Source: http://docplayer.it/11052860-Atersir-sub-ambito-piacenza-piano-d-ambito-del-servizio-idrico-integrato-parte-a-riferimenti-normativi-per-gli-impianti-di-trattamento-acque-reflue.html
Timestamp: 2018-12-17 03:42:43+00:00

Document:
ATERSIR Sub Ambito Piacenza Piano d Ambito del Servizio Idrico Integrato PARTE A: Riferimenti normativi per gli impianti di trattamento acque reflue - PDF
ATERSIR Sub Ambito Piacenza Piano d Ambito del Servizio Idrico Integrato PARTE A: Riferimenti normativi per gli impianti di trattamento acque reflue
Download "ATERSIR Sub Ambito Piacenza Piano d Ambito del Servizio Idrico Integrato PARTE A: Riferimenti normativi per gli impianti di trattamento acque reflue"
Beata Grassi
1 ALLEGATO A.7: RIFERIMENTI NORMATIVI PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE A.7-I
2 D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane: - se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1, - se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle Tabella All.7.1 e. All Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di Tabella All.7.3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. Tabella All.7.1 Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) Parametri (media giornaliera) (1) BOD 5 (senza nitrificazione) mg/l (2) > Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione (5) COD mg/l (3) Solidi Sospesi mg/l (4) 35 (5) 90 (5) (1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l (2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 C ± 1 C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. (3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio. (4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 μm ed essiccazione a 105 C con conseguente calcolo del A.7-II
3 peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di g), essiccazione a 105 C e calcolo del peso. (5) la percentuale di riduzione del BOD 5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%. Tabella All.7.2 Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) > Parametri (media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione Fosforo totale (P mg/l) (1) Azoto totale (N mg/l) (2) (3) (1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico + NH 3 ) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che nonpuò superare i 20 mg/l per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attività di controllo. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle Tabella All.7.1 e. All.7.2. e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Tabella All.7.3 Valori limiti i emissione in acque superficiali e in fognatura. Numero parametro Parametri Unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognaria (*) 1 ph 5,5-9,5 5,5-9,5 2 Temperatura C (1) (1) 3 colore non percettibile con diluizione 1:20 non percettibile con diluizione 1:40 A.7-III
4 Numero parametro Parametri 4 odore Unità di misura Scarico in acque superficiali non deve essere causa di molestie Scarico in rete fognaria (*) non deve essere causa di molestie 5 materiali grossolani assenti assenti 6 Solidi sospesi totali (2) mg/l BOD5 (come O2 )(2) mg/l COD (come O2) (2) mg/l Alluminio mg/l 1 2,0 10 Arsenico mg/l 0,5 0,5 11 Bario mg/l Boro mg/l Cadmio mg/l 0,02 0,02 14 Cromo totale mg/l Cromo VI mg/l 0,2 0,20 16 Ferro mg/l Manganese mg/l Mercurio mg/l 0,005 0, Nichel mg/l Piombo mg/l 0,2 0,3 21 Rame mg/l 0,1 0,4 22 Selenio mg/l 0,03 0,03 23 Stagno mg/l Zinco mg/l 0,5 1,0 25 Cianuri totali (come CN) mg/l 0,5 1,0 26 Cloro attivo libero mg/l 0,2 0,3 27 Solfuri (come H2S) mg/l Solfiti (come SO3) mg/l Solfati (come SO4)(3) mg/l Cloruri (3) mg/l Fluoruri mg/l Fosforo totale (come P) (2) mg/l Azoto ammoniacale (come NH4) (2) mg/l Azoto nitroso (come N)(2) mg/l 0,6 0,6 35 Azoto nitrico (come N)(2) mg/l Grassi e olii animali/vegetali mg/l Idrocarburi totali mg/l Fenoli mg/l 0, Aldeidi mg/l Solventi organici aromatici mg/l 0,2 0,4 41 Solventi organici azotati mg/l 0,1 0,2 42 Tensioattivi totali mg/l Pesticidi fosforati mg/l 0,10 0,10 44 Pesticidi totali (esclusi i mg/l 0,05 0,05 A.7-IV
5 Numero parametro Parametri fosforati) tra cui: Unità di misura Scarico in acque superficiali Scarico in rete fognaria (*) 45 -aldrin mg/l 0,01 0, dieldrin mg/l 0,01 0, endrin mg/l 0,002 0, isodrin mg/l 0,002 0, Solventi clorurati mg/l Escherichia coli (4) UFC/100ml nota 51 Saggio di tossicità acuta (5) il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50%del totale il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80%del totale (*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del presente decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della Tabella All.7.5 relativa a sostanze pericolose. A.7-V
6 DGR N.1053/2003 La DGR n.1053/2003 definisce: - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a AE, nonchè degli scarichi di sostanze pericolose; - la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in recettori diversi dalla rete fognaria; - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d agglomerati e i valori limite d emissione. In particolare, per quanto riguarda le acque di scarico delle fognature la DGR n.1053/2003 prevede al punto 4.5 Scarichi delle reti fognarie in corpi idrici superficiali : VI. Ai sensi di quanto previsto al punto 1.1 dell Allegato 5 del decreto, gli scarichi esistenti di cui al comma 2 dell art. 31, ossia quelli derivanti dagli impianti di trattamento di agglomerati con popolazione inferiore a 2000 AE che recapitano in acque dolci ovvero inferiore a AE con recapito in acque marino costiere, rimangono soggetti alle disposizioni previste dalle previgenti norme regionali. Entro il 31 dicembre 2005 vige l'obbligo di dotare detti scarichi di un trattamento appropriato secondo il disposto della tabella 2 del successivo punto 7; gli stessi dovranno essere conformi ai valori limite fissati nella tabella 3 riportata al medesimo punto, ai sensi del citato al punto 1.1 dell Allegato 5 del decreto. Fino all'entrata in vigore dei valori limite di emissione di cui alla citata tabella 3, le verifiche di conformità degli scarichi esistenti derivanti da impianti di trattamento di primo livello ed assoggettati ai valori limiti della tabella II ex LL.RR. 7/83 e 42/86 sono di norma limitate ai seguenti parametri: - Materiali in sospensione totali (mg/l) - non più del 50% del valore a monte dell impianto e comunque < 200 mg/l; - BOD 5 (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell impianto e comunque < 250 mg/l; - COD (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell impianto e comunque < 500 mg/l. Al fine di esplicitare detto percorso, a livello territoriale possono essere stipulati specifici accordi fra la Provincia e la Sezione provinciale - ARPA, competente per territorio. A.7-VI
7 Resta inteso che i nuovi scarichi degli agglomerati con popolazione compresa fra 50 e 2000 AE, ai sensi di quanto previsto dall allegato 5, punto 3 del decreto, sin dall attivazione sono sottoposti al trattamento appropriato secondo le indicazioni previste dalla citata tabella 2 nel rispetto dei valori limite della Tabella All.7.3., entrambe allegata al presente provvedimento. Analoghe considerazioni valgono per gli agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE. Tabella All.6.4 Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di abitanti equivalenti. Consistenza agglomerato (in AE=C) C < < C < 200 Sistemi appropriati Quelli già indicati all allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento del 4 febbraio 1977 (*) Trattamento mediante vasche settiche di tipo Imhoff realizzate e gestite nel rispetto delle specifiche norme tecniche di cui all allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento del 4 febbraio In sede di autorizzazione dovrà essere prescritta la tenuta di apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. L effluente trattato può avere recapito direttamente in corpo idrico superficiale, anche artificiale, purché sia verificata la compatibilità del regime idraulico del ricettore e la tutela dell ecosistema acquatico con lo scarico. Tale verifica terrà conto altresì dell'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e/o degli eventuali inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico stesso è inserito. In relazione agli esiti della predetta verifica, l'autorità competente può prescrivere l'adozione dei sistemi di trattamento previsti per gli agglomerati di consistenza superiore. Le condizioni / prescrizioni di scarico sopra richiamate si applicano anche agli scarichi di agglomerati di consistenza < 50 AE. (*) Tali sistemi appropriati si applicano agli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelli autorizzati nel periodo di validità della precedente direttiva regionale n. 651/2000. Per i nuovi scarichi si applicano i sistemi appropriati previsti per la classe di consistenza 200 < C < 2000 Filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e 200 < C < 2000 fitodepurazione. I trattamenti che prevedono il ricorso a sole tecnologie naturali possono essere ritenuti appropriati dall Autorità competente al rilascio dell autorizzazione con specifico riferimento alle caratteristiche dello scarico in relazione a quelle del corpo ricettore. L autorizzazione deve contenere la prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento nonché prevedere l obbligo dell effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall impianto. Tabella All.6.5 Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con popolazione inferiore a AE ( Allegato 5 punto Dlgs 152/06 e s.m.i.) Classe consistenza (in AE=C) C < < C < < C < 2000 Valore limite Quelli relativi alla classe di consistenza 50 < C <200 nel caso di recapito in corpo idrico superficiale. ( ) Solidi sospesi totali (mg/l) - Non più del 50% del valore a monte dell impianto e comunque < 200 mg/l; BOD 5 (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell impianto e comunque < 250 mg/l; COD (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell impianto e comunque < 500 mg/l (*) Solidi sospesi totali: < 80 mg/l; BOD 5 (come O 2): < 40 mg/l; COD (come O 2): < 160 mg/l; Azoto ammoniacale: < 25 mg/l; A.7-VII
8 Classe consistenza (in AE=C) Valore limite Grassi e oli animali / vegetali < 20 mg/l ( ) Il gestore esistente del servizio pubblico ovvero il gestore del servizio idrico integrato è tenuto ad adeguare il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria ai sensi dell'art. 33 prevedendo norme, prescrizioni e valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali. Tali scarichi se presenti devono essere autorizzati in forma espressa. L'adeguamento di cui sopra deve rispondere alle esigenze previste al precedente punto 4.4. (*) Tali valori limite si applicano a condizione che le norme regolamentari per gli scarichi in rete fognaria siano state adeguate ai sensi dell'art. 33 del decreto prevedendo norme, valori limiti e prescrizioni per gli scarichi delle acque reflue industriali, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di trattamento finale utilizzato, in modo che lo stesso assicuri il rispetto dei suddetti valori limite. Eventuali deroghe ai valori limite della tabella 3 del decreto per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria devono essere supportate da specifiche valutazioni sulla natura e consistenza del carico inquinante complessivo derivante da tali scarichi in rapporto al grado di abbattimento effettivo conseguibile con il sistema di trattamento finale. DGR 2241/2005 INDIRIZZI ALLE PROVINCE E ALLE AGENZIE D AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI SUI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE DEGLI AGGLOMERATI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE La Deliberazione attua parte delle norme del Piano di Tutela delle Acque e modifica in parte la DGR 1299/2001 in merito al controllo dei depuratori di acque reflue urbane (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 22 del Parte Seconda). 5. Controllo degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati con popolazione compresa fra 2000 e AE A fronte delle integrazioni apportate con il presente provvedimento alla deliberazione della Giunta 3 luglio 2001, n concernente il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, le Province provvedono ad estendere l'applicazione dei Protocolli d'intesa già stipulati o in fase di rinnovo agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza compresa fra e AE ovvero fra e AE, se recapitano in aree sensibili. Resta inteso che gli impianti di trattamento da includere nei protocolli suddetti sono quelli di potenzialità superiore a AE, nuovi od esistenti, che i provvedimenti di autorizzazione individuano come soggetti alle procedure di controllo previste dal punto 1.1 dell'allegato 5 del DLgs, n.152 del 2006 e s.m.i. Gli impianti di trattamento di potenzialità inferiore a AE autorizzati al rispetto dei valori limite di emissione del citato Allegato 5, in quanto a servizio degli agglomerati compresi fra e AE ovvero di classe superiore, saranno oggetto di un programma annuale di controllo definito dalla Provincia in raccordo con la Sezione ARPA competente per territorio. Gli esiti dei predetti controlli A.7-VIII
9 definiscono la conformità dell'impianto anche ai fini dei flussi informativi previsti dal decreto 18 settembre 2002 (scheda 6.1). Per gli impianti di trattamento che non rientrano nelle predette condizioni il sistema di controllo sarà definito dalla Provincia in raccordo con la Sezione ARPA in sede di autorizzazione allo scarico, con particolare riferimento ai valori limite di emissione da applicare ed alla frequenza / modalità dei controlli da eseguire. Nell'attuazione Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della GR 1299/01, come modificata dal presente provvedimento si avrà a riferimento i seguenti criteri applicativi: a) la ripartizione % dei campioni da eseguire dall'arpa e dall'ente gestore viene demandata agli accordi fra i soggetti interessati, fermo restando che non potrà prevedersi il 100% dei campioni/impianto a carico dell'ente gestore; b) nel rispetto delle procedure richiamate al paragrafo 3., lettera D) della citata deliberazione della GR 1299/01, il gestore può concorrere all'attuazione del piano di controllo per impianto anche nella esecuzione della fase di analisi dei campioni prelevati, secondo le modalità definite in sede di stipula o rinnovo del Protocollo d'intesa. A.7-IX
CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura
CADF SpA Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura Regolamento del servizio di fognatura e depurazione TABELLE E SCHEMI TECNICI (Approvati con Delibera c.d.a. n. 30/7 del 14/01/2004) Aggiornamento
92 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 546 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Direttive e prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di
COMUNE DI EMPOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA
Regolamento n. 209 COMUNE DI EMPOLI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 236 del 29/6/1988 ed esecutivo ai sensi di legge, il
HERA AMI s.r.l. TABELLE REGOLAMENTO DI FOGNATURA DEPURAZIONE
HERA AMI s.r.l. TABELLE REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE settembre 2003 TABELLA A - Valori limite di emissione in acque superficiali ed in fognatura TABELLA B - Limiti di emissione per unità di prodotto
I sistemi MBR nel contesto dell evoluzione tecnologica e normativa per il rispetto dei limiti allo scarico e il riuso delle acque reflue
Università degli Studi di Napoli Federico II Università degli Studi di Palermo Università degli Studi di Salerno Corso di Aggiornamento Bioreattori a Membrane (MBR) per la depurazione delle Acque I sistemi
Lo studio è stato condotto da ARPA Direzione Tecnica. Responsabile dello studio: P.I. Gabriele Bardasi. Le attività sono state realizzate da:
Referente per conto della Regione Emilia-Romagna, Assessorato Ambiente, Riqualificazione Urbana: Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua Dott.ssa Rosanna Bissoli Lo studio è stato
Competenze, procedure e responsabilità inerenti scarichi di acque reflue in fognatura o in corpi idrici nell ATO 2 Lazio Centrale Roma
Aquae Claudia e Anio Novus 52 d.c. Ponte canale impianto di depurazione Roma nord 1980 d.c. Competenze, procedure e responsabilità inerenti scarichi di acque reflue in fognatura o in corpi idrici nell
GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara Struttura Dipartimentale di Igiene Ospedliera e Q.S.A. Comacchio, 23 ottobre 2009 RAZIONALE Tra gli obiettivi dell aggiornamento
RICHIESTA DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA CONSORTILE
Consorzio Industriale Provinciale Cagliari Sede Legale e Recapito Postale: Viale Diaz, 86 09125 CAGLIARI tel 070 2481 fax 070 247411 www.cacip.it Sede Legale e Recapito Postale: Viale A. Diaz, 86 09125
Il sottoscritto 1 nato a ( ) il residente a ( ) indirizzo Recapito telefonico, codice fiscale, in qualità 2
Amministrazione Provinciale dell Aquila Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche Via Saragat, Loc. Campo di Pile - 67100 L AQUILA Tel. 0862.299650 0862.299658 - Fax 0862.410305 e-mail: urp@cert.provincia.laquila.it
Registro generale n. 815 del 10/03/2014 Determina senza Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Ambiente e Energia Oggetto AUA a favore di Casa
CHIEDE ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
marca da bollo FAC-SIMILE SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
Modello predisposto dall'agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Marca da bollo PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI (Per la corretta
VARIANTE PIANO AMBIENTALE
VARIANTE PIANO AMBIENTALE SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGOLAMENTO ATTIVITA DI PISCICOLTURA Introduzione Arch. Cristiano PARO Arch. Sandro ZAMPESE Ing. Ennio POZZOBON Agr. Giovanni FONTANELLI Chim. Mario
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO L IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARIMATE GESTITO DA SUD SEVESO SERVIZI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO L IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARIMATE GESTITO DA SUD SEVESO SERVIZI S.p.A. [ultima revisione con Delibera dell Amministratore Unico del 13/03/2015]
«Il controllo degli scarichi idrici urbani di ARPA e gli obblighi dettati dalla normativa vigente»
presso Direzione Didattica Statale 6 Circolo - R. GIRONDI Barletta, martedì 14 Maggio 2013 «Il controllo degli scarichi idrici urbani di ARPA e gli obblighi dettati dalla normativa vigente» Presentazione
ATTIVITA RICHIESTA DALL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Pag. 1 di 6 ATTIVITA RICHIESTA DALL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 0 Prima emissione Giuliani Giuliani Mannoni Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato Pag. 1 di 6 Pag. 2 di 6 INDICE INDICE... 2
COGEIDE S.p.A. SERVIZIO FOGNATURA REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER L IMMISSIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
COGEIDE S.p.A. COGEIDE S.p.A. SERVIZIO FOGNATURA REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER L IMMISSIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA Art.1 - Premessa... 3 TITOLO I - Generalità... 3 Art.2 - Oggetto del regolamento...
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA E IN AREE
COMUNE di LAUREANA CILENTO PROVINCIA di SALERNO (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) Via del Mercato n 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345 Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it E mail:comunelaureanacto@tiscali.it
PROVINCIA DI UDINE AREA AMBIENTE SERVIZIO RISORSE IDRICHE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
PROVINCIA DI UDINE AREA AMBIENTE SERVIZIO RISORSE IDRICHE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Udine, OGGETTO: D.LGS. N. 152/06 CAFC SPA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL FIUME TAGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA (art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del
Comune di Montecorvino Pugliano Provincia di Salerno. sindaco domenico di giorgio
Comune di Montecorvino Pugliano Provincia di Salerno sindaco domenico di giorgio assessore all urbanistica pierpaolo martone Regolamento Comunale per la disciplina delle acque reflue in aree non servite
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO Dott.ssa Marina Martin Dott. Sandro Bressan Funzionari del Servizio Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate della Provincia di Pordenone Pordenone, 25.05.10 acqua@provincia.pordenone.it
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'unione della Romagna Faentina bollo Unione della Romagna Faentina Tit. Cl. Fascicolo Data Prot. Gen. Presentata all'ufficio di........ in data.../ /....
HERA AMI s.r.l. REGOLAMENTO DI FOGNATURA DEPURAZIONE
HERA AMI s.r.l. REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE INDICE NORME GENERALI TITOLO I Generalità. Art. 1 Premesse Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Ambito ed efficacia del Regolamento Art. 4 Definizioni
Il sottoscritto nato a il residente a in via n tel. fax C.F. in qualità di titolare legale rappresentante proprietario dell insediamento
Marca da bollo DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DA AREE ESTERNE, ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (D. Lgs. 152/06,
Allegato 2: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Allegato 2: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PREMESSA Nell Allegato II al D.M.31.01.05 Linee-guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori tecniche disponibili (ex art.
REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
Modello predisposto dall'agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente Marca da bollo PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DOMANDA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell articolo 52, comma 1, lettera a) della legge
PROVINCIA DI FOGGIA. Sede legale Provincia Comune Indirizzo Civico CAP. Sede insediamento Provincia Comune Indirizzo Civico CAP
REGIONE PUGLIA Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l attuazione delle Opere Pubbliche Servizio Tutela delle Acque POFESR 2007-2013 - ASSE
REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate Proposta nr. 32 del 27/05/2015 - Determinazione nr. 1266 del 27/05/2015 OGGETTO: D.Lgs. 152/06 Sistema
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Torino, 08 AGO 2008 N.196-43539/2008 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:
Delibera G.R. 1 febbraio 2006, n. 25 (1). Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. "Individuazione agglomerati attualmente esistenti e definizione data conclusione dei lavori
Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell Autorità d
Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell Autorità d Ambito della provincia di Bergamo Indice Capitolo 1 Norme
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato
(*) Pag. 1 di 13 MARCA DA BOLLO TIMBRO PROTOCOLLO STET Spettabile STET S.p.A. Viale Venezia, 2/E 38057 Pergine Valsugana (TN) Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) Nato/a a il / / Codice fiscale Residente/con

References: art. 31
 Art.1
 Art.2
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 articolo 52
 articolo 52