Source: http://docplayer.it/17352987-Scritto-da-silvano-costanzi-giovedi-27-dicembre-2012-16-04-ultimo-aggiornamento-sabato-05-gennaio-2013-06-09.html
Timestamp: 2020-07-09 21:01:03+00:00

Document:
Scritto da Silvano Costanzi Giovedì 27 Dicembre :04 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Gennaio :09 - PDF Download gratuito
Scritto da Silvano Costanzi Giovedì 27 Dicembre :04 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Gennaio :09
Download "Scritto da Silvano Costanzi Giovedì 27 Dicembre 2012 16:04 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Gennaio 2013 06:09"
1 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr Decreto del M. I. 20 dicembre 2012, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" G.U. 4 gennaio 2013, n. 3 Il Ministro dell Interno VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l espletamento dei servizi antincendi"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione", con particolare riferimento al requisito 2 dell allegato "Sicurezza in caso di incendio"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"; VISTI i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d'incendio, in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto dei Presidente della Repubblica 21 aprile n. 1 / 42
2 246; VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio ; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici", e successive modificazioni; VISTO il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante 'Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7. del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151"; RAVVISATA la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo n. 139; ESPLETATA la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta ART. 1 Finalità 1. II presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, cosi come definiti nella regola tecnica di cui al successivo articolo 4 e di seguito denominati impianti, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2. ART. 2 Campo di applicazione 2 / 42
3 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e successive modificazioni; c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria. del commercio e dell artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m 3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg"; e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche"; f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e successive modificazioni; g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m 3 ". 3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto. ART. 3 Commercializzazione UE 3 / 42
4 1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso. ART. 4 Obiettivi e responsabilità 1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fomite dal fabbricante. 2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche. ART. 5 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. ART. 6 Abrogazioni e aggiornamenti 4 / 42
5 1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate. 2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto. ART. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, lì 20 dicembre 2012 AnnaMaria Cancellieri Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE Al CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI. 1 TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, TOLLERANZE DIMENSIONALI E SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI Per i termini, le definizioni, le tolleranze dimensionali ed i simboli grafici si rimanda a quanto emanato con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre Ai fini della presente regola tecnica si definiscono: Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio: per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l incendio, di seguito denominati entrambi "Impianti, si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore; Regola dell'arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali; Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma; Tipologia dell impianto: natura dell impianto o dell agente estinguente utilizzato; 5 / 42
6 Dimensione tipica dell'impianto: i. per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779; ii. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s'intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale; iii. per gli impiantì di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori; iv. per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma, polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente; v. per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata; Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell impianto che si intende realizzare, nonché l attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività; Progetto dell'impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire; Manuale d'uso e manutenzione dell impianto: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall impresa installatrice dell impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati; Ente di Normalizzazione Europea: Organismo Europeo di Normalizzazione o Organismo di Normalizzazione appartenente agli Stati membri dell'unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze; Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Attività: attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151; Comando provinciale: Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. 2. DISPOSIZIONI GENERALI Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell'arte ed a quanto disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e / 42
7 2.1 PROGETTAZIONE Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d opera all impianto di base del progetto II progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio. Il progetto dell'impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 2.2 INSTALLAZIONE Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE L'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell impianto. Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell attività, dall impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell impianto. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. 3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI La documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, è indicata nei successivi paragrafi 3.1 e DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI Ai fini della valutazione del progetto dell attività, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n gli impianti di protezione attiva contro l incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue: 7 / 42
8 a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'ente di Normalizzazione Europea: la documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell impianto che si intende realizzare: b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), a firma di professionista antincendio 3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue: a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione Europea: per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio. b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio. 3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ESERCIZIO Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. 8 / 42
9 4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, cosi come ivi definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nei successivi paragrafi sono riportate disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI Le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile: livelli di pericolosità; tipologia di protezione; caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845). La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività indicate in tabella 1, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI per l'alimentazione idrica. Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio. Tabella 1 RETI DI IDRANTI (3) Attività isposizione vigente 9 / 42
10 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr secondo disposizione vigente ericolosità secondo la norma UN rotezione esterna SI/NO (1)(4) tazione idrica richiesta, secondo la norma UN Scuole DM Tipo 1/2/3 1 No Tipo 4/5 10 / 42
11 2 Si (solo per tipo 5) superiore Edifìci civile abitazione DM n. 246 Tipo: b, c 1 No Tipo: d,e 2 11 / 42
12 Si superiore Autorimesse DM Fuori terra e 1 interrato (con capacità >50 veicoli) 2 artimento ( fino a 2500 mq) No 2 ltre 2500 mq e inferiore a 5000 mq) SI 12 / 42
13 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr 3 rtimento oltre 5000 mq) SI superiore Oltre 1 interrato (con capacità >30 veicoli) 2 rtimento fino a 2000 mq) No 3 artimento oltre 2000mq) SI 13 / 42
14 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr superiore Terrazzo 1 No Strutture sanitarie DM Da 25 a 100 posti letto 2 Si (2) 14 / 42
15 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr Oltre 100 e fino a 300 posti letto 2 Si (2) superiore Oltre 300 posti letto 3 Si 15 / 42
