Source: http://spanish.industrialservomotor.com/sale-10596524-1746-ni8-digital-i-o-module-allen-bradley-analog-input-for-programmable-controller.html
Timestamp: 2020-05-31 04:41:11+00:00

Document:
Inicio ProductosMódulo de Digitaces I O
Ampliación de imagen : Entrada análoga 1746-NI8 de Allen Bradley del módulo de Digitaces I O para el regulador programable
Módulos de la entrada-salida
Resolución del convertidor:
Consumo de energía de la placa madre:
3,4 máximo de W (1,0 W @ 5V DC, 2,4 W @ 24V DC)
1746 módulos de la entrada-salida de SLC
1746 módulos de la entrada-salida de SLC™ son parte de nuestra plataforma del control de SLC 500.
Especificaciones de entrada generales para 1746-NI8
Especificación 1746-NI8
Corriente de la placa madre (mA) @ 5V 200 mA
Corriente de la placa madre (mA) @ 24V 100 mA
Consumo de energía de la placa madre 3,4 máximo de W (1,0 W @ 5V DC, 2,4 W @ 24V DC)
Número de entradas 8
Resolución del convertidor de 16 bits
Tipo de entrada (a elección)
0… 5V DC
1… 5V DC
0… 10V DC
Tipo de datos (a elección)
Unidades de la ingeniería
Escalado para el PID
Cuentas proporcionales (- gama 32.768… 32.767)
Cuentas proporcionales (gama definida por el usario, clase 3 solamente)
Formato de datos 1746-NI4
Método de conversión del A/D Aproximación sucesiva, condensador cambiado
Frecuencias del filtro de la entrada
1 herzios
2 herzios
20 herzios
Hora de detectar el circuito abierto 1 exploración del módulo
Gama del voltaje de modo común ±10.5V (máximo 15V entre cualquier dos terminales de la señal de entrada cuando está conectado en una configuración de terminación única)
Voltaje del aislamiento @ CA probada 500V y 710V DC para 60 s
Tiempo de la actualización del módulo 0,75 ms por el canal permitido
Tiempo de abertura del canal, máximo ms 101… 107
Tiempo de la vuelta-apagado del canal, máximo 1… ms 7
Tiempo de la reconsideración del canal, máximo ms 101… 107
Calibración El módulo realiza el autocalibration continuo
Especificaciones de la cresta de corriente para 1746-NI8
Cualidad Valor
Entrada actual, máxima ±30 mA
Impedancia de entrada 250 Ω
Resolución de la entrada 1 μA
Resolución de pantalla 1 μA
°C total 60 de la exactitud 0 del módulo… (°F) 32… 140
0… 20 mA, 4… 20 mA, ±20 mA: el ±0.05%
0… 1 mA: el ±0.5%
Deriva total de la exactitud del módulo ±12 ppm/°C
°C 25 del error del aumento @ (°F) 77 el ±0.025%, máximo
Error del aumento, 0… °C 60 (°F) 32… 140 el ±0.05%, máximo
Deriva del error del aumento ±12 ppm/°C
Capacidad de la sobretensión 7.5V CA RMS, máxima
Especificaciones de entrada del voltaje para 1746-NI8
Entrada del voltaje, máxima ±30V entre cualquier dos terminales de la señal
Impedancia de entrada el 1M Ω
Resolución de la entrada 1 milivoltio
Resolución de pantalla 1 milivoltio
°C total 60 de la exactitud 0 del módulo… (°F) 32… 140 el ±0.1%
Deriva total de la exactitud del módulo ±17 ppm/°C
°C 25 del error del aumento @ (°F) 77, máximo el ±0.05%
Error del aumento, 0… °C 60 (°F) 32… 140, máximo el ±0.1%
Deriva del error del aumento, máxima ±17 ppm/°C
1746 módulos de la entrada-salida de Digitaces
Los módulos de la entrada-salida de Digitaces están disponibles con 4, 8, 16, o 32 canales y en una amplia variedad de voltajes de la entrada-salida (CA incluyendo, DC, y TTL). Los módulos de la combinación con 2 salidas inputs/2, 4 salidas inputs/4, y 6 salidas inputs/6 están también disponibles.
Los terminales en los 4, 8, 12, y 16 módulos de canal tienen placas de presión de la autodesprendimiento que acepten dos 14 alambres del AWG (2 mm2). Los indicadores del LED en el frente de cada módulo exhiben la situación de cada punto de la entrada-salida.
los módulos de la entrada-salida 32-channel se equipan de un perno 40, MIL-C-83503 del tipo jefe y de un conector desprendible del cableado (1746-N3). El conector se puede montar con el tipo del alambre y la longitud de su opción.
Los módulos de salida están disponibles con la CA de estado sólido, DC de estado sólido, y el tipo salidas del contacto de retransmisión. Módulos de salida de estado sólido de gran intensidad, números de catálogo 1746-OBP16, 1746 - OVP16, y 1746-OAP12, han fundido campos comunes con una indicación soplada del fusible LED. Los módulos 1746-OB16E, 1746-OB6EI, y 1746-OB32E proporcionan la protección electrónica contra condiciones del cortocircuito y de sobrecarga.
