Source: https://www.daikin.fr/fr_fr/produits/BS-Q14AV1B.table.html
Timestamp: 2020-02-26 06:04:38+00:00

Document:
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables 400 600 750 750 750 750
Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement 140 140 140 140 140 140
Nombre d'embranchements 4 6 8 10 12 16
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 20 30 40 50 60 64
Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement 5 5 5 5 5 5
Caisson Matériau Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 298 298 298 298 298 298
Largeur mm 370 580 580 820 820 1,060
Profondeur mm 430 430 430 430 430 430
Poids Unité kg 17.0 24.0 26.0 35.0 38.0 50.0
DESP art. 4.3 art. 4.3 art. 4.3 art. 4.3 art. 4.3 art. 4.3
Raccords de tuyauterie Unité extérieure Liquide DE mm 9.5 12.7 12.7, 15.9 (1) 15.9 15.9, 19.1 (1) 19.1
Gaz DE mm 22.2, 19.1 (1) 28.6, 22.2 (1) 28.6 28.6, 34.9 (1) 28.6, 34.9 (1) 34.9
Refoulement de gaz DE mm 19.1, 15.9 (1) 19.1, 22.2 (1) 19.1, 22.2 (1), 28.6 (1) 28.6 28.6 28.6
Unité intérieure Liquide DE mm 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3) 6.4 (2), 9.5 (3)
Gaz DE mm 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3) 12.7 (2), 15.9 (3)
Absorption sonore/isolation thermique Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène Mousse d'uréthane, mousse de polyéthylène
Accessoires standard Tuyau accessoire 1 1 1 1 1 1
Attaches 1 1 1 1 1 1
Tube isolant 1 1 1 1 1 1
Bride métallique pour flexible d'évacuation 1 1 1 1 1 1
Matériau d'étanchéité 1 1 1 1 1 1
Tension V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Intensité minimale du circuit (MCA) A 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6
Intensité maximale du fusible (MFA) A 15 15 15 15 15 15
Remarques Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site). Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site). Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site). Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site). Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site). Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).
En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)
En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé) En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)
Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie
La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.
MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA
MFA < 4 x FLA MFA < 4 x FLA MFA < 4 x FLA MFA < 4 x FLA MFA < 4 x FLA MFA < 4 x FLA
Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A. Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A. Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A. Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A. Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A. Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.
Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA
Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.
En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur. En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur. En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur. En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur. En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur. En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.
Accessoires standard Tuyaux d'arrêt 1 1 1 1 1
Tube isolant pour tuyaux d'arrêt 1 1 1 1 1

References: art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4
 art. 4