Source: http://docplayer.es/2126483-Capitulo-8-humectadores.html
Timestamp: 2017-07-23 09:35:18+00:00

Document:
CAPÍTULO 8 HUMECTADORES - PDF
Download "CAPÍTULO 8 HUMECTADORES"
José Carlos Aguirre Cordero
1 CAPÍTULO 8 HUMECTADORES 1. INTRODUCCIÓN El control de la humedad ambiental es un factor muy importante en la calidad del aire interior. Los humectadores son los sistemas utilizados para incrementar la humedad del aire en un entorno cerrado. En el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, se incluye a los humectadores dentro de las instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella pero no se desarrollan en ningún artículo ni anexo del mismo. En este tipo de sistemas los posibles aerosoles generados afectan únicamente al aire del interior del entorno climatizado no emitiéndose aerosoles al ambiente exterior. 1.1 Aproximación al concepto de humedad del aire Humedad etimológicamente significa contenido de agua. Humedad del aire es, consecuentemente, la cantidad de agua contenida en el mismo. La cantidad de agua que una masa de aire puede contener no es constante, sino variable en función de la temperatura y presión del aire. Para un lugar determinado y a las mismas condiciones atmosféricas, cada 10º C de aumento de temperatura se duplica aproximadamente la capacidad de contener vapor de agua en el aire ambiente: Así pues, hay dos medios generales de expresar la medida de la humedad del aire: Humedad absoluta o contenido de vapor de agua en el aire, normalmente se expresa en gramos de agua por kilogramo de aire seco y no varía con el calentamiento o enfriamiento del aire. Humedad relativa o contenido porcentual de vapor de agua en el aire sobre el máximo posible a una temperatura determinada. La humedad relativa disminuye al calentar el aire y aumenta al enfriarlo. Los sistemas de calefacción elevan la temperatura del aire, por lo que su humedad relativa disminuye. El aire seco, con baja humedad relativa, tiende a tomar vapor de agua de los elementos existentes en el entorno que le rodea, tales como muebles, suelos, materiales de decoración, y de los seres vivos, tracto respiratorio, piel, cabellos, etc. Los entornos provistos de calefacción que no controlan sus niveles de humedad relativa mediante humectadores pueden tener habitualmente, en función del salto térmico, humedades relativas inferiores al 30%. 1.2 Humedad relativa y confort El ser humano es generalmente poco sensible a los cambios de humedad relativa dentro del margen del 30% al 70%, y además la percepción, si se realiza, se manifiesta como cambio de temperatura, aunque ésta permanezca constante. Cuanto más seco está el aire, más fría se percibe la temperatura. Nuestro metabolismo aprovecha la evaporación del sudor para refrigerar nuestra piel. Si la humedad relativa es del 100%, el aire está saturado de agua e impide la evaporación. Cuanto menor sea la humedad relativa, más fácilmente se evaporará el sudor de nuestra piel, por lo que nos sentiremos más frescos. A continuación se muestra la sensación de temperatura que percibe un individuo expuesto a una temperatura constante de 35 ºC, humedad relativa variable, y con velocidad del aire inapreciable. Tabla 1: Sensación térmica para Temperatura Seca constante de 35 ºC y diferentes niveles de humedad relativa HUMEDAD 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SENSACION TERMICA º C 30,5 32,2 33,8 35,5 38,3 41,6 45, ,5 74,4 12 Con una temperatura de 21 ºC y una húmeda relativa de 0%, la sensación térmica es inferior a la temperatura real, de unos 17,7 ºC. Si incrementamos la humedad relativa al 70% sin modificar la temperatura, nuestra sensación será de 21,1 ºC, es decir sentiremos que la temperatura ha aumentado 3,4 ºC. Tabla 2: Sensación térmica para Temperatura Seca constante de 21 ºC y diferentes niveles de humedad relativa HUMEDAD 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SENSACION TERMICA ºC 17,7 18,3 18,9 19,4 20,0 20,5 21,0 21,1 21,6 21,7 22,2 El control de humedad es un requisito imprescindible para mantener un aceptable nivel de confort en toda aquella actividad o instalación dotada de calefacción, especialmente en climas secos y muy fríos. 1.3 Humedad relativa y salud Los ambientes muy secos o muy húmedos son, en general, más adecuados para el desarrollo de la contaminación biológica que los ambientes con una humedad relativa entorno al 50%. Esta contaminación incluye los ácaros del polvo, bacterias, hongos, mohos, etc. La humedad relativa afecta en gran medida a la cantidad de polvo presente en el ambiente, tanto en su generación, que es menor (alfombras, moquetas, madera, etc) como a su permanencia en suspensión. Al aumentar la humedad relativa a temperatura constante, la densidad del aire disminuye por lo que muchas partículas en suspensión en un ambiente seco se convierten en sedimentables en un ambiente más húmedo. Bajos niveles de humedad incrementan la evaporación de las mucosas de las fosas nasales y del sistema respiratorio y causan sequedad en la piel y en el pelo. 1.4 Humedad relativa y materiales En general, se puede afirmar que la mayor parte de los materiales son sensibles a la humedad ambiental, pudiéndose considerar dos tipos de comportamientos diferentes: a) Alteraciones irreversibles o en una sola dirección; esto es, que una vez afectado el material por el cambio de humedad no vuelve a su estado original aunque modifiquemos la humedad en sentido inverso. (corrosión de los metales férricos, el deterioro de las frutas y vegetales cuando se secan o los daños en obras de arte y antigüedades). b) Alteraciones reversibles o lo que es lo mismo, la pérdida o ganancia de vapor de agua de un material por cesión o absorción de vapor de agua del ambiente (madera, papel, tabaco, fibras, azúcar, sal, etc). Los materiales que intercambian vapor de agua con el ambiente son higroscópicos. El control de la humedad relativa es un requisito imprescindible para que muchos productos y materiales puedan permanecer en las condiciones adecuadas: tabaco, cuadros y obras de arte, etc. 1.5 Humedad relativa y electricidad estática La electricidad estática se genera en nuestro entorno continuamente por el movimiento de unos materiales de gran resistencia eléctrica contra otros. Cuando las condiciones ambientales permiten su acumulación, la mencionada electricidad estática se convierte en un problema: los usuarios reciben descargas desagradables, los papeles, fibras o tejidos se repelen o se pegan y la maquinaria de proceso genera descargas (chispas); esto último puede ser muy grave en ambientes con gases volátiles inflamables o explosivos. Asimismo, estos fenómenos son muy importantes en salas de ordenadores y centros de proceso de datos donde pueden originar problemas de fallos electrónicos en circuitos, acumulaciones de polvo en las cabezas lectoras e incluso roturas en soportes magnéticos almacenados. El aire con una humedad relativa inferior al 45% permite la acumulación de cargas electrostáticas. El aumento adecuado de la humedad relativa no evita la formación de cargas, pero sí su acumulación. Esto se consigue mediante una lámina invisible de humedad sobre las superficies de los materiales que permite que las cargas se desplacen a tierra antes de que alcancen niveles de potencial elevados. Para reducir o prevenir 23 Capítulo 8. Humectadores la acumulación de cargas electrostáticas se recomienda una humedad relativa del 45% o superior. Algunos materiales tales como la lana y algunos tejidos sintéticos necesitan humedades relativas más altas. El control de la humedad relativa es un requisito muy importante en salas de ordenadores, salas blancas tales como quirófanos o de fabricación de componentes electrónicos, salas de fabricación o almacenamiento de armas y munición, etc. Asimismo, ciertos procesos industriales: industria textil, etc, requieren humidificadoras industriales (ver capítulo 5 Centrales Humidificadoras Industriales). Por todo lo anteriormente expuesto es deseable controlar la humedad relativa de los ambientes acondicionados y mantener niveles entre el 30% y el 60%. 