Source: http://docplayer.it/6635660-Catalogo-sicurezza-dispositivi-per-sistemi-d-allarme.html
Timestamp: 2019-01-20 18:30:13+00:00

Document:
Catalogo. sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME - PDF
Download "Catalogo. sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME"
1 Catalogo sicurezza DISPOSITIVI PER SISTEMI D'ALLARME
4 centrali 6 Centrale 48 ingressi 7 Centrale 96 ingressi 11 Centrale 200 ingressi 15 moduli di espansione 19 tastiere 20 inseritori 22 combinatori telefonici 26 schede lan 30 touch screen 34 cornici per touch screen 38 rivelatori via filo 40 dispositivi radio 46 sirene 54 accessori 56
6 sistemi antintrusione In una moderna abitazione oggi il confort è essenziale ma la sicurezza delle persone e dei propri beni è imprescindibile. Essere al sicuro da possibili intrusioni quando si è in casa e poter avvisare in caso di pericolo le forze dell ordine, è fondamentale per vivere sereni e in armonia col proprio ambiente. Il sistema di sicurezza he permette di controllare ogni accesso e ogni locale dell abitazione, di avvisare in caso di allarme precisi recapiti telefonici e controllare le varie funzioni da remoto tramite semplici SMS. Inoltre, grazie al terminale grafico che riporta la planimetria dell abitazione e la posizione dei rivelatori di allarme, l uso del sistema di allarme diventa semplice ed intuitivo anche quando l impianto è vasto e complesso. Il sistema permette infine di segnalare anche allarmi tecnici provenienti da rivelatori di fughe di gas, di fughe di acqua al fine di evitare ogni possibile danno all abitazione. Casa, persone e cose sempre al sicuro! 5
7 centrali 6
8 48 ingressi 002SCP8048 Centrale 48 ingressi senza tastiera Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8048TB Centrale antintrusione 48 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8048TN Centrale 48 ingressi con tastiera 001STLCDFN Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 24 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.1 modulo remoto di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.2 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 20 (con n. 2 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 4 aree per la gestione dell impianto. N.24 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 305 x 220 x 70 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8048TN - 002SCP8048TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 1 Trasformatore (VA) 20 Assorbimento (ma) 70 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 7,2 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 305x215x70 Peso (Kg) 2,7 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 7
9 centrali 002SCP8048 Centrale 48 ingressi. 002SCP8048 è la centrale entry level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 24 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 1 modulo remoto di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 2 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 4 tastiere e 4 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 24 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 48. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 20, collegando sulla linea BUS 2 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 99 codici utente programmabili e 99 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 4 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64 o 001SGV256 è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo come: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Semplificata (parametri essenziali); Standard (parametri comunemente usati); Evoluta (tutti i parametri disponibili); adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8048 è la soluzione ideale per impianti dove sono richieste alte prestazioni a prezzi contenuti. 8
10 48 ingressi SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64 001SGV SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8048 Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Linea PSTN 001STLCDFN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale 001SDT SIFLAN o 001SSIP PC remoto Fino a 4 tastiere 001SIR215 Hub o Switch Modem Router ADSL 001STLCDS PC locale PC locale Linea LAN Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 4 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 2 moduli radio 001STHB004WL 001SIR215WL 9
11 centrali 10
12 96 ingressi 002SCP8096 Centrale antintrusione 96 ingressi senza tastiera Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8096TB Centrale antintrusione 96 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8096TN Centrale antintrusione 96 ingressi con tastiera 001STLCDFN Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 48 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.4 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.5 moduli art. 001SMR8ICI); 4 uscite espandibili a 44 (con n.5 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 8 aree per la gestione dell impianto. N.48 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 405 x 295 x 90 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8096TN - 002SCP8096TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 1,5 Trasformatore (VA) 38 Assorbimento (ma) 70 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 7,2 / 15 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 405x295x90 Peso (Kg) 4,5 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 11
