Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/r1-ca-d363-2004.html
Timestamp: 2017-02-25 11:46:43+00:00

Document:
Boletín de reconocimiento de instalaciones eléctricas a efectos de rehabilitación de locales
Verificaciones, inspecciones y controles
Funciones de las entidades de inspección y control
Certificado de calificación individual
Archivo de instalaciones
Instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones
Registro de empresas instaladoras eléctricas
Régimen de inspecciones
Registro de empresas instaladoras de alta tensión
Plan de adecuación por etapas
Documentos a presentar según clase de instalación
Objeto Constituye el objeto de este Decreto establecer el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Ámbito de aplicación Las normas que establece el presente Decreto son de aplicación a la ejecución, inspección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas distribuidoras, receptoras y generadoras para el uso y consumo propio, en baja tensión, así como la actuación de las empresas instaladoras en el ámbito territorial de Cataluña.
Clasificación de las instalaciones 3.1 Las nuevas instalaciones eléctricas, según su importancia y riesgo de accidente, se clasifican en las dos clases siguientes en relación con los trámites administrativos que requiere su ejecución:
Grupo o) Todas aquellas que, aunque no consten en ninguno de los grupos anteriores, determine el Departamento de Trabajo e Industria; según corresponda.P> Potencia prevista en la instalación, considerando lo que se estipula en la ITC-BT-10. Es la potencia máxima admisible de la instalación.
a) las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones del grupo (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instalaciones que para su ejecución, precisan proyecto.Se entenderá por modificaciones de importancia las que afectan a más del 50% de la potencia máxima admisible. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aunque se trate de reducción de potencia.
Procedimiento administrativo 4.1 Previamente a la puesta en servicio de las nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones que requieren proyecto, se tiene que presentar delante de una entidad de inspección y control, concesionaria de la Administración de la Generalidad de Cataluña, la documentación que se indica en el anexo de este Decreto.
Boletín de reconocimiento de instalaciones eléctricas a efectos de rehabilitación de locales 5.1 Excepcionalmente, para modificar las condiciones de la póliza de suministro de una instalación existente, cuando esta esté incluida en la clase que requiere memoria técnica de diseño y la potencia máxima admisible tras la modificación es inferior o igual a 20 KW, se podrá sustituir el certificado de instalación mencionado, por el boletín de reconocimiento de instalaciones eléctricas a efectos de rehabilitación de locales, que será aprobado por Resolución de la Dirección general de Energía, Minas y Seguridad Industrial, mientras se cumplan en la modificación los requisitos siguientes:
Verificaciones, inspecciones y controles 6.1 Previamente a la puesta en funcionamiento, las instalaciones eléctricas de baja tensión habrán de ser verificadas por las empresas instaladoras que las realicen, siguiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61.
Inspección inicial 7.1 Tienen que ser objeto de inspección inicial, una vez realizadas las instalaciones, así como, sus ampliaciones o modificaciones de importancia, y previamente a su puesta en servicio, las instalaciones siguientes:
Inspecciones periódicas 8.1 Serán objeto de inspecciones periódicas, cada cinco años, todas las instalaciones eléctricas de baja tensión que requirieron inspección inicial, según el artículo anterior, así como las instalaciones de alumbrado exterior con potencia máxima admisible inferior o igual a 5 kW, y cada diez años, las comunes a edificios de viviendas de potencia máxima admisible superior a 100 kW.
Contrato de mantenimiento 9.1 Los titulares de instalaciones eléctricas sujetos a inspecciones periódicas contratarán su mantenimiento con una empresa instaladora de la categoría que corresponda debidamente inscrita, y tendrán que disponer de un libro de mantenimiento que contendrá como mínimo el registro y el resultado de las revisiones e inspecciones correspondientes.
