Source: http://docplayer.es/213650-Estudio-acustico-para-licencias-de-actividad.html
Timestamp: 2018-03-17 15:27:06+00:00

Document:
Estudio acústico para Licencias de Actividad. - PDF
Download "Estudio acústico para Licencias de Actividad."
María del Pilar Blanco del Río
1 Estudio acústico para Licencias de Actividad. Se propone, en el cuaderno técnico, la siguiente Metodología para realizar un estudio acústico para un caso típico: Un bar cafetería, con hilo musical y TV en la planta baja de un edificio residencial. Cuál es el contenido mínimo requerido por el Ayuntamiento de Madrid?
2 Estudio acústico para Licencias de Actividad. Artículo 8 Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades (BO. Comunidad de Madrid 21/02/2005). Proyecto con estudio acústico, incluyendo: a) Características de los focos emisores de ruido (maquina, instalaciones, tráfico inducido, carga y descarga, etcétera) y niveles emitidos previstos. b) Cálculo de los niveles previsibles globales transmitidos al exterior y locales colindantes, antes de insonorizar el local, así como su composición espectral. ESCENARIO PREOPERACIONAL. c) Cálculo de los aislamientos supletorios globales necesarios, así como su composición espectral, en todos los paramentos, incluyendo el cálculo del aislamiento mixto (p.e. Fachadas). d) Niveles resultantes y adecuación a la normativa acústica vigente. ESCENARIO POSTOPERACIONAL. e) Planos de detalle y presupuesto de las medidas correctoras y aislamientos acústicos, incluyendo materiales, espesores y juntas.
3 Estudio acústico para Licencias de Actividad. Deberemos identificar claramente el tipo de actividad, horario, colindancias para catalogar la actividad conforme a la Ordenanza OPCAT.
4 Estudio acústico para Licencias de Actividad.
5 Estudio acústico para Licencias de Actividad.
6 Estudio acústico para Licencias de Actividad. Preguntas Importantes: IAG Colinda con recintos destinados a uso residencial o asimilables?). Para determinar el grado de aislamiento acústico requerido. Funciona en periodo nocturno?. Para determinar los niveles transmitidos (inmisión de ruido) a recintos colindantes (SI = mayor exigencia)
7 TIPO 1.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual y aforos inferiores a 100 personas, con niveles sonoros previsibles de hasta 80 dba. TIPO 2.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual, con aforos de 100 personas en adelante y niveles sonoros previsibles de hasta 85 dba. TIPO Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual salvo sistemas tipo hilo musical o aparatos de televisión, cuyo nivel de emisión máximo no podrá ser superior a 80 dba. TIPO Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual y niveles sonoros previsibles hasta 95 dba, cualquiera que sea su horario de funcionamiento. TIPO 4.- Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual, con actuaciones en directo o baile, cualquiera que sea su horario de funcionamiento. Los niveles sonoros previsibles se estiman superiores a 95 dba.
8 Aislamiento en la banda de octava de frecuencia Tipo de actividad Aislamiento global D nt,a central de 125 Hz, D 125 TIPO 1 D nt,a = 60 db D 125 = 45 db TIPO 2 D nt,a = 65 db D 125 = 50 db TIPO 3.1 D nt,a = 67 db D 125 = 52 db TIPO 3.2 D nt,a = 75 db D 125 = 58 db TIPO 4 D nta = 80 db D 125 = 60 db
9 Uso del local receptor Tipo de estancia o recinto Índices de ruido Descriptor L Keq,5s Día Tarde Noche Sanitario Residencial Estancias Dormitorios Estancias Dormitorios Aulas Educativo Despachos, salas de estudio o lectura Hospedaje Estancias de uso colectivo Dormitorios Cultural Cines, teatros, salas de conciertos. Salas de conferencias y exposiciones Administrativo y de oficinas Despachos profesionales Oficinas Restaurantes y cafeterías Comercio Industria
10 LÍMITE SEGÚN PERIODO. DESCRIPTOR EMPLEADO L kaeq5s Tipo de Área Acústica DIA TARDE NOCHE Tipo I (Área de silencio) Tipo II (Área levemente ruidosa) Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) Tipo IV (Área ruidosa) Tipo V (Área especialmente ruidosa) Para pasillos, aseos y cocina, los límites serán 5 dba superiores a los indicados para el local al que pertenezcan. Para zonas comunes, los límites serán 15 dba superiores a los indicados para el uso característico del edificio al que pertenezcan. En el caso de locales de uso sanitario, residencial u hospedaje esas tolerancias se aplicarán sobre los límites correspondientes a estancias. Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos evaluados no excedan en ningún caso en 5 dba o más el límite de aplicación fijado en tabla anterior.
