Actividades de Empresas y Centros de Trabajo Orden de 6 de mayo de 1988, por la cual se deroga la o.m. 6 oct. 1986, sobre requisitos y datos que han de reunir las comunicaciones de obertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. BOE de 16 de mayo.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE nº 176, del 23-07-92.
Condiciones Acústicas en Edificios Real Decreto 1909/1981, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación NBE CA-81, sobre Condiciones Acústicas en los Edificios. NBE CA-88 “Condiciones Acústicas en los Edificios” Orden de 29 de setiembre de 1.988 BOE 08.10.88
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el cual se regulan las emisiones sonoras al entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. B.O.E. nº 103 de 30 de abril de 1982
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a les persones con discapacidad.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el cual se arbitran las medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. B.O.E. nº 122 de 23-05-89 Orden de 3 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Viviendas de Protección Oficial: Características de accesos, aparatos elevadores y condicionamiento interior de las viviendas destinadas a minusválidos. BOE 18/03/80
Reglamento de Aparatos de Elevación de los mismos Real Decreto 2291/1985, 08 noviembre 1985, del Ministerio de Industria i Energía. B.O.E. 11 diciembre 1985. Derogado por la Directiva 95/16/CE, excepto Artes. 10 a 15, 19 i 24.
Real Decreto nº 1314/1997, de 1 de agosto, por el cual se dictan las disposiciones del parlamento europeo y del consejo 95/16/CE sobre ascensores. B.O.E. 30 setiembre 1997
ITC MIE AEM-1, Instrucción Técnica Complementaria Referente a Normas de Seguridad por la Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos, y sus modificaciones.(O. 23-9-1987. BOE 6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 i BOE 12-10-91) Resolución BOE 11-9-91
Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, per la que se aprueban las prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM1, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención BOE 15-5-1992
Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el cual se regulan los requisitos que se han de cumplir para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable. BOE núm. 163, del martes 9 julio 2002
Reglamento de Aparatos Elevadores por Obras Orden de 23 de mayo de 1977 por la cual se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores por obras.
Orden, de 28 de junio de 1988 por la cual se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables por obra.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el cual se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a «grúas móviles autopropulsadas usadas». BOE 309/1996 de 24-12-1996, pág. 38375
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) R.D. 1751/1998, de 31 de Julio de 1.998, Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). B.O.E. 5/08/98.
Calefacción, climatización y ACS Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético.
Aparatos a Presión Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por lo que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. BOE nº. 128, de 29 de mayo de 1979. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del reglamento de aparatos a presión. "B.O.E." 28 noviembre 1990 y "B.O.E." 24 enero 1991.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por lo que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo, 97/23/ce, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4-4-1979, que aprobó el reglamento de aparatos a presión.
Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por lo que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión. Orden del 17-3-1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión. BOE 8-4-1981 Modificaciones en el Orden 8-3-1985. BOE 13-4-1985 Orden de 6 de octubre de 1980, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP2 del Reglamento de Aparatos a Presión. BOE 265/1980 de 04-11-1980, pág. 24575
Orden de 31 de mayo de 1985, Instrucción técnica complementaria MIE-AP-11 del Reglamento de Aparatos a Presión, en lo referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. BOE 20-6-1985
Orden de 31 de mayo de 1985, Instrucción técnica complementaria MIE-AP-12 del Reglamento de aparatos a Presión en lo referente a calderas de agua caliente. BOE 20-6-1985
Chimeneas Modulares Metálicas Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre. Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de Chimeneas Modulares. BOE 03/01/86
Criterios Higiénico-sanitarios para la Prevención y Control de la Legionelosis Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 28/07/2001
Energía Solar Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre Homologación de los Paneles Solares. B.O.E.: 12-05-80.
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. BOE de 30 de septiembre de 2000
ITE 10 Instalaciones específicas. Se refiere a la producción de agua caliente sanitaria y al calentamiento de piscinas mediante colectores solares planos de baja temperatura instalados en obra. Se establece una descripción general de la instalación, los criterios de diseño y cálculo y los sistemas de control. Los colectores han cumplir aquello especificado en la UNE 94101.
Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establecen el modelo de contrato tipo y el modelo de factura por
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. BOE nº. 148, de 21 de junio de 2001
Orden de 9 de abril de 1981, Especificaciones de les exigencias técnicas que han de cumplir los sistemas solares por agua caliente y climatización, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 99; 25.04.81
Generación de Electricidad Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Contiene las modificaciones introducidas por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Mesures Fiscales, Administrativas i de la Orden Social. BOE de 28 de Noviembre de 1997 Real Decreto 2818/1998 de 23 de Diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o cogeneración.
BOE 30-12-1998, nº. 312 Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica para instalaciones hidráulicas de cogeneración y otros alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables. BOE nº 313
General Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Contiene las modificaciones introducidas por la Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del orden social. BOE de 28 de noviembre de 1997
Reglamento de Líneas de Alta Tensión Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (B.O.E. 27 diciembre), por lo que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, con la rectificación de errores. B.O.E. 8 marzo 1969
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Incluye desde la ITC-MIE-RAT 01 hasta la ITC-MIE-RAT 20. B.O.E. 01/08/1984
Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (ITC MIE-RAT 20). Modificaciones:
• Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantizadas de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
• Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
• Orden de 16 de abril de 1991, por la que se modifica el punto 3.6 de la
instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
• Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las instrucciones
técnicas complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Centros de Transformación Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condicionas Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. BOE 288/1982 de 01-12-1982, pág. 33063
Resolución de 19 de junio 1984, de la dirección general de la energía, por la que se establecen normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. B.O.E. 26 junio 1984
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico por Baja Tensión. Incluye Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias de ITC-BT-01 en ITC-BT-51. BOE nº 224
Acometidas, contadores y tarifas Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por lo que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el reglamento correspondiente. BOE 12-11-1982 nº 272
Real Decreto 1164/2001, del 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Real Decreto 875/1984, de 28 de Marzo, Reglamento de Contadores de uso corriente. Clase 2. BOE 12/05/84.

References: artículo 1

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Resolución 

Resolución 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto