Source: https://kupdf.net/download/taller-unidad-3_5af71fc8e2b6f53625195504_pdf
Timestamp: 2020-07-12 14:52:37+00:00

Document:
Taller Unidad 3 - Free Download PDF
October 26, 2017 | Author: IvanGabrielDiazMorales | Category: Drinking Water, Water, Pump, Filtration, Aluminium
DOWNLOAD PDF - 580.2KB
Descripción: TALLER...
PRESENTADO POR: LAUREN ISABEL CÁRCAMO LUNA
PRESENTADO A: PROFESRO CARLOS JULIO TUNJANO HUERTAS
CURSO VIRTUAL: OPERACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA CARTAGENA, D.T y C. JUNIO 11 DE 2.015
Unidad 3. Potabilización de agua Actividad: Diagnóstico de una planta de tratamiento de agua potable Documéntese sobre las Normas y/o Decretos que establecen los parámetros necesarios para la construcción y distribución de las plantas de potabilización, luego visite la planta de tratamiento que abastece a su comunidad y con base a lo investigado, realice un informe donde compare y evalúe, mediante una lista de chequeo, si la planta cumple con los parámetros de estructura y distribución teniendo en cuenta el proceso de potabilización y las operaciones que conllevan a este, como son: coagulación, floculación, sedimentación y filtración; no olvide indicar el tipo de filtros y maquinaria utilizada. Finalmente, reflexione y explique si de acuerdo a lo analizado, el producto final “el agua potable”, es tratada correctamente o presenta alguna anomalía. Realiza un informe donde analiza y reflexiona sobre el estado del sistema de potabilización de agua y su proceso de distribución en una planta de abastecimiento, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las Normas o Decretos investigados.
INFORME Normas y/o Decretos que establecen los parámetros necesarios para la construcción y distribución de las plantas de potabilización  Resolución 1096 De 2000 (Noviembre 17) "Por La Cual Se Adopta El Reglamento Técnico Para El Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico – Ras". En el Capítulo XIII “Sistemas De Potabilización De Aguas” Este capítulo está dirigido al desarrollo de estudios y diseños de los componentes de un sistema de potabilización de agua dirigido a la construcción de obras nuevas o a la rehabilitación, ampliación y/u optimización de obras existentes: prefiltros, microtamices, trampas de grasas y aceites, aireador, unidades de mezcla rápida y floculación, sedimentación, flotación, filtración, desinfección, estabilización, ablandamiento, adsorción sobre carbón activado, desferrización, desmanganetización, manejo de lodos, floculación lastrada, flotación, tanque de contacto del desinfectante, dispositivos de control de las unidades de la planta e instrumentación, laboratorio, sala de dosificación y almacenamiento de los productos. Igualmente se referencian los productos químicos que pueden ser empleados en el tratamiento del agua potable. (Bogotá, Resolución 1096 de 2000, 2.009)
Decreto 1575 De 2007 Artículo 9°: Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación con el control sobre la calidad del agua para consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las siguientes acciones:
1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año. 2. Lavar y desinfectar antes de la puesta en funcionamiento y como mínimo dos (2) veces al año, los tanques de almacenamiento de aguas tratadas. 3. Lavar y desinfectar, antes de ponerlos en operación y cada vez que se efectúen reparaciones en ellos, los pozos profundos y excavados a mano para captación de agua subterránea, las estructuras de potabilización y las tuberías de distribución de agua para consumo humano. (Bogotá, Decreto 1575 de 2007, 2007)
 RESOLUCION 1096 DE 2000 (Noviembre 17) "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS ARTÍCULO 70.- CAPACIDAD DE DISEÑO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL La obra de captación debe diseñarse tomando en cuenta los siguientes parámetros: Para los niveles bajo y medio de complejidad, la capacidad de las estructuras de toma debe ser igual al caudal máximo diario (QMD), más las pérdidas en la aducción y las necesidades en la planta de tratamiento si existe almacenamiento; o igual al caudal máximo horario si no existe almacenamiento. ARTÍCULO 91.- PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN. La profundidad mínima a la cual deben instalarse las tuberías de la red de distribución no debe ser menor de 1.0 m, medido desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno. ARTÍCULO 95.