11 Niveles sonoros generados en el interior del local: FUENTES SONORAS Nº de fuentes Potencia unitaria L Aw L Aw x nº fuentes 8 altavoces (L Aw = 80dBA/unidad) Dos TV (L Aw = 80 dba/unidad) Climatizacion (LAw = 60 dba interior) Cafetera (L Aw = 85 dba) 4 x cámaras frigoríficas (L Aw = 60 dba) Molinillo café (L Aw = 85 dba) 100 x Personas (L Aw = 69dBA/persona) , , , , , , ,0 Nivel de potencia sonora L Aw total de todas las fuentes sonoras en el interior del local 93,9 dba Para calcular la potencia total de un conjunto de fuentes de igual potencia sonora unitaria aplicaremos la siguiente ecuación: LAw total = LAw unitaria + 10 x log n
12 La suma de los niveles de potencia se realizará de forma logarítmica aplicando la siguiente ecuación de suma de db: L Aw total = 10 x log 10 LAwi/10 Una vez conocida la potencia sonora total de las fuentes, existentes en el interior del recinto, se procederá al cálculo del nivel de presión sonora global generado por el conjunto de fuentes, a una distancia de 2 m, en el interior del recinto, tras aplicar la siguiente ecuación: LAp = LAw + 10 log (1/(4 x π x r 2 )) dba Obteniendo un resultado de LAp = 76,9 dba
13 Descomposición espectral del nivel sonoro, partiremos de una hipótesis consistente en que el ruido generado en el interior del local se corresponderá a un ruido rosa ideal (ruido que contiene el mismo nivel de presión sonora en todas las bandas de frecuencia, sin ponderar A, esto es db lineales (dblin) ), siendo el espectro de emisión conforme a la siguiente tabla. FRECUENCIA (Hz) RUIDO EMITIDO (dblin) RUIDO EMITIDO (dba) ,8 dblin 57,7 dba ,8 dblin 65,2 dba ,8 dblin 70,6 dba 1 k 73,8 dblin 73,8 dba 2 k 73,8 dblin 75,0 dba 4 k 73,8 dblin 74,8 dba NIVEL SONORO GLOBAL 81,6 dblin 80 dba
14 Los televisores y equipos de hilo musical, son capaces de superar los 80 dba dentro del local por lo que se deberán instalar limitadores apropiados o limitadores internos, no manipulables por el usuario, ajustados y verificados in situ, conforme a las exigencias del artículo 28, que garanticen el cumplimiento de los límites de transmisión sonora a exterior e interior de locales acústicamente colindantes que se establecen en los artículos 15 y 16 de la ordenanza.
15 Composición de los paramentos del local (actual): Fachada: Ladrillo hueco doble de 7cm. Paramentos : Medianera con local comercial colindante: Ladrillo hueco doble de 7cm. Medianera con portal, ascensor y aseos: Ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor, enlucido de yeso por una cara (1 cm). Forjado superior: Acabados (tarima flotante, solados cerámicos, etc). Capa de mortero de 5 cm. Espuma de polietileno de 5 mm Forjado reticular con bovedilla cerámica de cm Forjado inferior: Capa de mortero de 5 cm. Forjado reticular con bovedilla cerámica de cm Tendido y enlucido de yeso, 1 cm
19 Límite Límite Aislamiento del local comercial DnTA D125 exigido exigido respecto al recinto receptor. (db) (db) Ordenanza Ordenanza Cumple? (DnTA) (D125) Portal 2, 1º izq distribuidor 47 32, NO Portal 2, 1º izq, dorm principal 52 35, NO WC piscina señoras 45 35,7 - - N.A.