El cableado de 16 y 32 módulos de canal se puede también lograr con un módulo de interfaz del boletín 1492 y un cable prealambrado. 16 módulos de la entrada-salida del canal y números de catálogo 1746-OX8, 1746-OBP8, 1746-OAP12, 1746-IO12 se equipan de los bloques de terminales desprendibles con código de color.
Especificaciones comunes de SLC 500
Temperatura, actuando
IEC 60068-2-1 (anuncio de la prueba, frío de funcionamiento),
IEC 60068-2-2 (prueba BD, calor seco de funcionamiento),
IEC 60068-2-14 (prueba NOTA, choque termal de funcionamiento): 0… °C 60 (°F) 32… 140
Temperatura, inoperativa
IEC 60068-2-1 (prueba Ab, frío inoperativo desempaquetado),
IEC 60068-2-2 (Bb de la prueba, calor seco inoperativo desempaquetado),
IEC 60068-2-14 (Na de la prueba, choque termal inoperativo desempaquetado): -40… °C 85 (- °F) 40… 185
Humedad relativa IEC 60068-2-30 (DB de la prueba, calor húmedo desempaquetado): 5… 95% sin la condensación
Vibración, actuando IEC 60068-2-6 (prueba Fc, actuando): 1 g @ 5… 2000 herzios
Vibración, inoperativa 2,5 g @ 5… 2000 herzios
Choque, actuando
30 g (3 pulsos, el ms 11) – para todos los módulos exceptúan el contacto de retransmisión
10 g (3 pulsos, ms 11) – para los módulos 1746-OWx y 1746-IOx del contacto de retransmisión combinados
Choque, inoperativo 50 g, 3 pulsos, ms 11
Libere la caída (la prueba de descenso)
Portable, 2,268 kilogramos (5 libras) o menos @ 0,762 m (30 adentro.), seis descensos
Portable, 2,268 kilogramos (5 libras) o menos @ 0,1016 m (4 adentro.), tres descensos planos
Registro coreano del equipo de la difusión y de comunicaciones,
obediente con:
Artículo 58-2 de las ondas de radio acto, cláusula 3
Certificaciones cuando se marca el producto Valor
UL UL enumerada para la clase I, grupo A, B, C, ubicaciones peligrosas de la división 2 de D. Vea la UL archivar E10314.
C-UL UL enumerada para la clase I, grupo A, B, C, ubicaciones peligrosas de la división 2 de D, certificadas para Canadá. Vea la UL archivar E10314.
Directorio de la unión europea 2004/108/EC EMC, obediente con:
EN 61000-6-2; Inmunidad industrial
EN 61000-6-4; Emisiones industriales
EN 61131-2; Reguladores programables (la cláusula 8, divide A y B) en zonas
Unión europea 2006/95/EC LVD, obediente con:
EN 61131-2; Reguladores programables (cláusula 11)
Acto australiano de las radiocomunicaciones, obediente con:
AS/NZS CISPR 11; Emisiones industriales
Registro coreano del equipo de la difusión y de comunicaciones, obediente con:
Descripción del módulo de la entrada-salida de Digitaces
Número de catálogo Descripción Categoría del voltaje
1746-NI4 Módulo de entrada análoga de la alta resolución (4) -20… +20 mA (o) -10… +10V DC
1746-NI8 Módulo de entrada análoga de la alta resolución (8) -20… +20 mA (o) -10… +10V DC
1746-NI16I (16) módulos de entrada análoga de alta resolución -20… +20 mA
1746-NI16V (16) módulos de entrada análoga de alta resolución -10… +10V DC
1746-NIO4I Entrada análoga de la alta resolución (2), (2) módulo de salida actual análogo -20… +20 mA (o) -10… +10V DC (entradas) 0… 20 mA (salidas)
1746-NIO4V Entrada análoga de la alta resolución (2), (2) módulo de salida del voltaje análogo 20… +20 mA (o) -10… +10V DC (entradas) -10… +10V DC (salidas)
1746-FIO4I (2) entrada análoga rápida, (2) módulo de salida actual análogo 0… 20 mA (o) 0… 10V DC (entradas) 0… 20 mA (salidas)
1746-FIO4V (2) entrada análoga rápida, (2) módulo de salida del voltaje análogo 0… 20 mA
1746-NIO4I (4) módulo de salida actual análogo -10… +10V DC
1746-NIO4V (4) módulo de salida del voltaje análogo 0… 20 mA
1746-NO8I (8) módulo de salida actual análogo -10… +10V DC
1746-NO8V (8) módulo de salida del voltaje análogo -10… +10V DC
Número de catálogo Categoría del voltaje Puntos de la entrada-salida Descripción
Módulos de DC
1746-IB8 24V DC 8 Módulo de entrada CC de hundimiento actual
1746-IB16 24V DC 16 Módulo de entrada CC de hundimiento actual
1746-IB32 24V DC 32 Módulo de entrada CC de hundimiento actual
