Source: https://www.ais-elec.com/controle-installation-incendie/
Timestamp: 2019-07-21 21:20:28+00:00

Document:
Contrôle installation incendie – AIS ELEC – Atlantic Industry & Ship Electricity
Électricité Navale
0 0 objet - £0.00
Contrôle installation incendie
Accueil Actualités Contrôle installation incendie
Votre société est protégée par un système de détection incendie, vous avez obligation de faire des contrôle périodiques, mais quoi ?
AIS ELEC propose des prestations de contrôles, vérifications et tests réglementaires de vos installations, associé à des fabriquant comme CHUBB, DEF, …
Exemple d’installation (source D.E.S)
(Source CHUBB)
SYNTHESE ET EXTRAITS DE LA REGLEMENTATION
Contrat de Maintenance – Extraits du journal officiel de la République Française
(Arrêté du 25 juin 1980)
ARTICLE MS 58 § 3: toute installation de détection incendie doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié.
ARTICLE MS 68 : Entretien assuré soit par :
1) Technicien compétent habilité par l’Etablissement
2) Installateur de l’équipement ou représentant habilité
3) Les systèmes de sécurité incendie des catégories A et B doivent faire l’objet d’un contrat d’entretien.
ARTICLE MS 69 : L’exploitant doit :
S’assurer une fois par semaine du bon fonctionnement de l’installation.
Faire effectuer les remises en état le plus rapidement possible.
Disposer d’un stock de petite fourniture ARTICLE MS 72 :
Appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte soigneusement entretenus et maintenus.
ARTICLE MS 73 :
Avant leur mise en service :
Vérification des appareils et installations fixes
SSI de catégorie A et B : vérification par organisme agrée
En cours d’exploitation:
1 fois par an vérification des appareils et installations fixes ou mobiles.
1 fois tous les trois ans, vérification des SSI de catégorie A et B par un organisme agréé.
VERIFICATIONS PERIODIQUES DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DES E.R.P. et des S.S.I.
Périodicité Opérations de vérification – Extraits des articles des normes et règles Intervenants
1 jour NFS 61-933 Annexe L.2
Examen de l’ECS du SDI
Examen des états sur l’Unité de Signalisation (US) par action sur le (ou les) bouton(s) “essai voyants” éventuels et, dans le cas d’un CMSI, par action sur la touche “bilan” Constat de la signalisation donnant l’état des A.E.S./E.A.E.S. et des A.P.S. Exploitant
1 semaine Article MS69
L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité. Exploitant
1 mois NFS 61-933 Annexe L.3
Essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage électromagnétique de porte Exploitant
6 mois NF S 61-933 – art 7.7
Pour les SSI de catégorie A comportant plus de deux Z.S., les essais fonctionnels doivent être réalisés en deux visites.
Règle APSAD R7 § 5.3.2
Les vérifications périodiques sont effectuées obligatoirement tous les 6 mois Technicien compétent
Installateur qualifié ou son représentant habilité
1 an Article MS 73 § 2
Essai fonctionnel de chaque détecteur automatique et D.M. Essai de fonctionnement de l’E.A., des clapets et volets. Examen de chaque DAS.