20 MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS EN FORJADOS, EN PAREDES Y SUELOS Se propone la realización de una solución denominada caja dentro de caja (box in box), de forma que se diseñará un recinto interior flotante, el cual no poseerá ninguna fijación rígida o apoyo rígido con el recinto en bruto existente. Las soluciones de aislamiento acústico propuestas a cada una de las superficies límite del local, considerando estas como medidas correctoras a complementar sobre los paramentos preexistentes, se detallan en el cuaderno técnico. Introduciendo estas soluciones en el modelo informático de cálculo de aislamiento a ruido aéreo, obtendremos el resultado para cada pareja de recintos:
23 Límite Límite Aislamiento del local comercial DnTA D125 exigido exigido respecto al recinto receptor. (db) (db) Ordenanza Ordenanza Cumple? (DnTA) (D125) Portal 2, 1º izq distribuidor SI Portal 2, 1º izq, dorm principal 75 56, SI WC piscina señoras 65 47,3 - - N.A.
24 Niveles sonoros transmitidos al dormitorio de la vivienda colindante superior, para el escenario más desfavorable, (aquel en el que el aislamiento a ruido aéreo es el menor de los obtenidos en el modelo respecto a los recintos protegidos, dormitorios): FRECUENCIA (Hz) RUIDO EMITIDO EN EL INTERIOR DEL LOCAL AISLAMIENTO ENTRE RECINTOS (DnT) RUIDO TRANSMITIDO AL DORMITORIO PONDERACION A PONDERACION C RUIDO TRANSMITIDO AL DORMITORIO RUIDO TRANSMITIDO AL DORMITORIO PONDERADO C ,8 51,9 21,9-16,1-0,2 5,8 21, ,8 67,1 6,7-8,6 0-1,9 6, ,8 74,5-0,7-3,2 0-3,9-0,7 1 k 73,8 80,2-6, ,4-6,4 2 k 73,8 83,4-9,6 1,2-0,2-8,4-9,8 4 k 73,8 85,8-12,0 1-0,8-11,0-12,8 GLOBAL 81,6 dblin 7,2 dba 21,9 dbc
25 Límite de inmisión autorizado: un uso residencial en dormitorio dba. En nuestro caso LAeq5s = 7,2 dba CUMPLE Hipótesis: que el ruido emitido incluyera fuertes componentes de baja frecuencia (LCeq5s LAeq5s 10 db) o componentes impulsivas (LAIeq5s LAeq5s 10 db) o componentes tonales emergentes. La penalización más desfavorable sería de 9 db El nivel resultante de LKAeq5s = 7,2 + 9 = 16,2 dba. que es inferior al límite indicado anteriormente + 5dBA (Límite de LKAeq5s = 35/35/30).CUMPLE
26 En el estudio acústico hay que verificar que se cumplen: Los valores de aislamiento a ruido aéreo entre todos los recintos protegidos o habitables (todos los recintos de viviendas o asimilables) Que los niveles de inmisión de ruido al ambiente interior, en todos los recintos colindantes, no superan los valores límite de la Ordenanza. Que los niveles de inmisión de ruido al ambiente exterior, transmitidos a través de todas sus fachadas, no superan los valores límite de la Ordenanza.