Funciones de las entidades de inspección y control 10.1 Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que contraigan los fabricantes, importadores, instaladores, titulares y las personas usuarias de las instalaciones y técnicos proyectistas y directores o directoras de las obras de instalaciones eléctricas, las entidades de inspección y control concesionarias de la Generalidad de Cataluña en materia de seguridad industrial, bajo la supervisión del Departamento de Trabajo e Industria y de sus interventores técnicos, ejercerán las funciones siguientes:
Procedimiento de inspección 11.1 Si como resultado de las inspecciones previstas en los artículos anteriores del presente Decreto, se constata la existencia de defectos en las instalaciones eléctricas, el inspector o inspectora que ejecute la inspección tiene que proceder a la calificación de estos defectos de acuerdo con la clasificación de defectos establecida al apartado 6 de la ITC-BT-05 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Empresas instaladoras 12.1 La instalación, la ampliación, la modificación, el mantenimiento y la reparación de las instalaciones eléctricas de baja tensión objeto de este Decreto serán realizados por empresas inscritas en el Registro de empresas instaladoras de baja tensión.
12.2.1 Categoría básica (EIBTB) Las empresas instaladoras de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y en general, todas las contempladas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión, que no se reservan a la categoría especialista (EIBTE).
12.2.2 Categoría especialista (EIBTE) Las empresas instaladoras de categoría especialista podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones de la categoría básica y, además, las correspondientes a: sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios, sistemas de control distribuido, sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, control de procesos, líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía locales con riesgo de incendio o explosión, quirófanos y salas de intervención, lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares, instalaciones generadoras de baja tensión, que estén contenidas en el ámbito del REBT y sus ITC.
medidor de aislamiento, según ITC-BT-19; multímetro, para las magnitudes siguientes:
Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red Electrodos para la medida de aislamiento de los suelos Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos.
Certificado de calificación individual 13.1 Para obtener el certificado de calificación individual en baja tensión, definido en el punto 4.1 de la ITC-BT-03, las personas físicas han de acreditar ante el órgano territorial competente del Departamento de Trabajo e Industria, que corresponda a su domicilio:
A partir de: 4 junio 2008 Párrafo primero del artículo 13.1 redactado por el artículo 42 del D [CATALUÑA] 106/2008, 6 mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica («D.O.G.C.» 15 mayo).
b) Conocimientos teóricos y prácticos de electricidad.Sin perjuicio de lo que prevé la legislación con respecto a competencias profesionales, se entenderá que reúnen los mencionados conocimientos las personas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
Ingenieros industriales. Apartado b.6) del artículo 13.1 redactado por el artículo 1 del D [CATALUÑA] 74/2007, 27 marzo, por el que se modifica el artículo 13.1 del Decreto 363/2004, de 24 de agosto, por el que se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión («D.O.G.C.» 29 marzo).Vigencia: 30 marzo 2007 Se admitirán las titulaciones que la Administración del Estado con competencias declare como equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones equivalentes que se determinen por aplicación de la legislación comunitaria o de otros acuerdos internacionales con países terceros, ratificados por el Estado.
práctico, en la situación b.3),
Apartado c.2) del artículo 13.1 redactado por el artículo 2 del D [CATALUÑA] 74/2007, 27 marzo, por el que se modifica el artículo 13.1 del Decreto 363/2004, de 24 de agosto, por el que se regula el procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión («D.O.G.C.» 29 marzo).Vigencia: 30 marzo 2007 sobre las disposiciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, sus instrucciones técnicas complementarias y reglamentaciones aplicables correspondientes a la categoría en la cual se desee obtener la calificación.
Archivo de instalaciones 14.1 Cada entidad de inspección y control, ha de elaborar un archivo de las instalaciones realizadas por las empresas instaladoras con las cuales tenga firmados contratos de control, y de las cuales haya recepcionado la documentación técnica correspondiente. Este archivo se tendrá que hacer en apoyo informático compatible con el sistema informático del Departamento de Trabajo e Industria.
Instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones Las empresas instaladoras deberán confeccionar unas instrucciones para la correcta utilización y mantenimiento de las instalaciones que tendrán que anexar al certificado de la instalación que se entregue a los titulares de cualquier instalación eléctrica. Estas instrucciones deberán ajustarse al contenido establecido por el artículo 19 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Información sobre accidentes Las compañías eléctricas deberán enviar al órgano competente del Departamento de Trabajo e Industria, en los quince primeros días de cada trimestre, la información establecida en el artículo 27 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, relativa a los accidentes que ocasionen daños o víctimas. Artículo 17 Régimen sancionador El incumplimiento de lo que dispone este Decreto será sancionado de acuerdo con lo que prevén la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y la Ley 13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las instalaciones industriales.
Registro de empresas instaladoras eléctricas El Registro de empresas instaladoras eléctricas será el mismo para baja tensión y alta tensión, si bien en todos ellos se especificará de forma concreta la anotación que corresponda con respecto a la acreditación de baja y alta tensión.
Tarifas Las tarifas a aplicar por las entidades de inspección y control concesionarias de la Generalitat de Cataluña en el campo de aplicación de este Decreto, se relacionan a continuación:
3. Instalaciones no sometidas a inspección inicial y que son objeto de control estadístico:Por cada instalación que requiere proyecto, según la potencia máxima admisible: tarifas BT-A2, BT-A3, BT-A4, BT-A5, BT-A6 o BT-A7 vigentes, según corresponda.
Empresas instaladoras -1 Los certificados de inscripción en el Registro de empresas instaladoras de baja tensión emitidos por las oficinas de gestión unificada del Departamento de Trabajo e Industria, así como los documentos de calificación empresarial y certificados de renovación de inscripción en el Registro mencionado extendidos por las entidades de inspección y control, concesionarias de la Generalidad de Cataluña, que se encuentran vigentes el 18 de septiembre de 2003, mantendrán su validez mientras no estén caducados, y serán considerados equivalentes a los nuevos certificados de empresa instaladora de baja tensión en la categoría básica.
Régimen de inspecciones -1 Para los titulares de las instalaciones que a la entrada en vigor del presente Decreto ya estaban sometidas a inspección periódica, de acuerdo con lo que dispone la Orden del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de 28 de noviembre de 2000, la obligatoriedad de disponer del certificado de inspección con la periodicidad regulada por el artículo 8.3 de este Decreto, se computará desde la fecha de la última inspección periódica efectuada.
Registro de empresas instaladoras de alta tensión En el momento de proceder a la renovación del Registro de Empresas Instaladoras de Baja tensión, se efectuará también, si se tercia, la renovación del Registro de Empresas Instaladoras de Alta Tensión con la sistemática actualmente establecida.
Plan de adecuación por etapas A los titulares de instalaciones eléctricas de baja tensión que tienen un plan de adecuación por etapas aprobado en la fecha de entrada en vigor de este Decreto, se les mantienen los plazos aceptados y las condiciones establecidas, hasta su finalización.
Entidades de inspección y control La atribución a las entidades de inspección y control concesionarias, del conjunto de actuaciones contempladas en el presente Decreto se entenderá vigente durante el plazo inicial de vigencia de la concesión otorgada.
Entidades de formación Mientras no se establezcan por orden ministerial, de acuerdo con la disposición transitoria segunda del Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, los requisitos de las entidades de formación autorizadas en baja tensión, y los que la Generalidad de Cataluña establezca adicionalmente en esta materia, de forma excepcional, quedan eximidos los técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas y sus equivalentes según Real decreto 777/1998, de 30 de abril, de realizar los cursos de formación previos establecidos para acceder al certificado de calificación Individual, y en consecuencia podrán concurrir a la convocatoria correspondiente, sin necesidad de justificar la experiencia.

References: Real decreto 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 27
 Artículo 17
 artículo 8
 Real decreto 
 Real decreto