Source: http://docplayer.pl/3358090-Aprobata-techniczna-it8-at-15-5988-2006.html
Timestamp: 2017-07-27 21:03:20+00:00

Document:
APROBATA TECHNICZNA IT8 AT / PDF
APROBATA TECHNICZNA IT8 AT /2006
Download "APROBATA TECHNICZNA IT8 AT-15-5988/2006"
1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (4822) fax: (48 22) Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Europejskiej Organizacji Ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA IT8 AT /2006 Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 L, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: PROFINE Polska Sp. z Wroclaw, ul. Strachowicka 40 stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwa: w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalaczniku. który jest integralna czescia niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin waznosci: 6 pazdziernika 2011 r. Zalacznik: Postanowienia ogólne j techniczne DYF1EKTOR Instytutu Tet:rik;udOWlanej doc. dr inz. Stanislaw M. Wierzbicki Warszawa, 6 pazdziernika 2006 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2006 jest nowelizacja Aprobaty Technicznej ITB AT /2005. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2006 zawiera 72 strony. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.2 A T /2006 2/72 ZALACZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT APROBATy Charakterystyka techniczna Asortyment PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 5 3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WyMAGANIA Materialy Konstrukcja okien i drzwi balkonowych Wymiary Wykonanie Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOSCi Zasady ogólne Wstepne badanie typu Zakladowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Czestotliwosc badan Metody badan Pobieranie próbek do badan Ocena wyników badan USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAZNOSCi 21 INFORMACJE DODATKOWE 21 RySUNKI 253 A T-1S-S988/2006 3/72 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1. Charakterystyka techniczna Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna i drzwi balkonowe systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC. Okna i drzwi balkonowe systemu KBE sajednoramowe, dwuplaszczyznowe tzn. zewnetrzne powierzchnie ksztaltowników z PVC nie sa zlicowane - nie leza w jednej plaszczyznie. Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys Okna i drzwi balkonowe systemu KBE produkowane sa przez firmy, które uzyskaly od wlasciciela rozwiazania konstrukcyjno-technologicznego tj. firmy PROFINE Polska Sp. z 0.0. prawo do ich produkowania oraz oznaczania znakiem towarowym KBE. W systemie KBE wystepuja cztery odmiany wyrobów: 1) KBE AD: - wersja A - obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z ksztaltowników pokazanych na rys , klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004, - wersja B - obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z zastosowaniem ksztaltowników pokazanych na rys. 28, klasy B z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004; w oknach odmiany KBE AD wersja B moga byc stosowane ksztaltowniki tworzywowe odmiany KBE AD wersja A, 2) KBE Platynowe Okno - obejmuje okna j drzwi balkonowe wykonywane z ksztaltowników pokazanych na rys. 29 i 30, klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004, 3) KBE System_70 mm - obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane ksztaltowników pokazanych na rys , klasy A z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2004, 4) Natura_KBE 70 - obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z zastosowaniem ksztaltowników pokazanych na rys. 37 i 38, klasy B z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN 12608:2003; w oknach odmiany Natura KBE 70 moga byc stosowane ksztaltowniki tworzywowe odmiany KBE System_70 mm. Do produkcji okien i drzwi balkonowych systemu KBE stosowane sa ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) biale i biale foliowane jedno- lub dwustronnie, produkowane przez niemiecka firme o nazwie: profine GmbH systemu KBE Fenstersysteme, Motzener Strasse 31-33, Berlin. Ksztaltowniki oscieznic, ram skrzydel, slupków stalych (z których wykonywane sa równiez slemiona i szczebliny) i slupków ruchomych wzmacniane sa stalowymi ksztaltownikami ocynkowanymi. Przekroje tworzywowych ksztaltowników oscieznic, skrzydel, slupków stalych, slupków ruchomych i szczeblin pokazano na rys Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych pokazano na rys4 A T-1S-S988/2006 4/72 Okna i drzwi balkonowe, objete niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa szybami zespolonymi jednokomorowymi okreslonymi w p Szyby sa mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego PVC i uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z elastomeru termoplastycznego TPE. Przekroje ksztaltowników listew przyszybowych i uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 43 i 44. W oknach i drzwiach balkonowych systemu KBE uszczelnione sa dwie przylgi - zewnetrzna i wewnetrzna. Przekroje uszczelek przylgowych, wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM lub z elastomeru termoplastycznego TPE, pokazano na rys. 45. Wymagane wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC podano w p Asortyment Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje okna i drzwi balkonowe systemu KBE : szczelne (bez szczelin infiltracyjnych oraz elementów rozszczelniajacych), rozszczelnione, z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p , rozszczelnione, z zastosowanymi elementami rozszczel niajacym i REGEL-air RA 58AD (w przypadku wyrobów odmian KBE AD i KBE Platynowe Okno) lub REGEL-air RA 70AD (w przypadku wyrobów odmian KBE System_70 mm i Natura_KBE 70) zgodnie z p Asortyment okien j drzwi balkonowych systemu KBE pod wzgledem podzialu powierzchni i sposobu otwierania skrzydel obejmuje: okna jednorzedowe jednodzielne stale lub otwierane: ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym, okna jednorzedowe dwudzielne (trójdzielne) ze slupkiem stalym lub ruchomym; z czesciami stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) w róznym ukladzie, okna dwurzedowe jednodzielne stale lub otwierane: z czescia stala lub skrzydlem uchylnym nad slemieniem i czescia stala, skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod slemieniem, okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem (z czescia stala lub skrzydlem uchylnym) i dwudzielne pod slemieniem ze slupkiem stalym lub ruchomym, z czesciami stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - w róznym ukladzie, drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane. Wymiary skrzydel, slupków i slemion nalezy ustalac na podstawie obliczen statycznych, z uwzglednieniem obciazen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugiec elementów okien i5 A T /2006 5/72 drzwi balkonowych okreslonych w p oraz charakterystyki wytrzymalosciowej stalowych ksztaltowników wzmacniajacych. Ze wzgledów funkcjonalnych maksymalna szerokosc skrzydel okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wynosi 1500 mm, a maksymalna wysokosc skrzydel okien uchylnych nad slemieniem w oknach dwurzedowych wynosi 700 mm. Maksymalna wysokosc skrzydla drzwi balkonowych wynosi 2500 mm. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Okna i drzwi balkonowe systemu KBE sa przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w nastepujacym zakresie, wynikajacym z wlasciwosci technicznych podanych w p. 3.5: A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementów okien i drzwi balkonowych okreslone w p oraz charakterystyke wytrzymalosciowa i geometryczna stalowych ksztaltowników wzmacniajacych. B. Z uwagi na szczelnosc na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajacym z Instrukcji IT8 nr 224, w zaleznosci od strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B oraz wodoszczelnosci okreslonej w p C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynków - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pózniejszymi zmianami) oraz ustaleniami p D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza: 1) okna i drzwi balkonowe szczelne (bez szczelin infiltracyjnych i elementów rozszczelniajacych) - wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi, 2) okna i drzwi balkonowe z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z zastosowanymi elementami rozszczelniajacymi - w pozostalych przypadkach. E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B : 1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami p Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu KBE powinno byc wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, która powinna byc dolaczana do kazdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy.6 A T /2006 6/72 Zgodnie z Atestem Higienicznym HKlB/0212/01/2005, wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie, ksztaltowniki do \llykonywania okien i drzwi balkonowych systemu KBE odpowiadaja wymaganiom higienicznym. 3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materialy Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemu KBE nalezy stosowac ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biale lub biale foliowane jedno- lub dwustronnie, produkowane przez niemiecka firme PROFINE GmbH Fenstersysteme, Motzener Strasse 31-33,12277 Berlin. Ksztaltowniki biale powinny spelniac wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metoda Charpy'ego, które nalezy przyjac wg ZUAT-15/111.04/2004) lub wytycznych RAL-GZ 716/1, Abschnitt I, (TeiI1). Ksztaltowniki biale foliowane powinny spelniac wymagania PN-EN 12608:2004 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metoda Charpy'ego, które nalezy przyjac wg ZUAT-15/111.04/2004) oraz dodatkowo: a) wytrzymalosc na oddzieranie folii nie powinna byc mniejsza niz 2,5 N/mm, b) wytrzymalosc na oddzieranie folii po cyklach starzeniowych wg PN-EN 513:2002 nie powinna byc mniejsza niz 2,0 N/mm. Do laminowania ksztaltowników powinna byc stosowana folia z PVC z powloka akrylowa, o grubosci 0,20 ± 5% mm (w tym grubosc powloki akrylowej powinna wynosic nie mniej niz 50!-lm), produkcji niemieckiej firmy RENOLlT WERKE GmbH. Przekroje ksztaltowników oscieznic, skrzydel, slupków stalych, slupków ruchomych i szczeblin pokazano na rys Ksztaltowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci zamocowania okuc nalezy stosowac ksztaltowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komór ksztaltowników tworzywowych i grubosci scianek wynikajacej z obliczen statycznych. Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa o grubosci co najmniej 275 g/m2 Przekroje stalowych ksztaltowników wzmacniajacych pokazano na rys Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu KBE, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartosci wspólczynnika7 A T /2006 7/72 przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostków cieplnych) Ug = 1,1 W/(m2 K}. Moga byc stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspólczynnika przenikania ciepla - zgodnie z p i klasy akustycznej - zgodnie z p Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079: Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydel okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC z uszczelkami osadzonymi fabrycznie w kanalach listew. Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia. Listwy przyszybowe powinny byc wykonywane z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC, spelniajacych wymagania podane w p Przekroje listew przyszybowych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydel okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznica (slupkiem, slemieniem) powinny byc wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub z elastomeru termoplastycznego TPE wg RAL-GZ 716/1, Abschnitt II. Uszczelki osadcze nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia. Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE, powinny byc fabrycznie osadzane w kanalach ksztaltowników tworzywowych i dostarczane lacznie z ksztaltownikami. Przekroje uszczelek osadczych do szyb o grubosci 24 mm pokazano na rys. 44. Przekroje uszczelek przylgowych oraz uszczelek plaskich pokazano na rys. 45 i 46. Rodzaje uszczelek termozgrzewalnych, osadzanych fabrycznie w ksztaltownikach tworzywowych oraz sposób oznaczania ksztaltowników dostarczanych lacznie z uszczelkami pokazano na rys Elementy rozszczelniajace. Elementy rozszczelniajace REGEL-air RA 58AD oraz REGEL-air RA 70AD wykonane z nieplastyfikowanego PVC, z klapami regulujacymi przeplyw powietrza, dostarczane w komplecie z uszczelka plaska 179 P z kauczuku syntetycznego EPDM, zastepujaca uszczelke przylgowa wewnetrzna w górnej poziomej przyldze skrzydla na odcinku styku skrzydla z elementem rozszczelniajacym, pokazano na rys Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu KBE nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydel oraz do obciazen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.8 D1:rDB A T /2006 8/ Konstrukcja okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi balkonowe systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialów spelniajacych wymagania podane w p Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys Wymiary Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego 10085/A2. PVC podano w p Odchylki wymiarowe powinny byc zgodne z PN-88/B 3.4. Wykonanie Zlacza konstrukcyjne Zlacza konstrukcyjne powinny spelniac nastepujace wymagania: a) ksztaltowniki oscieznic i skrzydel, przyciete pod katem 45, powinny byc polaczone w narozach metoda zgrzewania, b) polaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, slupków z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczeblin z ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych powinny byc wykonane z zastosowaniem laczników mechanicznych, c) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel powinna byc zapewniona przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarów; ksztaltowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztaltowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny byc z nimi laczone za pomoca wkretów samogwintujacych Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc osadzane w sposób ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanalach przylgi zewnetrznej oscieznicy (slupka, slemienia) oraz w kanalach przylgi wewnetrznej skrzydla. Uszczelki, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, powinny byc ciagle, zaginane w narozach, a polaczenie styków konców uszczelek powinno byc usytuowane w polowie dlugosci górnego poziomego ramiaka skrzydla. Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE, mocowane fabrycznie w kanalach ksztaltowników, powinny byc laczone w narozach ram oscieznic i skrzydel metoda zgrzewania.9 A T /2006 9/ Osadzanie szyb. Skrzydla okien i drzwi balkonowych powinny byc szklone szybami zespolonymi wg p Szyby powinny byc osadzane na podkladkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydla - zgodnie z Instrukcja ITB nr 183. Podkladki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy stosowac: od strony wewnetrznej - listwy przyszybowe z uszczelkami fabrycznie osadzonymi w kanalach listew wg p , a od strony zewnetrznej - uszczelki osadcze wg p. 3.1.S Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych poziomych elementach oscieznic, slemion i skrzydel powinny byc wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej, która przeniknela we wreby na szybe i do kanalu zbiorczego oscieznicy. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2. Otwory powinny miec ksztalt owalny o wymiarach nie mniejszych niz (S x 26) mm lub okragly o srednicy CI> 8 mm. W górnych poziomych elementach oscieznic i skrzydel oraz w slemionach powinny byc wykonane otwory odpowietrzajace. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosic co najmniej 2. Otwory powinny miec ksztalt owalny o wymiarach nie mniejszych niz (S x 26) mm lub okragly o srednicy cp 8 mm. W ksztaltownikach foliowanych powinny byc wykonane otwory odprezajace. Role otworów odprezajacych spelniaja otwory odwadniajace i odpowietrzajace Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe wspólczynnika infiltracji powietrza a = O,S + 1,0 m3f(m h dapa2l3), nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach. Wyciecia powinny byc wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na dlugosci: 3,S% calkowitej dlugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu - w przypadku okien i drzwi balkonowych odmian KBE AD oraz KBE Platynowe Okno, 4,0% calkowitej dlugosci zewnetrznych szczelin przylgowych wyrobu - w przypadku okien i drzwi balkonowych odmian KBE System_70 mm oraz Natura_KBE 70. Szczeliny powinny byc wykonane w sposób labiryntowy, tj. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w srodku rozpietosci górnego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w odleglosci min. S cm od narozy. W miejsce wycietych odcinków uszczelek przylgowych powinna byc wstawiona uszczelka plaska o symbolu 179 U, pokazana na rys. 46. W przypadku uszczelek przylgowych, wykonanych z TPE, mozliwe jest wyciecie pióra uszczelki na równi z krawedzia profila Rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych z zastosowaniem elementów rozszczelniajacych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe wspólczynnika infiltracji powietrza a = O,S+ 1,0 m3f(m.h dapa2/3), nalezy zamocowac do górnego poziomego ksztaltownika10 A T-1S-S988/ n2 oscieznicy elementy rozszczelniajace REGEL-air RA 58AD (w przypadku vvyrobów odmian KBE AD i KBE Platynowe Okno) lub REGEL-air RA 70AD (w przypadku wyrobów odmian KBE System_70 mm i Natura_KBE 70), pokazane na rys. 48, oraz wykonac szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewnetrznych w nastepujacy sposób: - w górnej poziomej przyldze skrzydla, na odcinku styku skrzydla z elementem rozszczelniajacym nalezy uszczelke przylgowa wewnetrzna zastapic uszczelka 179 P, dostarczana w komplecie z elementem rozszczelniajacym, pokazana na rys. 46, - w obu stojakach oscieznicy, w przyldze zewnetrznej nalezy uszczelke przylgowa zewnetrzna zastapic uszczelka plaska 179 S, pokazana na rys. 46; w przypadku uszczelek przylgowych, wykonanych z TPE, mozliwe jest wyciecie pióra uszczelki na równi z krawedzia profila. Liczbe elementów rozszczelniajacych w skrzydle oraz dlugosc szczelin infiltracyjnych w zewnetrznych przylgach oscieznicy, w zaleznosci od dlugosci przylgi zewnetrznej skrzydla, podano na rys Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych Odpornosc na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/B nie powinno byc wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210: klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czolowego) Sprawnosc dzialania skrzydel. Ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien byc plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydla o inne czesci okna lub drzwi balkonowych. Sila potrzebna do uruchomienia okuc zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna byc mniejsza niz 10 dano Sila potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydla powinna byc mniejsza niz 8 dano Sztywnosc skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych poddane dzialaniu sily skupionej 50 dan dzialajacej w plaszczyznie skrzydla i przylozonej do ramiaka skrzydla od strony zasuwnicy po badaniu wg ZUAT-15/111.11/2005powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p Nie moze nastapic uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwalosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy Sztywnosc skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Obciazenie skrzydla sila skupiona 40 dan dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla zgodnie z ZUAT-15/111.11/2005 nie powinno powodowac11 A T / /72 widocznych uszkodzen skrzydla i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p Wspólczynnik przenikania ciepla. Wspólczynnik przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych nalezy obliczac wg wzoru (1). U = Ug. Ag +LUf' A f +L\fi. L A (1 ) gdzie: U - wspólczynnik przenikania ciepla okna, W/(m2 K), Ug - wspólczynnik przenikania ciepla srodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia wplywu mostków cieplnych, W/(m2 K), Ag - pole powierzchni szyby, m2, U, - wspólczynnik przenikania ciepla ramy, W/(m2 K), A, - pole powierzchni ramy, m2, f./j - liniowy wspólczynnik przenikania ciepla mostka cieplnego na styku szyby z rama, W/(m K), L - dlugosc liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m, A - pole calkowite powierzchni okna, m2 W przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych, odmian KBE AD oraz KBE Platynowe Okno, oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o Ug = 1,1 W/(m2.K) do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspólczynników przenikania ciepla U, i f./j podane w tablicy 1. Tablica 1 2,2 Ug cp Poz. W/{m2 K) 45 1,8 Slupek Szczeblina Skrzydlo Oscieznica okna ,069 0,071 0,076 0,068 0,074 0,073 0,072 0, ) Uf W/{m K) i) stalego + + slupek + (okno + skrzydlo Rodzaj 132 staly stale) ruchomy ) przekroju skrzydlo + skrzydlo + skrzydlo ) ) 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,7 1,1 2) zamiennie ze skrzydlem 91812 A T / /72 W przypadku okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych, odmian KBE System_70 mm oraz Natura_KBE 70, oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 o Ug = 1,1 W/(m2 K) do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspólczynników przenikania ciepla Uf i i.jj podane w tablicy 2. Tablica 2 Szczeblina Oscieznica rozszczelnione2 4 Skrzydlo 1,40 0,078-0,067 0,076 Okna f./j Okna 1,55 1,6 1,7 0, , ) - - W/(m2.K) 380 Rodzaj szczelne (okno slupek skrzydlo skrzydlo przekroju 3 stale) W/(m K) staly ruchomy ) Ug ,44 0,065 1,59 0, ,1 1,46 1,6 1,5 1,54 1,40 1,53 1,6 amiennie ze skrzydlem Uf W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wspólczynnik przenikania ciepla U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie obliczen stosujac wzór (1)_ Przepuszczalnosc powietrza. Wspólczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych systemu KBE powinien wynosic: a s:; 0,3 m3/(m h dapa2l3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych j elementów rozszczelniajacych), 0,5 s:; a s:; 1,0 [m3/(m-h-dapa2/3)] - w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub zastosowanymi elementami rozszczelniajacymi), a s:; 0,1 m3/(m-h dapa2l3) - w przypadku okien nieotwieranych (stalych) Wodoszczelnosc. Okna i drzwi balkonowe systemu KBE nie powinny wykazywac przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy róznicy cisnien Llp = 200 Pa, tzn. powinny spelniac wymagania klasy 5A wg PN-EN 12208:2001.13 A T / / Izolacyjnosc akustyczna. Izolacyjnosc akustyczna wlasciwa okien i drzwi balkonowych systemu KBE szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych i elementów rozszczelniajacych) oraz rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z zastosowanymi elementami rozszczelniajacymi), oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+4/16 (z przestrzenia miedzyszybowa wypelniona argonem), podano w tablicy 3. Tablica 3 Okna stale KBE AD balkonowe Typ odmiany 2 (28 :::;RA2:::;30) 45 okna wg klasa KBE AD wskaznika 3 OK1 (31 :::;RA2:::;33) balkonowe KBE SystemJO odmiany (31 OK1-29 (30:::; Rw=30 :::;RA1:::;33) = 30(28:::; mm Rw:::;34) (28 :::;RA2:::;30) (28:::; RA2:::;30) -OK2-26 RA13) RA2:::;30) Rw4) RA22) Klasyfikacja 1) OK2-29 OK2-26 OK2-26 Okna Platynowe 2) iotwierane Natura szczelne Okno KBE i drzwi 4) 3) klasyfikacja rozszczelnione dodatkowa podstawowa uzupelniajaca - 70 szczelne 369/2002 W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartosci wskazników RA2' RA1 i Rw, (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN : Nosnosc zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram Fmin. nie powinna byc mniejsza niz: 5408 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 107, 3107 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 306, 3692 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 370, 7038 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 371, 2601 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 390, 3117 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 407, 2229 N.;...w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 707, 2455 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika 908,14 DCDO Jo A T / / N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 117, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 119, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 315, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 317, 3314 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 318, 8293 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 373, 8285 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 374, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 375, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 376, 3121 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 377, 3392 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 395, 3553 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 396, 3319 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 415, 3332 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 417, 5047 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 713, 7841 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 714, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 715, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika 717, N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Okna i drzwi balkonowe z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC systemu KBE powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000: Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolaczona informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres producenta, identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe systemu, odmiane, numer Aprobaty Technicznej ITB (AT /2006), numer idate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspólczynnik przenikania ciepla wg p i klasy akustyczne wg p , klase ksztaltowników z nieplastyfikowanego 12608:2004, PVC z uwagi na grubosc scianek wg PN-EN15 A T / /72 - w przypadku okien szczelnych - informacje: "okna szczelne przeznaczone do stosowania wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi", - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOSCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna IT8 AT /2006 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi balkonowych systemu K8E z Aprobata Techniczna IT8 AT /2006 dokonuje Producent, stosujac system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna IT8 AT /2006 na podstawie: a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakladowej kontroli produkcji Wstepne badanie typu Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci technicznouzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu KBE obejmuje: a) dopuszczalne odchylki wymiarów, b) odpornosc na obciazenie wiatrem, c) przepuszczalnosc powietrza, d) wodoszczelnosc, e) izolacyjnosc akustyczna,16 A T / /72 f) izolacyjnosc cieplna. Badania, które w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci techniczno-uzytkowych, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi balkonowych systemu KBE produkowanych przez wszystkich producentów, z wyjatkiem badan wg p , które powinny byc wykonywane przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkcji Zakladowa kontrola produkcji Zakladowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych, 2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (wg p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobów o wymaganych wlasciwosciach. Wlasciwosci techniczne wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobów podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostalych wyrobów - swiadectwami technicznymi (swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmowac: - ksztaltowniki z PVC, ksztaltowniki stalowe wzmacniajace, - okucia, uszczelki, szyby. W procesie wytwarzania powinny byc sprawdzane nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel, z czestotliwoscia zgodna z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów. Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobata Techniczna ITB AT /2006. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobów powinna byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan Badania gotowych wyrobów Program badan. Program badan obejmuje: a) badania wstepne pelne,17 A T / /72 b) badania biezace, c) badania okresowe Badania wstepne pelne. Badania wstepne pelne obejmuja sprawdzenie: a) przepuszczalnosci powietrza, b) wodoszczelnosci, c) odpornosci na obciazenie wiatrem, d) sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne dzialajace w ich plaszczyznie Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie: a) jakosci wykonania, b) odchylek wymiarów, c) sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie: a) odpornosci na obciazenie wiatrem, b) przepuszczalnosci powietrza, c) wodoszczelnosci Czestotliwosc badan Badania wstepne pelne powinny byc przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcji. Badania biezace powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów. Wielkosc partii powinna byc okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku. Badania wstepne pelne i okresowe powinny byc przeprowadzone na elementach próbnych, które zostaly sprawdzone w zakresie: - jakosci wykonania, - odchylek wymiarów, - sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych, - nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel Metody badan Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakosc wykonania nalezy sprawdzic zgodnie z PN 88/B-10085/A2, a wyniki porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.18 A T / / Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów nalezy wykonywac zgodnie z PN 88/B-10085/A2, a wyniki pomiarów porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej, Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PN EN 12211:2001, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych. Badania nalezy wykonac wg PN-EN :2005 lub wg metod okreslonych w p ; , w nastepujacym zakresie: a) sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydla, b) oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla, c) oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem w kierunku otwierania z polozenia w pozycji przymknietej do pelnego rozwarcia lub uchylenia. Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego do pozycji "otwarte". Skrzydlo otworzyc do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie ponownie zamknac. Próbe sprawnosci dzialania skrzydla nalezy wykonac trzykrotnie Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sily nalezy: a) zespolic dynamometr z klamka lub dzwignia okucia zamykajacego i w wyniku dzialania sily dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu wskazania dynamometru w N, b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N. Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek przylozonej sily w czasie jej dzialania byl prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia zamykajacego. Wynik badania stanowi srednia wartosc sily z przeprowadzonych trzech pomiarów Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem okiennym lub balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowac w sposób nastepujacy: a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknietego (stykajacego sie z oscieznica) skrzydla zaczepic uchwyt dynamometru,19 A T / /72 b) ciagnac za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia skrzydla okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sily wyrazonej w N. Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi maksymalna sila z trzech pomiarów wykonywanych kazdego skrzydla w wyrobie. oddzielnie dla Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Badania nalezy wykonywac wg ZUAT-15/111.11/2005, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN 1026:2001, a nastepnie obliczyc wspólczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2). a=~ I. (ilp )2/3 (2) gdzie: a - ilosc powietrza, jaka przeniknie w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi balkonowych przy róznicy cisnien 1 dapa, m3/(m h dapa2/3) Vo - zmierzona ilosc powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w warunkach normalnych (temperatura 20 C, cisnienie 101,3 kpa) i przy okreslonej róznicy cisnien w ciagu 1 h, m3/h, J - dlugosc obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, mi fj.p - wartosci róznicy cisnien, dapa. Z wyliczonych wartosci wspólczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczególnych poziomów róznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyc wartosc srednia dla badanego wyrobu. Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonac metoda A wg PN-EN 1027:2001, a wyniki porównac z wymaganiami p Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy wykonywac wg PN-EN :1999, a wskazniki RA1' RA2 i Rw nalezy obliczac wg PN-EN ISO 717 1:1999.20 A T / / Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Pobieranie próbek do badan Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu odmiany KBE AD lub KBE Platynowe Okno i oddzielnie na 1 próbce wyrobu odmiany KBE System_70 lub Natura_ KBE Ocena wyników badan Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczna ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2006 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT /2006 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami Niniejsza Aprobata Techniczna stanowi dokument odniesienia do oceny zgodnosci wyrobów produkowanych przez firmy, które uzyskaly od firmy PROFINE Polska Sp. z 0.0. prawo do produkowania okien i drzwi balkonowych, objetych Aprobata, oraz oznaczania wyrobów znakiem towarowym systemu KBE Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wnioskodawcy wynikajacych z przepisów o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczególnosci obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. nr 26, poz.117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazków producenta.21 A T-1S-S988/ / ITB wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemu KBE od odpowiedzialnosci za prawidlowa jakosc wyrobów objetych Aprobata, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidlowa jakosc ich wbudowania W tresci wydawanych prospektów i ogloszen oraz innych dokumentów zwiazanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu KBE z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAZNOSCI Aprobata Techniczna ITB AT /2006 jest wazna do 6 pazdziernika 2011 r. Waznosc Aprobaty Technicznej ITB moze byc przedluzona na kolejne okresy, jezeli jego Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie pózniej jednak niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci Aprobaty. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty zwiazane PN-77/B PN-B : 1999 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnosc akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementów budowlanych. Wymagania22 A T / /72 PN-B-05000: 1996 PN-88/B PN-88/B-10085/ A2 PN-EN 514:2002 PN-EN 1026:2001 PN-EN 1027:2001 PN-EN :2004 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12211:2001 PN-EN 12608:2004 PN-EN : 1999 PN-EN ISO 717-1:1999 ZUAT-15/111.11/2005 DIN 7863 RAL-GZ 716/1 Instrukcja ITB 183 Instrukcja ITB 224 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2) Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy i polaczen w ksztalcie T Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesc 2: Dlugotrwala metoda badania i wymagania dotyczace przenikania wilgoci Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Metoda badania Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwieków powietrznych elementów budowlanych Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnosc od dzwieków powietrznych Okna i drzwi balkonowe z ksztaltowników z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaltowników aluminiowych lub z drewna warstwowo-klejonego Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau Kunststoff-Fenster. Gotesicherung. Abschnitt I: Kunststoff-Fensterprofile Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian oslonowych w budownictwie ogólnym Raporty z badan i oceny 1. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD i MO - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2051/Al02 2. Badania aprobacyjne okien z nieplastyfikowanego PVC systemu KBE_70 mm - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-2050/0223 A T /72 3. Praca badawcza. Badania aprobacyjne profili z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD 70 mm - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ltb, NL-2941/A/04 4. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD w klasie B profili - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL 2947/Al04 5. Badania i ocena techniczna ksztaltowników okiennych z PVC-U bialych foliowanych folia RENOLlT marki PROFINE systemu TROCAL InnoNova_70.A5 GreenLine i KB~ - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ltb, NL-3640/A Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z PVC-U bialych okleinowanych marki PROFINE systemu TROCAL InnoNova_70.A5 GreenLine i KB~ - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-3643/A/05 7. Badania i opinia techniczna dotyczaca ksztaltowników z PVC-U bialych i bialych foliowanych systemu KBE AD produkcji firmy PROFINE Polska Sp. z 0.0. z Wroclawia IBadania materialowel - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-3908/A/LL-194/M/ Badania i ocena techniczna dotyczaca ksztaltowników z PVC-U bialych oraz bialych okleinowanych folia RENOLlT systemu KB~ i KOMMERLlNG EUROFUTUR - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, NL-3908/A/06 9. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z PVC-U marki PROFINE systemu KB~ AD z nowo wprowadzanych ksztaltowników z PVC-U - Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ltb, NL-3920/A/ Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych systemu KBE AD i KBE MD firmy KBE POLSKA TWORZYWA SZTUCZNE Sp. z 0.0. do aprobaty technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2051/ Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych systemu KBE 70 firmy systemu KBE POLSKA TWORZYWA SZTUCZNE Sp. z 0.0. do aprobaty technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, NL-2050/ Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników PVC systemu KBE SYSTEM 70 mm firmy KBE POLSKA do nowelizacji Aprobaty Technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ltb, NL-2947/A/ Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych systemu NA TURA-KBE 70 do Aprobaty Technicznej - Zaklad Fizyki Cieplnej ltb, NF-0594/A/ Okreslenie (na podstawie badan) izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien i drzwi balkonowych z ksztaltowników z wysokoudarowego PVC systemu KBE AD i MD oraz dane wyjsciowe (w zakresie zagadnien akustycznych) do Aprobaty Technicznej - Zaklad Akustyki ITB, NL-2051/02 (LA-962/2003) 15. Aprobacyjne badania akustyczne okien i drzwi balkonowych wykonanych z wysokoudarowego PVC systemu KBE_70 - Zaklad Akustyki ITB, NL-2050/A/02 (LA-954/03)24 ODOD 0'0 A T / / Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okien wykonanych z profili z wysokoudarowego PVC systemu KBE SYSTEM_70 mm oraz dane wyjsciowe do nowelizacji Aprobaty Technicznej A T / Zaklad Akustyki ITS, NL-2947/A/2004 (LA-1143/2004) 17. Okreslenie i ocena izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu KB~ oraz opracowanie danych do nowelizacji Aprobaty Technicznej AT /2005 ITS, NL-3920/A/2006 (LA ) 18. Atest Higieniczny HKlB/0212/01/ Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie - Zaklad Akustyki25 A T / /72 RYSUNKI Rys. 1. Przekroje przez oscieznice okna stalego a) odmiany KBE AD (wersja A), b) odmiany KBE Platynowe Okno 27 Rys. 2. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE AD (wersja A).. 28 Rys. 3. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE AD (wersja B).. 29 Rys. 4. Przekrój przez slupek staly okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego) odmiany KBE AD (wersja A) 30 Rys. 5. Przekrój przez slupek ruchomy okna dwudzielnego odmiany KBE AD (wersja A) 31 Rys. 6. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE Platynowe Okno 32 Rys. 7. Przekrój przez slupek staly okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego) odmiany KBE Platynowe Okno 33 Rys. 8. Przekrój przez slupek ruchomy okna dwudzielnego odmiany KBE Platynowe Okno 34 Rys. 9. Przekroje przez oscieznice okna stalego a) odmiany KBE System_70 mm, b) odmiany Natura_KBE Rys. 10. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE System_70 mm 36 Rys. 11. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany KBE System_70 mm 37 Rys. 12. Przekrój przez slupek staly okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego) odmiany KBE System_70 mm 38 Rys. 13. Przekrój przez slupek ruchomy okna dwudzielnego odmiany KBE System_70 mm 39 Rys. 14. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany Natura_KBE Rys. 15. Przekrój przez oscieznice i skrzydlo okna otwieranego odmiany Natura_KBE Rys. 16. Przekrój przez slupek staly okna dwudzielnego (slemie okna dwurzedowego) odmiany Natura_KBE 70 o 42 Rys. 17. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 43 Rys. 18. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 44 Rys. 19. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 45 Rys. 20. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 46 Rys. 21. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 47 Rys. 22. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 48 Rys. 23. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 49 Rys. 24. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 50 Rys. 25. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 51 Rys. 26. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 52 Rys. 27. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja A) 53 Rys. 28. Przekroje ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC odmiany KBE AD (wersja B) 54 Pokazać jeszcze
APROBATATECHNICZNA ITB
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55 -fax: (48 22) 825.52.86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITS
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (4822) 825-04 71 ; (4822) 825-76-55 fax: (4822) 825 52 86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czlonek Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA IT8 AT-15-6179/2006
NSTYTUT TECHNK BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FLTROWA 1 tel.: (4822) 825-04-71 ; (4822) 825 76 55 ; fax: (48 22) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Bardziej szczegółowo D IID DD D tel.: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
~ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 D IID DD D tel.: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Bardziej szczegółowo A T -15-6840/2005. PRODUCENTÓW wymienionych na stronie 2. stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwa:
L--J PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 D IID D tel.: (4822) 825-04-71; (4822) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 DD INST'(TUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc Bardziej szczegółowo Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Europejskiej Organizacji Ds. Aprobat Technicznych - EOTA
0 00 PL Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Europejskiej Organizacji Ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE INSTYTUT TECHNlKl BUDOWLANEJ Bardziej szczegółowo -0-- O PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
-0-- O PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 IOO INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ DI tel.: (48 22) 825-04-71; (4822) 825-76-55; fax: (4822) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA IT8 AT-15-6485/2004
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, uj. FILTROWA 1 tel.: (4822) 825.Q4 71 j (4822) 825-76-55 fax: (4822) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 0 0-6 1 1 WARSZAWA, u l. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA AT /2003
NSTYTUT TECHNK BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FLTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825 76 55 fax: (4822) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie Bardziej szczegółowo do zbrojeflia betonu
APROBATA TECHNICZNA ITS A T -15-67 40/2005 Stalowe prety i wa.lcówk'a zebrowana, CME B 500 SP do zbrojeflia betonu DDDD D D Instytut 00-611 Warszawo, Techniki ul. FiltrowoBudowlanej l, tel. 825-04-71 APROBATA Bardziej szczegółowo Czlonek Obserwator Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004
L---.J D D PL 00-611 WARSZAWA, ul. FLTROWA 1 tel.: D r-:- DD NSTYTUT TECHNK BUDOWLANEJ (4822) 825 04 71; (48 22) 825 76-55 fax: (48 22) 825-5;-86; tlx.: 813023 itb pl Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo Masa szpachlowa PROMAT - RM
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE
LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Tel: 067 265 04 40 Data wyd. 06.06.2008r. Sprawozdanie z badań nr 30/08/LMW Strona 1 / Stron 17 Temat i przedmiot badań: Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Bardziej szczegółowo Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133605-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipno Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku Samodzielnego Publicznego Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010
Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter Bardziej szczegółowo D tel.: (4822)250471; (4822) fax: (4822) tlx.:813023itbpl
DI D I D D INSTYTUTTECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 D tel.: (4822)250471; (4822)257655 -fax: (4822)255286 - tlx.:813023itbpl Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie Bardziej szczegółowo System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach.
