Source: http://docplayer.es/11067184-No-23-942-gaceta-oficial-viernes-17-de-diciembre-de-1999-1-ministerio-de-comercio-e-industrias-direccion-general-de-normas-y-tecnologia-industrial.html
Timestamp: 2018-11-17 16:21:41+00:00

Document:
Nº 23,942 Gaceta Oficial, viernes 17 de diciembre de MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL - PDF
Nº 23,942 Gaceta Oficial, viernes 17 de diciembre de MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Download "Nº 23,942 Gaceta Oficial, viernes 17 de diciembre de 1999-1 - MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL"
Catalina Lucero Medina
1 Nº 23,942 Gaceta Oficial, viernes 17 de diciembre de MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL REGLAMENTO TÉCNICO DGNT-COPANIT AGUA. AGUA POTABLE. Definiciones y Requisitos Generales Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT) Apdo Zona 4 Panamá República de Panamá
2 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de INFORME El Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y está integrado por representantes del Sector Público y Privado. El Reglamento Técnico en su etapa de proyecto, fue sometida a un período de encuesta pública de sesenta (60) días durante el cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y recomendaciones. El Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT ha sido ratificado por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resuelto Nº de de 1999; y Publicada en Gaceta Oficial Nº del día de de Miembros Participantes José A. Cuevas José Villarreal Dalis M. De Guillén Carmelo Bayardo Silvano Vergara Dionora E. Víquez Guillermo Campos Pinto Fernando Valencia Atalas Milord Mayra E. Botacio Catalina de Guerra Marizenia Solís C. Vasco Duke Bridget de Warren José Alvarado Humberto Sánchez Jaime Espinosa Reinaldo Morales Casilda Saavedra Fondo de Emergencia Social (FES) Universidad de Panamá ETESA Universidad de Panamá ARI Ministerio de Salud Ministerio de Salud ANAM MINSA MINSA IDAAN Ministerio de Comercio DGNTI I.E.A. Universidad de Panamá Comisión del Canal. Planta Potabilizadora de Miraflores USMA Comisión del Canal. Planta Potabilizadora de Miraflores IDIAP/ MIDA Acuicultura/ MIDA Universidad Tecnológica de Panamá Coordinador Ing. Marizenia Solís C. DGNTI. Ministerio de Comercio e Industrias REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DESPACHO SUPERIOR DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL RESOLUCION Nº 597 (De 12 de noviembre de 1999)
3 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de El Ministerio de Comercio e Industrias En Uso de sus Facultades Legales CONSIDERANDO: 1. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 92, de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, los Comités Sectoriales de Normalización tienen por función la preparación de la Norma de un Sector, dentro de los lineamientos internacionales establecidos para esta actividad con la posibilidad de ser adoptadas y publicadas como Normas Técnicas Panameñas. 2. Que mediante Nota 5066-DMS-DGS-SDGSA-DA del 14 de noviembre de 1998, la Dra. AIDA L. MORENO DE RIVERA, Ministra de Salud, solicitó la revisión del Reglamento Técnico. AGUA. AGUA POTABLE. DEFINICIONES Y REQUISITOS GENERALES. 3. Que de conformidad a lo anterior, se estableció el Comité AGUA, a fin de elaborar el Reglamento Técnico de Agua. Agua Potable. Definiciones y Requisitos Generales. 4. Que el Reglamento Técnico Nº fue sometido a un período de encuesta pública, el día 14 de enero de Que de acuerdo al artículo 95 Título II de la precipitada Ley la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias velará por que los Reglamentos Técnicos sean establecidos en base a objetivos legítimos, tales como la seguridad nacional, la prevención que puedan inducir a error, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud vegetal, o del medio ambiente. 6. Que la presente resolución se fundamenta en los siguientes argumentos: - Que estos Reglamentos serán aplicados a los Sistemas de Tratamiento de Agua Completo. - Que es función del Estado velar por la Salud de la población y del ambiente; - Que conforme al Código Sanitario vigente, en su artículo 3, del Libro I en su Título preliminar establece que las disposiciones de este Código se aplicarán de preferencia a toda otra disposición legal en materia de Salud Pública y obligan a las personas naturales y jurídicas y entidades u otras que en un futuro existan, transitoria o permanentemente, en el territorio de la República de Panamá. - Que de acuerdo al numeral 4 del artículo 85, Capítulo II del Título IV, del citado Código establece como atribución de la Dirección General de Salud Pública, el reglamentar las instalaciones y el funcionamiento de farmacias, droguerías, laboratorios químicofarmaceúticos, terapéuticos, biológicos, drogas, cosméticos y otros similares, sean de elaboración privada u oficial. - Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 85, anteriormente citado, se establece como atribución y deber dentro del ámbito nacional que corresponde a la Dirección General de Salud Pública, el resolver toda situación no prevista en el Código, cuando tenga relación directa con la Salud Pública. RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT AGUA. Agua