1746-ITB16 24V DC 16 Módulo de entrada de hundimiento de DC de la respuesta rápida
1746-IC16 48V DC 16 Módulo de entrada CC de hundimiento actual
1746-IH16 125V DC 16 Módulo de entrada CC de hundimiento actual
1746-IV8 24V DC 8 Módulo de entrada CC actual de la compra de componentes
1746-IV16 24V DC 16 Módulo de entrada CC actual de la compra de componentes
1746-IV32 24V DC 32 Módulo de entrada CC actual de la compra de componentes
1746-ITV16 24V DC 16 Módulo de entrada rápido de la compra de componentes de DC de la respuesta
1746-IG16 5V DC 16 Módulo de entrada actual de TTL de la compra de componentes
1746-OB6EI 24V DC 6 Módulo de salida aislado electrónicamente protegido de DC de la compra de componentes
1746-OB8 24V DC 8 Módulo de salida actual de DC de la compra de componentes
1746-OB16 24V DC 16 Módulo de salida actual de DC de la compra de componentes
1746-OB16E 24V DC 16 Módulo de salida actual electrónicamente protegido de DC de la compra de componentes
1746-OB32 24V DC 32 Módulo de salida actual de DC de la compra de componentes
1746-OB32E 24V DC 32 Módulo de salida actual electrónicamente protegido de DC de la compra de componentes
1746-OBP8 24V DC 8 Módulo de salida de gran intensidad de DC de la compra de componentes
1746-OBP16 24V DC 16 Módulo de salida de gran intensidad de DC de la compra de componentes
1746-OV8 24V DC 8 Módulo de salida de hundimiento actual de DC
1746-OV16 24V DC 16 Módulo de salida de hundimiento actual de DC
1746-OV32 24V DC 32 Módulo de salida de hundimiento actual de DC
1746-OVP16 24V DC 16 Módulo de salida de hundimiento de gran intensidad de DC
1746-OG16 5V DC 16
Módulo de salida de hundimiento actual de TTL
Categoría del voltaje Puntos de la entrada-salida Descripción
Módulos de la CA
1746-IA4 CA 100/120V 4 módulo de entrada de la CA 120V
1746-IA8 CA 100/120V 8 módulo de entrada de la CA 120V
1746-IA16 CA 100/120V 16 módulo de entrada de la CA 120V
1746-IM4 CA 200/240V 4 módulo de entrada de la CA 240V
1746-IM8 CA 200/240V 8 módulo de entrada de la CA 240V
1746-IM16 CA 200/240V 16 módulo de entrada de la CA 240V
1746-OA8 CA 100/120V 8 módulo de salida de la CA 120/240V
1746-OA16 CA 100/120V 16 módulo de salida de la CA 120/240V
1746-OAP12 CA 100/120V 12 Módulo de salida de gran intensidad de la CA 120/240V
Módulos de AC/DC
1746-IN16 24V AC/DC 16 módulo de entrada de 24V AC/DC
1746-OW4 Retransmisión de AC/DC 4 Módulo de salida de la retransmisión (contacto duro)
1746-OW8 Retransmisión de AC/DC 8 Módulo de salida de la retransmisión (contacto duro)
1746-OW16 Retransmisión de AC/DC 16 Módulo de salida de la retransmisión (contacto duro)
1746-OX8 Retransmisión de AC/DC 8 Módulo de salida de la retransmisión (contacto duro)
1746-IO4 CA 100/120V de la CA 120V (entradas) (salidas del contacto de retransmisión)
2 hacia fuera
Módulo de entrada-salida de la combinación
1746-IO8 CA 100/120V de la CA 120V (entradas) (salidas del contacto de retransmisión)
1746-IO12 CA 100/120V de la CA 120V (entradas) (salidas del contacto de retransmisión)
4 hacia fuera
1746-IO12DC CA 100/120V de 24V DC (entradas) (salidas del contacto de retransmisión)
6 hacia fuera
módulos del plc i o,
módulo de entrada-salida digital
Teléfono: +8613691797282
Tipo dual neto redundante TC-CCR013 del módulo de interfaz de Logix de la fuente del módulo de control del PLC de Honeywell medios
Módulo 24 V DC (19.2-30 V DC) 180/300 mA de Digitaces I O de 3BSE066495R1 PM860AK01 ABB
Módulo redundante ABB del procesador PM866AK02 3BSE081637R1 Digitaces I O
El PLC de Ser C Rockwell de la unidad del procesador del módulo de procesador de Allen-Bradley SLC 500 entró las palabras 64K 1747 L553
Memoria 1747 m1 de las palabras del módulo de Allen Bradley SLC 500 EEPROM para los reguladores programables fijos de SLC 5/01 y de SLC 5/02
PC SER A RS-232 de Allen Bradley SLC 500 al convertidor de interfaz RS-485 1747-PIC

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Artículo 58
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución