Source: https://issuu.com/cartronic/docs/flir_termografia
Timestamp: 2017-07-21 08:03:44+00:00

Document:
FLIR Termografía para edificios by Cartronic Group - issuu
GUÍA SOBRE TERMOGRAFÍA PARA
APLICACIONES EN EDIFICIOS Y
Guía informativa de utilización de cámaras termográficas
para la inspección de edificios, paneles solares y turbinas eólicas.Contenido
1. La cámara termográfica y su funcionamiento 82. Ventajas de la termografía 103. Uso de termografía para las aplicaciones de construcción 144.	Física térmica para las aplicaciones de construcción	26 5.	Cámaras termográficas para la inspección de paneles solares	326	44Inspección de turbinas eólicas con cámaras termográficas	7. Elección del proveedor de cámaras termográficas adecuado 488. Encontrar la mejor solución 509. Cómo llevar a cabo inspecciones térmicas 62Esta guía se ha creado en estrecha colaboración con el Centro de Formación de Infrarrojos (ITC).
LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO © Copyright 2011, FLIR Systems
AB. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.3Introducción
La primera cámara termográfica comercial se vendió en 1965
para inspecciones de cables de alimentación de alta tensión, por
quien más tarde se convertiría en FLIR Systems.
Desde entonces, la tecnología termográfica ha evolucionado.
Las cámaras termográficas se han convertido en sistemas
compactos con el aspecto de una cámara de vídeo o de fotos
digital. Son fáciles de usar y producen imágenes nítidas de alta
resolución en tiempo real.
El sector de la construcción fue uno de los primeros en
descubrir rápidamente que la termografía puede proporcionar
información valiosa, prácticamente imposible de captar con
cualquier otra herramienta. De ser una tecnología inusual, las
cámaras termográficas han evolucionado hasta convertirse una
herramienta de uso generalizado por inspectores de edificios de
Una cámara termográfica es la única herramienta capaz de
representar la pérdida de energía de un edificio. El método
es rápido y las termografías que produce la cámara son un
argumento preciso y convincente.
El uso de una cámara termográfica, ya sea como herramienta
única o combinada con otros métodos como los sistemas
de "puerta-ventilador", agiliza el trabajo de forma notable.
Las termografías localizan con exactitud dónde se detectan
pérdidas de energía, sin necesidad de efectuar ninguna prueba
destructiva.Las cámaras termográficas han sufrido una gran evolución durante los últimos 50 años. FLIR Systems siempre ha sido pionera en
termografía comercializando las cámaras termográficas más avanzadas.
4Una cámara termográfica es un instrumento fiable capaz de
analizar y visualizar a distancia la distribución de temperatura de
superficies completas con rapidez y precisión. Los programas de
termografía han permitido lograr un ahorro sustancial en costes
Termografía para el sector de la construcción
Desde 1970 cada vez somos más conscientes de que los
recursos energéticos son valiosos y limitados.
El sector de la construcción es el responsable del 40% del
consumo energético de la Unión Europea y ofrece el mayor
potencial individual de eficiencia energética. Debido a este
enorme potencial, la Comisión europea ha elaborado una
directiva para la regulación del rendimiento energético de los
edificios, en la que ya se basan muchas leyes nacionales.
Miles de negocios europeos ya están comprometidos, mientras
que los certificados de rendimiento energético (EPC) se han
convertido en obligatorios en muchos países de la Unión
Europea para nuevas construcciones y reacondicionamientos de
Esto, junto con los recientes paquetes de estímulo
económico en muchos países, orientan la demanda hacia las
comprobaciones de hermeticidad del aire y de otros métodos de
investigación de la eficiencia energética.
A más largo plazo, es probable que veamos la aparición de
directivas de la UE más estrictas para el ahorro energético
en edificios. Esto supondrá un gran impacto en muchos
profesionales que trabajan en el sector de la construcción.Las cámaras termográficas modernas son pequeñas, ligeras y fáciles de usar.5Energías renovables
El hecho de que las fuentes de energía tradicionales como el carbón,
el gas y el petróleo sean escasas hace que sus precios sean elevados.
Además, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir
contaminando el planeta utilizando dichos combustibles fósiles.
Los paneles solares pueden convertir la energía solar en electricidad.
