Source: https://www.scribd.com/document/88501760/08-1171-Q
Timestamp: 2017-11-18 01:34:56+00:00

Document:
Uploaded by CHRISTIANCHIROQUE
2. Artículo 16. Límites máximos permisibles de descargas a cuerpos receptores para aguas residuales municipales y de urbanizaciones no municipales y de urbanizaciones no conectadas al alcantarillado público 7 1 2 3 4 4 6 I .3.ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE ILUSTRACIONES LISTA DE SÍMBOLOS GLOSARIO RESUMEN OBJETIVOS HIPÓTESIS INTRODUCCIÓN VII XI XIII XXI XXIII XXV XXVII 1.3.3. Artículo 17. Límites máximos permisibles para la descarga de aguas residuales en esteros 1.3. Artículo 24. Información general para la instalación de una PTAR 1. Artículo 22.3.2. Modelo de reducción progresiva de carga de demanda bioquímica de oxígeno 1. Parámetros de aguas residuales 1.4.1. Antecedentes legales ambientales 1.1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 1 1.3. Actuales regulaciones ambientales 1.
Sólidos sedimentados 2.5.3.4. Artículo 27.7.4.6. Análisis de metales pesados y cianuros 2.7.1.10.4. Sólidos totales 2.6.1.4.2.5.4. Fósforo 2. Procedimientos internos 1.4.5. Reseña histórica de la empresa donde se instala la PTAR 1.3.4.4.4. pH 2.3.9.5. Artículo 28.8. Materia orgánica 2. Nitrógeno 2.4.4.3.4. Responsabilidad social 9 9 10 11 11 8 9 2. Elementos y características de un PTAR 2.1.4. Determinación de parámetros de instalación de una PTAR 2. Límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales al alcantarillado público 1.3.2. Análisis y niveles de DBO / DQO 2.4.1. Artículo 26.4.2. Personal que labora usualmente y horarios de trabajo 1. Consideraciones importantes II 14 14 15 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 . Aceites y grasas 2. Parámetros de control de los efluentes y sus características 2. Modelo de reducción progresiva de DBO para descargas al alcantarillado público 1. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 13 2.1.3. Análisis de niveles de SST / GYA 2.4. Sólidos suspendidos 2. Temperatura 2. Parámetros de calidad asociado de DBO 1.
11.1. Identificación de las líneas de drenaje 2. Caracterización de las pruebas 2.11.3.8.13.11.2.1.3. Caracterización y descripción del sistema de instalación propuesto 3.3. Prueba de jarras No.1.1. Prueba de jarras No.11.1. Líneas de drenajes de proceso III 41 42 42 42 41 . Desarrollo de pruebas 2.1. Líneas de drenajes de aguas pluviales 3.8.1. Separación de drenajes 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA PTAR 41 3.1. Proyección a 5 años para la PTAT 23 23 25 25 27 27 29 30 30 31 32 32 34 36 36 37 39 3.14.2. Prueba de jarras 2.1.11.1.1. Análisis de niveles SST / GYA 2. Líneas de drenajes de aguas servidas 3.10. Comentarios de las pruebas 2. Separación y segregación de las diferentes líneas de drenaje 3.6. Caracterización de operación y eficiencias 2.9.7. Caracterización y determinación de los efluentes antes de la instalación 2.11.1.3.3.3. Área necesaria para la ubicación de la planta 2.12.11.2.1. Determinación de la trayectoria hidráulica hacia la PTAR 2. Identificación de inconvenientes 2. Bases y criterios finales de instalación 2.8. Mezcla de líneas de drenajes 2. 6 2. 3 2.2.2.
3. Ingeniería eléctrica 4.6. grasas y aceites por flotación con aire disuelto (DAT) en la corriente de agua de proceso 3. Tanques de re-bombeo 3. Montaje 4. Separación de sólidos gruesos en la corriente de agua sanitaria 3.1. Separación de sólidos. Sistema de preparación de soluciones de coagulante y floculante 3.2. Arranque y estandarización del sistema IV 54 57 59 61 61 61 62 .2. aceites y sólidos en suspensión por flotación con aire disuelto 3.2.4.1. Ingeniería mecánica 4.4.2. Separación de grasas. Desinfección 3. Apertura de fosas en estacionamiento 4. INGENIERIA DE LA OBRA CIVIL 53 4. homogenización y bombeo de aguas industriales y sanitarias 3.1.1.1. Ingeniería hidráulica 4.1.5.5.6. Estabilización y deshidratación de lodos 3.2.1.2. Estaciones de captación.2.5. Sistema físico-químico para la nivelación de los estándares del efluente 3.2. Equipamiento 4.4.3.7.2. Acondicionamiento y desaguado de lodos 49 49 47 47 46 44 45 46 46 43 44 4. Ingeniería de proceso 3.3.3.
2.1.1.1. PRESUPUESTO DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LA PTAR 65 5.3.6. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 75 7. Costo de la planta de tratamiento 5. Costos de mantenimientos preventivos 5.3.3.1. Métodos utilizados para la caracterización 7.6. Costos de reactivos 5. Problemas de diseño V 75 75 75 76 79 81 81 81 81 82 83 84 84 86 86 . Esponjamiento filamentoso o bulking 7.5 Bitácora de entrenamiento 7.2.2.3.6.5.6. Gráficos de control 7. Programación y mantenimiento 7.1. Puntos de control 7. Problemas posteriores a la instalación y su solución 7.1. Procedimientos de operación y control 7.3. Definición de entradas y salidas del sistema 7.2. Costos de personal de operación PTAR 5.1.2. Esponjamiento biológico o foaming 7.5. Ingeniería de control y programación 7.1. Caracterización interna 7.4.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 71 7.1.4.2. Resumen total de costos 65 66 67 68 69 69 6. Utilización de laboratorio externo 7. Caracterización de los efluentes 7.1.1.1.6.1. Costos de operación del sistema 5.
Resultados de DBO descarga final 8.2. RESULTADOS 87 8. Beneficios del sistema 88 89 92 DISCUSIÓN DE RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 95 97 99 101 103 105 109 VI .7. Problemas operativos 86 8.2. Resultados finales de parámetros medidos 8.6.1.2.3.
Bombas de succión del tanque de lodos Fotografía 6. Prueba de jarras No.INDICE DE ILUSTRACIONES FIGURAS 1 2 3 4 5 6 7 Diagrama de ubicación de áreas generadoras de agua Trayectoria hidráulica hacia la planta de tratamiento Fotografía 1. Tablero PLC de la PTAR Diagrama de flujo ilustrativo y detalles de equipos instalados VII . Panel de control electrónico del sistema PTAR Fotografía 5. 3 Fotografía 2. Pruebas de repetitividad Diagrama de instalación planta tratamiento de agua Diagrama de ubicación de las fosas en área de estacionamientos 26 28 33 34 36 51 55 56 56 60 63 64 72 77 78 89 105 106 107 107 109 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eliminación de estacionamientos Flujo vehícular en el área de la PTAR Ubicación general de la planta de tratamiento y tuberías Diagrama de ubicación de los elementos de la PTAR Diferentes perspectivas de vista de la PTAR Cronograma de ejecución de la instalación de la PTAR Gráfico de control DQO Gráfico de control DBO esperado descarga final Gráfico de control DBO descarga final Fotografía 4. 6 Fotografía 3. Guarda motores Fotografía 7. Prueba de jarras No.
93 m³/día 39 XVIII Datos para influente agua residual del proceso al sistema físico-químico con un flujo de 19.25 m³/día VIII 39 .25 m³/día 39 XIX Datos para efluente agua residual del proceso al sistema físico-químico con un flujo de 19.TABLAS I II III IV V VI Nivel permisible de demanda bioquímica de oxígeno Límites máximos permisibles de DBO Límites máximos permisibles de descarga Modelo de reducción progresiva de cargas de DBO Calidad del agua residual planta de cosméticos Calidad de agua residual del proceso antes de la instalación 5 6 7 8 22 24 29 31 31 32 VII VIII IX X XI Longitud de tuberías y diámetros necesarios Referencia de DQO del agua residual del proceso Referencias de calidad de agua residual del proceso Criterios de selección para las pruebas Parámetros cualitativos de calidad de agua residual del proceso 35 35 XII Parámetros cuantitativos de calidad del agua residual del proceso XIII XIV XV Niveles SST y GYA Flujo de operación con crecimientos anuales del 7% Parámetros de instalación con base a 12 horas de operación diaria y flujo de 19.25 m³/día 36 37 38 38 XVI XVII Proyección de flujos para 5 años Parámetros de instalación con base a 24 horas de operación diaria y flujo de 87.
79 m³/día 40 XXII Datos para efluente final de planta de tratamiento con un flujo de 1.79 m³/día 40 XXI Datos para efluente de agua residual sanitaria a la criba con un flujo de 1. extraído de la ley de aguas con base en el acuerdo gubernativo 236 – 2006 104 IX . extraído de la ley de aguas con base en el acuerdo gubernativo 236 – 2006 103 XXXIII Parámetros de control de agua.XX Datos para influente agua residual sanitaria a la criba con un flujo de 1.04 m³/día 40 65 66 67 68 XXIII XXIV XXV XXVI XXVII Presupuesto para instalación del sistema de la PTAR Costo de energía eléctrica para la operación de la PTAR Costo de reactivos empleados para mantenimiento Costos de mantenimiento preventivo de la PTAR Costos del personal necesario para operación de la PTAR 69 69 82 XXVIII XXIX XXX Resumen de costos de operación de la PTAR Lista de los puntos de control para la revisión Resultados finales de los parámetros de control de la PTAR 88 90 XXXI XXXII Parámetros de regulación DBO aguas tratadas Parámetros principales de control.02 l/s o 87.02 l/s o 87.46 l/s o 107.
LISTA DE SÍMBOLOS B C cm2 D DBO DQO DQO5 US$ gpm °C GYA h kg kw-h l L LMP lps LT m m² m³ µm mg/l MT Bueno (código de lodo) Cantidad Centímetro cuadrado Disperso (código de lodo) Demanda bioquímica de oxígeno Demanda química de oxígeno DQO prueba después de 5 días Dólares americanos Galones por minuto Grados centígrados o grados Celsius Grasas y aceite Hora Kilogramo Kilowatt hora Litros Ligero (código de lodo) Límite máximo permisible Litros por segundo Ligeramente turbio (código de sobrenadante) Metro Metro cuadrado Metro cúbico Micrómetro (1 X 10-6 metro) Miligramos por litro Muy turbio (código de sobrenadante) XI .
gas Oxigeno diatónico.N N No. N2 O2 OMS ft 3 Nulo (código de lodo) Nitrógeno Número Nitrógeno diatónico. gas Organización Mundial de la Salud Pie cúbico Programa lógico de control Partes por millón Planta de tratamiento de aguas residuales Revoluciones por minuto Quetzales Segundos Sin color (código de color) Sólidos sedimentados fijos Sólidos sedimentados Sólidos sedimentados totales Sólidos sedimentados volátiles Tenue (código de color) Traslucido (código de sobrenadante) Turbio (código de sobrenadante) Volts PLC Ppm PTAR Rpm Q s SN SSF SSG SST SSV TN TR TU V XII .
Organismos que necesitan del oxígeno biatómico para vivir o poder desarrollarse.
Busca información sobre la identidad o cualidades y forma de la sustancia presente.
Es la determinación de la abundancia absoluta o relativa (muchas veces expresada como concentración) de uno, o varias de todos los elementos o compuestos presentes en una muestra.
Es un elemento químico, cuyo símbolo es As y el número atómico es 33. Está en el V grupo principal de la tabla periódica. Se encuentra en la naturaleza principalmente en forma de sulfuros, rara vez en estado sólido, tiene propiedades intermedias entre los metales y no metales.
Son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, encontrándose en todo hábitat de la tierra, creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos, en desechos radioactivos, en las profundidades del mar y de la corteza terrestre. Se estima que hay alrededor de
40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en un mililítro de agua dulce. Se estima que hay 5 x 1030 bacterias en el mundo.
Es un elemento químico de número atómico 48, situado en el grupo XII de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Cd. poco abundante. Es un metal pesado, blanco azulado, Es uno de los metales más tóxicos,
aunque podría ser un elemento químico esencial, necesario en muy pequeñas cantidades.
Es un depósito subterráneo que se utiliza para recoger y guardar agua de lluvia o procedente de un rio o manantial. receptáculos También se denómina cisterna a los usados para contener líquidos,
generalmente agua.
Es una sustancia que favorece la separación de una fase insoluble en agua por medio de sedimentación. El
coagulante es un compuesto químico que desestabiliza la materia suspendida en forma coloidal, a través de la alteración de la capa iónica cargada eléctricamente que rodea a las partículas coloidales.
De símbolo Cu (del latín cuprum), es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de
transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre, caracterizada por ser los mejores conductores de la electricidad.
Sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos, humanos o animales.
físico–químico
innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda de la zona visible del espéctro magnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión.
Es el elemento químico de número atómico 24, que se encuentra en el grupo VI de la tabla periódica. símbolo es Cr. Su
Parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos, que contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar su grado de contaminación.
Parámetro que mida la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios químicos, que hay en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mg O2/litro.
Es el lodo o sedimento acuoso en la que se concentran los sólidos sedimentados o decantadas de agua sucia o bien de un reactor biológico, en una estación depuradora de aguas residuales, doméstica o industrial. XV
Pueden ser sólidas o líquidas a temperatura ambiente.Físico-química Es la combinación de diversas ciencias. Flujo Caudal de un fluído desplazándose por una tubería. calor y trabajo en los sistemas. Física. provocando su precipitación. dependiendo de su estructura y composición. líquido o gaseoso se encuentran también relacionados en estas interpretaciones de interacciones moléculares. XVI . Termodinámica. volumen. presión. se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico. Electroquímica y Cuántica. dando nombre al fenómeno de la fluorescencia. sólido. Glicerol (Glicerina) Es uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos. la Química. Floculante Sustancia química que aglutina sólidos en suspensión. donde funciones matemáticas Mecánica pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural. Cambios en la temperatura. el cual es muy reactivo. Grasa Las grasas son generalmente triésteres del glicerol y ácidos grasos. emitiendo luz. Fósforo Elemento químico con número atómico 15.
Su símbolo químico es el Hg y su número atómico es 80. cerebro y sistema nervioso. compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno. Mercurio Es un metal pesado plateado. que tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles en agua y sí en disolventes orgánicos como la bencina. En el uso cotidiano. El día mundial del medio ambiente se celebra el 5 de junio. Comprende el conjunto de valores naturales. aunque no es mal conductor de la electricidad. incluyendo los seres vivos. aunque también pueden contener fósforo. el alcohol. aire. los cuales influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. que a temperatura ambiente es un líquido inodoro. XVII . sociales y culturales existentes en lugar y en un momento determinado.Lípidos Son un conjunto de moléculas orgánicas. agua. a los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Medio ambiente Es el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de una persona o la sociedad en su conjunto. Es muy mal conductor del calor. azufre y nitrógeno. así como las relaciones entre todos ellos. el benceno y el cloroformo. La exposición prolongada o repetida puede provocar lesiones en los riñones. Abarca el espacio en el que se desarrolla la vida. incluye elementos intangibles como la cultura. suelo y objetos. la mayoría biomoléculas.
Oxidación Es una reacción química donde un compuesto. La exposición al níquel y sus compuestos solubles no debe superar los 0. y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. El pH es la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinada sustancia.Níquel Elemento químico de número atómico 28 y símbolo Ni. Nitrógeno Es un elemento químico de número atómico 7 y símbolo N. Período Intervalo de tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo. XVIII . esto es: pH = . o el espacio de tiempo que dura algo. Es el componente principal de la atmósfera terrestre (78.1% en volumen) y se obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido. La abreviatura Este término fue acuñado por el químico danés Sørensen. Esta presente también en los desechos orgánicos de animales.05 mg/cm³ medidos en niveles de níquel equivalente para una exposición laboral de 8 horas diarias y 40 semanales. donde “a” es la concentración molar del ión hidrógeno. Potencial hidrógeno (pH) Es una medida de la acidez o basicidad de una solución.log10[aH3O+]. Se debe tener en cuenta que en realidad una oxidación cambia el estado de valencia u oxidación de uno o varios elementos o iones en un compuesto. quien lo definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. cede electrones. significa “Potencial del Hidrógeno”.
además de otras pequeñas moléculas presentes en las células.Plomo Elemento químico de símbolo Pb y número atómico 82. Poliflocal (polímero) Son macromoléculas (generalmente orgánicas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeras. así como por la exposición excesiva. hidrógeno. Es la ciencia que estudia la misma base de la vida. estudia las moléculas que componen las células y los tejidos. es muy empleado industrialmente como óxido de plomo. fósforo y azufre. el tetra etilo de plomo y los silicatos de plomo. Proceso bioquímico Es el proceso atribuido a la ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos. XIX . carbohidratos. las fotosíntesis y la inmunidad. La bioquímica se basa en el concepto que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono. lípidos y ácidos nucleicos. nitrógeno. especialmente proteínas. oxígeno. Es tóxico y es causa de envenenamiento por su uso inadecuado y mala manipulación. que catalizan las reacciones químicas de la digestión. entre otras. en la empresa de cosméticos se refiere al área que ensambla los pedidos con los cosméticos para ser enviados al cliente. Shipping Vocablo inglés que traducido significa despacho.
un objeto más caliente. XX . Concentración lantánida y potentes efectos relativistas sobre orbitales de enlace. su número atómico es 30 y su símbolo es Zn. pero del mercurio se aparta mucho por las propiedades físicas y químicas de éste. Es una función derivada ya que se halla multiplicando las tres dimensiones. Volumen Es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Por lo general. Este elemento presenta cierto parecido con el magnesio y con el cadmio de su grupo.Temperatura Es la magnitud referida a las nociones comunes de calor o frio. tendrá la mayor temperatura. Zinc Es un metal.
en una empresa productora de cosméticos.RESUMEN Mediante procesos de operaciones unitarias se realizó la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. se instaló una planta de tratamiento físico–químico de aguas residuales industriales. grasas. aceites y alcohol de los procesos industriales que provoca la producción cosmética y en segundo lugar por los del personal que labora en esta empresa. sedimentación. XXI . La instalación de la planta necesitó en tiempo. Guatemala. en su mayoría. posee desechos orgánicos. cloración.8 m3/hora. Se emplearon procesos de operaciones unitarias como filtración. transferencia de líquidos y sólidos. de 7 meses y posteriormente a ello se capacitó al personal durante 1 mes. departamento de La planta de tratamiento de aguas residuales fue diseñada e instalada para dar servicio hasta 1300 personas con un consumo promedio de agua de 3. el cual fue previamente realizado durante 3 meses por una empresa especializada para ello. Este trabajo de tesis no tuvo como parte el diseño de la planta. decantación. así como de purificación de agua mediante procesos químicos para la reducción de microorganismos. en el municipio de Mixco. Esta. entre otros y métodos químicos de purificación de agua como coagulación. Buscando la conservación de los recursos hídricos del planeta. floculación. empleando procesos físicos y químicos de separación de sólidos. seguido de una estabilización del sistema y monitoreo de los resultados durante 10 meses para asegurar su correcto funcionamiento.
valores muy próximos a lo que debería tener en la etapa 3 para el año 2020 de DBO. Se concluye que la instalación fue exitosa. La industria guatemalteca tiene gran responsabilidad ambiental y social en buscar que los objetivos sean alcanzados para el cumplimiento del Decreto 236-2006 y debe buscar procesos más limpios que reduzcan la generación de residuos. alcanzando niveles de DBO de 484 mg/l.Excediendo los resultados esperados en el cumplimiento de lo requerido por la Ley de Aguas Residuales para Guatemala (Decreto 236-2006). Las buenas prácticas de manufactura en el seguimiento de reglas. deben realizarse con la máxima regularidad. para que el propio tratamiento de aguas residuales sea el menor posible. de manera preventiva para asegurar su buen funcionamiento. Para luego resolver el problema de cómo tratar la generación de esos residuos que afectan el ambiente. varían de forma directamente proporcional con la concentración y viscosidad del agua de procesos. logrando cumplir con las etapas 1 y 2 de la ley. buscando primero la reducción de la generación de los residuos industriales. detallado en el REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS para la etapa uno. XXII . El mantenimiento adecuado de la criba para la obtención de los sólidos. situación que al mismo tiempo les ayuda a reducir desperdicios y tener procesos más económicos. así como el mantenimiento de las bombas que realizan la transferencia de los líquidos y sólidos del proceso. la cual debe cumplirse para el año 2011. procedimientos y controles son muy importantes. es importante comentar que la dosificación de los químicos. tanto floculante como coagulante.
grasas y aceites. para su vertido al alcantarillado municipal.OBJETIVOS GENERALES 1. Controlar la concentración estable de lodos deshidratados. para una disposición controlada de los residuos sólidos generados de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 236-2006 en su etapa 1. para que cumpla con las normativas gubernamentales de Guatemala. Obtener una eficiente remoción de sólidos suspendidos y coloidales. 2. Presentar el proceso de instalación para una planta de tratamiento de aguas residuales. reducción de carga orgánica presente en el agua. para una planta productora de cosméticos. Establecer los lineamientos operacionales y de costo. ESPECÍFICOS 1. de una planta de tratamiento de agua residual industrial. XXIII . 2.
3 metros³/h. XXV .HIPÓTESIS La planta de tratamiento físico–químico para aguas residuales que se instalará en una compañía productora de cosméticos.5 m3/hora y de aguas residuales de servicios de 2. con valores de DBO total de 8409 y GYA de 1008 para una empresa productora de cosméticos que tiene una carga de aguas residuales de proceso de 1. en su etapa 1. es capaz de alcanzar y cumplir con los requerimientos gubernamentales que pide la ley o Decreto 236-2006.
XXVII . El tipo de proceso de regeneración del agua esta hecho con base en un tratamiento físico-químico. Así también. lo cual se muestra en la tabla XXXIII. ubicada la ciudad de Guatemala. con base en el Acuerdo Gubernativo No. que tiene fecha de cumplimiento en el año 2011 basado en los parámetros críticos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). de manera que se aseguren los resultados mediante un estricto control. y que cumpla con la efectividad en el proceso. al alcantarillado público. el velar por una adecuada instalación. Se busca con este trabajo presentar la serie de requisitos o guía que regule una instalación 100% eficiente. los cuales se pueden Se considera como premisa de este trabajo. en el apéndice 1. que permita un excelente funcionamiento y control para el cumplimiento de las condiciones o requerimientos ambientales de ley. basados en el artículo 28 del decreto 236-2006 sobre límites máximos permisibles de descargas de aguas residuales. en su primera etapa. 236-2006 en su etapa 1. Se debe cumplir en primera instancia con las normativas guatemaltecas.INTRODUCCIÓN Este trabajo muestra el análisis y recomendaciones necesarias para la instalación y control de una planta de tratamiento de agua. se pretende revisar el cumplimiento con base en otros parámetros físicos y químicos. apreciar en el apéndice 1. con base en la Ley de Aguas que entro en vigencia el 5 de mayo de 2007. tabla XXXII. para una empresa productora de cosméticos.
Parte de este estudio es validar que la instalación y funcionamiento. que garantizará plenamente el desempeño funcional para la remoción de carga orgánica suspendida y soluble.El sistema cuenta con una tecnología confiable. El resultado del proyecto depende de la mecánica de instalación en función de dimensiones. en análisis. tal es el caso de la empresa productora de cosméticos. de manera que cumpla los requerimientos gubernamentales. como un ejemplo para la instalación y control operacional de una planta de tratamiento de aguas residuales. muchas empresas internacionales y locales. cantidad y tipo de equipos. y con ello. lo cual. energía y uso de químicos) que tiene tratamiento. así como de grasas. El principal objetivo del monitoreo post instalación será el obtener un factible reuso del agua y los lodos concentrados. cálculos de carga y caudales. disponible. en función de las necesidades futuras. en la actualidad y basándose en la ley. XXVIII como parámetros la planta de . pero también que permitan ampliar capacidades de las plantas con el tiempo. para cumplir con la normatividad y con la disposición final controlada de rellenos sanitarios municipales. todas las empresas deben cumplir. clave para la preservación de la vida en el planeta. niveles mínimos permisibles y los insumos requeridos (agua. aceites y concentración de sólidos o lodos separados del agua residual tratada. Cada día más y más países se están preocupando por el cuidado ambiental. sean hechos con base en a los cálculos y pruebas realizadas a la planta. Este estudio es un apoyo y guía a la industria guatemalteca. y sobre todo del recurso hídrico. práctica y económica. ya que sus casas matrices están conscientes de la responsabilidad y obligación de cuidar el planeta.
las cuales deben ser tratadas con procesos físicos y químicos.1. El tratamiento de aguas residuales. Estos procesos remueven y tratan los contaminantes físicos y químicos. 1 . funciona dentro de las instalaciones de la misma por medio de la transportación de las aguas residuales a través de una red de tuberías. El objetivo del tratamiento es eliminar la contaminación del agua. eventualmente impulsadas por bombas. de la corriente de aguas domésticas o industriales. ya sea doméstica o industrial. y la reutilización del residuo sólido o lodos en los casos posibles. Toda industria manufacturera elimina aguas residuales. El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia o reutilizable en el ambiente. químicos y biológicos. incorpora procesos físicos.1. disuelta en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 1. producto de los distintos procesos de manufactura y utilización humana en la industria. generalmente presentes en esta agua. a manera de hacerla reutilizable para el ambiente y convertir un residuo sólido o fango para futuros propósitos o recursos. esto se obtiene a través de la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. químicos y biológicos. seguido por la conversión progresiva de materia orgánica. introducidos por el uso humano cotidiano del agua. Información general para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales El tratamiento de aguas residuales. los cuales tratan y remueven contaminantes físicos. Una planta de tratamiento en la industria. inicia con la separación física de sólidos.
como componente básico en el desarrollo del país. 2 . Consiste en la oxidación aerobia de la materia orgánica en los fangos producidos. con o sin reactivos. o por medio de diversos tipos de oxidación química (poco utilizada en la práctica. Así se logra en 1985. La generación formal de la gestión ambiental. El agregado de cloruro férrico ayuda en gran parte a la remoción de fósforo y ayuda a precipitar los bio-sólidos. de ser el custodio del medio ambiente. en la nueva Carta Magna. donde se concluyó el documento que se conoce como DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO HUMANO. con la asistencia de Guatemala a Estocolmo. un artículo dedicado a la obligación del Estado. por medio de la precipitación o sedimentación. titulado: Medio ambiente y equilibrio ecológico. por su alto costo). en materia de conservación y mejoramiento del ambiente. 1. tiene sus inicios el 5 de junio de 1972. salvo aplicaciones especiales. precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. cuando bajo la tendencia de la legislación ambiental para América Latina. y separación y filtración de sólidos. Antecedentes legales ambientales La dimensión ambiental fue introducida en Guatemala. El tratamiento físico-químico. tiene como función principal la reducción de la materia suspendida.2. por lo menos. se estudio seriamente la posibilidad de introducir la variable ambiental en la nueva Constitución de la República en donde hubiese. para participar en la conferencia sobre el Medio Humano.El tratamiento físico-químico incluye la remoción de sólidos y de arena. el Artículo 97. En 1983.
la comisión encargada de la protección y mejoramiento del medio ambiente. el objetivo fundamental de dicha ley es: velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medioambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. que depende de la presidencia de la República y.1985 se conformó el programa de medio ambiente que propuso estudios. Fue hasta 1986. CONAMA. dicho decreto dicta en su: 3 . Decreto 68-86 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 1. tal es el caso de la inclusión en el EDOM-2000 (Esquema de Ordenamiento Metropolitano año 2000). las zonas ecológicas y su posible manejo. Durante el período de 1974 . En 1983 . en donde quedan enmarcados dentro del área metropolitana. en especial el Decreto creado en el año 2006: R 236-2006 REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS.3.1985 se constituyeron otras instancias creadas. es una de las principales bases para el desarrollo del proyecto del control de los efluentes de aguas residuales. con el interés de la protección del medio ambiente. pero no se profundizó sobre el medio ambiente y el impacto ambiental del área metropolitana. programas y proyectos para el control de la contaminación en el Valle de la ciudad de Guatemala. de conformidad con lo preceptuado por el artículo No. Actuales regulaciones ambientales La legislación del país de Guatemala. sin profundizar en ello.En 1973 se integró a nivel Ministerial. encargada de velar por la protección y mejoramiento del medio ambiente. que se establecen parámetros claros con la emisión de la Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. 11. En 1975 se conforma la Comisión Asesora del Presidente de la Comisión Ministerial.
Artículo 17. color y coliformes fecales. nitrógeno total.1. 4 . cromo hexavalente.CAPÍTULO V. Artículo 16.3. cobre. demanda química de oxígeno.2. Parámetros de aguas residuales Los parámetros de medición para determinar las características de las aguas residuales son: temperatura. mercurio. demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días a 20 grados Celsius. plomo. PARÁMETROS PARA AGUAS RESIDUALES Y VALORES DE DESCARGA A CUERPOS RECEPTORES. zinc. cadmio. fósforo total. deberán reducir en forma progresiva la demanda bioquímica de oxígeno de las aguas residuales que descarguen a un cuerpo receptor. Modelo de reducción progresiva de demanda bioquímica de oxígeno cargas de Los entes generadores existentes. potencial de hidrógeno. 1. cianuro total. conforme a los valores y etapas de cumplimiento presentado en la tabla I. 1. arsénico.3. grasas y aceites. níquel. sólidos suspendidos totales. materia flotante.
Artículo 17. años Carga. kg/día Reducción porcentual 3000 <= EG < 7000 3000 <= EG < 5000 5000 <= EG < 10 000 3000 <= EG 5500 < 5500 <= EG 10 000 3000 <= EG 6000 < 6000 <= EG 12 000 UNO Dos de mayo de 2011 5 < 12 000 <= EG < 25 000 25 000 <= EG < 50 000 50 000 <= EG < 250 000 10 20 30 DOS Dos de mayo de 2015 4 < 10 000 <= EG < 30 000 35 50 30 000 <= EG < 50 000 50 000 <= EG < 125 000 10 20 40 TRES Dos de mayo de 2020 4 10 000 <= EG < 30 000 45 50 30 000 <= EG < 60 000 50 70 85 CUATRO Dos de mayo de 2024 4 90 4000 <= EG < 7000 40 60 Fuente: Reglamento de las descargas y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos. kg/día Reducción porcentual ETAPA Fecha máxima de cumplimiento Duración.Tabla I. páginas 10 y 11. años Carga. años Carga. kg/día Reducción porcentual ETAPA Fecha máxima de cumplimiento Duración. años Carga. Nivel permisible de demanda bioquímica de oxígeno ETAPA Fecha máxima de cumplimiento Duración. 5 . kg/día Reducción porcentual ETAPA Fecha máxima de cumplimiento Duración.
Tabla II. 6 . establecidos en el artículo 20 del presente reglamento.3.3. Artículo 22.1. Artículo 22. deberán observar los límites máximos permisibles. El parámetro de demanda bioquímica de oxígeno aplicable es el mostrado en la tabla II. Límites máximos permisibles para descarga de aguas residuales en esteros Cuando el cuerpo receptor sea un estero se aplicarán las siguientes disposiciones: Los entes generadores existentes. Límites máximos permisibles de DBO 2 mayo 2011 2 mayo 2015 2 mayo 2020 2 mayo 2024 Etapa Parámetro Demanda bioquímica de oxígeno Dimensional Valor Inicial Uno Dos Tres Cuatro Miligramos por litro 500 300 250 150 100 Fuente: Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. página 11.
1 0.7 10 Ausente 100 100 20 10 6a9 < 1 x 10 0.7 mg/l Ausencia / presencia mg/l mg/l mg/l mg/l pH No.7 10 Ausente 100 100 20 10 6a9 < 1 x 10 0. Límites máximos permisibles de descargas a cuerpos receptores para aguas residuales municipales y de urbanizaciones no conectadas al alcantarillado público Se debe cumplir con lo presentado en la tabla III.1 0.7 100 Ausente 250 275 150 40 6a9 < 1 x 10 0.3.4 10 750 4 TRES TCR +/.1 0.1 1 3 0.1.4 10 500 4 Fuente: Reglamento de las descargas y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos.1 0.1 0. páginas 11 y 12.7 50 Ausente 100 200 70 20 6a9 < 1 x 10 0. mas probable en 100 ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Unidades platino cobalto Valores iníciales TCR +/.1 1 3 0.4.1 0.7 100 Presente 700 300 150 50 6a9 < 1 x 10 1 1 6 4 1 0. Artículo 24.1 0.01 2 0. 7 .1 1 3 0. Artículo 24.1 6 4 10 1500 8 UNO TCR +/.02 2 0.02 2 0. Tabla III.4 10 500 4 CUATRO TCR +/. Límites máximos permisibles de descargas ETAPA Parámetros Temperatura Grasas y aceites Material flotante Demanda bioquímica de oxigeno Sólidos suspendidos Nitrógeno total Fosforo total Potencial de hidrogeno Coliformes fecales Arsénico Cadmio Cianuro total Cobre Cromo hexavalente Mercurio Níquel Plomo Zinc Color Dimensionales TCR +/.1 1 3 0.01 2 0.4 10 1000 7 DOS TCR +/.1 0.
en base a la tabla III anteriormente presentada. Tabla IV. cumplirán con los límites máximos permisibles para descargar a cuerpos receptores. Modelo de reducción progresiva de demanda bioquímica de oxigeno para descargas al alcantarillado público Las personas existentes que descargan al alcantarillado público deberán reducir en forma progresiva la demanda bioquímica de oxígeno. Artículo 26. conforme a los valores y las etapas de cumplimiento de tabla IV.5. Artículo 26. y las urbanizaciones existentes no conectadas al alcantarillado público.Las municipalidades o empresas encargadas del tratamiento de aguas residuales del alcantarillado público. 8 . 1. Modelo de reducción progresiva de cargas de DBO Etapa Fecha máxima de cumplimiento Duración años Carga kg/día Reducción % Etapa Duración años Fecha máxima de cumplimiento Carga kg/día Reducción % 3000<EG<5500 5500<EG<10 000 Uno 5 Dos de mayo de 2011 3300<EG<5000 5000<EG <12 000 12 000<EG<25 000 25 000<EG<50 000 50 000<EG<125 000 10 20 Dos 4 30 35 50 2 de mayo de 2015 10 000<EG<30 000 30 000<EG<50 000 50 000<EG<125 000 10 20 40 45 50 Fuente: Reglamento de las descargas y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos. página 12.3.
especialmente en la elaboración de productos de belleza y cuidado personal. lociones (hidro-alcohólicos). deben cumplir con las etapas del modelo de reducción progresiva de cargas del artículo 26 y con los valores del parámetro de calidad asociado. colonias. Límites máximos permisibles de descargas de aguas residuales al alcantarillado público Para la descarga de las aguas residuales de tipo especial hacia un alcantarillado público. Artículo 27. desde 1972. labora en la jurisdicción del municipio de Mixco del departamento de Guatemala.6. que se presenta en la sección de apéndice 1. 1. Reseña histórica de la empresa donde se instala la planta de tratamiento de aguas residuales La compañía manufacturera de cosméticos en cuestión. indicados en la tabla XXXIII.3.3. Parámetros de calidad asociado de demanda bioquímica de oxígeno Las personas que descarguen aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público. como cremas.7. de esta tesis. 9 . de demanda bioquímica de oxígeno. la empresa donde se desarrolla el presente proyecto se dedica a la elaboración de productos de consumo masivo.1. que se presentan en la tabla XXXII que se presenta en la sección de apéndice 1. pinta labios.4. 1. compactos y cosméticos en general. Artículo 28. se deberá cumplir con los límites máximos permisibles de conformidad con las etapas de cumplimiento correspondientes.
Este tipo de efluente tiene la característica de contener altos niveles y concentraciones de grasas y aceites. y en determinadas épocas del año. también deberán ser identificados claramente los efluentes de cada tipo de agua. ya que por su tipo y fuente. así como los procesos necesarios para la remoción y disposición de los mismos. trabaja 3 turnos. para poder realizar un tratamiento específico para cada una de ellas. lo cual deriva directamente en el aumento de los indicadores como las demandas bioquímicas de oxígeno y las demandas químicas de oxígeno. para el correcto manejo de las mismos.4. tiene un total de 700 empleados distribuidos en 2 turnos de forma regular.Por la elaboración de los productos anteriormente descritos. Los cálculos se hacen para un movimiento promedio diario de 1300 personas considerando un incremento en la población a 5 años con proveedores y visitantes. 10 . estas cuentan con características especiales y con indicadores que deben ser controlados.1. 1. que son los puntos en los que se concentrará el desarrollo del proyecto y deberán ser identificados claramente. producidas por la limpieza que se debe realizar a cada uno de los equipos donde se elabora el cosmético y en las que se realiza el llenado de las tolvas para el proceso de envasado de los productos. se cuenta con aguas de proceso. como las aguas de procesos. Personal que labora usualmente y horarios de trabajo Esta empresa productora de cosméticos y distribución. en los cuales se encontrarán las aguas residuales.
4. para prevenir el deterioro de los recursos naturales no renovables. 11 .4. se determina que al momento de tratar las aguas que se descargan en los alcantarillados públicos y que se vierten a los ríos y lagos. tomando esta premisa como base. está condicionado por las acciones que se tomen hoy. con parámetros más estrictos que los que establece la ley ambiental de Guatemala. 1. se deberá cumplir con el compromiso ético de no contaminar. Responsabilidad social Constituye la base principal del proyecto. Procedimientos internos Están basados en lineamientos globales de esta multinacional de cosméticos.2. el futuro del país y el ambiente que se heredará a las generaciones futuras.3. ya que el futuro del planeta.1.
cultura.  Manejo de los efluentes. minimización. Se debe considerar los siguientes puntos para la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales:  El entorno: tecnologías limpias. la cual incluye ingeniería civil.  La calidad del efluente de acuerdo a la normatividad actual y a tendencias esperadas en el ámbito nacional e internacional. mecánica. costumbres. reutilización. eléctrica.  El concepto de operación y de proceso unitario. montaje y arranque del sistema de tratamiento de aguas residuales. directamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en su decreto 236-2006 y a los requerimientos de los parámetros exigidos por la compañía productora de cosméticos. filtros prensa. primeramente en su fase número 1. Con base en esto se debe estructurar la ingeniería necesaria para cumplir con todos los requerimientos del decreto. 13 .  El diagrama de flujo y el diseño modular.2. Para ello la propuesta debe construirse a partir de ingeniería de instalación. mecánica de fluídos. bombas. equipamiento. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO La caracterización de los efluentes de la empresa se lleva acabo con base en los requerimientos de ley. obra hidráulica.
Las grasas y aceites (GyA). Los sólidos suspendidos totales se dividen en volátiles (SSV) y fijos (SSF). se definen como la porción de sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103 oC . la electrocoagulación y el ozono. Análisis de niveles de DBO / DQO La demanda bioquímica o biológica de oxígeno (DBO) es un parámetro que mide la cantidad de materia sensible a ser consumida u oxidada por medios biológicos que.2. en los siguientes solventes: n-hexano. La DQO o demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar toda la materia orgánica y oxidable presente en un agua residual. de un efluente. 2.105 oC hasta peso constante.1. de una muestra de agua natural. Existen distintas formas de disminuir la DQO como los tratamientos físico-químicos.2. siendo un parámetro a controlar dentro de las distintas normativas de vertidos y que da una idea muy real del grado de toxicidad del mismo. contiene una pequeña muestra líquida. 14 . triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 20% de metiltertbutiléter. Generalmente. Es por tanto una medida representativa de la contaminación orgánica. residual o doméstica. y se utiliza para determinar el grado de contaminación. Análisis de niveles de SST / GYA Los sólidos suspendidos totales (SST) son el residuo no filtrable. cualquier material que pueda ser recuperado como una sustancia soluble. esta medición se ejecuta después de cinco días (DBO5) y se expresa en mg O2/litro.
a las cuales se adhieren dichas partículas. Una cama de lodo se forma en la superficie y es removida ya sea hidráulicamente o mecánicamente. Las microburbujas junto con los sólidos forman una suspensión.3. Las micro-burbujas son introducidas y mezcladas de manera homogénea con el agua. Micro burbujas de 10 a 80 μm son utilizadas para separar los sólidos suspendidos y coloidales. Elementos y características de una planta de tratamiento Una planta de tratamiento tiene como elementos de identificación básica lo siguiente:  Sistema de aire disuelto Un método eficiente para hacer flotar partículas hacia la superficie. 15 . ejerciendo una presión sobre estos de hasta 2600 psi. el cual permite la retención de sólidos de las aguas servidas.  Filtro prensa Es un sistema hidráulico que permite la compactación de los lodos producidos por la planta de tratamiento y que permite el desagüe de los mismos.  Criba Es un sistema de filtrado de partículas grandes.2. a través del uso de burbujas de aire.
y se utiliza para determinar el grado de contaminación. Generalmente esta medición se ejecuta después de cinco días (DBO5) y se expresa en mg O2/litro. parte de 16 .  Efluente Se denomina así a un flujo de líquido que está abandonando un proceso o flujo de salida. previo al envió o salida del agua para tratamiento. no es en si. contenida en el agua después de corregir la influencia de los cloruros. también definido como flujo de entrada en un determinado sistema.  Influente Se denomina así a un flujo de líquido que está ingresando a un proceso. tubería o cualquier sistema. que contiene una pequeña muestra líquida. Demanda química de oxígeno DQO Es la cantidad de oxígeno requerida para oxidar la materia orgánica e inorgánica.  Demanda biológica de oxigeno DBO La demanda bioquímica o biológica de oxígeno (DBO) es un parámetro que mide la cantidad de materia sensible a ser consumida u oxidada por medios biológicos.  Trampa de grasas Una trampa de grasas es propiamente un sistema de recolección de grasas.
pero si un auxiliar muy importante.4. debe ser mayor que la temperatura del suministro.3. 2. para mejorar costos de operación. Sólidos totales Representan el total de sólidos presentes en una muestra.4. pero se hace referencia como un importante elemento. tiene un efecto directo en la vida acuática.2. en la industria donde se instala esta planta de tratamiento.105 °C. Parámetros de control de los efluentes y sus características 2. su importancia radica en la comparación con los sólidos sedimentados y sólidos en suspensión. 2. Temperatura Generalmente. generalmente tienen un alto contenido de materia orgánica. Análisis por evaporación y secado a 103 °C .una planta de tratamiento. se pueden remover por un proceso de sedimentación. Sólidos sedimentados Por su peso y tamaño pueden sedimentar.1. El equipo de medición son termistoras electrónicas o bien termómetros convencionales.4. 17 .4. Equipo de análisis: cono Imhoff. 2. ya contaba con una trampa de grasas por lo que no será parte de este estudio. reacciones químicas y aplicación.
Nitrógeno Es uno de los nutrientes esenciales de la cadena alimenticia. 2.7. Son importantes para la decisión de diseño de planta.4.5 y 8. muy estables que no se descomponen fácilmente por las bacterias.4. cantidades excesivas pueden causar un efecto negativo en los cuerpos receptores. Aceites y grasas Son compuestos orgánicos. Análisis: filtración al vacio con filtros de fibra de vidrio y secado al horno. Sólidos en suspensión Son los sólidos que pueden ser retenidos por un litro de agua. Análisis con potenciómetros portátiles o de mesa. 18 .5.4. entre 6.4. el intervalo de pH idóneo para la existencia de la mayoría de vida biológica es estrecho. su análisis se realiza con pruebas cualitativas y cuantitativas de nitrógeno total. pH Debe ser in-situ o al momento de ingresar las muestras al laboratorio. 2. 2. nitritos y amonio. su análisis se realiza por extracción con solvente orgánico y cuantificación gravimétrica.2.6. nitratos.4. pueden interferir en la vida biológica.5.
La DQO es la cantidad de materia orgánica e inorgánica para oxidar dicha materia.2.4. su análisis se realiza por pruebas cualitativas y cuantitativas de fósforo total y fosfatos.4. Tanto la DQO como la DBO se expresan como mg/l de O2 que es igual a ppm. El método consiste en la oxidación con bicromato de potasio en ácido sulfúrico.  Cianuros: son altamente tóxicos en agua elevada.4. LMP de 0. 2. Fósforo Es uno de los nutrientes esenciales de la cadena alimenticia. El análisis que se realiza es llamado comúnmente DBO5. La DBO es un ensayo que cuantifica el oxígeno necesario para degradar la materia orgánica biodegradable. límite máximo permisible (LMP) por la organización mundial de la salud (OMS) de 0. sea biodegradable o no. 2.  Cadmio: afecta el sistema renal.8. Análisis de metales pesados y cianuros  Arsénico: elemento carcinogénico.003 mg/l.9. cantidades excesivas pueden causar un efecto negativo en cuerpos receptores. Materia orgánica Los análisis más utilizados y normados son DQO y DBO.10. LMP de 0. 19 .01 mg/l.07 mg/l. efectos en la tiroides y en el sistema nervioso. La materia orgánica puede provocar el agotamiento del O 2 de un cuerpo receptor y el desarrollo de condiciones anaerobias. la relación numérica entre la DQO y la DBO deber ser una constante para cada industria.
20 . b) Eliminación de grasas y aceites.05 mg/l. LMP: 2 mg/l. para una disposición controlada de los residuos sólidos generados. así como la concentración estable de lodos deshidratados. reducción de carga orgánica presente en el agua residual para su vertido al alcantarillado municipal.001 mg/l. 2. se instale una planta de tratamiento de aguas residuales con las siguientes características: a) Tanque de recepción o cárcamo de re-bombeo. Determinación de parámetros de instalación de una tratamiento de aguas residuales planta de Para la remoción de sólidos suspendidos y coloidales. se propone: Con base en el acuerdo gubernativo y las normas de la compañía productora de cosméticos. Cobre: provoca irritación gástrica y cirrosis hepática.  Cinc: produce mal sabor. LMP: 0. grasas y aceites. componentes coloidales y sólidos en suspensión de la mezcla de las aguas residuales de proceso y servicios.  Mercurio: afecta el sistema renal y sistema nervioso central. con la ayuda de un sistema de flotación con aire disuelto y adición de químicos. para cada vertido de agua residual de proceso (Trampa existente) y sanitaria (nuevo) con equipo de mezclado sumergible y bombeo doble de transferencia hacia pre-tratamiento (proceso) y cribado (servicios).  Cromo: toxicidad. LMP: 0.5. mal sabor.
m / día c) Calidad agua residual: 3 36 60 Véase tablas V y VI 2.  Instalación.  Entrenamiento.c) Espesamiento. Calidad del agua tratada. 3. m3 /día b) Volumen servicios.5. d) Desinfección final del efluente para su vertido. fecha cumplimiento 2011 de no mayor a 1500 mg/l de DBO5. estabilización y desaguado de los lodos generados del proceso de flotación.  Operación automática con tablero y PLC. dando cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 236-2006. Consideraciones importantes 1. Capacidad de tratamiento para variabilidad de calidad de agua residual. Criterios de operación y eficiencias.  Tiempo de operación: 24 horas. Calidad del agua residual sanitaria e industrial.1.  Fabricación y ensamblaje. 2. etapa 1. 4.  Montaje e instalación y ejecución de pruebas de arranque y puesta en marcha. Alcances del suministro  Ingeniería. 5. Los criterios de diseño para el dimensionamiento de equipos y sistemas son: a) Volumen proceso. productora de cosméticos. Descarga al Alcantarillado Público. 21 Historial de la compañía .
Proceso de flotación: 20 minutos.7 800. 200 N. Acuerdo Efluente proceso N. Tabla V.0 36. 1500 N.3 9.A.7 3528.A.55 SST / GYA = 0.1 2557.5 1587.4 428.8 1. Contenido sólido y suspensión.A. 90%.1 94.A.8 4.A. DQO mg/l kg/día DBO mg/l kg/día SST mg/l kg/día GYA mg/l kg/día Eficiencia proceso flotación DQO / DBO = 0.3 4.0 48. 1500 N.4 338. N. 60.A. 30.A. 55%.0 302.  Flujo promedio de operación: 4 m3/h.A.0 1.0 N. N.4 98.0 497.6 72.7 2021.0 545.0 1.0 N.0 360.  Las eficiencias de remoción de los procesos sugeridos son: o Proceso de flotación. N.0 0.0 36.8 245. N.7 983. Contenido grasas y aceites.1 5684.A.4 42.1 N.A.7 8 409. N.5 60.0 4.0 N. N.ene 07 empresa productora de cosméticos.A.A.0 96.A.4 13 824. 22 . N.A. Contenido orgánico. Calidad del agua residual planta cosméticos PARÁMETRO UNIDAD A Aguas residuales B Aguas residuales C Mezcla Procesos y servicios Influente D E F 236-2006 Etapa 1 tratamiento F-Q tratamiento F-Q Calidad Normal compañía servicios FLUJO m /h m /día l/s 3 3 2.8 152.1 4.0 600.0 21. 90%.0 96.A. 6.0 41.90 **Valores calculados de registros de muestras en el período dic 06 .5 36.0 0. o Tiempos hidráulicos de retención. Flujo de diseño: 100 m3/día.6 80.8 1008.A. 60. N.
Identificación de las líneas de drenaje Con un levantamiento de las líneas de drenajes de la compañía.  El cumplimiento del estándar. 23 . la dificultad para ubicar las intersecciones y recorridos de los mismos.2. versus la calidad del agua residual de proceso. del acuerdo gubernativo.7. su descripción y alcance de suministro se anexa con este escrito. se analizó los diferentes escenarios de cumplimiento. mediante pruebas de tratabilidad para garantizar esta opción. Es necesario validar los criterios establecidos. se logro el objetivo inicial del mismo. solamente es posible alcanzarlo mediante un proceso adicional biológico.  El cumplimiento del acuerdo gubernativo en las etapas 2 hasta 4.6. utilizándo. Después de realizar dicho levantamiento. 2. los cuales se describen a continuación. y las eficiencias esperadas de tratamiento de los procesos. se constató a fondo los problemas derivados de la desorganización de los drenajes. y se logro determinar que existen tres grandes efluentes. se determina lo siguiente:  Es viable el cumplimiento de la etapa 1 del acuerdo gubernativo. con base al conocimiento de la calidad típica del agua residual de servicios. según DECRETO 236-2006. Así mismo. solo el proceso físico-químico. Caracterización y determinación de los efluentes antes de la instalación Inicialmente. de la compañía en el parámetro DBO5 es igualmente alcanzable mediante un proceso biológico precedido por el proceso físico-químico.
 Aguas de procesos: desechos de grasas y aceites derivadas de la producción de cosméticos. Aguas residuales de servicios: aguas derivadas de la cafetería y servicios sanitarios. Tabla VI. Calidad de agua residual del proceso antes de la instalación Calidad* de agua residual proceso Norma de la compañía Etapa Bajo Promedio** Alto 1 2011 DQO total DQO solución DBO total DBO solución GYA 7000 6120 3850 3120 84 13 824 26 640 10 855 17 080 8409 16 200 6759 12 450 1008 5914 30 200 100 60 60 60 1500 750 450 200 Parámetro mg/l Variabilidad de calidad (Diciembre 06 .Enero 07) Acuerdo Gubernativo 236-2006 Etapa 2 2015 Etapa 3 2019 Etapa 4 2025 *Contenido orgánico y grasas y aceites. ** Valores calculados de registros de muestras en el período citado. 24 .  Aguas pluviales.
relacionadas entre sí. es la mezcla de efluentes. ya que como se encuentran actualmente.2. la cual debe ser corregida para que el sistema pueda atacar o dar un tratamiento correcto a las aguas de la compañía.1. y luego de pasar por este proceso. 25 . no existe ninguna posibilidad de realizar el mismo. Identificación de inconvenientes 2. lo cual no permite actualmente el tratamiento por separado de cada uno de los mismos.8. por lo que ocurre una mezcla de los tres tipos de efluente. y que el efluente de aguas de proceso está dirigido hacia una trampa de grasas que funciona por el método de rebalse y gravedad.8. han sido simplemente conectadas a las líneas ya existentes de aguas pluviales o viceversa. tanto inodoros como lavamanos y mingitorios. esta se dirige hacia las cajas de recolección destinadas a las aguas de servicios. El primer diagnóstico que se pudo detectar. se encuentran. que no todos los efluentes de este tipo de agua está dirigido hacia dicha trampa. también se pudo identificar. Se identificó que las líneas de drenaje derivados de la construcción de nuevos baños. ya que las líneas no están debidamente segregadas por el tipo de agua que transportan y existe un solo efluente para toda la descarga de la compañía. Mezcla de líneas de drenaje Se pudo identificar que dichas líneas de drenaje.
C. Diagrama de ubicación de áreas generadoras de aguas Parqueo Visitas Jardi n Edifici o administrati Cuarto de vo lavado Marmitas Trampa de Grasas Caja Tifosi Parque o gerentes Departamento de Procesos Drenaje p Interno U Envasa do Cuarto de lavado Oficin as Recepci on d e material es Oficinas Oficin Departamento de a s Envasado Red general de Aguas servidas Q. Flujo de Agua industrial Procesos Vestidor Flujo de Aguas servidas Bodega Meriales Flujo de Agua industrial Envasado Anexo envasado Bodega vacia Mantenimiento principa l Poz Pozo principal Cisterna principal Cistern a Parqueo Tramp a Zoli Bodega Nueva Trampa de grasas Oficinas Fosa Fosa de jardín de Jardin principal Cajas de Registro 26 .Figura 1.
2. Determinación de la trayectoria hidráulica hacia la PTAR  La trayectoria hidráulica será colocada en forma aérea. desde la fosa séptica. se debe realizar una nueva distribución de los drenajes.  Únicamente será subterránea al principio de la misma. colocada en el mismo lugar hacia la planta. se afectaran pasillos y áreas operativas.9. Separación de drenajes  Para poder encausar todo el efluente de la empresa.8.2. también la tubería desde la trampa de grasas. para poder respetar la operación hasta el punto que sea posible. a continuación se colocan los datos técnicos de la propuesta. la colocación de tubería necesaria para trasegar el agua desde la planta. la colocación de tubería desde la fosa que será colocada en el área de baños de shipping hacia la planta y por último.2.  En vista de lo anterior.  Ya que todo el sistema de drenajes interno es subterráneo. que será colocada en el área de parqueo de gerentes hacia la planta. hacia el drenaje general. 27 .  Esta parte del proyecto se tiene estimada para durar todo el mes de noviembre 2007. se trabajara en tres turnos. por lo que no ocasionará mayor interrupción al momento de ser colocada. dos diurnos y uno nocturno. La obra deberá contemplar el colocar tubería que trasiegue aguas servidas.
086m² D 6R N D 6R N 28 .6 43.8m ² Figura 2.Area de Basure ro Planta de tra tamie nto Caseta de cor te Corr ugad o pa ra re cicla je 1947. Trayectoria hidráulica hacia la planta de tratamiento La trayectoria hidráulica será colocada aérea 2423. 99 36 568.18m ² 1 2 3 4 5 6 7 8 Area lib re d e par queo 24.45m² 34.5m ² 24.
al colocar la misma a tres metros de distancia del área donde se ubica el tanque de alcohol y el área de reciclaje. Longitudes de tubería y diámetros necesarios Longitud Tramo de tubería De fosa en parqueo gerencial hacia la planta De trampa de grasas parqueo gerencial 85 99 122 6" 6" 6" 89 6" (m) Diámetro pulgadas hacia la planta De fosa en área de shipping hacia la planta De la planta hacia drenaje general Longitud total de tubería necesaria para la propuesta 395 2. 29 .Tabla VII. Área necesaria para la ubicación de la planta Se analizó la colocación de la planta en el área central del actual parqueo de maniobras. Ésta ocuparía una área de 216 m2. se dejaría un área para crecimiento a futuro de 672m2. y las dimensiones de los tanques.10. El área fue determinada con base en las especificaciones y dimensiones provistas por el fabricante de los equipos a instalar.
11. temperatura: 35 °C 30 .2. se toma una relación de 0.65 DQO/DBO  DBO: 1500 mg/l  Sólidos suspendidos totales: 1500 mg/l  Color: 1300 PT Co. DQO. conductividad: 1609 ohm. Se lleva a cabo la identificación del punto de toma de muestra. como siguen: fecha: 26/07/06. siendo los límites máximos permisibles a determinar en campo como sigue:  DQO: no normado.1. turbidez y color. muestra: 1. después de la trampa de grasas. reactor y colorímetro DDR 890: muestra inicial con 14846 g/l 2. tales que permitan lograr el Acuerdo Gubernativo. sólidos suspendidos. elaborando pruebas de Tratabilidad In Situ.  Determinación de demanda química de oxígeno con equipo HACH.95 unidades. hora: 3:23 pm. encontrar el químico y dosificación adecuadas para lograr eficiencias. No. y se procede a tomar los parámetros de campo. Desarrollo de pruebas  Lugar de muestreo: descarga final de aguas residuales de proceso  Periodo de análisis: 26/07/2007 al 28/07/2007  Identificación de la muestra: efluente proceso  Procedencia de la muestra: efluente de trampa de grasas y aceites  Pruebas a realizar: jarras. del efluente final. Bases y criterios finales de instalación Para determinar el adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales se deberá determinar las eficiencias de remoción base DQO.11.pH: 4.
2. VIII. Referencia de DQO del agua residual del proceso Determinación de demanda química de oxígeno con equipo HACH.2 3.8 3. hidróxido de calcio.25 200 No presenta L TU I 5 6 férrico Poliflocal Hasta 4000 2500 Sin 5 6. Tabla No. se procede a probar diferentes coagulantes tales como: PAC 1 (México POOL). PAC 3.75 5. prueba Agente coagulante mg/l coagulante Dosificación de floculante pH final Mg/l Volumen lodo Lodo Sobrenadante Color ml/l No presenta 1 2 3 PAC 1 PAC 2 PAC 3 Hidróxido de Hasta 5000 2500 1250 10 10 5 4.55 rompimiento 420 N B SIN TR I SN 31 . con el objetivo de no instalar un sistema de ajuste de pH que nos demande a usar un reactivo más en la PTAR. PAC 2 Clear pool. cloruro férrico.11. Referencia de calidad de agua residual del proceso Dosificación No. y sin ajuste de pH. Para la determinación del agente coagulante. poliflocal (Coagulante Inorgánico). reactor y colorímetro DDR 890 Resultado analítico mg/l muestra inicial Total 14 846 mg/l Tabla IX.2.5 rompimiento 400 475 N D B SIN TU TR Mismo M SN 4 calcio Cloruro 2500 5 8. Prueba de jarras Se hace la observación que las pruebas se realizaron sin diluir la muestra.
3.11. Prueba 3 Parámetros  pH óptimo: sin ajuste  Agente coagulante óptimo: PAC 3 32 .1.Tabla X. reactor y colorímetro DDR 890 Resultado analítico mg/l muestra inicial Total 14 846 mg/l Determinación de demanda química de oxígeno con equipo HACH.3. Criterios de selección para las pruebas Código lodo B Bueno Código de sobrenadante TR Traslucido Código de color SN Sin color D L N Disperso Ligero Nulo LT TU MT Ligeramente turbio Turbio Muy turbio TN M I Tenue Medio Intenso Determinación de demanda química de oxígeno con equipo HACH.11. Caracterización de pruebas seleccionadas 2. reactor y colorímetro DDR 890 Resultado analítico mg/l muestra inicial Total 14 846 mg/l 2.
Prueba de jarras No. Fotografía 1. Dosificación: 1250 mg/l  Agente floculante optimo: VHM  Dosificación: 5 mg/l  Dosificación: 1250 mg/l Figura 3.  Sólidos suspendidos: 65 mg/l 3850 mg/l  Eficiencia de remoción base DQO:74%  DBO estimada base relación inicial: 2310 mg/l 33 . 3 Parámetros de calidad sobrenadante:  Turbiedad: 100 FAU  Color:  DQO: 908 PT color.
6 Parámetros de calidad sobrenadante:  Turbiedad: 61 FAU  Color: 4. Parámetros  pH óptimo: sin ajuste  Agente coagulante óptimo: poliflocal  Dosificación: 2500 mg/l Figura 4.8 PT color  Sólidos suspendidos: 39 mg/l  DQO: 3370 mg/l  Eficiencia de remoción base DQO: 77%  DBO estimada base relación inicial: 2022 mg/l 34 .3. Fotografía 2. Prueba de jarras No.11. 6. Prueba de jarras No.2.2.
esto con el fin de determinar eficiencias de remoción de DQO. se lleva a cabo tres corridas con el PAC y una corrida con Poliflocal. Parámetros cuantitativos del agua residual del proceso Lodo mg/l No. . Los resultados se muestran en tablas XI y XII y en la figura 5. Tabla XI. A B C D PAC 3 PAC 3 PAC 3 Poliflocal 1000 1250 1500 2500 5 5 5 10 3950 3850 3740 3370 908 852 726 448 100 85 95 61 65 55 61 39 35 suspendidos mg/l coagulante mg/l Color PT de Co floculante mg/l sobrenadante Turbidez FAU Dosificación Dosificación coagulante Sólidos Agente DQO mg/l No. y repetitividad.Para realizar una verificación de los resultados analíticos. Parámetros cualitativos de calidad de agua residual del proceso coagulante mg/l floculante mg/l Volumen lodo sobrenadante LT TR TR TR Dosificación Dosificación coagulante Apariencia Agente A B C D PAC 3 PAC 3 PAC 3 Poliflocal 1000 1250 1500 2500 5 5 5 5 200 280 320 500 D B B B Color M SN TN SN Tabla XII.