4 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Potable. Definiciones y Requisitos Generales, de acuerdo al tenor siguiente: AGUA. AGUA POTABLE REGLAMENTO TECNICO DEFINICIONES Y REQUISITOS GENERALES DGNTI-COPANIT GENERALES OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Este Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos físicos, químicos, biológicos y radiológicos que debe cumplir el agua potable. 1.2 Este Reglamento se aplica a cualquier sistema de abastecimiento de agua potable. 2. DEFINICIONES 2.1 Para efecto de este Reglamento se asumen las siguientes definiciones: Agua Potable: Es aquella que se ajusta a los requisitos de calidad enmarcados en este Reglamento, apta para el consumo humano Valor Máximo Permitido (VMP): Es el valor de la concentración de cualquier característica de calidad de agua, sobre el cual el agua no es adecuada para consumo humano Grupo Coliforme Total: Comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos, Gram Negativos no esporulados, que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares y otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 35 C a 37 C en un período de 24 a 48 horas Grupo Coliforme Fecal: Comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos Gram negativos no esporulados, que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 44,5 ºC, ± 0,2 C en menos de 24 ± 2 horas Recuento Total de Bacterias: Es el cómputo del número total de colonias desarrolladas (en la suposición de que una bacteria de origen a una colonia) en agar nutritivo incubado a una temperatura de 35 C en un período de 24 ± 2 horas Característica: Es aquella propiedad química, física, biológica o radiológica, que incluye los parámetros de calidad de agua Parámetros: Son aquellas características químicas, físicas, biológicas o radiológicas, de calidad de agua, que puede ser sometido a medición Cloro Libre Residual: Es aquella porción de cloro que sirve como medida de su capacidad para oxidar la materia orgánica Sistema de Abastecimiento de Agua Potable: Es el que comprende las obras, equipos, sustancias químicas y materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable a los usuarios Agua Tratada: Agua reacondicionada por cualquier tipo de tratamiento físico o químico para el consumo humano Agua No Tratada: Agua no reacondicionada por previo tratamiento físico o químico y que procede de cualquier fuente o recurso de agua.
5 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de APHA: American Public Health Association AWWA: American Water Works Association WPCF: Water Pollution Control Federation UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad Bq/l : Becquerel por litro 3. REQUISITOS 3.1 Características Biológicas: Los valores máximos permitidos que se establecen para agua potable, incluyen todos los valores conforme a la clasificación de aguas que aparecen en la Tabla No. 1. TABLA No. 1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS PARA EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS UNIDAD VMP (1) OBSERVACIONES 1. Biológicas A. Agua distribuida por tubería A.1 Agua tratada que entra al sistema de distribución Bacterias coliformes fecales Nº de colonias / 100ml 0 Bacterias coliformes Totales Nº de colonias / 100ml 0 A.2. Agua no sometida a tratamiento que entra en el sistema de distribución Bacterias coliformes fecales Nº de colonias / 100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias / 100ml 3 A.3. Agua en el sistema de distribución Bacterias coliformes fecales Nº de colonias / 100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias / 100ml 3 B. Agua no distribuida por tuberías Bacterias coliformes fecales Nº de colonias / 100ml 0 Bacterias coliformes totales Nº de colonias / 100ml 10 CARACTERÍSTICAS UNIDAD VMP OBSERVACIONES C. Agua Embotellada Bacterias coliformes fecales Bacterias coliformes totales Nº de colonias /100 ml Nº de colonias/100 ml 0 0 La fuente de abastecimiento de agua debe estar exenta de contaminación fecal al igual que el agua final del proceso. D. Aparámetros de cumplimiento para todas las condiciones (A, B y C) Protozoarios (patógenos) Helmintos (patógenos) Organismos de vida libre (algas, otros) Enterovirus Otros Organismos Los conocimientos actuales no han permitido establecer valores guías para las características biológicas. No obstante, la presencia de cualquiera de estos organismos en el agua potable es indicativo de contaminación y causa de enfermedad. Por lo tanto, no deben
6 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de estar presentes en el agua de consumo humano. (1) Valor máximo permitido 3.2 Características Organolépticas: Las características Organolépticas influyen, más que nada en las propiedades que son detectadas por los consumidores en forma sensorial. Las características organolépticas del agua potable deben cumplir con los valores indicados en la Tabla No Características Químicas Inorgánicas: Las propiedades del agua permiten la existencia de muchas clases de elementos disueltos en ella, aspecto éste que conduce a reacciones que pueden incidir desfavorablemente sobre la salud. Los valores máximos permitidos de las características químicas inorgánicas para el agua potable, se indican en la Tabla No. 3. TABLA No. 2 VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y FÍSICAS PARA EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS OLOR Y SABOR VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES Aceptable para la mayoría de los consumidores UNIDADES COLOR 15 unidades de color ---- OBSERVACIONES Unidades de color en la escala Platino-Cobalto TURBIEDAD 1,0 UNT Preferiblemente menor de 1.0 UNT POTENCIAL DE HIDROGENO 6,5-8,5 unidades de Ph Debe estar exenta ACEITE Y GRASA TABLA No. 3 VALOR MÁXIMO PERMITIDO DE LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS INORGÁNICAS PARA EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l) OBSERVACIONES Alcalinidad 120,00 como carbonato de calcio Aluminio 0,20 Antimonio 0,005 Arsénico 0,01 Bario 0,7 Cadmio 0,003 Cianuro 0,001 Cloro residual (1) 1,5 Valor Mínimo 0,8 mg/l Cloruro 250,00 Cobre 1,00 Cromo 0,05 Dureza Total 100,00 como carbonato de calcio Fluoruro 1,00 Hierro 0,30 Manganeso 0,1 Mercurio 0,001 Molibdeno 0,07 Níquel 0,02 Nitrato 10,00 Nitrito 1,0 Plata 0,05 Plomo 0,01