-CAUDAL DE DISEÑO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO. La capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario, QMD, si el bombeo es de 24 horas. Si se bombea menos horas al día la capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario dividido por el porcentaje del tiempo de bombeo. Siempre debe bombearse a un tanque de almacenamiento o compensación. PARAGRAFO: No se permite el bombeo directo hacia la red de distribución. De igual forma, no se permite el bombeo directo desde la red de distribución. Se exceptúan de las consideraciones anteriores las estaciones de bombeo de refuerzo para elevar la presión de la red en un determinado sector de servicio, con bombas de velocidad variable. ARTÍCULO 97.-NÚMERO MÍNIMO DE TANQUES. El número mínimo de tanques debe ser establecido de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Para los niveles bajo, medio y medio alto de complejidad, la red de distribución debe tener como mínimo un tanque de almacenamiento. 2. En el nivel alto de complejidad, el número de tanques debe determinarse según los requerimientos de presión y almacenamiento previstos para la red de distribución. En todos los casos, la red de distribución debe tener como mínimo dos tanques o al menos uno con dos módulos o compartimentos iguales que operen en forma independiente ante la posibilidad de que uno de ellos quede fuera de servicio y/o para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin suspender el servicio. ARTÍCULO 98.- CAUDAL DE DISEÑO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. El tanque debe proveer el caudal máximo horario (QMH), teniendo en cuenta la variación del consumo que se entrega a la zona que está abasteciendo. ARTÍCULO 99.- VOLUMEN DEL TANQUE. Para el nivel bajo de complejidad, el volumen del tanque debe ser igual a la capacidad de regulación. Para los niveles medio, medio alto y alto de complejidad, el volumen del tanque debe ser la mayor cantidad obtenida entre la Capacidad de regulación y la Capacidad para satisfacer la demanda contra incendio. En todos los casos debe dejarse un borde libre con el fin de permitir la ventilación. Este borde debe tener como mínimo 0.30 m. ARTÍCULO 100.DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA. Antes de poner en servicio cualquier tanque de distribución, este debe ser desinfectado. La desinfección debe ser hecha con compuestos clorados, llenando el tanque con una concentración de 50 p.p.m. de cloro en el agua y una duración mínima de 24 horas de contacto, al final de las cuales se debe proceder al drenaje total del agua de lavado al sistema de alcantarillado. Si el cloro residual libre del agua de lavado al final de las 24 horas es inferior a 0,4 mg/lt, se debe repetir la operación con 25 p.p.m. de cloro en el agua. ARTÍCULO 101.- LIMPIEZA PERIÓDICA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. Los tanques de almacenamiento y/o compensación deben limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez al año siguiendo el procedimiento del artículo anterior. ARTÍCULO 108.- ESTUDIO DE TRATABILIDAD. Deben realizarse estudios estadísticos de la calidad del agua cruda que cubran por lo menos un periodo de lluvias y uno seco. Para la selección de los procesos de tratamientos previos o paralelos al diseño de una planta, deben realizarse ensayos en el laboratorio siendo obligatorio entre estos, el Ensayo de Jarras; y posteriormente, si se justifica, realizar ensayos en planta piloto para determinar el tratamiento al que debe ser sometida el agua. Para los niveles bajo y medio de complejidad no se recomienda la realización de los ensayos de planta piloto, a menos que se estudie un nuevo proceso o variables desconocidas que no pueden ser analizadas en el laboratorio. El Ensayo de jarras es obligatorio para cualquier nivel de complejidad, no solamente en los estudios de tratabilidad del proceso
de diseño, sino también diariamente, durante la operación normal de la planta, y cada vez que se presenten cambios en la calidad del agua cruda. ARTÍCULO 109.- DESARENACIÓN. Siempre que sea necesario, debe construirse un desarenador lo más cerca posible a la captación de agua superficial, diseñado al menos con dos módulos que operen en forma independiente ante la posibilidad de que uno de ellos quede fuera de servicio. Cada módulo debe tener una capacidad hidráulica igual al caudal máximo diario (QMD) más las pérdidas que ocurran en el sistema y el consumo de la planta de tratamiento. El periodo de retención del agua en este componente no será menor a 20 minutos en cualquier nivel de complejidad ARTÍCULO 110.- COAGULACIÓN – MEZCLA RÁPIDA. El diseño, operación y construcción de la mezcla rápida ya sea hidráulica o mecánica, debe garantizar la dispersión rápida y homogénea de los coagulantes, auxiliares de coagulación y alcalinizantes los cuales deben ser aplicados de acuerdo con las dosis mínimas óptimas determinadas por el Ensayo de Jarras. ARTÍCULO 111.- FLOCULACIÓN CONVENCIONAL. Las unidades de mezcla rápida y floculación deben ubicarse lo más cerca posible. En caso de que esto no sea posible, el flujo del agua a través del canal o ducto de transporte entre las dos unidades no debe tener una velocidad menor de 1 m/s. El diseño, construcción y operación de los floculadores hidráulicos o mecánicos, en cualquiera de las tecnologías que se utilicen debe permitir que la velocidad del agua a través de estas unidades sea de 0.2 m/s a 0.6 m/s. De todas maneras los tiempos de detención y gradientes de velocidad deben obtenerse mediante Ensayos de Jarras previos. ARTÍCULO 112.- SEDIMENTACIÓN. Deben realizarse estudios estadísticos de la calidad del agua cruda que cubran por lo menos un periodo de lluvias y uno seco. Si la turbiedad alcanza valores mayores de 1000 UNT por periodos continuos mayores de quince días debe adoptarse un proceso de presedimentación. Para los niveles bajo y medio de complejidad, el proceso de sedimentación debe tener como mínimo dos unidades. Para los niveles medio alto y alto de complejidad debe tener como mínimo tres unidades. Para todos los niveles de complejidad del sistema, deben realizarse estudios de tratabilidad en el laboratorio y/o planta piloto para determinar los procesos necesarios y sus parámetros de diseño. En caso de no realizar ensayos previos las unidades deben diseñarse teniendo en cuenta los criterios de la Tabla número 29: TÍCULO 113.- FILTRACIÓN RÁPIDA. Para todos los niveles de complejidad del sistema, deben realizarse estudios de tratabilidad en el laboratorio y/o planta piloto para determinar los parámetros de diseño. Deben adoptarse las siguientes tasas de filtración: Para lechos de arena sola o antracita sola con Te de 0.45 mm a 0.55 mm y una profundidad de 0.75 m máxima, la tasa de filtración debe ser inferior a 120 m3/(m2.día).
Para lechos mixtos de antracita y arena y profundidad estándar de 0,60 a 0,75 m, la tasa de filtración máxima es de 300 m 3/ (m2.día), siempre y cuando la calidad del floc lo permita. Para lechos de arena sola o antracita sola de tamaño grueso, con profundidad mayor de 0.9 m, la tasa de filtración máxima es de 400 m 3/(m2.día). PARAGRAFO: Cuando el lavado de los filtros se hace con fuente externa o tanque de lavado, el número mínimo de unidades deben ser tres; y para lavado mutuo el número mínimo de unidades debe ser cuatro. ARTÍCULO 114.- FILTRACIÓN LENTA. El número mínimo de unidades de filtración lenta que debe tener la planta es dos. La tasa de filtración de la unidad debe estar entre 2.4 m3/ (m2.día) a 7.2 m3/(m2.día). ARTÍCULO 115.- DESINFECCIÓN. Es obligatorio en todos los niveles de complejidad, desinfectar el agua sin importar el tipo de tratamiento previo que se haya realizado para su potabilización. Entre los procesos de desinfección que pueden realizarse esta la cloración, ozonación y desinfección con dióxido de cloro. Para la desinfección por cloración, deben emplearse tanques de contacto en todos los niveles de complejidad. El tanque debe proporcionar el tiempo de contacto necesario que garantice la desinfección del agua. (Bogotá, RESOLUCION 1096 DE 2000, 2009) Planta De Tratamiento Que Abastece Mi Comunidad (Cartagena de Indias) Personalmente no visité la planta, sino que por medio de la página web de Aguas de Cartagena (Acuacar) realicé las consultas pertinentes a la actividad. La planta de tratamiento de agua potable de mi comunidad (Cartagena de Indias) está localizada en la Loma del Marión, barrio Paraguay. Además de esta planta, posee un sistema de estaciones interconectadas para transportar le agua desde la fuente de captación hasta la PTAP (Planta de tratamiento de agua potable), el transporte del agua cruda se da de la siguiente manera:  Una vez el agua es captada en la estación Dolores, es conducida entre las estaciones de bombeo por las siguientes aducciones: Dolores – Piedrecitas, Piedrecitas – Albornoz y Albornoz-Planta de Tratamiento El Bosque.  El sistema Conejos – Dolores funciona en casos de emergencia, de modo que de una estación de bombeo ubicada en Conejos, se bombea desde el Canal del Dique hacia el Sistema Lagunar, a fin de optimizar la captación en Dolores.  Subsistema Dolores – Piedrecitas: Desde la Estación Dolores, ubicada en el K0+00, se bombea el agua cruda captada en la ciénaga, transportándola hasta la dársena de la estación Piedrecitas, mediante una tubería en concreto, cuenta con una tubería en paralelo de hierro dúctil (HD), la cual se encuentra instalada en tres tramos, hasta la estación Piedrecitas. En junio de 2012 se instaló el segundo tramo de la tubería de HD de 40” del desdoblamiento Dolores – Piedrecitas, con el fin de aumentar la capacidad del sistema.