Figura 5.17 libras / segundo 7% 2. determinación de eficiencias de remoción con PAC y con Poliflocal 2. 2.3. 36 . Análisis de niveles de SST / GYA Tabla XIII. siendo más eficiente el poliflocal. Pruebas de repetitividad.11. ambos manejan eficiencias arriba del 74% de remoción de DQO. en sólidos suspendidos. color. turbiedad y remoción de DQO. el PAC 3 y poliflocal. Fotografía 3. No es necesario ajustar el pH de la muestra original.3. Comentarios de las pruebas 1. Niveles SST y GYA Agua residual proceso Flujo promedio Crecimiento anual de producción Entrada 0. Existen dos coagulantes eficientes.12.
la cantidad base seca de producto a utilizarse será de: a. Poliflocal.25 37 .20 kg/día base seca 2. la cantidad base seca de producto a utilizarse será de: a.22 m³/día 14. el criterio será. 4. Consumo diario: 0. Libras/segundo 0.13.72 16. Dosificación de 1500 mg/l. Para la selección del coagulante.20 0. se probó un reactivo aniónico llamado HVM el cual dio muy buenos resultados y bajas dosificaciones.21 0.82 17.3. consumo diario: 75 kg/día base seca. 5 y 10 ppm. seleccionar la bomba para que a 2500 ppm se use al 60% de su capacidad. Dosificación: 2500 mg/l.69 15.99 19. b. Se asume que el coagulante deberá prepararse al 25% y se toma la máxima dosificación que es de 2500 ppm.18 0. PAC 3. Para la selección del floculante. Caracterización de operación y eficiencias Tabla XIV. 5. Dosificación: 10 mg/l b. por criterio dependerá del costo por kilográmo de los diferentes productos.17 0. Flujos de operación con crecimientos anuales del 7% Años 1 2 3 4 5 Flujo. consumo diario: 30 kg/día en base seca.
79 38 .23 87.  Aportación de agua residual: 60 litros/persona/día (equivalente a 73 m³/día o 0.00 kg/día 161.60 1008.99 1.00 2021.90 38. Parámetros de instalación con base a 12 horas de operación diaria y flujo de 19.34 82.96 0.75 85.92 19.903 litros/segundo.02 Flujo (m³/día) 78 80.9 0.93 0.)  Porcentaje de uso 3% Tabla XVI.Tabla XV.41 La base de cálculo para el agua residual de servicios considera los siguientes valores:  Cantidad de personal promedio diario: 1300 personas. Proyección de flujos para 5 años Año 1 2 3 4 5 Flujo litros/segundo 0.25 m³/día (0.45 lps) Dato Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg/l 8409.
25 m³/día DATOS INFLUENTE Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg / l 8409.80 kg / día 72.60 1008.02 2.02 lps o 87.25 m³/día DATOS EFLUENTE Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg / l 3784.14.05 202.16 100.00 2021.45 l/s ó 19. Datos para efluente agua residual del proceso al sistema físico–químico.68 31.89 1.00 360.00 kg/día 52.00 80. con un flujo de 0.85 3.90 32.00 kg / día 161. Proyección a 5 años para la PTAR Tabla XVIII.93 m³/día Datos Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg/litro 600.92 19. Parámetros de instalación con base a 24 horas de operación diaria con un flujo de 1.94 39 .Tabla XVII. Datos para influente de agua residual del proceso al sistema físico–químico.45 l/s o 19.60 7. con un flujo de 0.41 Tabla XIX.
con un flujo de 1.00 80. con un flujo de 1.A. con un flujo de 1.79 m³/día DATOS INFLUENTE Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg / l 600.02 Tabla XXI.02 l/s ó 87.85 7. N.00 kg / día 50.00 360.02 l/s o 87.21 383. Datos para efluente final de planta de tratamiento.74 kg / día 123.04 m³/día DATOS DEL EFLUENTE Esperado Etapa 1.60 7.79 m³/día DATOS EFLUENTE Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg / l 580. Datos para influente agua residual sanitaria a la criba.29 315. Acuerdo 236-2006 Dimensionales Demanda bioquímica de oxígeno Sólidos suspendidos totales Grasas y aceites mg / l 1156.92 29.A.00 340. 40 .67 31.02 Tabla XXII. N. Datos para efluente de agua residual sanitaria a la criba.96 mg / l 1500 1500 300 kg / día N.00 kg / día 52.Tabla XX.A.74 8.00 80.46 l/s ó 107.77 33.
3. que garantiza plenamente su desempeño funcional. para la remoción de carga orgánica suspendida y soluble. para que se pueda realizar un tratamiento separado. realizando dicha segregación de la siguiente manera. Separación y segregación de las diferentes líneas de drenaje Se propone inicialmente una segregación de las líneas de drenaje. según la calidad de cada una de estas.1. 3. para lograr la calidad del agua requerida por el proyecto. La calidad del producto permitirá un factible reuso y los lodos concentrados. En el sistema planteado se ha considerado una tecnología confiable y práctica disponible. 41 . cumplirán con la normativa para su disposición final controlada en rellenos sanitarios municipales. Etapa 1 con fecha de cumplimiento 2011.1. del diagnóstico actual de la compañía. Características y descripción del sistema de instalación propuesto Con base en el análisis realizado. se realiza la propuesta de los elementos que se deben seguir y los sistemas que se deben instalar. separándolas según el efluente que manejen. grasas y aceites y concentración de sólidos o lodos separados del agua residual tratada.1. bajo los parámetros de DBO5 y grasas y aceites controlados.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Bajo el cumplimiento de la normativa del Acuerdo Gubernamental 236-2006.
de este tipo de aguas. 3. ya que se dirige directamente al alcantarillado público designado para este efluente. Apertura del suelo para reorientación de las líneas 5. Bombeo del tanque de recolección hacia la ubicación de la planta de tratamiento 3. la orientación de este efluente es la correcta. Identificación de líneas de baños en edificio administrativo.3. Identificación de cajas de registro. Orientación de las nuevas líneas. 3. está dirigida y segregada en un 75% y que está dirigida hacia una trampa de grasas que se debe mantener.1. Líneas de drenajes de aguas pluviales Con base en los levantamientos realizados.1.1. Líneas de drenajes de aguas servidas Se determina que esta red de drenajes.2. 2.1. hacia el tanque de recolección. y 42 . Líneas de drenajes de proceso Se determina que esta red de drenajes.1. 7. por lo que se propone la realización de los siguientes pasos: 1. 6. Identificación de líneas de baños de producción.1. debe ser modificada en su totalidad. ya que son las líneas originales y ha sido donde se han introducido líneas de aguas servidas y drenajes en general. Introducción y ensamble de tubería de las nuevas líneas de drenaje. se determina que las líneas de drenajes pluviales deben seguir realizando su función actual y no ser modificadas.3. 4.1.
1. Sistema de preparación de coagulante y floculante y dosificación. 3. Reorientación de las líneas que no se encuentren dirigida hacia la trampa de grasas. está integrado por las siguientes etapas principales: 1. Tanque de coagulación química y sistema de flotación por aire. Introducción y ensamble de tubería de la actual trampa de grasas. 5. 4. 6. Bombeo del tanque de recolección. hacia la ubicación de la planta de tratamiento. Disuelto (DAF). 4. Sistema físico-químico para la nivelación de los estándares del efluente El sistema de tratamiento de aguas residuales. por lo que se propone la realización de los siguientes pasos: 1. Identificación de líneas provenientes del área de lavado del departamento de envasado. 43 . ilustrado en el diagrama de flujo que se muestra a continuación. homogeneización y re-bombeo de aguas residuales de servicios y aguas residuales de proceso. Acondicionamiento y desaguado de lodos. 2. Identificación de líneas provenientes del departamento de procesos. 5.2. 2.alimentará el tanque de recolección. hacia el nuevo tanque de recolección. 3. Cribado de sólidos gruesos. Tanques de captación. Identificación de cajas de registro. 3. 6.
3.1. Tanques de re-bombeo La trampa existente para los residuales de proceso. a través de un control de niveles. así como los principios teóricos básicos que fundamentan cada etapa de tratamiento.3. se recibirá en el cárcamo de proceso. al proceso de flotación. 3. El agua de proceso previamente pasará a un tanque de coagulación mediante la adición de químicos.1. Separación de grasas. que alimentarán al sistema de separación por flotación de las descargas de proceso y servicios.4. la etapa de tratamiento consistirá de un proceso de 44 . Para los residuales de servicios se construirá un tanque o cárcamo con una capacidad estimada de 15 a 20 metros cúbicos. aceites y sólidos en suspensión por flotación con aire disuelto Dado el alto contenido de materia en suspensión y coloidal de la mezcla de las dos descargas. El equipo doble de bombeo. será utilizada para tanque de rebombeo. la corriente sanitaria pasará a través de una criba estática tangencial y las dos aguas serán mezcladas a la entrada de la unidad de flotación. Igualmente se utilizará un equipo dúplex de bombeo sumergible para cada tanque. alimentará continuamente al sistema de flotación.En las secciones siguientes se describe brevemente el funcionamiento del proceso. El agua del filtro prensa.
La separación se da. y en caso necesario. El lodo flotado. los lodos se colectan mediante un mecanismo de rastras. por la formación de pequeñas (micro) burbujas que se adhieren a la superficie de las partículas suspendidas. Este proceso tiene como principio de operación. dando lugar a la minimización del tiempo de residencia hidráulico. para ser desaguados en un filtro prensa. se le adicionará hipoclorito. vía una bomba de cavitación. tipo placas. se eliminaría hasta un 60% de húmedad que estos contienen. para un desaguado final. como natas y el agua clarificada. alimentando aire.1. por un acondicionamiento de lodos. Esta circunstancia favorece o acelera la velocidad de ascenso (flotación). en la corriente de agua. queda en la parte inferior de las natas. para su desinfección y vertido a la descarga.5. así como la formación de una capa densa en la superficie. Bajo este principio de operación. Al alimentar los lodos acondicionados al filtro prensa. libre de partículas sólidas. que una vez en la superficie y en contacto con la corriente de agua residual. para lograr una concentración de 4 a 6 veces lo que se estima de la nata del flotador. la adición de aire. se conduce por gravedad a un tanque de espesamiento y bombeo. obteniendo así una torta con una alta 45 . para llevar a cabo la separación y a un mínimo volumen de lodos. permite la separación de sólidos.flotación con aire disuelto. resultantes de la coagulación y floculación química y las arrastran hacia la superficie. 3. Estabilización y deshidratación de lodos Esta etapa está conformada básicamente por un espesamiento por gravedad. El agua tratada libre de natas y sólidos coloidales y suspendidos. recolectándose en un sistema de vertedero sumergido que evita el arrastre de partículas flotantes.
3.6. homogeneización y bombeo de aguas industriales y sanitarias Los efluentes sanitarios y de las áreas de proceso que se generan durante las operaciones de manufactura de la instalación. en cada cárcamo se cuenta con dos bombas de tipo sumergible con una potencia de 1.concentración de sólidos y una húmedad baja. Estaciones de captación.1.5 kw y 46 .2. serán colectados y conducidos hacia tres cárcamos de bombeo enterrados.2. con capacidad aproximada de 22 m3 cada uno. el cual se llevará a cabo en una unidad de flotación por aire disuelto con una capacidad de 2 m3/h. Ingeniería de proceso 3. efluente del proceso de separación de sólidos por aire disuelto. desde donde la descarga sanitaria (descarga 1 y 2) será bombeada hacia una criba estática tangencial con capacidad de 2 m3/h y la descarga de proceso (descarga 3) hacia el proceso de flotación. se someterá a una desinfección continua.1. 3. mediante coloración con hipoclorito. El sistema de bombeo operará de manera automática. lo que facilitará completamente su disposición final. Desinfección El agua clarificada. La dosificación será regulada en función del volumen vertido y con control a través del PLC central.
5 mm será separado por la criba. dejando una bomba en espera y con una alternancia de 24 horas para igualar el desgaste de cada bomba.capacidad para transferir un gasto máximo de 9 m3/h. hacia el drenaje municipal. con motor de 0. cuya descarga será hacia el tanque de salida.3. equipado también con un agitador de tipo propela. Separación de sólidos. Separación de sólidos gruesos en la corriente de agua sanitaria El agua residual que proviene de las áreas de servicios. 47 . para lograr una completa homogenización y reacción. mismo que será retirado de manera intermitente a través de una limpieza manual. Los sólidos serán colectados en un contenedor y almacenados para disposición final. grasas y aceites por flotación con aire disuelto (DAF) en la corriente de agua de proceso La flotación ha sido considerada como un método eficiente para hacer llegar las partículas hacia la superficie. 3. con una capacidad de 3 m3. a las cuales se adhieren dichas partículas. Una cama de lodo se forma en la superficie y es removida ya sea hidráulicamente o mecánicamente. 3.2. El tanque de reacción química. controlados por un sensor de nivel hidrostático. luego será bombeado hacia una criba estática tangencial de acero inoxidable con capacidad de 2 m3/h.2. Micro burbujas de 10 a 80 μm son utilizadas para separar los sólidos suspendidos y coloidales.75 kw.2. a través del uso de burbujas de aire. será colectada en dos cárcamos de bombeo enterrados. en un arreglo redundante. Por lo que cualquier sólido con un diámetro mayor a 0.
logrando así un pre-tratamiento físico-químico y dejando solo que los orgánicos disueltos sean enviados hacia el sistema de tratamiento SBR. La suspensión es claramente separada de manera horizontal por diferencia de densidades de la capa inferior del agua clarificada. para posteriormente ser alimentado por gravedad hacia el sistema de flotación. El agua clarificada fluye fuera de la suspensión hacia la descarga del sistema de flotación. A través del sistema DAF. de tipo neumática con capacidad de 2 gpm. un flujo constante de 0. que será construído posteriormente como segunda etapa. Las micro burbujas junto con los sólidos forman una suspensión.5 lps proveniente del cárcamo de proceso con una previa dosificación de agente floculante con concentración de 0.Las micro burbujas son introducidas y mezcladas de manera homogénea con el agua. la mayoría de la materia suspendida y coloidal así como las grasas y aceites serán removidos. 48 . mismo que podrá ser mezclado posteriormente con el lodo biológico de la purga del reactor (etapa 2). por medio de una rastra mecánica la cual remueve la capa superficial de sólidos formada. El lodo flotado será conducido hacia un tanque de colección y acondicionamiento de lodos. por difusión de aire con una capacidad para tratar 2 m3/h. mediante una bomba de diafragma. Por lo tanto. y conducida hacia un tanque de reacción para lograr la reacción del floculante con el agua de proceso y facilitar la separación de los sólidos suspendidos y grasas contenidos.2% por medio de una bomba dosificadora con capacidad de 15 l/h.
3.2.4. Sistema de preparación de soluciones de coagulante y floculante
El agua residual recibirá la dosificación en línea y en el tanque de reacción, las soluciones de estos químicos para acelerar la separación de los sólidos suspendidos y coloidales.
La dosificación se lleva a cabo en forma automática y es función tanto del flujo de agua a tratar como de la concentración que se espera mantener en la corriente de agua tratada. En este caso la concentración que se espera mantener es de 500 y 10 mg/l, respectivamente, para un flujo de 2 m3/hr, para lo cual se requiere una dosificación de 2,5 l/h, lograda mediante una bomba dosificadora con una capacidad de 5 l/h.
Para el control de esta reacción química, será necesario establecer y ajustar un control de pH, cuyo valor óptimo será definido en base a las pruebas de tratamiento. El sistema de pH será monitoreado y controlado mediante un instrumento, comunicado a las bombas dosificadores y tablero de control.
3.2.5. Acondicionamiento y desaguado de lodos
Los lodos generados en el proceso biológico y en el proceso físico químico se captan en un tanque, con capacidad de 10 m3, fabricado en polietileno de alta densidad, en este tanque se lleva a cabo el
acondicionamiento mediante la adición de polímero anicónico, con una dosificación de 9,7 l/h, esto para alcanzar una concentración de 10 mg/l.
Una vez acondicionado, el lodo completamente mezclado se alimenta, mediante una bomba de desplazamiento positivo, de tipo diafragma y con accionamiento neumático, con capacidad de 5 gpm al filtro prensa donde se lleva a cabo el desaguado y compactación de sólidos. El filtro prensa tiene capacidad de 2 ft3 y opera en forma cíclica, realizando 1 ciclo cada día para filtrar todo el lodo generado durante el tratamiento. El filtrado, con un contenido mínimo de sólidos se retorna al cárcamo de re-bombeo, y los sólidos húmedos se colectan en un contenedor para su disposición final.
Figura 6. Diagrama de instalación de la planta de tratamiento
Se puede consultar el anexo 3 que complementa esta figura.
3. espesor 15 centímetros.5 X 2.50 X 3.5 metros. en concreto armado. y dados para estructura metálica. Dimensiones internas generales de 3. Construcción de losa de montaje para reactor biológico en concreto armado.50 X 3.50 X 1.5 X 5. espesor 15 centímetros.5 metros de altura. Construcción de tanque reactor SBR en acero al carbón. totalmente enterrado y tapa para montaje de equipos. dimensiones generales de 9 metros de diámetro por 4.0 X 10.50 X 1. volumen útil de 18 m3. dimensiones (largo X ancho X altura h) de 3. Construcción de cárcamo para agua residual de servicios. acabado aparente. 7. 8. área de 10.0 X 6. 5.5 metros. Construcción tapa para montaje de equipos. Dimensiones internas generales de 2. consistente en el rompimiento de las mamparas. Adecuación de cárcamo para agua residual del proceso.0 X 1. acabado aparente. Construcción del cuarto de control. Construcción de losa de montaje para equipos dimensiones (l X a X h) de 12. 53 . INGENIERÍA DE LA OBRA CIVIL Para la instalación de la obra civil son necesarias las siguientes actividades: 1.0 metros. para permitir una homogeneización. 6. Dimensiones internas generales de 3.4. 4.5.5 metros. volumen útil de 18 m3.50 metros. Incluye zapata. acabado epóxico y atornillable. totalmente enterrado y con tapa para montaje de equipos.0 X 2. Construcción de cárcamo de agua residual de sanitarios y cafetería. volumen total útil de 280 m3. volumen útil de 12 m3. 2. en concreto armado.
 Suministro habilitado y colocación de cimbra recta acabado aparente.  Demolición firme de concreto simple de 10 centímetros. producto de excavación.02 metros de profundidad. de 6 centímetros de espesor. La duración de estos trabajos será aproximadamente de 2 meses.  Suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2.0-6.  Excavación en terreno tipo II de 0.  Incluye acarreo libre 20 metros.1. se perderán 4 espacios de parqueo.0 metros de profundidad. Tiempo durante el cual.  Relleno y compactación de material.  Excavación en terreno tipo II de 2. 4.  Suministro y colocación de concreto bombeado con f´c = 200 kg/cm2. Las siguientes actividades generales:  Limpieza y despalme. Reposición de firme en concreto con f´c = 150 kg/cm2.  Excavación en terreno tipo II de 4.  Carga y acarreo de material. vibrado y curado. incluye vaciado.  Plantilla de concreto f´c = 100 kg/cm2.  Suministro y colocación de banda ojillada de PVC.9. producto de la excavación c/pisón de mano en capas de 20 centímetros.0-4.  Trazo y nivelación en área de construcción. Apertura de fosas en estacionamiento Se abrirán las fosas de aguas sanitarias y de procesos en el parqueo de gerentes. 54 .  Afinado a mano en fondo de excavación. cada una.  Limpieza general. con un volumen 22 m³.0 metros de profundidad.
Figura 7. diagrama y vista aérea 55 . Diagrama de ubicación de las fosas en área de estacionamientos.
Figura 8.La siguiente gráfica muestra la ubicación contigua al área de Shipping de la compañía. Eliminación de estacionamientos Caseta de corte corrugado Movimiento de caseta Parqueos eliminados 1234567 89 Bomba SCI Figura 9. Flujo vehicular en el área de la PTAR Entrada general vehículos Área para maniobras Bomba SCI 56 . allí estará ubicada físicamente la planta de tratamiento.
3 fases. 60 hz. 1 pieza. Suministro de sensores de nivel hidrostático. con capacidad de 23. 4. marca LMI.77 gpm (1. Marca Endress. Incluye sensor. 2 piezas. Equipamiento Para el equipamiento se requiere lo siguiente: 1. 3. fabricado en PVC. 7. Suministro de tanque de coagulación fabricado en placa de polietileno reforzado. 3 fases. 6. 220/440 volts. 1 pieza. 2.4. para cárcamos de proceso y servicios. Con guía de izaje. marca EMU o similar. Monitor controlador de pH para tanque de re bombeo proceso. malacate y accesorios de montaje en campo. fabricado en polietileno de alta 57 . con una capacidad de 3 m3. Suministro de agitador para tanque de coagulación con moto-reductor marca Sumitomo o similar flecha y propela fabricados en SS304. Motor de ¼ HP 200/400. 8. con capacidad de 23. Incluye cable con una longitud de 6 metros. 3 piezas. Suministro de bomba dosificadora de agente coagulante marca LMI. modelo TR21 marca EMU con motor e 1. 3 piezas. 4 cárcamos de servicios para alimentar la criba y seguir el proceso de flotación. 5.5 lps) a una carga total de 49 ft (15 m) de columna de agua con motor de 2 HP. 220/440 volts.77 gpm (1.3 kw. 3 fases. 60 Hz.5 lps) a una carga dinámica total de 49 ft (15 m) de columna de agua con motor de 2. marca EMU o similar.2. Suministro de agitador sumergible. 60 Hz. Suministro de bomba centrifuga sumergible. modelo 26 350. Para alimentar a proceso de flotación (cárcamo de proceso). 9.0 HP. 1 pieza. Suministro de tanque de preparación de polímero con capacidad de 50 galones. GLI o similar. 6 piezas. Suministro de bomba centrífuga sumergible.
con PLC. 14. Flotador con aire disuelto. luces piloto. flecha de 34” de largo en 303 S. selectores de arranque para señalización de alarma. con guarda motores. 1600 RPM.S. Suministro de tanque de almacenamiento de agente desinfectante marca LMI. 3 fases. Incluye bomba de alimentación de lodo tipo neumática con diafragma.5 m³. 1 pieza. con una capacidad total de 50 galones. Operación semiautomática. Suministro de agitador para tanque de acondicionamiento de lodos con moto reductor. modelo 26 350. de 5 Hp. 10. Suministro de bomba dosificadora de agente desinfectante marca LMI. Gabinete NEMA 12. modelo 470 LP. Suministro de tablero de fuerza y control marca himel o similar. con una capacidad de 2. y controles de mezcla aire agua.5 lps. fabricado en placa de polietileno. 11. con capacidad hasta para 0. Motor de ¼ HP 200/400 V. relevadores. 13. 60 Herz. modelo 10 590.023 y 2. 1 pieza. 3 piezas. 1 pieza. Compresor de aire para alimentación a bomba y mecanismo de cierre de filtro prensa.densidad. 12. 58 . 115 V. fabricado en polietileno de alta densidad. Cierre hidráulico neumático. TEFC. marca Sumitomo o similar flecha y propela. Incluye bomba de aire. Incluye: agitador 1/20 HP. rastra mecánica para lodos y su moto reductor de velocidad. 16.2 lph. modelo A141-351TI con una capacidad entre 0. Suministro de tanque de acondicionamiento de lodos biológicos. Marca Evans o similar. 15. Suministro de filtro prensa para el desaguado de lodos con capacidad de 2 ft3. con 35 placas. 17.
Incluyendo aplicación de primario. e. 5. Instalación de línea de transferencia de agua residual desde cárcamo sanitario (baños y cafetería). Línea de descarga de filtrado del filtro prensa a cárcamo proceso. Aguas residuales servicios. Aguas residuales proceso. Ingeniería hidráulica Para la obra hidráulica se requiere: 1. 2. c. 2. Instalación de línea de transferencia de agua residual desde el cárcamo sanitario.5 m3 / hora. 1. pintura y soportaría. 4.3. Instalación de líneas de interconexión hidráulica de los puntos siguientes: a. Línea de descarga de tanque de lodos a cárcamo proceso.4. cédula std de 2´´ de diámetro. en tubería a/c con costura. 6. en tubería a/c con costura cédula std 1 ½´´ incluye aplicación de primario pintura y soportaría. en tubería a/c con costura cédula std 1 ½´´ de diámetro incluye aplicación de primario pintura y soportaría 3. b. Línea de succión y descarga de bomba de alimentación a filtro prensa. Instalación de transferencia de agua residual desde cárcamo de proceso. Interconexión de líneas de tanque reacción coagulación a DAF. 59 . d. Tubería de descarga final.5 m3 / hora.
8m ² 2423.5m ² 24.6 43.Figura 10.45m² 34.18m ² 1 2 3 4 5 6 7 8 Area lb re d e i par queo 24.086m² Tubería principal 60 D 6R N D 6R N . 99 36 568. Ubicación general de la planta de tratamiento y tuberías Area de Basure ro Planta de tra tamie nto Caseta de cor te Corr ugad o pa ra re ci la j c e 1947.
con recubrimiento epóxico. Transportación hasta el sitio de instalación.4. Montaje Incluye maniobras de carga y descarga con grúa. 4.  Actuadores y válvulas de decantación. Soporte de tuberías hidráulicas y eléctricas en acero al carbón.  Sensor de pH.  Controladores de válvulas automáticas para filtros. 2.5. ángulo estructural. Ingeniería mecánica Lo necesario para la obra mecánica se describe a continuación: 1. incluye placas de anclaje.4. y tablero de control con accesorios de fuerza y control. anclaje y nivelación de todos los equipos. 61 . 4. Suministro y colocación de andador para operación de máquinas.6.  Sensores de nivel. Ingeniería eléctrica Lo necesario para la obra eléctrica requiere de la instalación del centro de control de motores.  Bombas de alimentación a filtro prensa. botoneras y selectores de posición para el control y monitoreo de los siguientes equipos e instrumentos:  Bombas de cárcamos de agua residual.  Bombas dosificadoras. PLC Allen Bradley y Terminal operador marca Himel. con luces piloto.
debido a que se tiene que llevar a cabo la siguiente secuencia operativa o etapas de arranque. 62 . para su estandarización.En las figuras 11 y 12 se pueden apreciar los elementos a instalar y las vistas en perspectiva del sistema de tratamiento de aguas residuales y servicios. 4.7. Arranque y estandarización del sistema El sistema propuesto considera un período de tiempo.
Diagrama de ubicación de los elementos de la PTAR T-100 REACTOR A FUTURO AREA VERDE T 40D CS-D1D T-100 DAF 300 FP-500 T-030 63 .Figura 11.
Figura 12. 64 . que permita dar la eficiencia deseada hasta lograr la operación en estado estable. Flujo intermitente. Estabilizar el sistema mediante la regulación de cargas orgánicas.  Estandarización del sistema. Regular a flujo continuo. Diferentes perspectivas de vista de la PTAR Vista hacia el norte Vista hacia el oeste Vista por dentro viendo al sur Vista hacia el este Vista hacia el sur  Estabilización del sistema.
5.81 Q 2 451 358. Costo de la planta de tratamiento Tabla XXIII.00 Q 182 400. pruebas de G arranque.20 $ 28 782.56 $ 306 419. que será utilizado como tanque de homogenización.00 Q 158 302.00 Q 91 200. PRESUPUESTO DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 5.00 COSTO Q DESCRIPCIÓN A B C D E F Obra civil Equipamiento Obra hidráulica Obra eléctrica Obra mecánica Montaje Ingeniería.1.00 $ 15 950.32 Q 1 423 969.00 Q 127 600.79 $ 177 996. el costo del proyecto es de US$ 366 381. Presupuesto para instalación del sistema de la PTAR COSTO (USD) $ 19 787. puesta en marcha y entrenamiento Precio total: Sistema de tratamiento de agua para compañía productora de cosméticos: $ 29 703.82 Q 237 630.63.00 $ 11 400.00 $ 22 800.50 Incluyendo un tanque de acero inoxidable con capacidad para 280 m3.60 Q 230 256. 65 .
00 0.06 $ 0.34 0.83 $ 3.03 1 3 1 3 1 2 1 4 1 1 1.COSTO US$/kw-h COSTO US$/día CAPAEQUÍPO C CIDAD kw Bomba cárcamo aguas sanitarias Sensor de nivel cárcamo Bomba cárcamo agua de proceso Sensor de nivel cárcamo Agitador coagulación Bombas dosificadoras Bomba de recirculación de DAF Rastra de natas de DAF Soplador de aire SBR Válvula motorizadas de decantación SBR Sensor de nivel de tanque de OPERACIÓN (h/día) TENCIA kwh-h/día 32.03 26.70 0.0 20.0 20.58 $ 0.00 0.06 0.06 0.06 0.30 6.00 102.02 10.90 $ 0.0 0.80 0.89 $ 0.06 0.00 $ 2.0 18.50 0. Costo de energía eléctrica para la operación de la PTAR CONSUMO PO.06 $ 1.06 0.06 0.05 36.55 $ 6.16 0.34 0.60 0.02 3.1 20.40 3.02 1.00 $ 14.55 $ 3.0 0.0 1.02 24.0 20.0 19.5 0. Costos de operación del sistema Tabla XXIV.00 60.00 0.00 tanque SBR Agitador tanque de lodos Tablero de fuerza y 4 1 0.06 0.00 252.5 12.06 0.13 control filtro prensa C = Cantidad 1 3.00 60.00 0.00 $ 1.17 66 .2.1 24.75 5.06 0.06 0.06 $ 0.0 0.06 $ 1.5.80 14.
24 5.69 $ 13 052.54 $ 4128.9 1.12 0.0 10.56 $ 1087.COSTO Total por día Total por mes Total por año US$ $ 35.9 0.41 $ $ $ $ 9.32 Q 33 028.76 67 .72 Q Q 1.0 CONCEPTO CONSUMO kg/día 19.5 0.48 Q 8701. Costos de reactivos Tabla XXV.48 Q 39 634.23 0.75 0.11 0.23 0.0 1.67 residual proceso Floculante biológico Urea comercial (42% N) Bifosfato de Amonio (15% p) Hipoclorito de sodio para lodo 20.U.084.3.28 Q Q 284.20 comercial (13%) COSTO Total por día Total por mes Total por año US$ $ 135.2 P.56 $ 49 542.0 5.44 0.1 4.52 Q 104 418.0 20.55 COSTO US$/día $ 125. US$/kg 6. Costo de reactivos empleados para mantenimiento PTAR DOSIFICACIÓN mg/l Coagulante para agua 200.