13 centrali 002SCP8096 Centrale 96 ingressi. 002SCP8096 è la centrale medium level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 48 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 4 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 5 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 8 tastiere e 8 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 48 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 96. La centrale prevede a bordo 4 uscite programmabili espandibili a 44, collegando sulla linea BUS 5 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 8 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e i numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64 o 001SGV256 è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Semplificata (parametri essenziali); Standard (parametri comunemente usati); Evoluta (tutti i parametri disponibili); adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8096 è la soluzione ideale per impianti residenziali dove è richiesta ampia flessibilità e possibilità di ampliamento del sistema in qualunque momento. 12
14 96 ingressi SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64 001SGV SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8096 Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Linea PSTN 001STLCDFN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale 001SDT SIFLAN o 001SSIP PC remoto Fino a 8 tastiere 001SIR215 Hub o Switch Modem Router ADSL 001STLCDS PC locale PC locale Linea LAN Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 8 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 8 moduli radio 001STHB004WL 001SIR215WL 13
15 centrali 14
16 200 ingressi 002SCP8200 Centrale 200 ingressi senza tastiera Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato. 002SCP8200TB Centrale antintrusione 200 ingressi con tastiera 001STLCDFB Centrale antintrusione 8 ingressi espandibile a 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti di espansione art. 001SMR8ICI, oppure n.15 moduli art. 001SMR8ICI); 8 uscite espandibili a 128 (con n.15 moduli di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art.001srx128d). Comunicatore telefonico integrato.fornita completa di tastiera art. 001STLCDFB. 002SCP8200TN Centrale 200 ingressi con tastiera 001STLCDFN Centrale antintrusione 8 ingressi singolo/doppio bilanciamento, contaimpulsi, NC, NO, 8 uscite, 16 aree, espandibile a: 128 ingressi (con n.1 scheda di espansione art. 001SEXP8 e n.14 moduli remoti art. 001SMR8ICI); 128 uscite (con n.15 schede di espansione art. 001SMR8O4R); 16 aree per la gestione dell impianto. N.72 ingressi radio (con ricevitore radio art. 001SRX128D). Comunicatore telefonico integrato. Fornita completa di tastiera art. 001STLCDFN. Dimensioni: 490 x 360 x 90 mm DESCRIZIONE Tipo Tensione di alimentazione (V AC) 002SCP SCP8200TN - 002SCP8200TB % + 10% 50/60 Hz Alimentatore (A) 2,5 Trasformatore (VA) 52 Assorbimento (ma) 71 (esclusa ricarica batteria) Batteria (Ah) 15 Materiale contenitore Metallico Dimensioni (mm) 490x360x90 Peso (Kg) 5,9 (senza batterie) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 15
17 centrali 002SCP8200 Centrale 200 ingressi. 002SCP8200 è la centrale top level della gamma antintrusione del sistema he. Di base dispone di 8 ingressi via filo, espandibili a 128 utilizzando la scheda di espansione a 8 ingressi 001SEXP8 da installare all interno della centrale stessa e 14 moduli remoti di espansione 001SMR8ICI da installare sulla linea BUS RS485 di cui il sistema dispone, oppure 15 moduli 001SMR8ICI. Inoltre, sulla linea BUS RS485, è possibile collegare fino a 16 tastiere e 16 inseritori a transponder. Collegando sulla linea BUS il modulo di espansione radio 001SRX128D è possibile aggiungere al sistema 72 ingressi radio e portare quindi il numero totale degli ingressi, filo e radio, a 200. La centrale prevede a bordo 8 uscite programmabili espandibili a 128, collegando sulla linea BUS 15 moduli remoti di espansione a 8 uscite 001SMR8O4R; permette la gestione di 999 codici utente programmabili e 999 chiavi a transponder. Gli ingressi possono essere raggruppati in 16 aree singolarmente programmabili. L area può essere programmata per gestire uscite, codici di accesso, tastiere e inseritori e numeri di telefono ad essa abbinati. È previsto a bordo il combinatore telefonico PSTN per la trasmissione degli allarmi in forma digitale. Aggiungendo il modulo di sintesi vocale 001SGV64 o 001SGV256 è possibile trasmettere gli allarmi in forma vocale. Utilizzando il modulo 001SIGSM gli allarmi potranno essere trasmessi anche sulla linea GSM, in forma vocale o tramite apposito SMS. Il combinatore è di tipo bidirezionale, può essere chiamato da un telefono remoto sulla linea GSM o sulla linea PSTN ed una volta in linea con l apparecchiatura è possibile effettuare, assistiti da un apposita guida vocale, una serie di operazioni di controllo: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite. La centrale è inoltre gestibile da remoto anche tramite SMS. Le operazioni di controllo descritte possono infatti essere effettuate dall utente anche tramite SMS dedicati. Ad operazione effettuata la centrale invierà un apposito SMS di conferma. Sono inoltre disponibili due schede di interfaccia per il collegamento della centrale alla rete LAN. 001SSIP permette alla centrale di dialogare con un PC locale collegato in rete o con un PC remoto collegato ad internet. 