Y en dinero. Sin embargo, la clave para conseguir una rentabilidad
máxima y obtener un alto rendimiento durante décadas, es una gran
calidad. La placa solar, la parte más importante de un sistema solar,
debe ser fiable y capaz de producir electricidad durante años hasta el
final de su vida útil. Las cámaras termográficas pueden desempeñar
un papel importante para garantizar la buena calidad durante el ciclo
de vida completo de una placa solar.
￼El uso de cámaras termográficas para la evaluación de paneles solares ofrece varias ventajas. Las
anomalías se pueden ver de forma clara en una termografía nítida y, a diferencia de la mayoría de los
demás métodos, las cámaras termográficas se pueden utilizar para escanear paneles solares durante su
funcionamiento normal.Conforme las reservas de combustibles fósiles van escaseando, los
precios del carbón y del gas alcanzan su punto más alto y mucha
gente mira al sol en busca de una fuente de energía renovable. Pero
los paneles solares son vulnerables al desgaste. Por lo tanto, profesionales de la construcción de todo el mundo utilizan cámaras termográficas para inspeccionar los paneles solares instalados en los tejados o
parques solares.6Eólica
Otra fuente de energía renovable es la eólica. Las turbinas
eólicas se están haciendo muy populares en todo el mundo para
para generar de energía. Se están instalando parques eólicos
tanto en tierra como en mar.
Una turbina eólica contiene muchos componentes mecánicos y
eléctricos que se pueden comprobar fácilmente con una cámara
termográfica. La correcta inspección de mantenimiento de todas
las piezas de una turbina eólica garantiza que seguirá generando
electricidad durante muchos años.Termografía de una turbina eólica tomada desde el suelo.Este documento es una guía exhaustiva para las inspecciones
en edificios, paneles solares y turbinas eólicas con una cámara
termográfica. Al realizar una inspección termográfica, hay
muchos detalles que se deben considerar. Además de conocer
cómo funciona la cámara termográfica y cómo tomar imágenes,
es importante conocer la física tras los patrones térmicos de un
edificio, panel solar o turbina eólica y cómo se construyen. Todo
ello se debe tener en cuenta para comprender, interpretar y
evaluar las termografías correctamente.
Sin embargo, resulta imposible tratar todos los principios,
conceptos y usos de los sistemas para el análisis de estos tipos
de aplicaciones solo en esta guía. Por ello, FLIR Systems ofrece
cursos de formación en colaboración con el Centro de formación
en infrarrojos (ITC), específicamente diseñados para aplicaciones
•	Aplicaciones termográficas
•	Funcionamiento de la cámara termográfica y
consideraciones a la hora de comprar una cámara
•	Consejos exhaustivos sobre cómo realizar inspecciones
termográficas71La cámara termográfica
infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen
visible.Sir William Herschel descubrió la radiación infrarroja en 1800.¿Qué son los infrarrojos?
Nuestros ojos son detectores diseñados para percibir la radiación
electromagnética en el espectro de luz visible. Cualquier otro tipo de
radiación electromagnética, como la infrarroja, es invisible para el ojo
El astrónomo Sir Frederick William Herschel descubrió la existencia de
la radiación infrarroja en 1800. Su curiosidad por la diferencia térmica
entre los distintos colores de la luz le llevó a dirigir la luz solar a través
de un prisma de cristal para crear un espectro y, a continuación, midió la
temperatura de cada color. Descubrió que dichas temperaturas crecían
en progresión desde la parte del violeta hacia la del rojo.
Tras observar este patrón, Herschel midió la temperatura del punto
inmediato más allá de la porción roja del espectro, en una región sin
luz solar visible. Y, para su sorpresa, halló que esa región era la que
mostraba la temperatura más alta.
8Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las
microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de
radiación de infrarrojos es el calor o la radiación térmica. Cualquier objeto
con una temperatura superior al cero absoluto (-273,15 ºC o 0 Kelvin)
emite radiación en la región infrarroja. Hasta los objetos más fríos que
podamos imaginar, como los cubitos de hielo, emiten rayos infrarrojos.
MicroondasVisible
gammaRayos
XUltra­violetaRadioInfrarrojo
UHFVisibleVHFInfrarrojo
25814 micrómetrosTodos los días estamos expuestos a rayos infrarrojos. El calor de la luz
solar, del fuego o de un radiador son formas de infrarrojos. Aunque
nuestros ojos no los vean, los nervios de nuestra piel los perciben como
calor. Cuanto más caliente es un objeto, más radiación de infrarrojos
La energía de infrarrojos (A) que irradia un objeto se enfoca con el
sistema óptico (B) sobre un detector de infrarrojos (C). El detector
envía los datos al sensor electrónico (D) para procesar la imagen. Y el
sensor traduce los datos en una imagen (E), compatible con el visor y
visualizable en un monitor de vídeo estándar o una pantalla LCD.