27 VESTIBULO ACUSTICO Ordenanza, artículo 27: Vestíbulo acústico, ventanas y huecos al exterior 1. Los locales en que se desarrollen actividades de los tipos 2, 3.1, 3.2 y 4 deberán disponer de vestíbulo acústico estanco y eficaz en las puertas de acceso a la actividad desde el exterior de la edificación, dotado de doble puerta con sistema de recuperación para garantizar que dichas puertas se encuentren cerradas cuando no esté accediendo público, y con una distancia mínima entre los arcos de la zona de barrido por las hojas de las puertas de 1 metro, si las hojas cerradas son paralelas, y de 0,5 metros si son perpendiculares.
28 1. TIEMPO DE REVERBERACION La Ordenanza no establece límites de tiempo de reverberación para ningún tipo de actividad. Para aulas, salas de conferencias, restaurantes y comedor, el CTE, DB-HR establece unos límites de tiempo de reverberación: 0,7 s para aulas y salas de conferencias vacías (Volumen < 350 m 3 ) 0,9 s para comedores y restaurantes vacíos. No obstante, es recomendable tratar de reducir el tiempo de reverberación del local a los tiempos indicados por el CTE, ya que conseguiremos un buen confort acústico en el recinto. Generalmente, esto se consigue mediante la instalación de un techo de acabado que sea absorbente, en toda o gran parte de su superficie, donde exista público y barras del bar.
29 RUIDO DE IMPACTO La ordenanza, artículo 29: los locales en los que, por las características propias de la actividad, se produzcan de forma sistemática ruidos de impacto sobre el suelo que no puedan evitarse con la protección acústica del mobiliario o con la instalación de máquinas o electrodomésticos sobre bancada, la resistencia del suelo frente a impactos deberá ser tal que, al efectuarse prueba con máquina de impactos normalizada de acuerdo con el protocolo descrito en el apartado 5 del Anexo III de esta Ordenanza, no se transmitan a los recintos receptores afectados, niveles sonoros superiores a 40 dblaeq10s, si el funcionamiento de la actividad es en periodo horario diurno y vespertino, ni superiores a 35 dblaeq10s, si la actividad funciona durante el periodo nocturno.
30 En este tipo de prueba, puramente experimental, definida por el ayuntamiento, no existe ningún método de cálculo normalizado al respecto. No obstante, de forma indirecta es previsible el cumplimiento de este requisito, ya que para conseguir el aislamiento a ruido aéreo exigido por la legislación ha sido necesario instalar un suelo flotante, desligado mecánicamente con cualquier superficie del local emisor. No obstante siempre es recomendable que el mobiliario (sillas, mesas, u otros enseres que pudieran desplazarse o golpear contra el suelo) posean una base de caucho, goma o similar que evite el golpe directo entre dos elementos rígidos (por ejemplo golpe de las patas de una silla contra la losa cerámica de acabado del suelo). Esta recomendación no sustituye a la necesaria instalación del suelo flotante, el cual se considera preceptivo en cualquier caso.
31 SILENCIADORES ACUSTICOS/APANTALLAMIENTOS La necesidad de ventilar y climatizar el local hace necesario prever huecos en la fachada u otros paramentos para las diferentes tomas de aire desde el exterior y expulsión de aire al exterior, de las máquinas de ventilación, extracción y/o climatización. Estos huecos son auténticos caminos de transmisión directos del ruido de la actividad hacia el medio ambiente exterior, considerándose como puentes acústicos que merman la capacidad del aislamiento a ruido aéreo de los paramentos proyectados.
32 SILENCIADORES ACUSTICOS/APANTALLAMIENTOS Así mismo, las máquinas instaladas de ventilación, extracción y/o climatización son fuentes de ruido que transmitirán su propio ruido al ambiente exterior y que será necesario mitigarlo en el camino de transmisión. Por estos dos motivos es imprescindible la instalación de silenciadores en la fachada tanto para la toma o admisión de aire, como para la extracción o expulsión de aire, necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones de climatización.
33 MEDIDAS CORRECTORAS PARA LAS VIBRACIONES GENERADAS POR LAS INSTALACIONES. Cualquier máquina instalada en el local es susceptible de generar vibraciones y transmitirse estas, por vía estructural, a las viviendas colindantes. Esta vibración estructural se percibirá como ruido acústico en los recintos de la vivienda acústicamente adyacentes. Para mitigar estas vibraciones transmitidas estructuralmente es necesario desligar las uniones rígidas de los puntos de apoyo o fijaciones de las máquinas a los distintos paramentos. En el cuaderno técnico se proponen unos criterios de cálculo para el dimensionado de las soluciones antivibratorias.
34 INSTALACION DE LIMITADORES A LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES La ordenanza, Artículo 28.- Limitadores de equipos de reproducción o amplificación 1.Las actividades de los tipos 3.2 y 4 deberán disponer de sistemas limitadores para autocontrol con las siguientes características: a) Sistema de verificación de funcionamiento. b) Almacenaje de niveles de emisión sonora mediante transductor apropiado. c) Capacidad de almacenaje de datos durante al menos 15 días. d) Registro de incidencias en el funcionamiento. e) Sistema de precintado que impida manipulación con registro de manipulaciones. f) Sistema que permita la obtención de la información almacenada a petición del Ayuntamiento. 2. El volumen máximo de emisión será aquel que asegure el cumplimiento de los límites, de los artículos 15 y 16, de transmisión sonora a exterior e interior de locales acústicamente colindantes.
35 INSTALACION DE LIMITADORES A LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES 3. En el caso de las actividades de tipo 3.1., si el volumen posible de emisión de los televisores o equipos de tipo hilo musical lo requiere se deberán instalar limitadores que garanticen el cumplimiento de los límites de transmisión sonora a exterior e interior de locales acústicamente colindantes que se establecen en los artículos 15 y 16 de esta Ordenanza. Con las tecnologías electroacústicas actuales, cualquier Televisión o equipo de audio supera los límites de emisión sonora máximos autorizados por el ayuntamiento que, para un local tipo 3.1, como el del caso práctico, es de 80 dba.
36 El limitador deberá ser verificado y ajustado in situ, por técnico competente y con un sonómetro calibrado y verificado conforme a la legislación de metrología legal, para verificar, certificar y garantizar que los niveles sonoros no serán superiores a 80 dba. Si el local solo dispusiera de equipos de Televisión, sin sistemas de amplificación externos, habría que modificar el hardware de la TV con objeto de limitar la emisión sonora de dicho dispositivo. Esta modificación deberá ser ajustada in situ, por técnico competente y con un sonómetro calibrado y verificado conforme a la legislación de metrología legal, para verificar, certificar y garantizar que los niveles sonoros emitidos no serán superiores a 80 dba en el local.
37 RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA En la página web se localiza la: Guía de Aplicación del DB HR. Recomendable su lectura y aplicación para conseguir el fin esperado. Una vez terminado la obra se deberán cumplir las exigencias acústicas proyectadas. Este resultado final, evaluable mediante mediciones in situ, dependerá de dos aspectos fundamentales: la bondad del proyecto la correcta ejecución de la obra proyectada.
38 COMPROBACION Y CERTIFICACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO Y RUIDO DE INSTALACIONES MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Los resultados acústicos de una obra son cuantificables de forma objetiva mediante ensayos in situ. Una vez ejecutada la solución constructiva para la mejora del aislamiento acústico, se verificará, mediante medidas in situ, los resultados realmente obtenidos de los aislamientos acústicos (a ruido aéreo entre recintos, de la fachada y de ruido de impactos) y los niveles de ruido transmitidos al ambiente exterior e interior en los recintos acústicamente colindantes. En numerosos municipios, es requerido por la administración local o autonómica, certificar los valores de aislamiento acústico y niveles sonoros transmitidos finalmente obtenidos, previo a la concesión de la licencia de actividad.
39 COMPROBACION Y CERTIFICACION INICIAL-FINAL DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Aislamiento a ruido aéreo entre recintos según ordenanza OPCAT En el Anexo III de la Ordenanza, en el punto 4, se dictan los protocolos de ensayo para la medición del aislamiento a ruido aéreo de los cerramientos. Se basa en la norma de ensayo UNE EN ISO 140-4:1999.