001SIFLAN prevede a bordo un web server e permette di raggiungere la centrale da un PC locale o da un PC remoto collegato ad internet utilizzando un comune browser web (es. Internet Explorer). A bordo della scheda della centrale è disponibile una porta USB alla quale è possibile collegare un PC per effettuare le operazioni di programmazione tramite il software SWLINK. Il programma permette di impostare tutti i parametri di configurazione, utilizzando 3 modalità: Semplificata (parametri essenziali); Standard (parametri comunemente usati); Evoluta (tutti i parametri disponibili); adattandosi perfettamente alle reali necessità di installazione. 002SCP8200 è la soluzione ideale per impianti residenziali e industriali di alto livello dove sono richieste varie logiche di accesso programmabili alle aree degli impianti. 16
18 200 ingressi SMS di comando e SMS di conferma 001SGV64 001SGV SEXP8 001SLUNA Linea GSM 009SSP400 Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto 001STS550M 001SIGSM 002SCP8200 Linea RS485 Linea RS SIFTS01 Linea RS232 Linea PSTN 001STLCDFN Trasmissione allarmi in forma digitale e vocale 001SDT SIFLAN o 001SSIP PC remoto Fino a 16 tastiere 001SIR215 Hub o Switch Modem Router ADSL 001STLCDS PC locale PC locale Linea LAN Internet Modem Router ADSL 001STX003WL 001SKEYT 001SINTS Fino a 16 inseritori per chiave a transponder 001SRX128D Fino a 16 moduli radio 001STHB004WL 001SIR215WL 17
19 centrali Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200. DESCRIZIONE Tipo 002SCP SCP8048TN - 002SCP8048TB 002SCP SCP8096TN - 002SCP8096TB 002SCP SCP8200TN - 002SCP8200TB Ingressi base in centrale Espansione ingressi in centrale Ingressi remoti su bus 16 ( *1) 40 (*2) 120 (*3) Ingressi radio Totale ingressi Uscite a relè in centrale Uscite programmabili in centrale Uscite remote programmabili su bus Totale uscite programmabili Aree Scenari Modulo espansione uscite su bus Modulo concentratore radio su bus Inseritori Tastiere Collegamento ai terminali touch screen SI SI SI Chiavi transponder 20 (99 con 001SGV256) 50 (999 con 001SGV256) 50 (999 con 001SGV256) Codici installatore Codici utente 20 (99 con 001SGV256) 50 (999 con 001SGV256) 50 (999 con 001SGV256) Trasmettitori radio Programmatore orario Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale Giornaliero / Settimanale Registrazione eventi 250 (999 con 001SGV256) 999 (9999 con 001SGV256) 999 (9999 con 001SGV256) Combinatore PSTN SI SI SI Combinatore GSM Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM) Opzionale (001SIGSM) Sintesi vocale Opzionale (001SGV64 o 001SGV256) Opzionale (001SGV64 o 001SGV256) Opzionale (001SGV64 o 001SGV256) Numero telefonici Trasmissione allarmi protocollo CONTACT-ID SI SI SI Alimentatori su bus (predisposizione futura) Bus RS Porta di comunicazione USB SI SI SI Uscita LAN Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Opzionale (001SIFLAN o 001SSIP) Controllo da SMS SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) Controllo remoto con guida vocale SI (con 001SGV64 o 001SGV256) SI (con 001SGV64 o 001SGV256) SI (con 001SGV64 o 001SGV256) Programmazione e assistenza remota via internet SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) SI (con 001SIFLAN o 001SSIP) Programmazione e assistenza remota PSTN SI SI SI Programmazione e assistenza remota GSM SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) SI (con 001SIGSM) RTC con batteria tampone SI SI SI ( *1) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 1 modulo remoto di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 2 moduli 001SMR8ICI. ( *2) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 4 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 5 moduli 001SMR8ICI. ( *3) La centrale gestisce 1 modulo di espansione ingressi in centrale 001SEXP8 e 14 moduli remoti di espansione di 8 ingressi su BUS 001SMR8ICI, oppure 15 moduli 001SMR8ICI. 18