CDELa termografía de infrarrojos es el arte de transformar una imagen de
infrarrojos en una imagen radiométrica que permita leer los valores de
temperatura. Por tanto, cada píxel de la imagen radiométrica es, de
hecho, una medición de temperatura. Para ello se incorporan a la cámara
termográfica algoritmos complejos.92Ventajas de la termografía
Las cámaras termográficas para aplicaciones de construcción
son potentes herramientas no invasivas para la supervisión
y el diagnóstico de la condición de edificios, paneles solares
y turbinas eólicas. Con una cámara termográfica, se puede
identificar problemas anticipadamente, de forma que se pueden
documentar y corregir antes de que se agraven y resulte más cara
•	•	•	•	•	•	•	Son tan fáciles de usar como una videocámara o cámara digital
Proporcionan una imagen detallada de la situación
Identifican y localizan el problema
Miden temperaturas
Indican exactamente qué se necesita corregir
Ayudan a encontrar fallos antes de que se produzcan problemas
•	Le permiten ahorrar tiempo y dineroDefectos en celdas
fotovoltaicas.Inspección térmica de la
instalación de una ventana.Pavimento con calefacción,
con sólo una parte en
funcionamiento.FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas. Tanto si utiliza la termografía para la inspección de grandes
edificios como para residencias particulares, FLIR tiene la cámara
termográfica adecuada para usted.10Ventajas de las cámaras termográficas
¿Por qué elegir una cámara termográfica FLIR? Hay otras
tecnologías disponibles que permiten medir temperaturas a
distancia, como por ejemplo, los termómetros de infrarrojos.
lecturas de la temperatura de un solo punto, sin embargo, al
analizar zonas de mayor tamaño, es fácil no percibir problemas
cruciales, como fugas de aire, zonas con aislamiento insuficiente o
filtración de agua. Una cámara termográfica FLIR puede escanear
edificios completos, instalaciones de calefacción y de climatización.
Nunca falla a la hora de detectar una zona con problemas
potenciales, no importa lo pequeña que sea.Termómetro de IR, medición de
temperatura en un puntoFLIR i3, temperatura en 3.600 puntosIdentifique problemas con mayor facilidad y rapidez y con
Es fácil no detectar un problema crítico de un edificio si solo
utiliza un termómetro de infrarrojos de un solo punto. Una cámara
termográfica FLIR le aportará una visión completa de la situación
e información de diagnóstico instantánea. No solo localiza un
problema de construcción en un edificio, si no que muestra todo
su alcance.11Utilice miles de termómetros de infrarrojos a la vez
Con un termómetro de infrarrojos, es posible medir la
temperatura de un solo punto. Las cámaras termográficas FLIR
pueden medir temperaturas en toda la imagen. La FLIR i3 tiene
una resolución de imagen de 60 x 60 píxeles. Esto equivale a
usar 3.600 termómetros de IR al mismo tiempo. La FLIR P660,
nuestro modelo superior, tiene una resolución de imagen de 640
x 480 píxeles, lo que equivale a 307.200 píxeles o a usar 307.200
termómetros de infrarrojos al mismo tiempo.12Lo que detecta un
termómetro de IR.Lo que detecta una cámara
termográfica.Lo que detecta un
termográfica.133Uso de termografía
para las aplicaciones de construcción
La inspección de edificios con cámaras termográficas es un medio
potente y no invasivo de supervisión y diagnóstico del estado de los
edificios. La tecnología termográfica se ha convertido en una de las
herramientas de diagnóstico más valiosas para las inspecciones de
edificios. Con una camara termografica, se puede identificar problemas
anticipadamente, de forma que se pueden documentar
y corregir antes de que se agraven y resulte mas cara su
Una inspección diagnóstica de edificios con una cámara termográfica
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Visualizar las pérdidas de energía
Detectar una falta de aislamiento o un aislamiento defectuoso
Localizar fugas de aire
Encontrar humedad en el aislamiento, en los tejados y muros, tanto
en la estructura interior como en la exterior
Detectar roturas en tuberías de agua caliente
Supervisar el secado de edificios
Encontrar averías en el tendido eléctrico y en la calefacción central
Detectar fallos eléctricosLas cámaras termográficas son la herramienta perfecta para localizar
e identificar fallos ya que consiguen hacer visible lo invisible. En una
termografía, los problemas saltan a la vista de inmediato. Una cámara
termográfica es la única herramienta que realmente le permite VERLO
Una termografía que incluye datos de temperatura precisos proporciona
a los expertos de la construcción información importante sobre
condiciones de aislamiento, entradas de humedad, desarrollo del moho,
fallos eléctricos, la presencia de puentes térmicos y las condiciones de
los sistemas de climatización.