2. EVOLUCIÓN TÉCNICA La humidificación del aire se da de forma natural en las zonas cercanas al mar, a ríos y a lagos y de forma más efectiva en cascadas y saltos de agua. Las formas más primitivas de incrementar la humedad en nuestros entornos estaban basadas en la imitación de la naturaleza, instalando estanques, fuentes, canales con saltos de agua, etc. Los primeros humectadores fueron sencillamente bandejas o cuencos, en los que se ponía agua que al evaporarse evitaba niveles de humedad muy bajos. Para aumentar el rendimiento de estos primeros humectadores se incluyeron aletas fabricadas con materiales porosos que con su base en contacto con el agua de la bandeja, se humedecían por completo por capilaridad. De esta manera aumentaba la superficie de transmisión de la humedad en el aire. Posteriormente se incrementó la capacidad de humectación usando un ventilador para impulsar el aire a través de un material absorbente humedecido, tal como una correa, un fieltro, o un filtro. Finalmente, el desarrollo de la regulación automática permitió sistemas de funcionamiento autónomo que obtienen y mantienen un valor prefijado de humedad relativa. 3. DESCRIPCIÓN Los humectadores pueden clasificarse según su principio de funcionamiento y según la forma de impulsión del aire tratado. 3.1 Tipos de humectadores según el principio de funcionamiento Humectadores de evaporación. Humectadores de atomización. Humectadores de vapor. Foto Humectadores de evaporación El agua en fase líquida toma la energía necesaria para vaporizarse del propio aire que se humidifica (y enfría) por lo que se denomina humidificación adiabática o a energía constante (aunque no es un proceso realmente adiabático). Este es el proceso de humidificación que ocurre de forma natural sobre la superficie de los mares, ríos y lagos. En los humectadores de evaporación modernos se hace pasar el agua y el aire en flujos cruzados por un panel de gran superficie interior donde el contacto aire-agua es de larga duración y el proceso de evaporación es máximo (foto1). 34 Algunas de las ventajas de los humectadores de evaporación: Son sencillos y económicos. Su coste de operación es bajo: requieren muy poca energía. En condiciones normales no generan aerosoles. El aire pasa a través del material absorbente humedecido y modifica su humedad relativa sin arrastre de agua en fase líquida. Es importante mencionar que aún cuando el funcionamiento teórico de estos sistemas no genera aerosoles, existe el riesgo de que a lo largo de su vida útil se modifique el ajuste del sellado del material absorbente, o el goteo que humedece el material, etc., y se creen condiciones tales que sí se generen aerosoles. Algunas de las desventajas de los humectadores de evaporación: No permiten un control preciso de la humedad. Los materiales absorbentes pueden favorecer la formación de hongos, algas y bacterias, nocivas para la salud. La bandeja de agua, si no es convenientemente tratada, puede crear entornos muy adecuados para el desarrollo de bacterias en general y concretamente de Legionella Humectadores de atomización También son sistemas de humectación adiabática, pero la solución mecánica utilizada es diferente de la anterior. En éstos (figura 1), se pulveriza el agua en partículas tan pequeñas como sea posible, es decir se generan aerosoles, mediante boquillas alimentadas con agua a presión (lavador de aire), discos giratorios a gran velocidad con una corona dentada perimetral contra la que chocan las gotas de agua desplazadas por la fuerza centrífuga (atomizador centrífugo), o las partículas de agua se desprenden por la vibración a muy alta frecuencia de un cristal piezoeléctrico (humectadores de ultrasonidos). Es decir, el principio de operación de los humectadores de atomización es la generación de aerosoles y su emisión a la atmósfera a acondicionar. Algunas de las ventajas de los humectadores de atomización: Son sencillos y económicos. Su coste de operación es bajo: requieren poca energía. Figura 1. Humectadores de atomización La cantidad de aerosoles generada no depende de la humedad relativa del aire ni de la velocidad de impulsión del mismo. De esta manera podemos controlar la cantidad de aerosol generada y conseguir un control preciso de la humedad relativa del aire. Algunas de las desventajas de los humectadores de evaporación: Generan aerosoles que son incorporados a la corriente de aire o emitidos a las zonas ocupadas. Dichos aerosoles favorecen la dispersión de los contaminantes existentes en el agua (minerales, contaminación biológica, etc.) y al ser emitidos pueden ser inhalados por la población expuesta. Debido al tamaño de las partículas de agua atomizadas, al ser inhaladas son susceptibles de penetrar hasta los alvéolos pulmonares. La bandeja de agua, si no es convenientemente tratada, puede crear entornos muy adecuados para el desarrollo de bacterias en general y concretamente de Legionella Humectadores de vapor En este método, la energía necesaria para vaporizar el agua líquida se cede directamente a ella, de forma que se produce vapor que será posteriormente emitido al aire. El humectador dispone de un depósito de agua y mediante resistencias calefactoras o electrodos, calienta el agua generando vapor (figura 2). Figura 2 45 Algunas de las ventajas de los humectadores de vapor: Al calentar el agua hasta convertirla en vapor destruyen la carga bacteriana. Permiten un control preciso de la humedad. Algunas de las desventajas de los humectadores de vapor: Su coste de operación es alto: requieren mayor energía que el resto de humectadores. Los humectadores de vapor no representan riesgo frente a Legionella. Todos estos humectadores (de evaporación, de atomización, y de vapor) disponen de una bandeja o depósito donde se acumula el agua. Los de menor tamaño no disponen de instalación automática de aporte de agua, es decir, no están conectados a ninguna red de suministro de agua, sino que sus depósitos o bandejas son rellenados manualmente por los usuarios. El tiempo de residencia puede ser largo (dependiendo del volumen de agua, cantidad de vapor de agua generado, etc) y la temperatura del agua suele estabilizarse al valor de temperatura del ambiente acondicionado, creándose entornos susceptibles de favorecer el crecimiento bacteriano. Se recomienda que los sistemas domésticos empleen agua con bajo contenido mineral (desmineralizada). Esta medida reduce el riesgo de desarrollo de microorganismos y evita la emisión a la atmósfera de minerales existentes en el agua potable. De igual manera, la utilización de agua con bajo contenido mineral en instalaciones de pequeño tamaño reduce la necesidad de limpiezas del sistema y el riesgo de averías. 