20 moduli di espansione 001SRS485 Amplificatore di segnale per bus RS485 Consigliabile con linee bus aventi lunghezze elevate (maggiori di 400 m) o numerose diramazioni. 001SMR8ICI Modulo remoto di espansione 8 ingressi Modulo remoto di espansione 8 ingressi singolarmente programmabili per le centrali della serie CP. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS 485 a 4 fili. 001SMR8O4R Modulo remoto di espansione 8 uscite Modulo remoto di espansione 8 uscite: 4 uscite relè con contatto selezionabile NC-NO e 4 uscite open collector, per le centrali della serie CP. Completo di contenitore plastico. Collegamento bus RS 485 a 4 fili. Dimensioni: 22 x 90 x 55 mm Dimensioni: 22 x 90 x 55 mm 001SEXP8 Scheda di espansione 8 ingressi Scheda ad innesto di espansione 8 ingressi singolarmente programmabili per le centrali della serie CP. Dimensioni: 37 x 63 x 23 mm DESCRIZIONE Tipo 001SEXP8 001SMR8ICI 001SMR8O4R 001SRS485 Tensione di alimentazione (V DC) Collegamento alla centrale Diretto Tramite BUS RS485 Assorbimento (ma) Uscite uscite open collector e 4 uscite relè - Funzionamento uscita open collector - - Chiude verso il negativo - Corrente uscita open collector (ma) Funzionamento uscita relè - - NC o NO selezionabile tramite jumper - Portata contatto relè - - 0,3 A 60 V AC - 1 A 30 V DC Materiale contenitore - Plastico Dimensioni (mm) 37x63x23 22x90x55 Peso (g) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 19
21 tastiere La tastiera capacitiva Flat 001STLCDFN o 001STLCDFB è un dispositivo di concezione innovativa. Dispone di ergonomici tasti capacitivi a sfioramento che semplificano le operazioni di controllo del sistema antintrusione. Inoltre, in aggiunta alla tradizionale installazione a parete permette anche l installazione a filo muro grazie allo spessore di ridotte dimensioni. Il design particolarmente accattivante infine ne permette l integrazione in qualsiasi contesto d arredo. Installazione a parete Installazione a parete con elemento di rifinitura 001SFILLTFN Installazione ad incasso filo muro con 001SBOXTF La tastiera permette di accedere alle seguenti funzioni: Programmazione della centrale. In fase di installazione è possibile fornire alla centrale i parametri di programmazione (in alternativa all uso del Software di programmazione SWLINK). Operazioni di controllo. Consente di inserire e disinserire il sistema in base alle aree impostate. Scenari. È possibile programmare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli alle varie tastiere installate nell impianto. Gli scenari potranno poi essere lanciati sulla tastiera di competenza. La funzione Scenario, di innovativa concezione, agevola notevolmente le operazioni dell utente in quanto potrà gestire l impianto semplicemente selezionando lo scenario desiderato (es. Scenario Notte : inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna). La gamma si completa con la tastiera a display LCD 001STLCDS, dalla classica installazione a parete e con i tradizionali tasti in gomma siliconica; anche questa dispone delle funzioni sopra descritte. 20
22 001STLCDFN Tastiera "FLAT" nera Tastiera capacitiva Flat colore nero, display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu, tasti a sfioramento, applicabile a parete e da incasso (l applicazione ad incasso necessita dell apposita scatola art. 001SBOXTF). Dimensioni: 140 x 140 x 5 mm 001STLCDFB Tastiera "FLAT" bianca Tastiera capacitiva Flat colore bianco, display a cristalli liquidi 32 caratteri retroilluminato blu, tasti a sfioramento, applicabile a parete e da incasso (l applicazione ad incasso necessita dell apposita scatola art. 001SBOXTF). Dimensioni: 140 x 140 x 5 mm 001STLCDS Tastiera Tastiera in contenitore plastico, display a cristalli liquidi retroilluminato blu, 32 caratteri su due righe. Dimensioni: 105 x 140 x 28 mm 001SFILLTFB Elemento di rifinitura opzionale bianco Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFB. Colore bianco. 001SFILLTFN Elemento di rifinitura opzionale nero Cornice di rifinitura estetica opzionale per la tastiera art. 001STLCDFN. Colore nero. 001SBOXTF Scatola da incasso per tastiera 001STLCDFB Contenitore per l applicazione ad incasso della tastiera art. 001STLCDFx. DESCRIZIONE Tipo 001STLCDS 001STLCDFB - 001STLCDFN Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 60 Materiale contenitore ABS Plexiglass Dimensioni (mm) 105x140x28 140x140x25 Peso (g) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 21
23 inseritori transponder 22
24 Inseritore transponder Adatti alla lettura delle chiavi transponder art. 001SKEYT. Note: Vedi modelli per serie civili. 001SKEYT Chiave transponder Chiave Transponder di altissima sicurezza, colore BLU. Dimensioni: 56 x 33 x 3 mm 001SINTS30 BTicino Magic bianca. 001SINTS32 BTicino Living International nera. 001SINTS34 BTicino Light bianca. 001SINTS49 BTicino Matix bianca. 001SINTS50 BTicino Matix Avorio. 001SINTS57 BTicino Axolute argento. 001SINTS58 BTicino Axolute nera. 001SINTS41 BTicino Living nera. 001SINTS47 BTicino Light Tech argento. 001SINTS42 BTicino Luna nera. 001SINTS35 Vimar Idea nera. 001SINTS36 Vimar Idea Bianca. 001SINTS43 Vimar Plana bianca. 001SINTS62 Vimar Plana argento. 001SINTS55 Vimar Eikon nera. 001SINTS63 Vimar Eikon bianca. 001SINTS44 Vimar 8000 bianca. 001SINTS56 Vimar Eikon Next Argento. 001SINTS37 Gewiss Playbus nera. 001SINTS59 Gewiss Chorus bianca. 001SINTS61 Gewiss Chorus argento. 001SINTS60 Gewiss Chorus nera. 001SINTS40 Gewiss System bianca. 001SINTS48 Gewiss System nera. 001SINTS38 Ave 45 Blanc. 001SINTS39 Ave 45 Noir. 001SINTS45 Ave Ral. 001SINTS46 Ave Banquise. 001SINTS52 Legrand Vela bianca. 001SINTS53 Legrand Vela Nera. 001SINTS54 Legrand Mosaic bianca. 001SINTS51 Legrand Cross Bianca. DESCRIZIONE Tipo TUTTI I MODELLI Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 100 Grado di protezione IP40 Materiale contenitore ABS Dimensioni (mm) 1 Modulo serie civile Peso (g) 20 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 23