que resulta imposible enumerar todas sus aplicaciones. Cada día se
desarrollan nuevas e innovadoras formas de emplear la tecnología.
Algunas de las formas en las que se pueden usar las cámaras
termográficas en el contexto de las aplicaciones relacionadas con la
construcción se explican en esta sección de la guía.
14Defectos de aislamiento y fugas de aire
La termografía en una herramienta excepcional para localizar
defectos en la construcción, como falta de aislamiento,
delaminación de cubiertas y problemas de condensación.Este edificio está más cálido en su interior. Es una construcción sándwich: hormigón aislamiento - hormigón. Falta una sección de aislamiento, lo que no se puede apreciar
visualmente desde el interior o el exterior. Aquí la termografía puede ver lo que el ojo
humano no puede.Estructura de la construcción. En muchas de las secciones se aprecia la falta de
aislamiento según indican los colores más cálidos.Techo acristalado sobre un atrio. Es a prueba de agua, pero no de aire. El aire
caliente se escapa debido a la presión excesiva. La solución es la estanqueidad al
aire del techo acristalado.15Los almacenes con muros prefabricados y tejado bien aislado pueden experimentar pérdida de energía en las uniones de estas piezas.Almacén con gran cantidad de aire caliente saliendo entre la pared y el tejado.
Estas uniones deben ajustarse para evitar la pérdida de energía.Al utilizar una cámara termográfica para localizar faltas de aislamiento o pérdidas de energía, la diferencia de temperatura entre
el interior y el exterior del edificio debe ser, preferiblemente, de al
menos 10 ºC. Si se utiliza una cámara termográfica con imágenes
de alta resolución y una alta sensibilidad térmica dicha diferencia
de temperatura puede ser menor.
En climas fríos, la inspección de los edificios suele llevarse a cabo
en invierno. En climas más cálidos, en los que es importante
ver si el edificio se encuentra bien aislado para mantener el aire
frío que generan los sistemas de climatización en su interior,
los meses de verano suelen ser ideales para este tipo de
inspecciones térmicas.Falta aislamiento en partes del muro.Inspección térmica desde el exterior, las termografías indican claramente falta de
aislamiento o aislamiento defectuoso.
16La termografía muestra claramente un aislamiento insuficiente en el muro bajo la
ventana.Detección de fugas de aire
Las fugas de aire conllevan un mayor consumo de energía y,
normalmente, provocan problemas con el sistema de ventilación.
Las fugas de aire también pueden provocar condensación en la
estructura, lo que a su vez puede perjudicar el clima en el interior.
Para detectar fugas de aire con una cámara termográfica, se
necesita una diferencia de temperatura y de presión.
Con una cámara termográfica, detectará los patrones
característicos que ocurren cuando el aire frío entra por una fuga
de la construcción (recorre una superficie y la enfría). La inspección
térmica siempre debería realizarse en el lado de la construcción
con presión negativa. Las fugas de aire se detectan normalmente
con la ayuda del método de presurización, conocido como prueba
de "puerta-ventilador". Obtendrá más información sobre las
pruebas de "puerta-ventilador" más adelante en este documento.La imagen muestra fugas de aire entre el techo y la ventana.
17Detección de humedad
Los daños por humedad constituyen la forma más común de
deterioro de un edificio. Las fugas de aire pueden provocar
condensación que se forma dentro de paredes, tejados o techos. El
aislamiento húmedo tarda mucho tiempo en secarse y se convierte
en la principal ubicación para el desarrollo de mohos y hongos.
Una exploración con una cámara termográfica puede localizar
la humedad que crea entornos propicios al desarrollo de moho.
Se podría oler su presencia, pero sin saber dónde se están
formando. Una inspección térmica determinará la ubicación de las
áreas húmedas que pueden provocar graves problemas de salud.Filtración de humedad en el suelo, imposible de ver a simple vista, pero visible con
claridad en la termografía.La humedad puede ser difícil de detectar y el truco consiste en
hacer que la construcción cambie de temperatura. Los materiales
con humedad serán entonces claramente visibles, ya que cambian
la temperatura con mucha más lentitud que los materiales secos.
Donde otros métodos únicamente miden la temperatura de un
punto, las cámaras termográficas pueden escanear rápidamente
una zona completa.18Imágenes termografías tomadas del mismo techo. En la imagen de la izquierda, la
temperatura de la habitación ha cambiado rápidamente por la calefacción, lo que
hace que la humedad sea claramente visible en la termografía.Puentes térmicos
Otras aplicaciones incluyen la localización de puentes térmicos, que
identifican puntos en los edificios donde se esté desperdiciando energía.
Un puente térmico es una zona en la que el envolvente del edificio tiene
una resistencia térmica menor. Está provocado por limitaciones en la
construcción. El calor seguirá la ruta más fácil desde el espacio calentado
al exterior: la ruta con la menor resistencia.
Los efectos habituales de los puentes térmicos son los siguientes:
•	Menores temperaturas de la superficie interior; en el peor de los
casos esto puede dar como resultado problemas de condensación,
en particular en las esquinas.
•	Pérdidas de calor significativamente mayores.
•	Áreas frías en los edificios.La imagen muestra un puente término en uno de los pisos.La termografía muestra puentes térmicos entre las vigas del techo y las
paredes adyacentes.
19Líneas de abastecimiento y calefacción central
En los climas fríos, el pavimento y las zonas de aparcamiento
suelen calentarse.
Los sistemas de calefacción central distribuyen calor, a veces
vapor, que se genera en una ubicación centralizada
en hogares y comercios.
Una inspección termográfica puede detectar fácilmente
cualquier defecto en tuberías y conductos de cualquier sistema
de calefacción subterráneo. Una cámara termográfica puede
ayudar a identificar la ubicación exacta del problema para poder
minimizar las reparaciones.Los defectos en los sistemas de calefacción central se pueden localizar fácilmente
con una cámara termográfica.Una termografía, tomada desde el aire, identifica fugas o fallos de aislamiento en el
sistema de calefacción central.20Localizar filtraciones de agua en tejados planos
La termografía también se utiliza para detectar filtraciones de
agua en tejados planos.
Dado que el agua conserva el calor más que otros materiales,
se puede detectar su presencia con una cámara termográfica a
última hora de la tarde y por la noche cuando el tejado ya se ha
Reparar zonas húmedas en lugar de sustituir tejados completos
supone un enorme ahorro.Filtraciones de agua en tejados planos.21Localización de fugas en la calefacción de suelo
La termografía es una herramienta fácil de utilizar para localizar
fugas en tuberías y conductos, incluso cuando las tuberías de
agua están en el suelo o debajo de yeso. El calor de las tuberías
se irradia a través de la superficie y el patrón se puede detectar
fácilmente con una cámara termográfica.La termografía muestra una fuga en el sistema de calefacción por suelo radiante.Los problemas de calefacción por suelo radiante se pueden detectar fácilmente con
una cámara termográfica.22Control de calidad
Las tecnología termográfica también se utiliza para el control de
calidad y la inspección de edificios nuevos.
Durante el secado de la construcción, las termografías permiten
determinar el progreso de los procedimientos de secado para
que se puedan tomar las medidas necesarias para acelerar el
Si este proceso se puede acelerar y es posible demostrar, con
la ayuda de una cámara termográfica, que la construcción está
completamente seca, el edificio se puede entregar antes al
cliente.Rehabilitación de edificios
La termografía proporciona información valiosa durante la
rehabilitación de edificios y monumentos. Las estructuras de la
construcción ocultas por yeso pueden verse claramente en una
termografía. En este caso se decide si vale la pena sacar a la luz
esas estructuras. También se puede ubicar el desprendimiento
del yeso de las paredes en una etapa muy temprana para que se
puedan llevar a cabo medidas de conservación.La termografía hace claramente visibles las estructuras subyacentes.23Tuberías
Le termografía es la herramienta perfecta para detectar tuberías
bloqueadas o rotas y demás problemas relacionados. Incluso
si las tuberías se encuentran bajo el suelo o dentro de una
pared, se puede determinar la ubicación exacta del problema
haciendo pasar agua caliente por ellas. El calor irradia y la zona
problemática se verá claramente en una termografía.Detectar problemas de tuberías con termografías.Instalaciones de climatización
Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) necesitan un mantenimiento adecuado. Tienen que
suministrar aire con la humedad y temperatura correctas y filtrar
cualquier contaminante del interior. La termografía puede ayudar a
detectar si los sistemas de climatización funcionan correctamente.