7 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Selenio 0,01 Sodio 200,00 Sólidos Disueltos Totales 500,00 Sulfato 250,00 Zinc 5,0 (1) Observaciones para el cloro residual: La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más importante usado en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada, potable. La desinfección por cloro y sus derivados significa una disminución de bacterias y virus hasta una concentración inocua. La adición de cloro estará sujeta a una concentración máxima de trihalometanos de 0.1 mg/l 3.4 Características químicas orgánicas. Los valores máximos permitidos para los parámetros químicos orgánicos que no aparecen en la tabla a continuación (tabla Nº 4) no deben exceder los valores guías de la OMS/OPS que se establecen en la resolución 248. TABLA No. 4 VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS ORGÁNICAS EN EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS VALOR MÁXIMO PERMITIDO EN MILIGRAMOS/LITROS (mg/l) OBSERVACIONES DETERGENTES 0, TRIHALOMETANOS 0, COMPUESTO FENOLICOS 0, PLAGUICIDAS HIDROCARBUROS PCB (Bifenilos Policlorados) Características radioactivas. Los valores máximos permitidos para las características radioactivas se indican en la Tabla No. 5. TABLA No. 5 VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LAS CARACTERÍSTICAS RADIOACTIVAS EN EL AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS VALOR MÁXIMO PERMITIDO UNIDADES Radioactividad Alfa Global (1) 0,1 Bq/L Radioactividad Beta Global (1) 1 Bq/L OBSERVACIONES (1) Para facilitar la tareas del monitoreo de la calidad de agua es recomendable rastrear por la presencia de radiaciones originadas por emisores de rayos (Alfa) o emisores de rayos (Beta). En caso de ser detectadas estas radiaciones a niveles iguales a la norma, se aplicarán las medidas de control correspondientes. 4. TOMA DE MUESTRA
8 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Las muestras para los análisis biológicos, físicos, químicos y radiológicos se tomarán de acuerdo a las Reglamentos Técnicos DGNTI- COPANIT y ENSAYOS 5.1 Los siguientes son los ensayos físicos que deberán desarrollarse según la norma de frecuencia de muestreo y la última versión del Standard Method Determinación de Turbiedad. Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Color Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de ph Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500 H Determinación de Olor Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de sabor Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Aceites y Grasas en el Agua Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos químicos inorgánicos que se utilizan en un sistema de abastecimiento de Agua Potable Determinación de Dureza Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Arsénico Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-As Determinación de Bario Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ba Determinación de Cadmio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cd Determinación de Plomo Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Pb Determinación de Mercurio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Hg
9 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Determinación de Nitratos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-NO Determinación de Nitritos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-NO Determinación de Selenio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Se Determinación de Plata Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ag Determinación de Cromo Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cr Determinación de Cianuro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-CN Determinación de Fluoruro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-F Determinación de Cobre Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Cu Determinación de Cloruro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-Cl Determinación de Hierro Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Fe Determinación de Zinc Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Zn Determinación de Manganeso Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Mn Determinación de Aluminio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Al Determinación de Sulfatos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-SO Determinación de Níquel Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Ni Determinación de Sodio