 Subsistema Piedrecitas – Albornoz: Desde la estación Piedrecitas, se impulsa el agua cruda a través de una conducción con 45” de diámetro que funciona en paralelo con una tubería de hierro dúctil (HD) con 40” de diámetro que se extiende hasta la Estación Albornoz, donde se ejecuta un nuevo bombeo hasta la Planta de Tratamiento. La conducción de HD 1000mm (40”) se instaló en su mayor parte en 1997 y los 1.5Km faltante de la misma, se instalaron en Junio del 2012, lo que permitió reducir las pérdidas por fricción, con el consecuente incremento en la capacidad de transporte en el tramo desde Piedrecitas hasta Albornoz.  Aducción – Sistema Gambote: Lleva ese nombre porque la bocatoma de captación se localiza en el poblado de Gambote, sobre el Canal del Dique. Fue la primera captación que tuvo la ciudad, y sus principales instalaciones consisten en la dársena y los edificios de bombas. La dársena de presedimentación es de 200 metros de longitud, 40 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad promedio. (ESP, Tratamiento del Agua, 2015) El acueducto de Cartagena dispone de tres plantas de tratamiento localizadas a 47 msnm, en las inmediaciones de la Loma del Marión del barrio Paraguay. Las plantas reciben el agua desde el Canal del Dique mediante los sistemas de Dolores y Gambote. El agua cruda llega hasta una cámara de mezcla conformada por dos tanques con una capacidad total de 2,000 m 3. Existen tres plantas en la actualidad las cuales proveen a la ciudad una capacidad de tratamiento de 270.000 m3 /día (ESP, Tratamiento del Agua, 2015)
Figura 1. Sistema de Tratamiento de Agua en la Planta de Tratamiento El Bosque. Fuente: Página Web de la empresa Aguas de Cartagena S.A ESP. Link: http://www.acuacar.com/Acuacar/Medioambiente/Desarrolloysostenibilidad/Procesossostenible s/Tratamiento.aspx
Figura 2. Proceso de Tratamiento de Agua en la Planta de Tratamiento El Bosque. Fuente:Páginaacuacar.com/Acuacar/Medioambiente/Desarrolloysostenibilidad/Procesossosteni bles/Tratamiento.aspx Web de la empresa Aguas de Cartagena S.A ESP. Link: http://www.
Comparación De Las Normas Y/O Leyes Con La Planta De Tratamiento El Bosque De Cartagena-Lista De Chequeo
Tabla 1. Parámetro a Cumplir
Normas y/o Leyes Resolución 1096 De 2000
Bombeo de la fuente de captación a la planta de tratamiento
Instalación de las tuberías de distribución.
Artículo 95.No se permite el bombeo directo hacia la red de distribución. No se permite el bombeo directo desde la red de distribución. Se exceptúan de las consideraciones anteriores las estaciones de bombeo de refuerzo para elevar la presión de la red en un determinado sector de servicio, con bombas de velocidad variable. ARTÍCULO 91.PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN. La profundidad mínima a la cual deben instalarse las tuberías de la red de distribución no debe ser menor de 1.0 m, medido desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno.
Planta de Tratamiento El Bosque Una vez el agua es captada en la estación Dolores, es conducida entre las estaciones de bombeo por las siguientes aducciones: Dolores – Piedrecitas, Piedrecitas – Albornoz y Albornoz-Planta de Tratamiento El Bosque.
Con el fin de mantener el control de niveles en el rango de valores apropiados para el buen funcionamiento de los equipos de bombeo y evitar las inundaciones en las zonas aledañas, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. realiza una serie de operaciones para garantizar que los niveles se mantengan entre 1.5 m y 2.5 m.
ARTÍCULO 97.- La red trabaja en su NÚMERO MÍNIMO DE mayoría por gravedad. TANQUES. En la actualidad están en funcionamiento las 1. Para los niveles bajo, estaciones que medio y medio alto de bombean hacia complejidad, la red de depósitos elevados, tal distribución debe tener es el caso del bombeo de agua tratada desde
como mínimo un tanque la planta El Bosque de almacenamiento. hacia los tanques La Loma, Colina, Nariño y 2. En el nivel alto de Santa Lucía complejidad, el número de tanques debe determinarse según requerimientos de presión y almacenamiento previstos para la red de distribución. En todos los casos, la red de distribución debe tener mínimo dos tanques o al menos uno con dos módulos que operen en forma independiente ante la posibilidad de que uno de ellos quede fuera de servicio sin suspender la prestación.