25 inseritori transponder La chiave a transponder 001SKEYT e l inseritore 001SINTS permettono il controllo delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 secondo il seguente principio di funzionamento: In fase di programmazione è possibile impostare degli scenari, ovvero un insieme di azioni da effettuarsi sulle aree e sulle uscite, e abbinarli ai vari inseritori. L inseritore permette di lanciare fino a tre scenari e di spegnere completamente l impianto. L inseritore prevede 4 Led: 3 sono riferiti agli scenari, il quarto segnala lo stato impianto. La chiave viene programmata con un codice di fabbrica, univoco ad di combinazioni, trasferito sempre in fase di programmazione nella memoria della centrale. Successivamente, avvicinando la chiave all inseritore, sarà possibile lanciare lo scenario desiderato tra i tre che l inseritore gestisce. Questa funzione, di innovativa concezione, agevola notevolmente le operazioni dell utente in quanto potrà gestire l impianto semplicemente selezionando lo scenario desiderato (es. Scenario Notte : inserimento area giorno, area perimetrale e area esterna). 24
26 Stato impianto Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 001SKEYT 001SINTS 25
27 moduli per combinatori telefonici 26
28 001SANT10 Antenna opzionale GSM Antenna opzionale GSM con staffa in acciaio e cavo di lunghezza 10 metri. Dimensioni: h 130 mm 001SGV64 Scheda guida vocale programmabile Permette l invio di dettagliate segnalazioni di allarme su rete PSTN e su rete GSM (necessita della scheda art. 001SIGSM). Guida l utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell impianto. 001SGV256 Scheda guida vocale programmabile Permette l invio di dettagliate segnalazioni di allarme su rete PSTN e su rete GSM (necessita della scheda art. 001SIGSM). Guida l utente nelle operazioni di interrogazione e controllo remoto dello stato dell impianto, con possibilità di estendere i codici utente, i codici chiave ed il numero degli eventi memorizzabili, ai valori massimi previsti per ciascun modello di centrale della serie CP. 001SIGSM Interfaccia con modulo GSM integrato Adatta a tutte le centrali della serie CP completa di antenna a stilo. Permette l invio di SMS, di messaggi vocali (se presente la scheda art. 001SGVxx), la ricezione di SMS e di comandi DTMF per il controllo remoto. Dimensioni: 34 x 81 x 30 mm Dimensioni: 22 x 22 x 12 mm DESCRIZIONE Tipo 001SGV64 001SGV SIGSM Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) Memoria (Mbit) Dimensioni (mm) 22x22x12 34x81x30 Peso (g) 3,7 38 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 27
29 moduli per combinatori telefonici Le centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 sono fornite con il combinatore telefonico bidirezionale PSTN integrato. Questo può trasmettere messaggi di allarme, in forma digitale con protocollo Contac-ID, verso istituti di vigilanza. Inserendo in centrale la scheda vocale (001SGV64 o 001SGV256) è possibile aggiungere al sistema le seguenti funzionalità: Trasmissione allarmi in forma vocale. Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact ID, anche un messaggio vocale da trasmettere ai recapiti telefonici prestabiliti. Guida alle operazioni di controllo remoto. Chiamando la centrale da un telefono remoto, l utente potrà effettuare, dopo aver digitato il proprio codice, operazioni di controllo ed interrogazione dell impianto: interrogazione stato centrale, attivazione e disattivazione centrale, interrogazione stato alimentazione e fusibili, interrogazione memoria eventi, interrogazione ingressi e esclusione temporanea ingressi, interrogazione ed attivazione uscite, guidato da messaggi riprodotti dalla scheda vocale. Di particolare interesse la consultazione della memoria eventi dove ogni evento viene segnalato dal messaggio vocale assegnato all evento stesso. Tutti messaggi vocali possono essere programmati con l innovativa funzione TTS (Text To Speech) la quale permette di trasformare in messaggio vocale un testo scritto. I messaggi saranno quindi scritti in fase di programmazione e riprodotti poi dalla scheda vocale. La gamma prevede due schede sintesi vocali: 001SGV64 con memoria da 64 Mbit e 001SGV256 da 256 Mbit. Queste, in base alla propria capacità di memoria, oltre ad inserire i messaggi vocali ampliano il numero di codici utente, codici chiave a transponder, e di eventi memorizzabili in memoria secondo quanto riportato nella Tabella riassuntiva caratteristiche tecniche e di configurazione centrali. Il combinatore telefonico può essere completato con il modulo 001SIGSM il quale aggiunge al sistema le seguenti funzionalità: Trasmissione allarmi in forma vocale. I messaggi di allarme vocali possono essere trasmessi oltre che sulla linea PSTN