NF S 61-933 – Annexe I :
Essai des asservissements et des arrêts d’installations techniques
Constat de l’audibilité et de la visibilité des dispositifs lumineux et/ou sonore
Règle APSAD R7 § 5.4.1
Vérification des sources d’alimentation Vérification de l’action des déclencheurs manuels Contrôle des mises à la terre – Vérification du bon fonctionnement de tous les organes reliés à l’ECS
Règle APSAD R7 § 5.4.2
Les visites de maintenance décrites au § 5.4.1 doivent être réalisées annuellement Technicien compétent
3 ans Article MS 73 § 2
Systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B:
Examen de la conformité du S.S.I. au dossier d’identité ;
Vérification actions de maintenance – essais de fonctionnement
Examen des conditions d’exploitation
Nota: cette visite ne se substitue pas à la visite annuelle réalisée par l’installateur qualifié personne ou organisme agréé
4 ans NF S 61-933 – art 8.1 :
Remplacement des batteries d’accumulateur ou essai de décharge (tous les ans)
Echange standard des batteries de toutes les EAE de l’installation tous les 4 ans Installateur qualifié ou son représentant habilité
DETAILS DE NOTRE PRESTATION
3 – A : INSPECTIONS VISUELLES, VERIFICATION ET ESSAIS
AIS ELEC s’engage à effectuer les prestations suivantes :
Inspection visuelle de l’état des Matériels listés
Tests visant à vérifier l’état de fonctionnement des Matériels
Mesures et réglages des SDI et CMSI
Avis sur l’adéquation au risque d’incendie des Matériels installés en fonction de l’évolution de leur environnement, des conditions d’exploitation et de la réglementation
Les outils, les moyens et les procédés pour réaliser les visites de maintenance préventives sont décrits dans le guide pour une (1) inspection DI et le guide pour une (1) visite de maintenance préventive DI
Essai de la totalité des détecteurs et déclencheurs manuels et essai des Zones de Sécurité (ZS)
ESSAIS PARTIELS
Essai par test de 1 détecteur et 1 déclencheur manuel par zone
Essai des ZS et essai en réel du CMSI
ZONES DE DETECTION
Vérification de la bonne implantation des éléments de sécurité en fonction des modifications apportées aux locaux
Contrôle de la bonne correspondance des zones
Débranchement d’un détecteur de zone pour identification du dérangement de ligne
Contrôle de la valeur ohmique des lignes
CENTRALE DE DETECTION INCENDIE
Nettoyage du (des) coffret(s) et/ou de la (des) baie(s)
Test des signalisations lumineuses et sonores
Vérification des fusibles de protection 230V et 24V
Vérification de la source d’alimentation de sécurité et de la présence secteur
Vérification du transformateur/redresseur et du chargeur de batterie
Vérification de la charge des batteries de secours
Vérification des branchements de lignes de détection et de commande pour chaque zone
Vérification des raccordements, connexions et des interfaces
Vérification du fonctionnement de l’unité interne de gestion d’alarme après temporisation
Essai de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores
Dépoussiérage des composants électroniques
Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation d’incendie
Contrôle du témoin lumineux de détection
Vérification de fonctionnement de(s) l’indicateur(s) d’action(s) associé(s)
Vérification de l’état général du boîtier et de la glace ou de la membrane
Simulation de commande manuelle d’alarme par l’enclenchement d’un déclencheur manuel
Vérification du fonctionnement des éléments de sécurité associés
Contrôle de l’état de(s) l’avertisseur(s)
Essai de fonctionnement en accord avec le client
DISPOSITIFS DE COMMANDE DES DAS
Essai de mise en sécurité par déclenchement électromagnétique
Essai de retransmission des informations transmis par le système au(x) tableau(x) de report(s) et test de la transmission des informations vers le télésurveilleur ou autre dispositif de report installé
3 – B : RAPPORTS
Un rapport est rédigé à l’issue de chaque visite et validé par le client :
Rédaction de rapports d’intervention remis au client en main propre ou par e-mail
Mise à jour du registre de sécurité
Réalisation électrification PCE et ensachage de la société AMALTIS
Refonte du site Hermouet
Réalisation du Star of Doolin avec OCEA
Réalisation des silos Chef de Baie pour la société Soufflet Socomac
Câblage d'armoires Électricité Industrielle Électricité Navale
et avez des besoins ?
AIS ELEC est spécialisée dans les installations électriques industrielles et marines
Câblage d’armoires
Réalisation électrification PCE
Réalisation des silos
La Rochelle : 05 46 56 34 67
Bordeaux : 05 56 81 32 80
contactbx@ais-elec.com
Copyright ©2019 PlusCom – Gestion des cookies
Finansico is the unique beautiful responsive business consulting financial wordpress theme.

References: § 3
 § 5
 § 2
 § 5
 § 5
 § 5
 § 2