Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A3929385%2C7.html
Timestamp: 2018-10-22 19:43:05+00:00

Document:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnun...
§ 6 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen
§ 6 1. BlmSchV
Abschnitt 3 – Öl- und Gasfeuerungsanlagen
Titel: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV)
Amtliche Abkürzung: 1. BImSchV
Gliederungs-Nr.: 2129-8-1-3
§ 6 1. BlmSchV – Allgemeine Anforderungen
(1) 1Öl- und Gasfeuerungsanlagen zur Beheizung von Gebäuden oder Räumen mit Wasser als Wärmeträger und einer Feuerungswärmeleistung unter 10 Megawatt, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden, dürfen nur betrieben werden, wenn für die eingesetzten Kessel-Brenner-Einheiten, Kessel und Brenner durch eine Bescheinigung des Herstellers belegt wird, dass der unter Prüfbedingungen nach dem Verfahren der Anlage 3 Nummer 2 ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, in Abhängigkeit von der Nennwärmeleistung die folgenden Werte nicht überschreitet:
Nennwärmeleistung (kW) Emissionen in mg/kWh
> 120 ≤ 400 80
2Die Möglichkeiten, die Emissionen an Stickstoffoxid durch feuerungstechnische Maßnahmen nach dem Stand der Technik weiter zu vermindern, sind auszuschöpfen.
§§ 1 - 3, Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften
§ 1 1. BlmSchV, Anwendungsbereich
§ 2 1. BlmSchV, Begriffsbestimmungen
§§ 4 - 5, Abschnitt 2 - Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe
§ 4 1. BlmSchV, Allgemeine Anforderungen
§ 5 1. BlmSchV, Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 4 Kilowatt oder...
§§ 6 - 11, Abschnitt 3 - Öl- und Gasfeuerungsanlagen
§ 7 1. BlmSchV, Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner
§ 9 1. BlmSchV, Gasfeuerungsanlagen
§ 10 1. BlmSchV, Begrenzung der Abgasverluste
§ 11 1. BlmSchV, Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 M...
§§ 12 - 18, Abschnitt 4 - Überwachung
§ 13 1. BlmSchV, Messeinrichtungen
§ 14 1. BlmSchV, Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen
§ 15 1. BlmSchV, Wiederkehrende Überwachung
§ 16 1. BlmSchV, Zusammenstellung der Messergebnisse
§ 17 1. BlmSchV, Eigenüberwachung
§ 18 1. BlmSchV, Überwachung von Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmel...
§§ 19 - 24, Abschnitt 5 - Gemeinsame Vorschriften
§ 19 1. BlmSchV, Ableitbedingungen für Abgase
§ 20 1. BlmSchV, Anzeige und Nachweise
§ 21 1. BlmSchV, Weitergehende Anforderungen
§ 22 1. BlmSchV, Zulassung von Ausnahmen
§ 23 1. BlmSchV, Zugänglichkeit der Normen
§ 24 1. BlmSchV, Ordnungswidrigkeiten
§§ 25 - 27, Abschnitt 6 - Übergangsregelungen
§ 25 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, a...
§ 26 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Bren...
§ 27 1. BlmSchV, Übergangsregelung für Schornsteinfegerarbeiten nach dem 1. Janu...
§ 28, Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
§ 28 1. BlmSchV, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage 1 1. BlmSchV, Messöffnung
Anlage 2 1. BlmSchV, Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb
Anlage 3 1. BlmSchV, Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehalte...
Anlage 4 1. BlmSchV, Anforderungen bei der Typprüfung

References: § 6

§ 6

§ 6

§ 1

§ 2

§ 4

§ 5

§ 7

§ 9

§ 10

§ 11

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 28