anche sulla linea GSM (se presente la scheda vocale 001SGV64 o 001SGV256). È possibile programmare una linea prioritaria rispetto all altra. In caso di allarme il combinatore utilizzerà la linea programmata come prioritaria; in caso questa non sia disponibile commuterà automaticamente sull altra. SMS allarme. Ad ogni evento di allarme è possibile abbinare, oltre alla trasmissione con protocollo Contact ID e al messaggio vocale, un messaggio SMS da trasmettere ai recapiti telefonici prestabiliti. SMS di controllo. È possibile gestire l impianto da remoto tramite SMS. Inviando alla centrale appositi SMS di comando, questa risponderà con messaggi SMS di avvenuta esecuzione dell azione richiesta. Le azioni possibili tramite SMS sono: interrogazione stato centrale; attivazione e disattivazione centrale, aree e uscite; interrogazione ingressi; esclusione temporanea ingressi; Interrogazione uscite; richiesta eventi. Guida alle operazioni di controllo remoto. Le operazioni di controllo remoto sopra descritte possono essere effettuate anche tramite la linea GSM. Le operazioni di programmazione ed assistenza da un computer remoto sono poi disponibili sia su linea PSTN sia su linea GSM (oltre che via internet come descritto nel capitolo relativo ai dispositivi 001SSIP e 001SIFLAN). 28
30 001SIGSM SMS di comando e SMS di conferma Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto Linea GSM Trasmissione allarmi in forma vocale e guida vocale per il controllo remoto Linea PSTN SCP8096 Trasmissione con protocollo digitale verso istituti di vigilanza 29
31 schede lan 30
32 001SSIP Interfaccia per il collegamento delle centrali della serie CP alla rete ethernet 10/100 BaseT Permette il collegamento della centrale ad un computer remoto dotato del software art. SWLINK utilizzando il protocollo standard TCP/IP. 001SIFLAN Interfaccia con web server per il collegamento delle centrali della serie CP alla rete Ethernet 10/100 BaseT Permette il collegamento alla centrale da un PC remoto dotato di Web Browser, utilizzando la rete Internet. Dimensioni: 75 x 45 x 20 mm Dimensioni: 75 x 45 x 20 mm DESCRIZIONE Tipo 0010SIFLAN 001SSIP Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 85 Protocollo di rete ethernet TCP/IP 10/100 BaseT Web server SI NO Dimensioni (mm) 75x45x20 Peso (g) 50 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 31
33 schede lan Le schede 001SIFLAN e 001SSIP permettono il collegamento delle centrali 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 ad una rete LAN e offrono la possibilità di collegamento tramite internet ad un computer remoto. Le due schede arricchiscono le centrali delle seguenti funzionalità: 001SSIP interfaccia per rete LAN. Collega la centrale alla rete LAN in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete. La centrale può, ad esempio, dialogare con un PC provvisto di software SWLINK collegato alla rete. Analogamente, un computer remoto collegato alla rete internet può raggiungere la centrale e sempre tramite il software SWLINK effettuare da remoto le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi. 001SIFLAN Interfaccia per rete LAN con web server. Collega la centrale alla rete LAN in modo che possa dialogare con i dispositivi in rete; a differenza della precedente è provvista di web server. Questo permette di collegarsi alla centrale tramite un computer remoto collegato alla rete internet utilizzando un comune browser (es. Internet Explorer). Utilizzando questo tipo di connessione è possibile accedere ad un'apposita videata di controllo (una tastiera virtuale, come indicato in figura, che permette di interagire con la centrale). È inoltre possibile utilizzare da remoto il software SWLINK per effettuare le operazioni di programmazione e lettura memoria eventi. La scheda 001SIFLAN prevede a bordo una porta RS232 per il collegamento diretto di un Touch screen. Quando questa è presente in centrale, l interfaccia 001SIFTS01 non viene utilizzata. Utilizzando invece la scheda 001SSIP si esclude la possibilità di collegare alla centrale un terminale touch screen. 32
34 PC remoto Modem Router ADSL Internet Modem Router ADSL Hub o switch Linea RS SCP SIFLAN 001SSIP 001STLCDFN 001SDT SMR8ICI 001SIR215 33
35 touch screen 34
36 002STS550M Terminale touch screen 5,5 monocromatico blu Terminale Touch Screen 5,5 Monocromatico blu, risoluzione 320 x 240, necessario per la gestione delle Mappe Grafiche negli Impianti di Allarme. Collegabile alle centrali serie CP tramite scheda di interfaccia art. 001SIFTS01. Da completare con cornice a scelta e con scatola da incasso. Completo di software di programmazione. Scatole da incasso: 001STSBOX4 - Scatola da incasso in plastica per terminale art. 002ST550M e cornice art. 001SCX550A, 001SCX550B, 001SCX550N e 001SCX550X. 001STSBOX5 - Scatola da incasso in acciaio inox per terminale art. 002ST550M e cornice art. 001SCF550A, 001SCF550B, 001SCF550N, 001SCF550X. DESCRIZIONE Tipo 002STS550M Tensione di alimentazione (V DC) Assorbimento (ma) 150 max Area sensibile (") 5,5 Risoluzione (pixel) 320x240 Dimensioni (mm) 130x195x60 Peso (g) 350 Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 35