40 COMPROBACION Y CERTIFICACION INICIAL-FINAL DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO MEDIANTE ENSAYOS IN SITU.
41 COMPROBACION Y CERTIFICACION INICIAL-FINAL DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO MEDIANTE ENSAYOS IN SITU.
42 COMPROBACION Y CERTIFICACION INICIAL-FINAL DEL AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS, MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Para verificar o comprobar que no se superan los niveles de ruido de impactos transmitidos a recintos receptores (40 dbl Aeq10s día, y 35 dbl Aeq10s noche), deberemos realizar el ensayo según se indica en el punto 5 del Anexo III de la Ordenanza y que se basa en la norma UNE EN- ISO (1999)
43 COMPROBACION DE LOS NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR LAS INSTALACIONES DEL LOCAL MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. LÍMITE EN EL EXTERIOR SEGÚN PERIODO. DESCRIPTOR EMPLEADO L kaeq5s Tipo de Área Acústica DIA TARDE NOCHE Tipo I (Área de silencio) Tipo II (Área levemente ruidosa) Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) Tipo IV (Área ruidosa) Tipo V (Área especialmente ruidosa)
44 COMPROBACION DE LOS NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR LAS INSTALACIONES DEL LOCAL MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Uso del local receptor Sanitario Residencial Educativo Hospedaje Índices de ruido Tipo de estancia o recinto Descriptor L Keq,5s Día Tarde Noche Estancias Dormitorios Estancias Dormitorios Aulas Despachos, salas de estudio o lectura Estancias de uso colectivo Dormitorios Cultural Cines, teatros, salas de conciertos. Salas de conferencias y exposiciones Administrativo y de oficinas Despachos profesionales Oficinas Restaurantes y cafeterías Comercio Industria
45 COMPROBACION DE LOS NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR LAS INSTALACIONES DEL LOCAL MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Componentes impulsivos (Ki) Si la diferencia LAIeq5s LAeq5s, debidamente corregida por ruido de fondo, fuera superior a 10 db e inferior a 15 db, se penalizará con + 3 dba, y si la diferencia es superior a 15 db, se aplicará una penalización de + 6 dba. Componentes de baja frecuencia (Kf) Si la diferencia LCeq5s LAeq5s, debidamente corregida por ruido de fondo, fuera superior a 10 db e inferior a 15 db, se penalizará con + 3 dba, y si la diferencia es superior a 15 db, se aplicará una penalización de + 6 dba.
46 COMPROBACION DE LOS NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR LAS INSTALACIONES DEL LOCAL MEDIANTE ENSAYOS IN SITU. Componentes tonales emergentes (Kt) Banda de frecuencia de 1/3 de octava L f en db Penalización por componente tonal en dba De 20 a 125 Hz De 160 a 400 Hz De 500 a Hz Si L t <8 0 Si 8 L t 12 3 Si L t > 12 6 Si L t <5 0 Si 5 L t 8 3 Si L t > 8 6 Si L t <3 0 Si 3 L t 5 3 Si L t > 5 6 El valor del nivel sonoro resultante LKAeq5s, será: LKAeq5s = LAeq5s+Ki+Kf+Kt
48 FIN MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
PROYECTO ACÚSTICO DE UNA ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE DE RUIDO Y VIBRACIONES
PROYECTO ACÚSTICO DE UNA ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE DE RUIDO Y VIBRACIONES BAR - RESTAURANTE AUTOR: SALIM GASSAB TUTORAS: ANA I. TARRERO FERNÁNDEZ Mª ÁNGELES MARTÍN BRAVO Ingeniería Técnica de Telecomunicación
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES TÍTULO I
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto TÍTULO I La presente Ordenanza tiene por objeto regular la protección

References: Artículo 8
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 29
 Artículo 28
 Artículo 1