64 1/Año 445.4. Costos de mantenimiento preventivo de la PTAR COSTO US$/mes 90.U. 1 Refacciones bombas de sopladores FRECUENCIA 2/Mes 1/2 Años C.12 Válvulas automáticas Sensores de nivel Bombas dosificadoras Filtro prensa 1/2 Años 1/Año 1/Año 1/2 Años 2800.45 37.00 2670. Costos de mantenimientos preventivos Tabla XXVI.73 cárcamo sanitario Refacciones cárcamo proceso Bomba neumática bombas 1/2 Años 1018.18 42.91 53.04 68 .00 116.25 COSTO Total por día Total por mes Total por año US$ $ 585.67 45.45 25.27 63.42 1/2 Años 1527.20 $ 7025.45 300.92 Q 153.5.00 545.03 CONCEPTO Lubricación Refacciones SBR No.45 1272.00 111. US$/Frec.88 Q Q 4683.49 $ 19. 45.60 Q 56 207.
5.00 VOLUMEN DE AGUA TRATADA (m³/día) COSTO AGUA TRATADA US$/m³ COSTO AGUA TRATADA Q/m³ 69 . Resumen total de costos Tabla XXVIII.10 COSTO Total por día Total por mes Total por año US$ $ 71.28 Q 209 454.6.54 $ 2 181.56 Q 63 868.82 $ 26 181.89 Q Q 572.88 Q 153.56 Q 766 422.28 Q 1082.73 Q 21.84 Q / Año Q 104 418.60 Q 572.48 Q 4683.6 de US$/mes $ $ 872.00 $ 2.6 1. Costos del personal necesario para operación de la PTAR SALARIO CANTIDAD Operador Ayudantes 1 3 (US$/mes) $ $ 545.12 5.56 Q 209 455.92 Q 17 454.08 Q / Mes Q 8701.72 1309.45 272.32 Q 17 454.08 Q 396 342. Costos de personal de operación PTAR Tabla XXVII.32 Q 2094.48 96.73 Factor Beneficios 1. Resumen de costos de operación de la PTAR CONCEPTO Energía eléctrica Reactivos Mantenimiento preventivo Personal operador Gran total Q / día Q 285.08 Q 56 423.52 Q 33 028.5.
los tiempos de holgura para poder trabajar imprevistos que en todo proyecto aparecen. PROGRAMA DE EJECUCIÓN A continuación. en la figura 13. con base en las gráficas 2. Las actividades se cumplieron en general. desde el trabajo de diseño hasta el de instalación de 10 meses. y del 80% de la generación de grasas. químicos y materiales no biodegradables. La planta necesito. 3 y 4. así como personal de almacenes. y posteriormente a ello durante 8 meses se monitoreo los resultados para asegurar su correcto funcionamiento. siendo de gran ayuda como en todo proyecto. distribución y transporte. se presenta el cronograma de ejecución de la instalación de la planta de tratamiento. 71 . ventas. Esta empresa tuvo una reducción del 33% de su personal. A continuación. para la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales para la compañía manufacturera de cosméticos. La empresa de cosméticos donde se realizó la instalación. se presenta el programa de actividades.6. recursos humanos y finanzas. que eran en su mayoría provenientes de la fabricación y empaque de sus productos cosméticos. solamente la supervisión efectiva de la instalación y puesta en marcha efectiva de esta planta. cerró operaciones de manufactura a finales de 2008. Este proyecto no tuvo como parte el diseño. quedando únicamente áreas administrativas de mercadeo.
Cronograma de ejecución de la instalación de la PTAR 72 .Figura 13.
Figura No. Cronograma de ejecución de la instalación de la PTAR 73 . 13.
Figura No. 13. Cronograma de ejecución de la instalación de la PTAR 74 .
1. Definición de entradas y salidas del sistema 7. 8. 5. 4. Ingeniería de control y programación Se propone una revisión continua de la eficiencia del sistema. Dosificación de químico. 7.1. 75 . 3. Corrida de lodos. Efluente tanque de procesos.1. Efluente DAF. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 7.7. 2.1. Efluente tanque de aguas servidas. por medio de un plan de muestreo y caracterización diaria de los puntos de la verificación constante de datos estadísticos. Caracterización de los efluentes Se tienen los siguientes puntos de control dentro de la operación. Verificación de niveles en tanques de recolección y niveles de pH. 7. Efluente filtro prensa. 6. Salida general. 1. con base en muestreo según los parámetros establecidos en los capítulos 2 y 3.1.1.
2. del tipo de agua que está siendo trasegada en ese punto.7. Gráficos de control Se propone una revisión continua de la eficiencia del sistema. La operación de la planta de tratamiento cuenta con puntos de control. para identificar el buen funcionamiento del sistema. 76 . los tipos de controles que existen son los mostrados en las figuras 14 y 15 que se encuentran en las páginas siguientes. en los cuales existen grifos especiales para la toma de muestras.1. por medio de un plan de muestreo y caracterización diaria de los puntos de control o de muestreo. esto permite un monitoreo constante de los parámetros de la operación.
Gráficos de control descarga final DQO 77 .Figura 14.
Figura 15. Grafico de control esperado de DBO descarga final Etapa 1 2 3 4 78 .
b. para la operación de tratado del agua. Si las alarmas están apagadas. dependiendo de la calidad del agua de 79 . a.7. se pueden graduar las válvulas de entrada en la planta y controlar el flujo. A continuación. 2. El uso del poliflocal C es más reducido. se presenta un procedimiento de operación. normalmente la alarma está activada porque el nivel de algún cárcamo está muy alto debido al fallo de una o varias bombas. Si las bombas están en estado de alarma.15 (270 gramos de floculante). se verifica la cantidad de químicos disponibles. que ninguna de las alarmas esté activada y si lo está revisar en el panel de control para chequear el problema. ya que en ellos se detallan los pasos a seguir para que el sistema haya sido implementado adecuadamente. Normalmente. se debe revisar el nivel de los cárcamos ya que si uno presenta un nivel alto. el cual emplea los dispositivos electrónicos de control y proporciona las observaciones claves para validar su funcionamiento adecuado: 1. Una vez hecha la revisión. un tonel con 160 litros al 50% puede durar más de una semana. se debe llamar al proveedor para que le den servicio de limpieza.2. El primer paso es verificar. se usa un tonel de 180 litros con floculante al 0. Procedimientos de operación y control La implementación del proyecto se debe llevar acabo de acuerdo con las recomendaciones hechas en el capítulo 2 de Bases y cálculos de diseño. inmediatamente. ya que los cárcamos pueden sobrepasar su nivel máximo y habría un desbordamiento de agua. así como el capítulo 3 de descripción del sistema de operación.
La cal también ayuda a evitar los malos olores que emanan de los cárcamos. entonces se debe subir el flujo de poliflocal. sobre todo de la salida general y del agua del DAF-200. 4. 3. El lodo se hecha en toneles con bolsas de 200 libras y se desecha en predios específicos autorizados. El flujo efluente del DAF-200 debe estar entre 0. Si el flujo es muy bajo o muy alto los químicos no reaccionan de manera correcta.25 litros por segundo para que el DQO esté en los estándares. hay que agregar 1 costal de cal. Este proceso tarda 3 horas y es necesario verificar el nivel que baja después de cada corrida para aplicar la cal. si baja menos de éste nivel. Un factor importante para el buen funcionamiento del proceso es el pH. Para verificar que el proceso es correcto se toman muestras puntuales. dependiendo del nivel del tanque T-400.procesos.23 y 0. Otro proceso importante es la corrida de lodos. Si el pH baja a 6 se debe subir echando cal al cárcamo de procesos T-020 (1/2 costal de Cal) y también se puede echar una libra diluída al tanque T-100 que es el tanque de homogenización (Poliflocal). 80 . A veces. Las corridas de lodos se efectúan una vez por día. las cuales no deben sobrepasar los estándares dados por el Ministerio de Ambiente. pero si baja sólo un 8%. Normalmente el nivel baja un promedio de 10%. hay que agregar 2 costales. hasta que el agua pierda su turbidez. el agua entra demasiado espesa. Éste debe mantenerse entre 7 y 8.
7.3. Programación y mantenimiento
7.3.1. Métodos utilizados para la caracterización
7.3.1.1. Caracterización interna
La caracterización y muestreo de los diferentes puntos de control se lleva acabo internamente, con equipo de laboratorio adquirído por la empresa y que permite operar y hacer las mediciones como parte de este estudio de tesis.
7.3.1.2. Utilización de laboratorio externo
Cuando se requiere de pruebas más puntuales o que únicamente se pueden realizar en laboratorios completos, como los demás parámetros solicitados por el ministerio, se realizan con un laboratorio externo. Los análisis cualitativos y cuantitativos de mercurio, cadmio, magnesio, por ejemplo fueron realizados con este apoyo.
7.4. Puntos de control
Tabla XXIX. Lista de los puntos de control para revisión
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Lugar Salida general Salida general Efluente FP-500 (filtro prensa) Efluente criba Efluente DAF-200 (sistema de aire disuelto) Influente T-020 (cárcamo principal procesos) Efluente T-010 (cárcamo principal sanitarias) Efluente T-020 (trampa de grasas) Después de la trampa de grasas Salida general Influente T-020 Efluente T-020 Efluente T-010 Efluente DAF-200 Efluente FP-500 Efluente criba Salida general Salida general Efluente trampa de grasas Efluente T-020 Efluente T-010 Efluente DAF-200 Efluente FP-500 Después de la trampa de grasas Después de la trampa de grasas Tranque de homogenización Lodo (ver gráfica XVIII) Salida general Después de la trampa de grasas
Los análisis que se pueden realizar en esos puntos de control son:
1. DQO (mg/l O2) 2. DBO (mg/l O2) 3. Relación DQO/DBO 4. Aceites y grasas (mg/l) 5. Sólidos suspendidos 6. Sólidos disueltos 7. Fósforo total 8. Nitrógeno 9. Color 10. Turbidez 11. Coliformes fecales
Se lleva a cabo la capacitación del personal de operación, y mantenimiento de la planta de tratamiento en dos fases:
1. Teórica en aula con el siguiente contenido: a. Definición de los procesos de tratamiento. b. Descripción de la tecnología instalada. c. Descripción de la instrumentación y equipos instalados. d. Descripción de la filosofía básica de operación con la secuencia lógica. e. Definición de los criterios y parámetros de control. f. Definición de los procedimientos de determinación y medición de parámetros de control. 83
Ilustración de procedimientos de detección de fallas y guía de soluciones. provocando problemas de sedimentación.6. ya que las mismas forman entramados.2. 7. e. Ilustración de los mecanismos y procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. d. Esponjamiento filamentoso o bulking Se produce. resulta primordial analizar la muestra. Ilustración de la ejecución de las actividades de rutina para medición. Práctica en campo a. que hace que las mismas interfieren en la compactación del flóculo en el decantador secundario. 84 .6. como método de detección de estos microorganismos. b. flotando en la superficie. Problemas posteriores a la instalación y su solución 7. Por este motivo. c. Este inconveniente puede ser debido a:    Problemas de diseño. Ilustración de las actividades de rutina en la inspección y verificación del funcionamiento correcto de equipos instrumentos de medición e indicación. Mal cálculo de retención hidráulica entre otras causas. debido al crecimiento excesivo de bacterias filamentosas. inspección y verificación de parámetros de control de proceso. Ilustración de los procedimientos de determinación de parámetros de control. Problemas del efluente. a través de la observación microscópica.1.
  Problemas operativos. potenciadores de crecimiento.  Químicos o Colocar microbicidas (por ejemplo cloro) para eliminar a los microorganismos en cuestión. Eliminar zonas muertas. como por ejemplo. incorrecta concentración de oxígeno. entre otros factores. concentración inadecuada de oxigeno. ácido fólico. que podrían ser toxicas. 85 . o o Ajustar los nutrientes. Efectuar los procesos de coagulación y floculación en la salida del sedimentador secundario. aparición de moléculas complejas. presencia de material. formación de zonas sépticas. o Adicionar a los otros microorganismos presentes en el agua a tratar. Debido a inapropiada recirculación. ya que las bacterias filamentosas no lo aprovechan de manera apropiada. Re circular. o cualquier otro inconveniente causado por la persona encargada de operar la planta. Provocado por desbalance de nutrientes.  Mecánicos o o o Airear. Los métodos que se pueden aplicar para solucionar las dificultades ocasionadas por la presencia de bulking son los siguientes:  Biológicos o Agregar bacterias comerciales que compitan y degraden a las filamentosas.
en aire y antiespumante y re circular. adicionar a los otros microorganismos presentes en el agua a tratar.1.6. Problemas de diseño Causado cuando la salida del reactor biológico no es por reborde. el ácido fólico.2. se debe a la presencia de Nocardias y Gordonas. potenciadores de crecimiento. (en colores del blanco al marrón) y en muchos casos. que hacen que el barro no sedimente. Espumamiento biológico o Foaming Se produce. este caso.2. debido a que los microorganismos filamentosos originan una espesa espuma coloreada.  Químicos: aplicar microbicidas (por ejemplo cloro). en base a los resultados corregir dicho inconveniente. y. 86 . al igual que en el caso de bulking.7. provocando que se genere y acumule espuma. abundantes flotantes. incorporar lluvia con inyección de Los métodos que se pueden utilizar. dos organismos filamentosos.6.2. En la mayoría de los casos la espuma se debe a: 7. 7.1. Por este motivo.6. Problemas operativos Debido a la aplicación de aireación incorrecta o excesiva que hace que las microburbujas generen espumas. ya que las bacterias filamentosas no lo aprovechan bien. para su corrección son  Mecánicos:  Biológicos: disminuir la aireación. como por ejemplo. Generalmente. es muy importante mandar a analizar la muestra para saber las especies existentes en el efluente.
Es importante considerar que la empresa donde se realizó la instalación tiene objetivos de DBO y DQO mucho más exigentes que los que el ministerio solicita. En el se puede ver que la hipótesis fue comprobada. 87 .8.5 m3/h y de aguas residuales de servicios de 2. Y que logra ser eficaz para cumplir en los próximos 5 años. La planta de tratamiento físico–químico para aguas residuales que se instalará en una compañía productora de cosméticos. RESULTADOS A continuación. en su etapa 1. contando ya con una planta de tratamiento de aguas residuales. considerando un crecimiento del 7% anual de su producción y personal. se presentan los datos resultantes de laboratorio. con valores antes de instalación de DBO total de 8409 y GYA de 1008 para una empresa productora de cosméticos que tiene una carga de aguas residuales de proceso de 1. es capaz de alcanzar y cumplir con los requerimientos gubernamentales que especifica la ley o decreto 236-2006.3 m³/h.
8. Resultados finales de los parámetros de control de la PTAR 88 .1 Resultados finales de los parámetros de control PTAR Tabla XXX.
2.8. Gráfico de control DBO descarga final 89 . Resultados de DBO en la descarga final Figura 16.
65 .0 90 1514.0 877.8 1853. Medición parámetros de la relación DQO-DBO DQO Total Fecha efluente final (mg/l) DBO5 Total efluente final (mg/l) Relación DBO5/DQO 04/03/08 07/03/08 10/03/08 11/03/08 12/03/08 16/03/08 22/03/08 26/03/08 27/03/08 28/03/08 29/03/08 31/03/08 01/04/08 05/04/08 09/04/08 11/04/08 13/04/08 19/04/08 22/04/08 28/04/08 30/04/08 05/05/08 09/05/08 15/05/08 2330.0 2550.0 3730.5 1443.65 0.65 0.65 0.5 1742.65 0.65 0.0 3250.5 1657.0 1543.65 0.5 1397.5 1384.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.0 2100.65 0.0 2120.0 1378.Tabla XXXI.0 1033.0 2680.5 1345.5 1722.65 0.0 2650.5 1647.65 0.0 2150.0 2130.5 2424.0 2450.5 1651.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.0 2535.8 0.0 1590.0 2150.65 0.5 1365.65 0.5 1592.0 2220.0 1397.0 1940.5 1261.0 1735.0 2370.0 2070.5 1592.8 1540.5 2112.65 0.0 2852.0 1350.0 2670.0 2540.0 2375.0 2450.65 0.
