Source: https://www.bopmalaga.es/edicto.php?edicto=20160322-02092-2016&control=1763635498
Timestamp: 2019-05-20 02:34:42+00:00

Document:
Edicto 2092/2016
Edicto 2092/2016, publicado en el Boletín número 55 del día 22 de marzo de 2016
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE MÁLAGA, POR LA QUE SE ACEPTA EL USO DEL CABLE RH5ZL POR IMPLICAR UN NIVEL DE SEGURIDAD EQUIVALENTE, SE ACEPTA LA EXCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTICULARES DE ENDESA EN LO RELATIVO AL TIPO DE CONDUCTOR Y SE AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a petición de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, solicitando autorización y aprobación del proyecto de la instalación eléctrica, y cumplidos los trámites establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27-12-13), el Título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-00), por el que se regulan procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (de aplicación conforme a la disposición transitoria primera de la Ley del Sector Eléctrico antes citada).
Vista la documentación presentada el 30/11/2015 por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con la que se solicita la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación y la solicitud de autorización para la utilización del conductor RH5Zl y acogerse a lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, en el que se indica que “El órgano competente de la comunidad autónoma, en atención a situaciones objetivas excepcionales a solicitud de parte interesada, podrá aceptar, para ciertos casos, soluciones diferentes a las contenidas en el presente reglamento, cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente”; así como la admisión de excepcionalidad respecto al cumplimiento de las Normas Particulares de Endesa en lo referente a las características del conductor.
Vista la respuesta a la consulta formulada por esta Delegación Territorial emitida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas con fecha 21 de noviembre de 2014 sobre la utilización de cable RH5Zl con aislamiento extruido y pantalla de tubo de aluminio en instalaciones de media tensión de Endesa Distribución Eléctrica, SLU, en lugar del RHZl, en la que se concluye que:
• Se permiten soluciones diferentes a las contempladas en el Reglamento de líneas de alta tensión, siendo imprescindible que la segundad equivalente quede perfectamente acreditada.
• El reglamento establece condiciones de mínimos, pero se admiten ejecuciones diferentes a las expuestas en el mismo, siempre que ofrezcan niveles de seguridad, al menos equivalentes.
• El cable RH5Z1 ya está contemplado en un reglamento posterior, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
• Existe informe del Laboratorio Central de Electrotecnia del 21 de diciembre de 2011, el cual realizó un examen comparativo de equivalencia técnica y de seguridad entre la norma UNE 211620:2010 y la Norma UNE-HD 620-5-El:2007, incluida en el listado de la ITC-LAT 02 del reglamento aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
• Existe escrito de la Subdirección General de Calidad y Segundad industrial de reconoc1imento de equivalencia, a los efectos previsto en el artículo 6.3 del citado Reglamento.
• Lo previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 223/2008 le es aplicable a este tipo de cables, entendiendo que la expresión “para ciertos casos” del citado Real Decreto se refiere no sólo a casos puntuales, sino también a aquellos casos o circunstancias que por adaptación de tecnologías tengan seguridad equivalente comprobada.
• Respecto a la aplicación del mismo criterio para considerar la situación de excepcionalidad respecto a las Normas Particulares de Endesa, como dichas normas no pueden contravenir una norma de rango superior y el reglamento estatal si permite excepciones a su cumplimiento, las Normas no pueden excluir la posible aplicación de aquellas.
Esta Delegación Territorial, competente por delegación, mediante Resolución de 23 de febrero de 2.005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (BOJA de 28-03-2005), ha resuelto:
3. ACEPTAR la construcción y aprobación del proyecto de la instalación eléctrica cuya finalidad y principales características técnicas y condiciones son las siguientes:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, SLU. Domicilio: Calle Maestranza, número 6. Málaga. Finalidad: Proyecto de línea subterránea de media tensión a 20 KV denominada “Hacienda”, desde el CD 733 “Prim”, hasta los CD 730 “Mercado Central” y CD 729 “Hacienda”, para distribución de energía eléctrica. Situación: Zona circundante calle Atarazanas y Alameda Principal. Características: Desmantelamiento de dos tramos de líneas entre los CD 733 y
CD 729 y entre CD 733 y CD 730, con una longitud total de 485 metros. Instalación de tramo de línea subterránea de 20Kv con conductor 18/30Kv del tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección, entre CD 733 y “ARQ_21”, con una longitud de 185 metros. Instalación de tramo de línea subterránea de 20Kv con conductor 18/30Kv del tipo RH5Zl de 240 mm2 de sección, entre CD 733 y CD 730, con una longitud de 290 metros. Término municipal afectado: Málaga. Referencia: AT- E-14468.
6. En el caso de proyectos de modificación de instalaciones existentes, se aplicarán las revisiones reglamentarias de las instalaciones que alimenta.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ante el excelentísimo señor Consejero de Empleo, Empresa y Comercio.
Málaga, 10 de marzo de 2016. La Delegada Territorial, María Francisca Montiel Torres.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 115