Okna, drzwi i witryny termoizolowane Thermo 74 Zastosowanie System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach. Odmiany Bardziej szczegółowo Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2 Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNiCZNA AT-15-5835/2005
D O tel.: D Do PL 00-611 WARSZAWA, ul. FLTROWA 1 NSTYTUT TECHNK BUDOWLANEJ (48 22) 825-04-71; (4S 22) 825-76-55 - fax: (4822) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65, Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013. Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7147/2013 Nawiewniki powietrza ZEFIR montowane w oknach i drzwiach balkonowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014
Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8830/2012 Dwukomponentowa pianka poliuretanowa FOMO 1,5K Strawfoam WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2902/2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 0 0-6 1 1 WARSZAWA, u l. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Cz onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie Bardziej szczegółowo Instytutu Techniki Budowlanej
1.11 lnstytut Techniki Budowlanej 00-611 WARSZAWA lui. FllTROWA 1 I tel.: (48 22) 825 04 71, (4822) 825 76 55 I f a x: (48 22) 825 52 86 Czlonek Europejskiej Uni! Akceplacji Technicznej w Budownictwie Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6671/2005
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek Bardziej szczegółowo Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo ST-17 STOLARKA I ŚLUSARKA
ST-17 STOLARKA I ŚLUSARKA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych
Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 2 Szyby, profile, ramki dystansowe Kontynuując temat optymalizacji energetycznej okien przypomnę podstawowy wzór do obliczanie współczynnika Bardziej szczegółowo DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Bardziej szczegółowo Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i p.poż. w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i p.poż. w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4471/2006
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825.76.55. fax: (48 22) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana Bardziej szczegółowo Dokumentacja techniczna z badania własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do wymagań normy PN-EN /zakres badań ITT/
Dokumentacja techniczna z badania własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do wymagań normy PN-EN 14351-1 /zakres badań ITT/ Laboratorium Badawcze Veka Polska ul. Sobieskiego 71 96-100 Skierniewice Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA
AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto Bardziej szczegółowo Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane
1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną Bardziej szczegółowo S 03.00 STOLARKA DRZWIOWA. Zawartość. 1. Wstęp
Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały 2.1. Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA
AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez Bardziej szczegółowo Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami
Energooszczędne okno PVC Winergetic Premium Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Jakie okno możemy nazwać energooszczędnym? Nie istnieje definicja okna energooszczędnego! Okno energooszczędne Bardziej szczegółowo Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego
COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
projekt AT-15-8057/2015 str. 2/15 Z A ŁĄ C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. Bardziej szczegółowo L-J PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
L-J PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 Dr-I'DD D D INSTYTUT tel.: (4822) 825-04-71; TECHNIKI (4822) 825-76-55 -BUDOWLANEJ fax: (4822) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie-UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8711/2011 Filtry skośne siatkowe Valvex WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wandę MACHOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Bardziej szczegółowo REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem
REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6958/2006 + Aneks nr 1 do 6
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-1-69/2006 + Aneks nr 1 do 6 Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu EUROLINE-2 z drewna sosnowego lub red meranti klejonego warstwowo WARSZAWA Aprobata techniczna została Bardziej szczegółowo Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 -fax: (48 22) 825-52-86 Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr Bardziej szczegółowo autopilot KW do okien z PCW
autopilot KW do okien z PCW für technika Fenster okienna Konfiguracje okucia o zwiększonej odporności na włamanie w klasach i Winkhaus autopilot KW Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Okucie autopilot Bardziej szczegółowo Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA... Bardziej szczegółowo KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH
Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5671/2002 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001 Bardziej szczegółowo SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.02.02.
SZCZEGÓLOWESPECYFIKACJE TECHNICZNEM 20.00.00. Inne robotv mostowe 523 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.20.02.02. RUSZTOW ANIA CPV 45 221 Droga Gdynslat torami SKM i PKP w Gdyni, zadanie 1 - Obiekty Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH ŻŁOBKÓW
numer sprawy : MZŻ/T/262/5/11 Załącznik nr 2 do siwz 1. Dane ogólne. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH ŻŁOBKÓW 1.1. Przedmiot specyfikacji Bardziej szczegółowo POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki: Bardziej szczegółowo T30 TITAN i T60 TITAN
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ
partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Bardziej szczegółowo CS 68. PASZPORT CE CS 68 okna PODSATWOWE UWAGI O KLASYFIKACJI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE CE-PASSPORT CE-PASSPORT CE-PASSPORT CE-PASSPORT
IV IV.1 PASZPORT CE CS 68 okna PODSATWOWE UWAGI O KLASYFIKACJI Poszczególne własności eksploatacyjne są określane zgodnie z normą EN 14351-1 (Okna i drzwi Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych Bardziej szczegółowo Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Bardziej szczegółowo INFILTRACJA POWIETRZA WSPÓŁCZYNNIK a
www.ltb.org.pl strona 1 / 5 INFILTRACJA POWIETRZA WSPÓŁCZYNNIK a Wymagania krajowe a norma PN-EN 14351-1:2006 mgr inż. Andrzej Żyła Norma europejska PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości Bardziej szczegółowo TECHNIKI BUDOWLANEJ APROBATA TECHNICZNA ITB AT -15-5889/2006
D' DO.. I D.O INSTYTUT PL 00-611 TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA, tel.: (48 22) 825-04-71; Członek Europejskiej Unii Akceptacji Członek Europejskiej Organizacji ul. FILTROWA 1 (4822) 825-76-55; fax.: (48 Bardziej szczegółowo APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8