10 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Na Determinación de Cloro Residual Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 4500-Cl Determinación de Antimonio Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Sb Determinación de Molibdeno Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 3500-Mo Determinación de Alcalinidad Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos químicos orgánicos que se utilizan en un sistema de abastecimiento de Agua Potable Determinación de Detergentes Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Trihalometanos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 5710/ Determinación de Compuestos Fenólicos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 5530/ Determinación de Plaguicidas Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 6610/6630/6640/ Determinación de Hidrocarburos Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Determinación de Cloruro de Vinilo Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA - AWWA - WPCF 6210 B, C, D/6230 B, C, D Determinación de Bifenilos Policlorados Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF Ensayos para determinación de características radioactivas que se utilizan en un sistema de abastecimiento de Agua Potable Determinación de Radioactividad Alfa global y Beta global Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA - AWWA - WPCF 7110/7030
11 Gaceta Oficial Nº 23,942, martes 7 de diciembre de Ensayos para determinación de características biológicas que se utilizan en un sistema de abastecimiento de agua potable Determinación de Coliformes Totales. Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA-AWWA-WPCF 9221 B, D 9222 B, C Y 9223 B Determinación de Coliformes Fecales. Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA-AWWA-WPCF 9221 E,F 9222 E, D, G y Determinación de la Calidad Biológicas. Se efectúa de acuerdo a los métodos estándares APHA-AWWA-WPCF 10200, 10300, 10400, 10500, 10550, 10600, y Para protozoarios (Cryptosporidium y Giardia) método Determinación de Bacterias Heterótrofas. Se efectúa de acuerdo al método estándar APHA-AWWA-WPCF APENDICE 6.1 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT Calidad de Agua. Toma de muestra Calidad de Agua. Toma de muestra para análisis Biológicos APHA - AWWA -WPCF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 19th edition ANTECEDENTES Para la elaboración del presente Reglamento Técnico se consultaron los siguientes documentos: 1. Environmental Protection Agency, National Interim Primary Drinking Water Regulation. 2. EPA. Summary of Public Comments EPA Responses to the National Interim Primary Drinking Water Regulations of Control of Trihalometanes in Drinking Water. 3. Organización Mundial de La Salud Guías para la Calidad del Agua Potable. Washington D.C. 4. Water Quality and Treatment. Publicación de la AWWA 1975.
Nº 23,941 Gaceta Oficial, lunes 6 de diciembre de
Nº 23,941 Gaceta Oficial, lunes 6 de diciembre de 1999 1 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS COMISIÓN PANAMEÑA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TÉCNICAS REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 21-393-99 AGUA. CALIDAD
Norma Boliviana NB 512
Norma Boliviana NB 512 MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS VICEMINISTERIO DE SERVICIOS BÁSICOS Agua Potable - Requisitos Tercera Revisión ICS 13.060.20 Agua Potable Octubre 2004 Instituto Boliviano
RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 LOS MINISTROS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESUELVE: CAPÍTULO I DEFINICIONES
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 ( 22 JUN 2007 ) Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos
REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 47-2000
REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 47-2000 INFORME Este Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión del Reglamento Técnico, y está integrado por representantes del Sector Público y Privado.
Normas oficiales para la calidad del agua Uruguay
Normas oficiales para la calidad del agua Uruguay NORMAS DE CALIDAD DEL AGUA DE URUGUAY CAPITULO 25 AGUA Y BEBIDAS SIN ALCOHOL Sección 1 Agua Definiciones para agua 25.1.1. Agua potable. Es el agua que
Ente Regulador de Servicios Sanitarios GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD. Provincia de Santa Fe Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Ente Regulador de Servicios Sanitarios GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD Provincia de Santa Fe Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente La GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD tiene la función de
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN Quito - Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1 108:06 Segunda revisión AGUA POTABLE. REQUISITOS. Primera Edición WATER DRINKING. SPECIFICATIONS. First Edition
RESOLUCION No.49 (De 2 de febrero de 2000) El Ministro de comercio e Industrias En Uso de sus Facultades Legales CONSIDERANDO:
RESOLUCION No.49 (De 2 de febrero de 2000) El Ministro de comercio e Industrias En Uso de sus Facultades Legales CONSIDERANDO: 1. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del Artículo 92, de la
NORMA CHILENA OFICIAL NCh1333.Of78 Modificada en 1987 Requisitos de calidad del agua para diferentes usos Preámbulo El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el

References: artículo 92
 artículo 95
 resolución 
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 85
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 92