16 superiore Uffici DM Tipo 2 (da 101 a 300 presenze) 1 No 16 / 42
17 Tipo 3 (da 301 a 500 presenze) 2 No Tipo 4 e 5 17 / 42
18 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr (oltre 500 e fino a 1000 presenze) (oltre 1000 presenze) 3 Si (solo per tipo 5) superiore Locali di pubblico spettacolo DM / 42
19 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr > Teatri e cinema- teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza > Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza sup 1 No > Teatri e cinema- teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza 1 perficie non superiore a 5000 mq) 19 / 42
20 SI ri, installati in modo permanente con capienza superiore a 1000 persone) > Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza su 2 superiore a 5000 mq e fino a 10000mq ) SI attenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 2000 persone) 20 / 42
21 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr superiore (per teatri superiori a 2000 posti e per i restanti locali di superficie superiore a mq.) 3 superficie superiore a mq) Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti No No / 42
22 Si i parchi divertimento) Teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente No zione di un idrante con attacchi DN 70) 22 / 42
23 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr Impianti sportivi DM Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori 1 No 23 / 42
24 Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a No Al chiuso con oltre 4000 spettatori 2 24 / 42
25 Si superiore All'aperto con oltre 5000 spettatori e fino a No 25 / 42
26 All aperto con oltre spettatori 2 Si superiore Attività ricettive DM / 42
27 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr Capacità superiore a 25 e fino a 100 posti letto 1 No Capacità superiore a 100 e fino a 500 posti letto 2 No 27 / 42
28 Capacità superiore a 500 posti letto o altezza oltre 32 m 2 Si Doppia NOTE 28 / 42
29 (1) La proiezione esterna può essere realizzala, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2. (2) Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco. (3) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto (4) Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, In relazione all'ubicazione dell'attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UN110779, si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4,2. comma 2. lettera a 4.2 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI 1. Per te attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l'installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell'alimentazione idrica, ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n Per la protezione esterna si applicano le seguenti specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799: a) Nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Tale idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti b) La protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della Presidente della Repubblica 1 29 / 42
30 agosto 2011, n. 151, può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell ambito della valutazione del progetto dell attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni: gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Si considera accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell'attività; la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Tale prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall'ente erogatore e/o prove pratiche di erogazione; l'attività sia ubicata in un'area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi. 3. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio. 5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER Per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN A tale norma si potrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti sprinkler installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore 30 / 42
31 antincendio. In tal caso, l'adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. 5.1 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI Le regole tecniche di prevenzioni incendi definiscono, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica dell'alimentazione idrica richiesta, La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività indicate in tabella 2, già regolamentate prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella. Tabella 2 IMPIANTI SPRINKLER (4) Attività 31 / 42
32 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr isposizione vigente li è prescritto l'impianto sprinkler ienti nel quali è prescritto l'impianto sprinkler ione Idrica (3) richiesta, secondo la norma UNI EN Autorimesse DM Ambienti e casi indicati nel D.M / 42
33 Secondo norma UNI EN (Per compartimenti fino a 2500 mq) (1) superiore (Per compartimenti superiori a 2500 mq) Attività ricettive 33 / 42
34 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr DM Se superiori ai 1000 posti letto Secondo norma UNI EN Doppia Strutture sanitarie DM Ambienti e casi indicati nel dm / 42
35 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr (esempio - Ambienti con carico incendio superiore a 30 Kg/ mq; - ocali tra -775 e -10m e comunque oltre il 1 piano interrato) Secondo norma UNI EN (fino. a 100 posti letto) Superiore (oltre 100 posti letto) Uffici (strutture di nuova costruzione) DM / 42
36 Ambienti e casi indicati nel dm (2) Secondo norma UNI EN (fino. a 500 presenze) Superiore. (oltre 500 presenze). Locali di pubblico spettacolo 36 / 42
37 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr DM Ambienti indicati nel Dm (Esempio: - Locali deposito e laboratorio con carico incendio > 30 kg/mq: -locali esposizione e vendita con sup. > -Locali con carico incendio > 50 kg/mq: -Scene con palcoscenico di sup>150mq) Secondo norma UNI EN superiore (per teatri oltre 2000 posti o area complessiva superiore a mq). Impianti sportivi 37 / 42
38 DM Locali deposito con carico incendio superiore a 50 Kg/ mq Secondo norma UNI EN superiore (per impianti al chiuso con oltre 4000 spettatori e all'aperto oltre spettatori). Scuole 38 / 42
39 Ministero dell'interno, dec. 20 dicembre Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr DM Locali interrati senza presenza continuativa di personale e con carico di incendio superiore a 30 Kg/m Secondo norma UNI EN superiore (oltre 800 presenze). Note: (1) Il DM consente. In alternativa all'impianto sprinkler, un impianto acqua/schiuma a erogatori aperti. (2) Sono consentite altre tipologie di impianti automatici con agente estinguente compatibile con il luogo di installazione (3) E ammessa l'alimentazione di tipo combinato come da UNI EN / 42
40 (4) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall'articolo 2. comma 3. del presente decreto 5.2 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio. Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall'ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate: UNI 9795 per gli Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio; UNI EN e UNI per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi; 40 / 42
41 UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore; UNI EN per gli impianti a schiuma; UNI EN per gli impianti a polvere, la norma; UNI CEN/TS per gli impianti ad acqua nebulizzata; UNI CEN/TS per gli impianti spray ad acqua; UNI ISO per gli impianti ad aerosol condensato. L'adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall'ente di Normalizzazione Europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. 6.1 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI Le regole tecniche di prevenzione incendi definiscono, relativamente agli impianti descritti al paragrafo 6, la necessità di prevederne l'installazione, nonché la loro caratterizzazione. La necessità di prevedere la realizzazione di uno di detti impianti può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. 6.2 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI La necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva descritti al paragrafo 6 è stabilita dal progettista, sulla base della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Tale necessità potrà anche essere valutata dal Comando provinciale nell ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n / 42
42 Fonte: vigilifuoco.it 42 / 42
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" 78 Regola tecnica di prevenzione
GIORNATA FORMATIVA SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
GIORNATA FORMATIVA SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Le misure di protezione attiva nella attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi: il ruolo del professionista nelle novità introdotte

References: articolo 11
 ART. 1
 articolo 4
 articolo 2
 ART. 2
 articolo 1
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7