Si no lo hacen, pueden perjudicar la calidad del aire interior.24Fallos eléctricos
Cada edificio contiene muchas instalaciones eléctricas. La
termografía se puede utilizar para escanear cuadros eléctricos,
fusibles, conexiones y mucho más.
La detección de los problemas invisibles a simple vista
hace posible la reparación de los mismos. Si no se realizan
comprobaciones, los problemas eléctricos pueden provocar altas
temperaturas. Además, las chispas que saltan pueden provocar
Para obtener más información sobre cómo comprobar sistemas
eléctricos con una cámara termográfica, consulte la "Guía de
termografía para aplicaciones industriales".Si uno de los fusibles está sobrecalentado existe un potencial riesgo de incendio.
254Física térmica
Para interpretar las termografías correctamente, el operador
necesita conocer los distintos materiales y circunstancias que
influyen en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica.
Algunos de los factores más importantes que influyen en las
lecturas de temperatura son los siguientes:
Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes.
El aislamiento se suele calentar lentamente, mientras que los
metales se suelen calentar rápidamente. Esto se denomina
conductividad térmica. La diferencia en las propiedades térmicas
de dos materiales puede provocar importantes diferencias de
temperatura en ciertas situaciones.
Para leer bien las temperaturas, hay que tener en cuenta un
importante factor conocido como: «la emisividad». La emisividad
se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir
infrarrojos. Depende en gran medida de las propiedades de los
materiales del cuerpo.Si observa la termografía, es posible que piense que la pintura dorada es más
fría que la superficie de la taza. En realidad, tienen exactamente la misma
temperatura, la diferencia en la intensidad de la radiación infrarroja está
provocada por una diferencia en la emisividad.Es de gran importancia establecer la emisividad correcta en la
cámara o, de lo contrario, las mediciones de temperatura no serán
correctas. Las cámaras termográficas de FLIR Systems tienen
ajustes predefinidos de emisividad para muchos materiales. Si no
encuentra alguno puede buscarlo en una tabla de emisividad.26La termografía de la izquierda tiene la configuración de emisividad correcta para
la piel humana (0,97) y la lectura de temperatura muestra la temperatura correcta
(36,7 °C). En la termografía de la derecha se ha especificado una emisividad
incorrecta (0,15), lo que genera una lectura de temperatura falsa (98,3 °C).3. Reflexión
Algunos materiales, como la mayoría de los metales, reflejan
la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la
luz visible. Las reflexiones pueden provocar una interpretación
incorrecta de la termografía, la reflexión de la radiación térmica
del propio operador o de una bombilla podría desembocar en
una lectura de temperatura errónea. Por lo tanto, el operador
debe elegir cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara
termográfica apunta al objeto, con el fin de evitar dichas
reflexiones.La ventana refleja radiación térmica, de forma que, para la cámara
termográfica, la ventana actúa como un espejo.Si el material de la superficie del objeto tiene una baja emisividad
y existe una gran diferencia de temperatura entre el objeto y la
temperatura ambiente, la reflexión de radiación accidental influirá
en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Para
solucionar este problema, FLIR ha incluido la opción en sus cámaras termografías de definir la temperatura aparente reflejada.274. Temperaturas de interior y exterior.
Para detectar la falta de aislamiento o el aislamiento poco eficaz con
una cámara termográfica, debe haber una diferencia entre la temperatura del interior y la del exterior. Normalmente, se puede trabajar con
diferencias de temperatura menores, pero es aconsejable que haya
una diferencia de temperatura de al menos 10 ºC entre ambos lados de
Las inspecciones se realizan tanto desde el interior como del exterior.
La falta de aislamiento y el aislamiento defectuoso o dañado aparecerá
de forma clara si la diferencia de temperatura es suficiente.