37 touch screen Il terminale Touch Screen 002STS550M permette la supervisione e il controllo dell impianto antintrusione. Inserire in un impianto di sicurezza uno o più terminali Touch Screen 002STS550M significa avere a disposizione l insieme di funzionalità di seguito descritte e poter gestire in modo visivo il sistema installato: Tastiera virtuale. Il terminale monocromatico 002STS550M consente il controllo delle centrali serie CP tramite una tastiera virtuale che permette l inserimento, il disinserimento del sistema ed il lancio di scenari opportunamente impostati. Mappe grafiche. Il terminale permette la gestione visiva dell impianto. Può essere programmato in modo che la pagina principale riporti la planimetria generale dell abitazione. Selezionando uno degli ambienti appariranno, sotto forma di icone sensibili, i rivelatori installati sul campo a protezione del locale selezionato. In caso di allarme verrà evidenziato il rivelatore da cui l allarme stesso proviene. Tastiera virtuale Mappe grafiche Il terminale si collega alle centrali serie CP tramite l'apposita interfaccia art. 001SIFTS01. Eventuali altri terminali (massimo 8 in totale) possono essere connessi tramite apposito collegamento. Il terminale 002STS550M, se implementato con il software 001SDOMO2 permette, oltre al controllo dell impianto antintrusione, anche il collegamento con il sistema domotico. 36
38 Fino a 8 touch screen 002STS550M 002STS550M 002STS550M 001SIFTS01 Linea RS SCP8096 Alimentatore ausiliario 230 V AC 37
39 cornici per touch screen Il terminale grafico 002STS550M può essere installato in due differenti modi: installazione standard, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 20 mm. Si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX04 ed una cornice del tipo 001SCX550A. Installazione a basso profilo, ovvero con una sporgenza dal muro di circa 5 mm. Si realizza utilizzando la scatola da incasso 001STSBOX05 ed una cornice del tipo 001SCF550A. Installazione standard con scatola 001STSBOX04 e cornice 001SCX550A Installazione basso profilo con scatola in acciaio inox 001STSBOX05 e cornice 001SCF550A 20 mm 5 mm Le cornici sono prodotti di design disponibili di base in tre varianti colore: argento, bianco e nero. Tutte le cornici sono personalizzabili, su richiesta, con una tinta RAL. In questo modo, sarà possibile integrare perfettamente il terminale in qualsiasi contesto di arredamento. Per ordinare una cornice speciale utilizzare i codici di servizio di seguito riportati aggiungendo il codice del colore RAL desiderato. Es.: cornice di colore RAL3020 per installazione a basso profilo 001STS550M: 001SCF550RAL3020 RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1016 RAL 1017 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021 RAL 1023 RAL 1024 RAL 1027 RAL 1028 RAL 1032 RAL 1033 RAL 1034 RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010 RAL 2011 RAL 2012 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014 RAL 3015 RAL 3016 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3020 RAL 3022 RAL 3027 RAL 3031 RAL 4001 RAL 4002 RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009 RAL 5000 RAL 5001 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5022 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6001 RAL 6002 RAL 6003 RAL 6004 RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007 RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013 RAL 6014 RAL 6015 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6022 RAL 6024 RAL 6025 RAL 6026 RAL 6027 RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034 RAL 7000 RAL 7001 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7026 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL 9018 COLORI RAL 38
40 001SCX550A Cornice argento in plexiglass per terminale art. 002STS550M Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX04 Colori disponibili: 001SCX550A - argento 001SCX550B - bianco 001SCX550N - nero 001SCX550X - a richiesta RAL 001SCF550A Cornice argento in plexiglass a BASSO PROFILO per terminale art. 002STS550M Da utilizzare con scatola da incasso art. 001STSBOX05. Colori disponibili: 001SCF550A - argento 001SCF550B - bianco 001SCF550N - nero 001SCF550X - a richiesta RAL 39
41 Rivelatori via filo 001SIR215 è un rivelatore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi a basso assorbimento adatto ad installazione da interno. È possibile regolare la sensibilità del rivelatore tramite apposito trimmer al fine di avere una copertura ottimale dell ambiente. 001SDT215 è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno. Utilizza due tecnologie di rivelazione: un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (PIR), ed un sensore a microonde (MW) con antenna planare. Tramite apposito ponticello è possibile selezionare il funzionamento AND o OR delle due sezioni di rivelazione; Il rivelatore segnala lo stato d allarme quando entrambe le sezioni sono in allarme, se il ponticello è in posizione AND. Diversamente, se il ponticello è in posizione OR, il rivelatore segnala lo stato d allarme quando una sola delle due sezioni è in allarme. È possibile regolare la sensibilità di entrambe le sezioni tramite appositi trimmer al fine di avere una sensibilità ottimale in base all ambiente. 001SIR SDT215 top view 19,4 19,4 side view 1,7 m 15 m 12 2,1 m 40