65 0.65 .0 1832.9 2150.65 0.65 0.8 1146.0 1350.65 0.65 0.0 1319.0 2520.0 1049.8 877.65 0.5 1202.65 0.4 1379.5 944.5 1315.65 0.65 0.DQO Total Fecha efluente final (mg/l) DBO5 Total efluente final (mg/l) Relación DBO5/DQO 21/05/08 27/05/08 31/05/08 04/06/08 12/06/08 04/07/08 16/07/08 22/07/08 28/07/08 01/08/08 12/08/08 13/08/08 19/08/08 22/08/08 22/08/08 09/09/08 09/09/08 12/09/08 17/09/08 25/09/08 27/09/08 07/10/08 09/10/08 27/10/08 30/10/08 08/11/08 2255.3 1613.65 0.0 1850.7 1995.0 1954.5 1190.65 0.65 0.0 1014.0 1390.0 1560.0 1260.0 1453.0 1176.65 0.65 0.0 949.0 1297.0 1638.4 2076.65 0.65 0.65 0.0 1396.0 1137.8 2090.0 1350.65 0.0 1359.3 1270.0 2122.0 907.65 0.0 1655.5 975.65 0.5 1075.8 2272.1 2030.0 91 1466.65 0.65 0.0 1750.0 2023.1 903.0 1398.4 1727.65 0.65 0.0 1477.65 0.5 819.0 1123.0 1810.8 0.0 1500.
5 494.DQO Total Fecha efluente final (mg/l) DBO5 Total efluente final (mg/l) Relación DBO5/DQO 29/11/08 06/12/08 16/12/08 710. los niveles han estado en el rango que solicita el Ministerio de Ambiente.3 Beneficios del sistema Las características y ventajas elementales de la presente propuesta son las siguientes: 1. Después del 30 de octubre.65 0. Hay un punto alto en la fecha de 22 de agosto.65 0.65 La gráfica muestra que después de mayo. El diseño permite una operación con un mínimo de requerimiento en mantenimiento y recurso humano. Se asegura un desempeño estable de la etapa biológica y mejores eficiencias de transferencia de oxigeno.0 760. 8. los niveles bajaron considerablemente debido al cierre de la planta de envasado. así como un espacio compacto. Esto se debió.0 484. al mantenimiento realizado a los sensores de nivel de los cárcamos.0 745. 2.0 461. logrando una mayor eficiencia de la esperada.3 0. fecha en que la PTAR inicio actividades al 100%. 92 .
Dado el tiempo de residencia hidráulico y la naturaleza aeróbica del proceso de tratamiento biológico. por su volumen. estimándose como valores promedios de 0.4 kilogramos de SST/kg de materia orgánica contaminante. 5. Tiene dispositivos electrónicos de control que facilitan el monitoreo y evitan errores humanos de revisión. No existe necesidad de vaciar tanques para el mantenimiento. Sistema integrado para desmontaje en caso necesario de mover a otro lugar. no se presentan olores desagradables.3 a 0. el reactor biológico. 7. Producción mínima de lodos del sistema de tratamiento primario y secundario. 6. Capacidad de amortiguamiento en las fluctuaciones de calidad del agua residual. 93 . dado el proceso de homogeneización en el tanque de homogenización y el tiempo de residencia hidráulico en el reactor biológico. dadas las consideraciones del equipo mecánico sugerido. Particularmente. adicional a proporcionar una bitácora del funcionamiento de la planta.3. 4. 8.
donde el límite máximo permisible es de 750. Como se describe en las gráficas anteriores. Llegando a alcanzar niveles de 484 mg/l como se ve en diciembre del 2008. antes de iniciar la operación con el fin de determinar la velocidad con que trabajarían las bombas dosificadoras.DISCUSIÓN DE RESULTADOS Según los datos obtenidos durante el año observado y tomando en cuenta las regulaciones de la Ley de Aguas para Guatemala. con lo cual se llegó a niveles establecidos por la ley para el 2015. Otro factor sumamente importante para el buen funcionamiento del proceso es el control de potencial hidrógeno pH. está en un nivel óptimo de parámetros de DQO y DBO. según datos de la Tabla XXXI. a excepción del día 22 de agosto. Lo cual fue muy importante de controlar para la obtención de los correctos resultados dentro de parámetros. la medición estuvo dentro de los rangos permitidos. debido al mantenimiento que fue requerido al proveedor para una revisión de los sistemas de marcación de nivel de agua. estando muy cercano al límite máximo permisible para el 2020 en base al artículo 27 del reglamento de las descarga s y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos. el cual debe mantenerse entre 8 y 7. 95 . La cantidad de químicos utilizados (Poliflocal y Floculante) fueron determinantes para el buen manejo de las aguas residuales esto debido a las pruebas de jarras que se realizaban diariamente. en su artículo 236-2006. el proceso de sanación del agua de procesos y aguas domésticas de la empresa productora de cosméticos en el municipio de Mixco del departamento de Guatemala.
Así debe ser en todo período de 3. La retención de sólidos que realiza la criba. se debe aplicar mayor cantidad de estos para estabilizar el sistema. luego de estar sin circulación o sin proceso por el fin de semana que es de bajo trabajo en esta planta. se pudo determinar los puntos necesarios para el manejo de desechos y los controles que se deben realizar para el óptimo desarrollo de la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales. 2. por lo que los días lunes. se está llevando a cabo de forma exitosa.CONCLUSIONES 1. varían de forma directamente proporcional con la concentración y viscosidad del agua de procesos. tanto floculante como coagulante. lo cual ha permitido disponer de estos sólidos de una forma adecuada y evitar que estos no sean vertidos a los ríos o/y fuentes de agua. descanso para que sea considerado. Se pudo realizar una documentación más exacta de la caracterización de los efluentes de la compañía. Luego de haber realizado la implementación del proyecto se determinó que es posible lograr el objetivo de la calidad de los efluentes según los requerimientos planteados del decreto de Ley 236-2006 en su etapa 1. lo cual ha permitido lograr la trazabilidad de este proceso y con esto tomar los controles necesarios al momento de salirse de los límites de control. Se determinó que la dosificación de los químicos. 97 . 4.
Se concluye también que el logro de los objetivos. ya que los costos son muy altos en la recuperación del agua y el evitar la contaminación ambiental. estos van a presentar un menor nivel de descarga de aguas. ya que si las tolvas. tienen un correcto manejo de limpieza antes de lavarlos. Se debe buscar la reducción de la generación de materia residual más que atacar el efecto que estas producen. está ligado directamente con las buenas prácticas de manufactura. 6. 7.5. por lo tanto. 8. todas las empresas deberían tener una planta de tratamiento de aguas residuales que tenga los estándares obligatorios del Ministerio de Ambiente. marmitas y demás enseres de producción. El tratamiento de agua es necesario para cuidar el medio ambiente. El nivel de los cárcamos depende mucho del buen funcionamiento de las bombas. 98 .
igual al mover un tonel de químicos o sacar una bomba de los cárcamos. utilizar arnés y guantes para evitar accidentes innecesarios. También es necesario que el equipo de laboratorio esté limpio. mascarilla. ya que si está sucia dará la impresión de que el proceso no se está llevando a cabo. 6. ya que puede surgir un inconveniente y atrasar el funcionamiento de algunos procesos al día siguiente (limpiar el FP-500 después de haber hecho la corrida de lodos). 99 . Recomendable usar un programa y planificación de inventario para esos insumos y reactivos necesarios. ya que puede afectar la medición en los niveles del DQO y DBO. 2. Utilizar todo el equipo de protección antes de hacer una prueba química o colocar cal a los tanques (guantes. Antes de iniciar cualquier proceso. para que las pruebas de las muestras puntuales sean fidedignas. 3.RECOMENDACIONES 1. casco). 4. es necesario verificar el estado de los componentes de la planta de tratamiento. 5. El flujo del agua debe ser constante para usar sólo el volumen de químicos necesarios y evitar el exceso de los mismos. lentes. Llevar un control estricto de los insumos utilizados para prevenir la escasez de los mismos. Mantener limpia el área donde se encuentra la planta de tratamiento. No dejar los procesos que se puedan hacer hoy para mañana.
pudiendo usar metodologías de mejora continua. para encontrar y trabajar en esas oportunidades de reducir la generación de materiales contaminantes del ambiente. así como control estadístico de procesos y control estadístico de la calidad. lo cual contribuye no solo en el ambiente. eliminando mermas o desperdicios. 100 . Es muy necesario en estos tiempos donde la economía global está afectada y para ser competitivos se debe buscar eliminar desperdicios.7. creadores. Como Ingenieros Químicos. Mantener un rango de pH entre 7 y 8 para facilitar el proceso de separación de los químicos del agua. 8. diseñadores y revisores de procesos se debe buscar día a día la oportunidad de reducir la generación de materiales residuales. manufactura esbelta. sino también genera ahorros de costos.
15pp. Ralph A. Ministerio de ambiente y recursos naturales de Guatemala. Fundamentos de química. 6.BIBLIOGRAFÍA 1. Mecánica de los fluídos e hidráulica. México: Limusa. Química del agua. digital reactor block 200 (DRB200). 2003. Ranald V. 5. Cuarta edición. 101 . Cesar. México: Intema. Robert Thornton y Robert Neilson Boyd. 32pp. 2. Manual de operación de una Planta de tratamiento de aguas residuales. México: McGraw Hill. Enero 2007. Manual del laboratorio. 7. 3. México: Pearson Education de México. Falcón. 1983. 144pp. 4. 178pp. y otros. 1964. 745pp. 420pp. Burns. Morrison. 303pp. Química Orgánica. Jenkins David y otros. Acuerdo Gubernativo Número 236-2006. 8. 1998. Guatemala. Mayo 2006. México: Centro regional de ayuda técnica. 2003. 2003. Germany: Hatch Company. Tercera edición. Giles. México: Pearson Educatión de México. Instrument manual HATCH. 1474pp. Manual de tratamiento de aguas negras. Reglamento de las descargas y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Quinta edición.
Douglas A. 870pp. 1969. Séptima edición. Química analítica. 795pp. Skoog. 2006. México: Unión tipográfica editorial hispano americana. 102 . México: McGraw Hill.9. Ingeniería sanitaria aplicada a saneamiento y salud pública. y otros. Francisco. Unda Opazo. 10.
Parámetros de regulación DBO de aguas tratadas Dos de mayo de dos mil once Parámetro Dimensional Valor Inicial 3500 Uno 1500 Fecha máxima de cumplimiento Dos de Dos de Dos de mayo de mayo de mayo de dos mil dos mil dos mil quince veinte veinticuatro Etapa Dos 750 Tres 450 Cuatro 200 Demanda bioquímica miligramos/litro de oxígeno Fuente: Reglamento de las descargas y re-uso de aguas residuales y de la disposición de lodos. página 12.ANEXO 1 PARÁMETROS PRINCIPALES DE CONTROL. EXTRAIDO DE LA LEY DE AGUAS CON BASE EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 236-2006 Tabla XXXII. Artículo 27. 103 .
1 0. Artículo 28.4 3 4 0. Parámetros de control del agua.1 4 1 10 1300 0. página 12.01 2 0.Tabla XXXIII. más probable en 100 ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Unidades platino cobalto Valores iníciales < 40 1500 Presente 3500 1400 700 6a9 < 1 x 105 Uno < 40 200 Ausente 1500 180 75 6a9 < 1 x 105 Dos < 40 100 Ausente 700 150 40 6a9 < 1 x 105 Tres < 40 60 Ausente 400 80 20 6a9 < 1 x 104 Cuatro < 40 60 Ausente 200 40 10 6a9 < 1 x 104 1 1 6 4 1 0. 104 .1 0. extraído de la ley de aguas con base en el acuerdo gubernativo 236-2 006 Parámetros Temperatura Grasas y aceites Materia flotante Sólidos suspendidos Nitrógeno total Fósforo total Potencial Hidrógeno Coliformes fecales Arsénico Cadmio Cianuro total Cobre Cromo hexavalente Mercurio Níquel Plomo Zinc Color Dimensionales ºC mg/l Ausencia / presencia mg/l mg/l mg/l Unidades de pH No.02 2 0.1 0.4 10 500 Fuente: Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos.4 10 750 0.1 1 3 0.4 10 1000 0.1 1 3 0.1 0.5 0.1 6 4 10 1500 0.1 0.1 1 3 0.02 2 0.5 0.1 0.
Esta tecnología utiliza líneas de energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos de transmisión de datos. Panel de control electrónico del sistema de la PTAR 105 .ANEXO 2 SISTEMA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE EMPLEADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO El sistema utilizado para la comunicación de los tableros de control es un programa PLC (Controlador Lógico Programable o Comunicaciones Mediante Cable Eléctrico). Figura 17. El manejo del tablero se realiza por medio de Touch Screen (pantalla de toque) donde se puede visualizar los niveles de agua y el comportamiento de las bombas. Fotografía 4. el compresor y el filtro-prensa.
Fotografía 5.El compresor se utiliza para dar fuerza a las bombas de succión del tanque de lodos hacia el filtro prensa. Bombas de succión del tanque de lodos Las bombas sumergibles de los tanques o cárcamos son encendidas o apagadas automáticamente por el PLC dependiendo del nivel de agua que registren los sensores. 106 . El guarda motor es un disyuntor magneto-térmico diseñado para la protección de motores eléctricos. esto para ahorrar energía y para evitar que se quemen las mismas. Para proteger los equipos por un mal funcionamiento se colocaron guarda motores. Figura 18. el cual proporciona al dispositivo una protección mayor a sobrecargas y cortocircuitos y en algunos casos protección a falta de fase.
Fotografía 6. Este proceso es realizado por un proveedor. 107 . Fotografía 7. Guarda motores Figura 20. Tablero PLC de la PTAR Todas las grasas o lodos que son separadas del agua son depositadas en toneles con bolsas de 200 libras para llevarlos a un predio autorizado por la Municipalidad de Guatemala.Figura 19.
Diagrama de flujo ilustrativo y detalles de equipos instalados DAF Criba Tanque de lodos Tanque de aguas residuales Tanque de agua procesos Tanque de químicos Filtro prensa 109 .ANEXO 3 DIAGRAMA DE FLUJO ILUSTRATIVO Y DETALLE DE EQUIPOS INSTALADOS Figura 21.
Documents Similar To 08_1171_Q
Sistema de Tratamiento Aguas
Nota_informativa_sobre_filtros_biologicos_y_percoladores.pdf
Agua Reutilizacion
Contaminacion de Aguas-semana 1
More From CHRISTIANCHIROQUE
Zabel AAD Article
TMPCetamine Bulletin
Impactos de La Producci%C3%B3n de Papel GREENPEACE
Controlador Electronico 962 Product Profile

References: Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 24
 Artículo 22
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 26
 artículo 28
 Artículo 97

Artículo 17
 Artículo 16

Artículo 17
 artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 22
 Artículo 24
 Artículo 24
 Artículo 26
 Artículo 26
 artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 artículo 27
 artículo 236
 Artículo 27
 Artículo 28