Artículo 108.- Estudio De Tratabilidad.
1. Captación Artículo 109. 2. Coagulación 3.Floculación Desarenación. 4. Sedimentación Artículo 110.- 5. Filtración Coagulación – Mezcla 6. Cloración 7. Almacenamiento Rápida. 8. Distribución Artículo 111.Floculación Convencional. Artículo Sedimentación.
Artículo 113.- Filtración Rápida. Artículo 114.- Filtración Lenta Artículo Desinfección Fuente: Autor
De acuerdo con lo señalado en el cuadro anterior podemos decir que:  Con respecto al Bombeo de la fuente de captación a la planta de tratamiento, la PTAP de Cartagena cumple con lo establecido en la norma porque tiene un sistema de distribución desde la fuente de captación hasta la planta, es decir la planta cuenta con 3 estaciones de bombeo hacia su destino para su posterior tratamiento.  Para Instalación de las tuberías de distribución con respecto a la Resolución 1096 Del 2000 la instalación de las tuberías de la red de distribución no debe ser menor de 1.0 m, en aguas de Cartagena se mantienen entre 1.5m y 2.5m, con el fin de evitar futuras complicaciones.  Número de Tanques: Para este caso las redes de distribución deben tener por lo menos un tanque de almacenamiento, en la planta de tratamiento de Cartagena tienen en total de 4 tanques de almacenamiento en diferentes puntos, con el fin de garantizar el servicio de agua potable.  Con respecto al tratamiento de agua podemos decir que en esta planta se realiza un tratamiento convencional que va de acorde con la legislación. Por lo anterior podemos decir que la planta de tratamiento El Bosque de Cartagena cumple con los requisitos estipulados en la normatividad, sin embargo, no podemos dejar de un lado que las operaciones y los procesos que se realizan dentro de la misma deben diariamente realizarse con las condiciones óptimas para obtener el mejor resultado posibles en beneficio de la comunidad. Algunos de los químicos y maquinaria a utilizar son las siguientes: El coagulante es el Sulfato de Aluminio. En el tratamiento del agua se lleva a cabo el proceso de filtración rápida en el cual “el agua decantada y clarificada llega hasta unos lechos filtrantes construidos en arena y gravas especiales, separando las partículas y los microrganismos que no pudieron separarse en la sedimentación” Respecto a esto podemos decir que por la velocidad de la operación el tipo de filtros utilizados son los Filtros Lentos. El cloro gaseoso es el desinfectante para destruir microorganismos patógenos que causan enfermedades, además garantiza el cloro residual para posibles contaminaciones. Los tanques de almacenamiento presentes en la planta tienen un volumen de 8000 m3 y 9000 m3 Para la conducción existe una tubería en concreto, esta cuenta con una tubería en paralelo de hierro dúctil (HD), la cual se encuentra instalada en tres tramos, hasta la estación siguiente estacón. (ESP, Tratamiento del agua, 2.011)
Bibliografía Bogotá, A. d. (17 de Noviembre de 2.009). Resolución 1096 de 2000. Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38541#73 Bogotá, A. d. (09 de Mayo de 2007). Decreto 1575 de 2007. Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007#35 Bogotá, A. d. (17 de Noviembre de 2009). RESOLUCION 1096 DE 2000. Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38541#73 ESP, A. d. (11 de 06 de 2.011). Tratamiento del agua. Obtenido de http://www.acuacar.com/Acuacar/Medioambiente/Desarrolloysostenibilidad/Proceso ssostenibles/Tratamiento.aspx ESP, A. d. (11 de Junio de 2015). Tratamiento del Agua. Obtenido de http://www.acuacar.com/Acuacar/Medioambiente/Desarrolloysostenibilidad/Proceso ssostenibles/Tratamiento.aspx
Report "Taller Unidad 3"
Share & Embed "Taller Unidad 3"

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 9
 ARTÍCULO 70
 ARTÍCULO 91
 ARTÍCULO 95
 ARTÍCULO 97
 ARTÍCULO 98
 ARTÍCULO 99
 ARTÍCULO 100
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 108
 ARTÍCULO 109
 ARTÍCULO 110
 ARTÍCULO 111
 ARTÍCULO 112
 ARTÍCULO 114
 ARTÍCULO 115
 Resolución 

Artículo 95
 ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 97

Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111

Artículo 113
 Artículo 114
 Resolución 
 Resolución