3.2 Tipos de humectadores según el modo de impulsión del aire Desde el punto de vista de la impulsión del aire tratado, podemos diferenciar dos tipos de humectadores: Humectadores con emisión directa al ambiente a ser tratado. Humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire Humectadores con emisión directa al ambiente tratado Son los de menor tamaño, suelen tener capacidad de humectar una única dependencia. Algunas de sus características son: Pequeño volumen de agua almacenada. No tienen, en general, sistema automático de aporte de agua, sino que el usuario rellena el pequeño depósito de agua cuando se vacía. El aire humedecido es emitido directamente al ambiente que se desea humectar. En el caso de los humectadores de atomización se realiza una emisión directa de aerosoles a las zonas ocupadas. Dichos aerosoles tienen capacidad de transportar minerales y microorganismos, y son inhalados por los usuarios de las zonas tratadas. Estos humectadores, y en particular los de atomización con emisión directa a la atmósfera, no permiten la utilización de separadores de gotas, pues su principio de funcionamiento se basa en emitir agua nebulizada a la atmósfera Humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire Este tipo de humectadores es utilizado en instalaciones de mayor tamaño, que disponen de una red de distribución de conductos que reparte el caudal de aire tratado en diferentes zonas o estancias. Requieren, a diferencia de los anteriores, de instalación y puesta en marcha. Una de las ventajas, desde el punto de vista de prevención de Legionella, de estas instalaciones, es que los posibles aerosoles emitidos por el humectador, al recorrer los conductos van evaporándose. De esta manera, la red de conductos reduce o elimina los niveles de gotas emitidos a las zonas tratadas. Por otro lado, estos equipos pueden disponer de separadores de gotas, reduciendo aún más el riesgo de que los aerosoles lleguen a las zonas tratadas. Los humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire suelen disponer de un sistema automático de aporte de agua. En muchos casos se instalan incluyendo una bandeja de condensación que recoge el exceso de agua. Esta bandeja de condensación puede estar conectada a un desagüe. 56 También son muy utilizados los sistemas con recirculación, en los que el agua emitida en exceso es recogida por condensación en una bandeja y una bomba de recirculación vuelve a utilizarla para humectar el aire. Este tipo de equipos puede sofisticarse y hacerse de tamaño industrial convirtiéndose en Centrales Humidificadoras Industriales, que debido a su importancia y singularidad han sido descritas en el capítulo CRITERIOS TÉCNICOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN En este apartado se incluyen descripciones de las características técnicas óptimas de una instalación, así como de los protocolos, condiciones de operación, etc., siguiendo las diferentes fases del ciclo de vida útil de la misma. 4.1 Fase de diseño El diseño de los equipos se determinará en función de las necesidades específicas de la aplicación, dependiendo del tipo de usuario, volumen de la zona a tratar, niveles de temperatura y humedad existentes y deseados, etc. Se deberán considerar al menos los siguientes aspectos: Criterios de selección. Características técnicas. Materiales. Facilidad de desmontaje para la limpieza completa. Facilidad de desaguado. Calidad del separador de gotas. Conductos. Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua Criterios de selección Para la selección de un humectador se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: Grado de humedad relativa del aire que se desea obtener. Nivel de precisión de control de humedad deseado. Niveles termohigrométricos existentes. Tipos de instalaciones de refrigeración o calefacción existentes o proyectadas. Dimensiones de la zona a tratar. Número de usuarios, edades, susceptibilidad de las personas expuestas, etc. Calidad del agua de aporte. Al diseñar un nuevo equipo, tendrán preferencia los sistemas de menor riesgo de proliferación de la bacteria y se intentarán evitar los que acumulen y recirculen agua. Siempre que sea posible se instalarán sistemas de humidificación por inyección de vapor Características técnicas Los humectadores con emisión directa al ambiente son, en general, pequeños aparatos que no requieren instalación y cuya puesta en marcha es muy sencilla. Requieren ser emplazados en el lugar seleccionado, poner agua en el depósito y conectarlos a la energía eléctrica. Las características que debemos exigir son: Marcado CE, como garantía de calidad electromecánica. Capacidad de humectación acorde con nuestras necesidades. Facilidad de desmontaje para su limpieza. 67 En el diseño o remodelación de humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire se deben considerar los siguientes aspectos: a) Materiales Los materiales que se utilicen, y más directamente los que vayan a estar en contacto con el reservorio de agua, no deberían facilitar el crecimiento microbiológico y en lo posible resistir la acción corrosiva del agua. En humectadores evaporativos no es aconsejable el uso de derivados celulósicos por su facilidad para el desarrollo microbiano, excepto si están adecuadamente tratados y sometidos a un mantenimiento riguroso, en todo caso, es preferible siempre que sea posible el empleo de fibra de vidrio. b) Facilidad de desmontaje para la limpieza completa Todos los elementos deben ser fácilmente accesibles para realizar su revisión, mantenimiento, limpieza y desinfección. c) Facilidad de desaguado Las balsas, depósitos o bandejas de recogida de agua provistas de drenaje, dispondrán de una pendiente en el fondo adecuada (superior al 1 %) y dirigida hacia el punto de vaciado con el fin de facilitar la retirada de los posibles residuos, sólidos y/o lodos acumulados. El diámetro del tubo de vaciado se dimensionará para permitir el paso de dichos sedimentos, y además deberá disponer de un sifón para evitar la entrada de olores. d) Calidad del separador de gotas Los humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire por atomización deberán disponer de separadores de gotas de alta eficacia (ver apartado d) del capítulo 4 Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos). En todo caso el aire se introducirá en los locales ocupados generalmente a través de una serie de conductos que minimizan el transporte de las gotas. e) Conductos En cuanto al diseño de conductos de aire se deben tener en cuenta las indicaciones de las Normas UNE y UNE-EN ya que debe minimizarse el riesgo de condensaciones en el interior de estos conductos y deberán disponer de registros y trampillas de acceso adecuadas Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua Mediante la desinfección se consigue controlar el crecimiento microbiano dentro de niveles que no causen efectos adversos. Desde la fase de selección del humectador se debe contemplar la necesidad de realizar limpiezas y desinfecciones, previendo, por tanto, todos los elementos que deben formar parte del equipamiento necesario para su realización. Para el mantenimiento de la calidad fisico-química y microbiológica del agua en un humectador se deberán contemplar los siguientes aspectos: Control de incrustaciones. Control de crecimiento de microorganismos. Control de la corrosión. Control de sólidos disueltos en el agua. Control de sólidos en suspensión. Dado que los usuarios van a inhalar el aire tratado por el humectador, se deberá tener en consideración que no se pueden adicionar productos químicos al agua del sistema que resulten peligrosos por inhalación para las personas expuestas. 78 En los sistemas que no disponen de suministro de agua en continuo se valorará la utilización de agua con bajo contenido mineral, que reducirá las necesidades de mantenimiento. En cualquier caso, se debe considerar que la reposición continua del agua favorece la concentración de sales, y por consiguiente el equipo se debe vaciar completamente con cierta periodicidad, según el uso y la calidad del agua. 4.2 Fase de instalación y montaje Durante la fase de montaje se evitará la entrada de materiales extraños. Los equipos se deben someter a una limpieza y desinfección previa a su puesta en marcha. Hay que prevenir la formación de zonas con estancamiento de agua que pueden favorecer el desarrollo de la bacteria. La instalación del separador de gotas es de gran importancia y debe cuidarse la correcta fijación sobre los marcos de soporte de forma que no aparezcan puntos que faciliten el escape de cantidades importantes de agua. 4.3 Fase de vida útil: Mantenimiento de la instalación Criterios de funcionamiento La finalidad principal de estos equipos es mantener un grado de humedad determinado en el interior de las estancias. Los niveles de humedad para ocupación humana, deben mantenerse preferiblemente entre el 30% y el 60% (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo). Un nivel muy adecuado para la mayoría de las personas es del 45%. En función de las condiciones de humedad y temperatura interiores se producen grandes variaciones en la cantidad de agua a aportar al aire. La variabilidad en el régimen de funcionamiento (volúmenes de agua aportados y horas de funcionamiento) por tanto es muy grande, y debe particularizarse en cada caso Revisión En la revisión de un humectador se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. La revisión de todas las partes de un humectador para comprobar su buen funcionamiento, se realizará con la periodicidad establecida en las tabla 3 y 4, según tengan emisión directa al aire o a través de un sistema de conductos. a) Humectadores con emisión directa al ambiente a ser tratado: Tabla 3: Periodicidad de las revisiones de humectadores con emisión directa al ambiente tratado Elemento Depósito o bandeja de acumulación de agua: Debe comprobarse que no presenta suciedad general, algas, lodos, corrosión, o incrustaciones. El agua debe estar clara y limpia. En caso de existir sistemas de desinfección se revisara su funcionamiento y estado. Sistema de generación de humedad: Debe comprobarse mediante inspección visual exterior que no presentan suciedad general, corrosión, o incrustaciones. En humectadores por atomización se verificará que la pulverización sea homogénea. Los discos o filtros de material absorbente en sistemas evaporativos deben de estar correctamente colocados, de forma que no se generen aerosoles. Se verificará que no presenten restos de suciedad, algas, lodos, etc. Periodicidad DIARIO MENSUAL 89 b) Humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire: Tabla 4: Periodicidad de revisiones de humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire Elemento de la instalación Periodicidad Depósito o bandeja de acumulación de agua: Debe comprobarse que no presenta suciedad general, algas, lodos, corrosión, o incrustaciones. El agua debe estar clara y limpia. En caso de existir sistemas de desinfección se revisará su funcionamiento y estado. Pulverizadores: Debe comprobarse mediante inspección visual exterior que no presentan suciedad general, corrosión, o incrustaciones. La pulverización debe ser homogénea. MENSUAL MENSUAL Separador de gotas: No debe presentar restos de suciedad, algas o lodos, debe estar correctamente colocado sobre el marco soporte. Dada su importancia, se asegurará su correcta instalación e integridad después de cada limpieza y desinfección. Conductos de aire: Revisar que se encuentran en buenas condiciones higiénicas y que no presentan zonas húmedas debido a excesos de agua emitida por el humectador. Como referencia puede ser aplicada la norma UNE Higienización de sistemas de climatización. ANUAL ANUAL En general, se revisará el estado de conservación y limpieza, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos, algas y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución. En los humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros (tabla 5). Tabla 5: Parámetros de control de calidad del agua Parámetro Método de análisis Periodicidad EQUIPOS CON RECIRCULACION Nivel de biocida (en caso de utilizarse) Según fabricante. SEMANAL Temperatura Termómetro de inmersión de lectura directa. MENSUAL ph Medidor de ph de lectura directa o colorimétrico. SEMANAL Recuento total de aerobios Legionella sp Según norma ISO Calidad del agua. Enumeración de microorganismos cultivables. Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo análisis. Según Norma ISO Parte 1. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella. SEMESTRAL ANUAL Aproximadamente 15 días después de la realización de cualquier tipo de limpieza y desinfección. EQUIPOS SIN RECIRCULACION (excepto agua fría de consumo humano procedente directamente de red, sin acumulación) Legionella sp Según Norma ISO Parte 1. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella. ANUAL Aproximadamente 15 días después de la realización de cualquier tipo de limpieza y desinfección. 910 Se incluirán, si fueran necesarios, otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua. La temperatura del agua debería mantenerse lo más baja posible, inferior a 20 ºC si las condiciones climatológicas lo permiten. De esa forma se minimiza el crecimiento de Legionella que depende en gran manera de la temperatura del agua Protocolo de toma de muestras El punto de toma de muestra en la instalación es un elemento clave para asegurar la representatividad de la muestra, en la tabla 6 se incluyen algunas pautas a tener en consideración para cada uno de los parámetros considerados. Tabla 6. Toma de muestras de humectadores con emisión a red de conductos de distribución de aire Parámetro Nivel de biocida utilizado Protocolo de toma de muestras. La muestra debe ser representativa de la concentración de biocida en el sistema. Si el sistema dispone de bandeja, la muestra se recogerá directamente de la misma en un punto alejado de la entrada de agua de aporte. Si ésta no existe, el circuito debe disponer de, al menos, un punto de toma de muestra (pulverizadores, purga, etc.) Se deberá tener en cuenta el régimen de adición de los posibles desinfectantes utilizados apropiados y autorizados para este tipo de instalaciones. Cuando por el tipo de biocida utilizado es conveniente mantener una concentración residual mínima, la muestra se tomará, preferentemente, instantes antes de la adición. En el caso de adiciones de choque, en los que no es necesario mantener una concentración residual mínima, la toma de muestras se deberá realizar un tiempo significativo después de su adición en función del volumen del agua de la balsa y del caudal de recirculación de la instalación. ph Temperatura Se medirá en el mismo punto que el utilizado para el análisis de biocida. Directamente de la balsa en un punto alejado de la entrada de agua de aporte. Considerar el valor del parámetro más desfavorable para el algoritmo de determinación del riesgo. Recuento total de aerobios Las muestras deberán recogerse en envases estériles, a los que se añadirá el neutralizante adecuado al posible biocida utilizado. Se tomará aproximadamente un litro de agua en un punto del circuito cercano al elemento de aerosolización, Si es preciso, dejar correr previamente el agua unos segundos para garantizar que la muestra tomada sea representativa del circuito. 10 Mostrar más
CAPÍTULO 7 EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 1. INTRODUCCIÓN Los equipos de enfriamiento evaporativo son instalaciones que ponen en contacto una corriente de aire con otra de agua para disminuir la temperatura Más detalles LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. Autor: Plá, F. J. TERCERA PARTE: 7. PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE RIESGO. 7.1. Torres de recuperación. 7.1.2. Desinfección y limpieza Más detalles CONTROL DE LEGIONELLA
CONTROL DE LEGIONELLA LA LEGIONELLA EN EL MEDIO AMBIENTE La Legionella se encuentra muy extendida en fuentes naturales de agua (ríos, lagos, etc.). Desde estos depósitos naturales esta bacteria pasa a Más detalles CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE LAVADO DE VEHÍCULOS
CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE LAVADO DE VEHÍCULOS 1. INTRODUCCIÓN Dentro de las poblaciones, gasolineras, centros comerciales, zonas turísticas, etc. o en espacios destinados exclusivos para esta función Más detalles Programas para el control de la calidad microbiológica del agua de refrigeración
TA tratamiento de aguas Programas para el control de la calidad microbiológica del agua de refrigeración Estudio de su eficacia en torre de refrigeración piloto y evaluación del riesgo de una torre de Más detalles Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de Legionella
Guía para la Contratación de Servicios de Prevención y Control de Legionella Indice de la Guía 1. OBJETIVO DE LA GUÍA 2. INTRODUCCIÓN 3. CRITERIOS GENERALES: 3.1. Criterios de exclusión. 3.2. Criterios Más detalles SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y SANIDAD EXTERIOR SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL
Propuesta de ORDEN, por la que se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control Más detalles Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Inspección sanitaria de instalaciones con mayor y menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Protocolo para la REVISIÓN Más detalles CAPÍTULO 11 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS
CAPÍTULO 11 SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS 1. INTRODUCCIÓN Las instalaciones de protección contra incendios en determinados tipos de edificios requieren el almacenamiento y distribución de agua hasta Más detalles CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA EVITAR LEGIONELOSIS
CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA EVITAR LEGIONELOSIS JOSÉ Mª MILIÁN ROVIRA NOVIEMBRE 2008 Índice: 1 ANTECEDENTES 2 NORMATIVA 3 SOLUCIONES 3.1 - Torres de enfriamiento evaporativo 3.2 - Cámaras Más detalles Real Decreto 865/2003 Mantenimiento. Marc Blasco Chabert m.blasco@simbioe.es Ashrae Spanish Chapter 21 de mayo de 2015
Real Decreto 865/2003 Mantenimiento Marc Blasco Chabert m.blasco@simbioe.es Ashrae Spanish Chapter 21 de mayo de 2015 Agradecimientos Ámbito de aplicación (1/3) Instalaciones con mayor probabilidad de Más detalles CONTROL DE LEGIONELLA
Qué es LEGIONELLA PNEUMOPHILA? El género Legionella comprende más de 40 especies bacterianas de las cuales más de la mitad están implicadas en infecciones humanas. Sin embargo, la causa más común de legionelosis Más detalles TÍTULO: Torres de enfriamiento y condensadores
FICHA TÉCNICA AUTOR: LAMÚA, Manuel. TÍTULO: Torres de enfriamiento y condensadores evaporativos: mantenimiento frente a las bacterias de la Legionella FUENTE:, nº 68, pág. 52, febrero 2010. RESUMEN: Con Más detalles Prevención y tratamiento. de la legionelosis en. instalaciones de A.C.S.
Prevención y tratamiento de la legionelosis en instalaciones de A.C.S. Aplicación a los depósitos para producción y acumulación de agua caliente sanitaria de lapesa Presentación de apoyo al documento HI-TEC002 Más detalles ÍNDICE. 6. Qué condiciones higiénico-sanitarias hay que adoptar? 7. Cuáles son las obligaciones de los titulares de instalaciones de riesgo?
LEGIONELOSIS PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS Información para el público en general Esta información ayudará a conocer mejor esta enfermedad, que puede evitarse con la adopción de medidas de control Más detalles Legionella Control Ambiental Control Ambiental
Catálogo General de Servicios: Área Legionella Icam Ingeniería y Icam Working for a Safer Environment ICAM Ingeniería y 2007 INDICE: 1. Conceptos Básicos Legionella 1 2. Vías de Transmisión Legionella Más detalles Base legal. El programa deberá estar escrito y será individualizado para cada instalación de riesgo de que disponga el establecimiento.
Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA ORIENTACIONES SOBRE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON MAYOR Y MENOR PROBABILIDAD DE PROLIFERACIÓN Y DISPERSIÓN Más detalles 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO.
REVISIONES OBLIGATORIAS. 1.- RED DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SANEAMIENTO. Red de tuberías y accesorios que componen la instalación de saneamiento del edificio. OBLIGATORIO SEGÚN: CTE DB HS (Código Técnico Más detalles PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IECISA TRES CANTOS
Página 1 de 8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. RELACION DE SISTEMAS 4. ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 5. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6. PROGRAMA DE Más detalles PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CIRCUITOS DE AGUA: Agua Caliente Sanitaria Agua Fría de Consumo Humano Agua Contra Incendios Sonia Donet Flores C.T.L. NORMATIVA DE APLICACIÓN Más detalles LA LEGIONELLA. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León.
LA LEGIONELLA SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. En 1976 tuvo lugar el brote que dio a conocer la enfermedad del legionario. Dicho brote incidió en excombatientes legionarios Más detalles Se consideran instalaciones de riesgo en relación con la Legionelosis ya efectos de la presente normativa, las siguientes:
ORDEN 1187/1998, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan los criterios higiénico-sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia Más detalles PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO Versión: Junio 2014 El Plan engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones Más detalles DECRETO FORAL 54/2006, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
DECRETO FORAL 54/2006, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 11 de agosto de 2006) ÍNDICE Exposición Más detalles CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA
CAPÍTULO 3 SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA 1. INTRODUCCIÓN Las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS), si no son convenientemente diseñadas y mantenidas, pueden convertirse en focos amplificadores Más detalles CAPÍTULO 6 SISTEMAS DE AGUA CLIMATIZADA CON AGITACIÓN CONSTANTE Y RECIRCULACIÓN A TRAVÉS DE CHORROS DE ALTA VELOCIDAD O LA INYECCIÓN DE AIRE
CAPÍTULO 6 SISTEMAS DE AGUA CLIMATIZADA CON AGITACIÓN CONSTANTE Y RECIRCULACIÓN A TRAVÉS DE CHORROS DE ALTA VELOCIDAD O LA INYECCIÓN DE AIRE 1. INTRODUCCIÓN Son instalaciones de uso público destinadas Más detalles Inspección sanitaria de instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Inspección sanitaria de instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. Protocolo para la VISITA A LA INSTALACIÓN Más detalles Decreto 173/2000, de 5 de diciembre de la CONSELLERIA de INDUSTRIA Y COMERCIO y de la
Decreto 173/2000, de 5 de diciembre de la CONSELLERIA de INDUSTRIA Y COMERCIO y de la CONSELLERIA de MEDIO AMBIENTE y de la CONSELLERIA de SANIDAD. Condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los Más detalles PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA Versión: Junio 2014 El Plan engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones Más detalles LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. Autor: Plá, F. J. SEGUNDA PARTE: 5. ALGUNOS DISPOSITIVOS QUE PUEDEN CAUSAR LEGIONELOSIS: FUNCIONAMIENTO Y TIPOS. 5.1. Torres de recuperación: 5.1.1. Torres Más detalles CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 1187/1998, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid por la que se regulan los criterios higiénico-sanitarios que Más detalles Aspectos Sanitarios. Benjamín Beltrán Bennasar Ingeniero Químico Industrial Técnico Superior en CAI Presidente de AVEMCAI
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Aspectos Sanitarios B j í B lt á B Benjamín Beltrán Bennasar Ingeniero Químico Industrial Técnico Superior en CAI Presidente de AVEMCAI Las Torres de Refrigeración Conceptos Más detalles JORNADA TÉCNICA SESA. Propuestas técnicas desde Aqua España para el nuevo Real Decreto. Sergi Martí Madrid, 2 de octubre 2014
JORNADA TÉCNICA SESA Nuevas perspectivas en prevención de la legionelosis Propuestas técnicas desde Aqua España para el nuevo Real Decreto Sergi Martí Madrid, 2 de octubre 2014 Propuestas técnicas, desde Más detalles Avances en la actualización legislativa de la normativa sobre LEGIONELLA. Madrid, 27 de junio de 2011
Avances en la actualización legislativa de la normativa sobre LEGIONELLA Madrid, 27 de junio de 2011 CONSIDERACIONES PREVIAS Es necesario endurecer la legislación? Qué aspectos son mejorables? LEGISLACIÓN Más detalles MANUAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
MANUAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS Noviembre 2003 Esta publicación ha sido preparada por Mercedes Gumà Torà y Andrea Catalina Mariano Soler de la Dirección General de Salud Pública PRESENTACIÓN Más detalles INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA (CALIENTE Y FRIA)
UNIDAD 6 INSTALACIONES DE AGUA SANITARIA (CALIENTE Y FRIA) 1- DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO 2- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 3- ZONIFICACION DE RIESGOS: PUNTOS CRITICOS 4- ASPECTOS ESPECIFICICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Más detalles INTRODUCCIÓN.. 5 OBJETIVOS.. 8
PROGRAMA DE VIIGIILANCIIA SANIITARIIA PARA LA PREVENCIIÓN Y CONTROL DE LA LEGIIONELOSIIS EN ARAGÓN Actualización diciembre de 2013 1 AUTORES: Alicia Casasolas Oliver Ana Centelles Escorihuela Baudilio Más detalles EVAPORADORES. Nosotros sólo vamos a estudiar los evaporadores para enfriamiento de aire.
EVAPORADORES El evaporador es la parte del sistema frigorífico en el que el refrigerante se vaporiza, es decir el refrigerante entra en estado líquido en el evaporador a baja presión, y en consecuencia Más detalles LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 14 de julio de 2010
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Ministerio de Sanidad y Consumo «BOE» núm. 171, de 18 Más detalles MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA.
MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELLA. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. AUTORA.- ANA MERCEDES DÍAZ RODRÍGUEZ. 0 INDICE Generalidades 2 Clasificación de las instalaciones 3 Características Más detalles Memoria de empresa. ratamiento de aguas Calidad ambiental. Seguridad alimentaria Tecnologías ecológicas. Seguridad alimentaria Tecnologías ec
Memoria de empresa Enginyeria higiènic sanitària ratamiento de aguas Calidad ambiental Seguridad alimentaria Tecnologías ecológicas alidad ambiental Tratamiento de aguas Calidad ambiental ia Tecnologías Más detalles Instalaciones Térmicas en los Edificios
Principales aspectos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios respecto a la prevención de la Legionelosis Beatriz Agudo García 23ª Jornada Técnica de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental Más detalles Climatización GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN INSTALACIONES
CDU 69.14:597.94:628.61.8 Abril 1994 INFORME UNE Climatización GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN INSTALACIONES UNE 0-030-94 INDICE Páginas 1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 Más detalles - La sociedad no admite riesgos potenciales, aunque los beneficios de la tecnología superen sus posibles riesgos
Legionelosis 1. Causas de alarma en la población - Tendencia a acumularse en brotes - Alta mortalidad - Presenta una tendencia al aumento: - Por las mejoras diagnósticas - Por la urbanización ( abastecimientos Más detalles C.Q.M TENERGETICA. Intercambiadores de Calor y. Tenergetica SRL de CV. Cooling Quality Management
Acumulación de Incrustaciones y sus Soluciones para Intercambiadores de Calor y Torres de Enfriamiento 1 FACTOR DE SUCIEDAD Con frecuencia resulta imposible predecir el coeficiente de transferencia de Más detalles TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO
3.1 TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO El aire comprimido contiene impurezas que pueden producir perturbaciones en el funcionamiento y un rápido deterioro de las instalaciones neumáticas. Estas Más detalles CLIMATIZACION EVAPORATIVOS
CLIMATIZACION EVAPORATIVOS S i q u e re m o s e n t e n d e r e l fu n c io n a m ie n t o d e u n e q u ip o d e C lim a t iz a c ió n A d ia b á t ic a, e s n e c e s a rio c o n o c e r a lg u n a s Más detalles Gestión eficiente del agua
Métodos de desinfección para garantizar la ausencia de legionella en instalaciones de ACS Mar Martínez MICRONELA, S.C.P. Josep Janer ALDINGAS, S.L. Los riesgos asociados a la presencia de Legionella en Más detalles Legionella pneumophila
Legionella pneumophila Ramón J. Madroñal Responsable Técnico Prevención y Control de Legionelosis Vitoria, 24 de septiembre de 2013 Qué es la legionella? Todos hemos oído hablar de Legionella o Legionelosis, Más detalles Aplicación de biocidas y mantenimiento de una torre de refrigeración.
Aplicación de biocidas y mantenimiento de una torre de refrigeración. Núria Adroer Martori 1.- Introducción La mayoría de las instalaciones de refrigeración utilizan agua como medio de enfriamiento. Estos Más detalles Curso de capacitación para llevar a cabo las labores de Mantenimiento y Prevención de la Legionella
Curso de capacitación para llevar a cabo las labores de Mantenimiento y Prevención de la Legionella instalaciones de riesgo contempladas en el Real Decreto 909/2001 y Real Decreto 865/2003. en Legionella Más detalles 1. Qué es la legionella? 2. Instalaciones a tratar. 3. Metodología de trabajo.
Según R.D. 865/2003 1. Qué es la legionella? 2. Instalaciones a tratar. 3. Metodología de trabajo. Limpieza y desinfección de aljibes Desinfección de redes Limpieza y df de acumuladores Limpieza y df de Más detalles Control de la Legionella
Guía orientativa para el Control de la Legionella en las instalaciones con sistemas de pulverización/nebulización de agua mediante boquillas 1 Índice Introducción...3 Consideraciones sobre la Legionella.. Más detalles LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
LA LEGIONELOSIS Y LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. Autor: Plá, F. J. NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS. DECRETO 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen Más detalles DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación.
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 14408 REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. La legionelosis Más detalles LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA
LIMPIEZA Y EN LA INDUSTRIA LÁCTEA LD EN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS La sanitización/higienización es un concepto general que comprende la creación y mantenimiento de las condiciones óptimas de higiene Más detalles Prevención de riesgos laborales
Prevención de riesgos laborales Actuación en empresas con instalaciones susceptibles de ser colonizadas por Legionella y evaluación del riesgo biológico en los puestos de trabajo que mantienen dichas instalaciones Más detalles Estudio de aero enfriadores Climatización Industrial Industrias de Procesos Térmicos Industria termoplastica Geotermia
Estudio de aero enfriadores Climatización Industrial Industrias de Procesos Térmicos Industria termoplastica Geotermia Autor : Jose Saavedra Estudio de sustitución de torres refrigeración Objeto En el Más detalles Bebidas LA INDUSTRIA DE BEBIDAS
Bebidas Bebidas 1 LA INDUSTRIA DE BEBIDAS Las industrias de bebidas son aquellas dedicadas a la fabricación y/o envasado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, entre las que se encuentran las bebidas Más detalles Prevención y control de la Legionella en una empresa siderúrgica
, Avilés D Francisco Begara D. Francisco Begara Consultor del CSC. Centro de Formación LA TOBA. Introducción. La Legionelosis Enfermedad bacteriana de origen ambiental Primer brote conocido en un hotel Más detalles MESA DE LEGIONELLA DE ACESEM
Mesa de Legionella 25 de febrero 2004 Sr. Jordi Codina, empresa: Applus Sr. Jordi Duran, empresa: Laboratorios Duran Bellido Cat-Bio Sr. José R. García, empresa: Laboratorios Duran Bellido Cat-Bio Sra. Más detalles CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA,SA
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBÉRICA,SA Reg. Sanidad Ambiental Nº 5052CAT-LgB - C/ Montserrat de Casanovas, 173, local 08032-Barcelona - T: 93-3585595 Fax: 93-3585215 - www.cmaiberica.com INTRODUCCION CMA es Más detalles MICROmist es un generador de humedad, cuya característica principal es la de producir micro-partículas del orden de µ0,5 a µ3 (micrones) de diámetro.
DESCRIPCIÓN MICROmist es un generador de humedad, cuya característica principal es la de producir micro-partículas del orden de µ0,5 a µ3 (micrones) de diámetro. Esta propiedad hace que el agua en estado Más detalles Condensadores y evaporadores
Tema 7. Condensadores y evaporadores Intercambiadores de calor. Funcionamiento Criterios de mantenimiento. Tipos de evaporadores Modelos de condensadores. Criterios de montaje y desmontaje 1 Condensadores Más detalles Agua caliente ilimitada. piensa en futuro. y sin legionela. Con algunas cosas es mejor no correr riesgos. aguaflow
aguaflow Agua caliente ilimitada y sin legionela Con algunas cosas es mejor no correr riesgos Producción de ACS instantánea de gran potencia Hasta 180 L/min Hasta 6.000 L de acumulación Cascadas de hasta Más detalles Unidades de tratamiento de aire. I J. Aramburu Calvo I
climatización Unidades de tratamiento de aire Critérios de diseño I J. Aramburu Calvo I director técnico de Trox España Las unidades de tratamiento de aire, conocidas habitualmente como climatizadores, Más detalles El colector solar de placa plana (C.P.P)
Aplicaciones del Cobre / Energía Solar El colector solar de placa plana (C.P.P) El colector de placa plana se suele integrar en los llamados sistemas de energía solar de baja temperatura, los cuales se Más detalles Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico.
Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico. El objetivo del presente artículo es entregar información técnica para diseñar, especificar y operar sistemas de fluido térmico. Introducción Agua y vapor son Más detalles ANEXO II.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS ATSOBAKAR DEL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA.
ANEXO II.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS ATSOBAKAR DEL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA. 1.- CONDICIONES TÉCNICAS. En la prestación de los servicios Más detalles CODIGO DE PRACTICAS RECOMENDADAS PARA MANTENER SU INSTALACION EFICIENTE Y SEGURA.
EUROVENT 9/5 CODIGO DE PRACTICAS RECOMENDADAS PARA MANTENER SU INSTALACION EFICIENTE Y SEGURA. EUROVENT CECOMAF EUROVENT 9/5-2002 Recomendaciones para la prevención de la contaminación bacteriológica, Más detalles Artículo 3. Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
Página 1 de 23 Prevención y control de la legionelosis Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Más detalles PLANIFICACION DE LA GESTION DEL MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.
PLANIFICACION DE LA GESTION DEL MANTENIMIENTO. Página 1 PLANIFICACION DE LA GESTION DEL MANTENIMIENTO INDICE MANTENIMIENTO: Definición y tipos. NORMATIVA y LEGISLACIÓN: Revisiones e Inspecciones. CALIDAD Más detalles CALDERAS EFICIENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES. Madrid 23.01.2013
CALDERAS EFICIENTES EN PROCESOS INDUSTRIALES Madrid 23.01.2013 Mantenimiento De Calderas Industriales Department 03/01/2008 Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, Más detalles Corrosión y rehabilitación de grandes acumuladores de ACS. Adrià Gomila Vinent. Ingeniero Industrial Director de Guldager Electrólisis, S.A.
Corrosión y rehabilitación de grandes acumuladores de ACS Adrià Gomila Vinent. Ingeniero Industrial Director de Guldager Electrólisis, S.A. guldager@guldager.es; www.guldager.es Barcelona, Septiembre de Más detalles TRATAMIENTO SANITARIO DE CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO
TRATAMIENTO SANITARIO DE CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO 1 SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 2 COMO DETECTAR, PREVENIR Y SOLUCIONAR EL SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO. CONSIDERACIONES GENERALES. El Síndrome del Más detalles PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FINCA EL CORTIJO
Página 1 de 10 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 4. RELACION DE SISTEMAS 5. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6. PROGRAMA DE Más detalles LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION El agua potable es agua dulce que puede ser consumida por personas y animales sin peligro de adquirir enfermedades. El sistema de suministro Más detalles REVISIÓN DE INSTALACIONES DE RIESGO DE PRODUCIR CONTAGIOS POR LEGIONELA EN ARAGÓN
REVISIÓN DE INSTALACIONES DE RIESGO DE PRODUCIR CONTAGIOS POR LEGIONELA EN ARAGÓN DESCRIPCIÓN La revisión de instalaciones de riesgo de producir contagios por legionela permite evaluar y asegurar a su Más detalles DIA MUNDIAL DE LA FONTANERIA JIMTEN 11 MARZO 2015
DIA MUNDIAL DE LA FONTANERIA JIMTEN 11 MARZO 2015 - Qué es la legionella? - Real Decreto 865/2003 - HTA-CPVC 2 3 Qué es la Legionella? Qué es la Legionella? -La Legionella es una bacteria que vive en el Más detalles LEGIONELOSIS Y SALUD PÚBLICA
LEGIONELOSIS Y SALUD PÚBLICA Dr. José Mª Ordóñez Iriarte SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL Terrassa, 6 de febrero de 2013 ANTECEDENTES Año 1986: establecimientos hoteleros (Valencia) Año 1998: primera Más detalles Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña DOGC núm. 4185-29/07/2004 DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA DECRETO 352/2004, de 27 de julio, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para Más detalles GUÍA SOBRE TRANSPORTE
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 1. CAMPO DE APLICACIÓN. Esta Guía es de aplicación a todos los medios de transporte de alimentos agropecuarios Más detalles TORRES DE REFRIGERACION Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS
UNIDAD 4 TORRES DE REFRIGERACION Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS 1- DISEÑO, FUINCIONAMIENTO Y MODELOS 2- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO 3- ZONIFICACION DE RIESGOS: PUNTOS CRITICOS 4- ASPECTOS ESPECIFICOS Más detalles Legionela, la amenaza constante
Legionela, la amenaza constante Lejos de ser una enfermedad limitada a cierta clase de edificios, la legionelosis puede aparecer en centros de trabajo muy variados si no se siguen ciertas pautas de higiene Más detalles Normativa sobre los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Normativa sobre los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Edita Dirección General de Salud Pública Departamento de Salud y Consumo Gobierno de Aragón Imprime Talleres Más detalles *Control de Legionella en el ámbito de las Instalaciones Deportivas
*Control de Legionella en el ámbito de las Instalaciones Deportivas Bilbao, 22 de abril de 2015 1 El programa para minimización de la legionelosis asociada a las instalaciones deportivas es una parte del Más detalles 4. OPERATIVA DEL APPCC
4. OPERATIVA DEL APPCC El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), anteriormente llamado ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), es el sistema de autocontrol e inspección Más detalles Limpieza y desinfección en el control de Listeria en industrias alimentarias
Listeria monocytogenes: biofilms y persistencia en industrias alimentarias Limpieza y desinfección en el control de Listeria en industrias alimentarias 30 de mayo de 2013 San Adrián Contenido o Importancia Más detalles Guía Mejores Técnicas Disponibles. Oficinas, Bibliotecas y Salas de Computación
Guía Mejores Técnicas Disponibles Oficinas, Bibliotecas y Salas de Computación 5/8/2014 Contenidos INTRODUCCIÓN...2 MTD IDENTIFICADAS Y SELECCIONADAS...2 MTD 1: SEGREGACIÓN DE RESIDUOS PARA RECICLAJE...2 Más detalles MANTENIMIENTO, CONTROL Y AUTOCONTROL EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA. HOSPITAL ASEPEYO DE SANT CUGAT
MANTENIMIENTO, CONTROL Y AUTOCONTROL EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA. HOSPITAL ASEPEYO DE SANT CUGAT CONGRESO LEGIONELLA Y CALIDAD AMBIENTAL Terrassa, Noviembre de 2008 José Fernández Joaquim Teruel Más detalles TEMA 13: ESTERILIZACIÓN INDUSTRIAL Dr. Pedro F. Mateos
TEMA 13: ESTERILIZACIÓN INDUSTRIAL Dr. Pedro F. Mateos I. INTRODUCCION Para poder llevar a cabo una fermentación con éxito es imprescindible y obligatorio tener en todas las etapas cultivos libres de contaminantes, Más detalles Prevención y control de legionelosis. Normativas de aplicación (*)
Prevención y control de legionelosis. Normativas de aplicación (*) JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ JUÁREZ Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid (Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Más detalles Buenas Prácticas de Manufactura en la Preparación y Servicio de. Ing. Ma. Antonieta de Franco - Dirección de Innovación y Calidad-
Buenas Prácticas de Manufactura en la Preparación y Servicio de alimentos Ing. Ma. Antonieta de Franco - Dirección de Innovación y Calidad- 1 1. Introducción Actualmente los consumidores se preocupan por Más detalles LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Descripción Las instalaciones donde se reciben, preparan y expenden alimentos deben dar seguridad higiénica. Deben estar diseñadas de forma que favorezcan y faciliten tanto la higiene Más detalles EQUIPOS UTILIZADOS EN HUMIDIFICACIÓN
Universidad de Los Andes Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Química Dpto. de Operaciones Unitarias y Proyectos EQUIPOS UTILIZADOS EN HUMIDIFICACIÓN Prof. Yoana Castillo yoanacastillo@ula.ve CONTENIDO Más detalles Buenas Prácticas de Producción Lechera en Establos
Buenas Prácticas de Producción Lechera en Establos Zona de concentración Piso Debe tener pendiente hacia el drenaje. Sin zonas de encharcamiento ni lodo. No debe recibir los desechos de la ordeña. Comederos Más detalles HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
APARTADO 5: Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos; aplicaciones DIAPOSITIVA Nº: 2 Contenido teórico PDF Nº 1: Programa de Limpieza y Desinfección Programa de Limpieza y Desinfección El Programa Más detalles SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPITANÍA DE PUERTO BAHÍA FILDES - BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO: GUÍA
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPITANÍA DE PUERTO BAHÍA FILDES - BASE PROFESOR JULIO ESCUDERO: GUÍA DE USO BÁSICO Claudio Gómez Fuentes Versión: 0 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Más detalles Protección catódica de acumuladores de ACS mayores de 750 litros
Protección catódica de acumuladores de ACS mayores de 750 litros Adriá Gomila Vinent Ingeniero industrial y director de Guldager Electrolisis S.A. El agua caliente sanitaria es una necesidad fundamental Más detalles Artículo 3. Requisitos generales de los cursos de formación Artículo 4. Prueba de evaluación Artículo 5. Certificado de aprovechamiento
ORDEN DE 2 DE JULIO DE 2004, POR LA QUE SE REGULAN LOS CURSOS DE FORMACION DEL PERSONAL QUE REALIZA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL REAL DECRETO 865/2003, Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 REAL DECRETO 
 Artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 REAL DECRETO