42 001SIR215 Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi A basso assorbimento. Portata 15 m apertura 108. Completo di snodo. Dimensioni: 100 x 60 x 46 mm 001SDT215 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A basso assorbimento, infrarosso passivo + microonda planare. Portata 15 m apertura 108. Funzionamento AND, OR selezionabile. Completo di snodo. Dimensioni: 100 x 60 x 46 mm DESCRIZIONE Tipo 001SIR SDT215 Tensione di alimentazione (V DC) 9 16 Assorbimento (ma) Portata contatto allarme (ma/v) 50/24 Portata contatto tamper (ma/v) 100/24 Copertura (m/ ) 15/110 Materiale contenitore ABS Snodo Compreso Dimensioni (mm) 110x60x46 Peso (g) 85 (senza snodo) 95 (senza snodo) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 EN , EN , EN , Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE (solo per 001SDT2115) Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 41
43 Rivelatori via filo 001SIR310 è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno. Utilizza un sensore piroelettrico a raggi infrarossi passivi (PIR). Al fine di garantire un elevata affidabilità anche a temperature elevate è dotato di un apposito circuito per la compensazione di temperatura. Per evitare falsi allarmi è possibile regolare il numero delle rivelazioni dopo il quale il viene segnalato l allarme. 001SIR310PT è un rivelatore volumetrico di movimento a basso assorbimento adatto ad installazione da interno per ambienti con presenza di animali domestici. Dispone, oltre alle caratteristiche descritte per il rivelatore 001SIR310, di un apposito circuito che valuta la massa fisica del corpo rilevato evitando di segnalare l allarme se transita nell area protetta un animale di peso inferiore a 20Kg. 001SDT315, 001SDT311PT, 001SDT315AM, 001SDT325, sono rivelatori volumetrici di movimento a basso assorbimento adatti ad installazione da interno. Utilizzano due tecnologie di rivelazione: un sensore piroelettrico a doppio elemento a raggi infrarossi passivi (PIR), ed un sensore a microonde (MW) con antenna planare. Al fine di garantire un elevata affidabilità anche a temperature elevate sono dotati di un apposito circuito per la compensazione di temperatura. Per evitare falsi allarmi è possibile regolare la sensibilità della microonda e il numero delle rivelazioni dopo il quale il viene segnalato l allarme. Presentano inoltre le seguenti caratteristiche: 001SDT311PT dispone di un apposito circuito che valuta la massa fisica del corpo rilevato evitando di segnalare l allarme se transita nell area protetta un animale di peso inferiore a 20Kg. 001SDT315AM dispone di un apposito circuito in grado di segnalare eventuali tentativi di mascheramento. 001SDT325 permette di coprire ampie zone grazie alla portata di 25 m. 42
44 001SIR310 Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi a basso assorbimento. Portata 10 m apertura 110. Completo di snodo. 001SIR310PT Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi a basso assorbimento. Immune agli animali domestici di peso inferiore ai 20 Kg. Portata 8 m apertura 110. Completo di snodo. 001SDT315 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia a basso assorbimento. Infrarosso passivo + microonda planare. Portata 15 m apertura SDT311PT Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia a basso assorbimento. Infrarosso passivo + microonda planare. Immune agli animali domestici di peso inferiore ai 20 Kg. Portata 11 m apertura 110. Dimensioni: 89 x 52 x 39 mm 001SSND01 Snodo per rivelatori volumetrici. 001SDT315AM Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia a basso assorbimento. Infrarosso passivo + microonda planare con funzione di antimascheramento. Portata 15 m apertura SDT325 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia a basso assorbimento. Infrarosso passivo + microonda planare. Portata 25 m apertura 83. Dimensioni: 128 x 64 x 40 mm DESCRIZIONE Tipo 001SIR SIR310PT 001SDT SDT315AM 001SDT SDT311PT Tensione di alimentazione (V DC) 9 16 Assorbimento (ma) Portata contatto allarme (ma/v) 100/12 Portata contatto tamper (ma/v) 100/12 Immunità animali domestici (Kg) No 20 No 20 Copertura (m/ ) 10/110 8/110 15/110 25/83 11/110 Materiale contenitore ABS Snodo Compreso Opzione 001SSND01 Dimensioni (mm) 89x52x39 128x64x40 Peso (g) Classe ambientale II Conformità Normativa EN Grado 2 EN Grado 2 Direttive EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE Temperatura di funzionamento ( C) Temperatura di stoccaggio ( C) Umidità relativa in funzionamento (%) 75 No condensa Umidità relativa in stoccaggio (%) 75 No condensa 43

References: art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art.001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 001
 art. 002
 art. 001
 art. 002
 art. 001
 art. 001
 art. 002
 art. 001
 art. 002
 art. 001