El usuario debería conocer la temperatura interior y exterior y necesita
también saber si ha habido grandes cambios de temperatura durante
5. Influencias en el exterior de un edificio
Probablemente no hará falta decir que la luz solar directa puede
influenciar las lecturas térmicas, pero dicha luz puede tener también
efectos más duraderos. Tanto la luz solar directa como las sombras
pueden influir en el patrón térmico de una superficie incluso varias
horas después de que haya terminado la exposición a la luz solar.
Las diferencias en la conductividad térmica también pueden provocar
diferencias en los patrones térmicos. Como ejemplo, el ladrillo cambia
de temperatura más lentamente que la madera. El viento también
puede influir en los datos térmicos. Los flujos de aire refrigeran el
Otro factor evidente que puede inutilizar la inspección por termografía
es la lluvia, ya que reduce la temperatura de la superficie. Incluso
cuando acaba de llover, la evaporación del agua enfría la superficie
del material. Obviamente esto puede provocar patrones térmicos
6. Sistemas de calefacción y ventilación
hay otro factor: el control del clima. Los sistemas de calefacción crean
diferencias de temperatura que pueden generar patrones térmicos
incorrectos. El aire frío de los ventiladores o de los sistemas de aire
acondicionado puede tener el efecto contrario, enfriando la superficie.287. Influencias en el interior de un edificio
Las librerías, vitrinas y cuadros colgados en la pared también pueden
alterar el patrón térmico. Estos ejemplos de muebles y decoración
de paredes poseen un efecto aislante. Si estos objetos se retiran
de la pared, el área donde se encontraban aparecerá más fría en la
termografía. Esto se puede confundir con falta de aislamiento. Por
ese motivo, es recomendable retirar los elementos de la pared al
menos 6 horas antes de la inspección.￼￼
Estas dos termografías están tomadas de la misma pared. La temperatura exterior
es más fría que la interior. La imagen de la derecha muestra lo que ocurre cuando
retira un cuadro de la pared. La temperatura más fría tras el cuadro tiene el mismo
tamaño que la zona entre dos de la pared, parece que falta aislamiento en la pared.8. Reflejos del entorno
Al escanear objetivos reflectantes, asegúrese de cambiar su ángulo
para minimizar los reflejos en la imagen. El reflejo podría proceder
de su calor corporal, o de alguna otra fuente de calor en el área, una
pieza de maquinaria, una bombilla o un transformador. Los reflejos
le proporcionarán datos incorrectos en la termografía y, si no se
comprenden, será un error en los datos.￼La imagen muestra reflejos en una pared interior (a la derecha) provocada por la
ventana a la izquierda.
299. Tipo de materiales usados en la construcción
Algunos materiales, por ejemplo, el hormigón, son térmicamente
lentos, lo que significa que la temperatura cambia muy despacio.
Otros materiales, como la mayoría de los metales, cambian
rápidamente de temperatura. Para interpretar correctamente
los resultados, el termógrafo tiene que saber si ha habido algún
cambio importante de temperatura en el exterior o interior antes
de realizar la inspección, ya que esto puede afectar a las lecturas
10. Cómo está construido el edificio
El muro exterior puede haberse construido con una capa de aire
entre la capa exterior y el resto de la construcción. Este tipo de
construcción no es adecuada para el control desde el exterior.
Cualquier estructura en la construcción del muro se vuelve
más fría vista desde el interior (siempre que esté más cálido
en el interior). Y lo contrario se observa desde el lado frío. Son
patrones característicos esperados y no hay nada incorrecto.Termografía tomada desde el interior. La estructura es visible y también los tornillos que ajustan el panel que cubre la estructura. La esquina está claramente más
caliente, lo que se denomina efecto-esquina, pero no hay nada incorrecto.30315Cámaras termográficas para la inspección de paneles solares.
El hecho de que las fuentes de energía tradicionales como el
carbón, el gas y el petróleo sean escasas, conlleva que tengan altos
precios. Además, ha nacido la conciencia de que no podemos seguir
contaminando el planeta con dichos combustibles fósiles.
Con paneles solares en el tejado, puede convertir la energía del sol
en electricidad y en dinero. La energía solar puede ser una inversión
lucrativa. Sin embargo, para recibir una rentabilidad máxima y
obtener un alto rendimiento durante décadas, es fundamental una
gran calidad. La placa solar, la pieza más importante de un sistema
solar. Debe ser fiable y continuar produciendo electricidad durante
años hasta el final de su vida útil. Las cámaras termográficas pueden
desempeñar un papel importante para garantizar un funcionamiento
fiable durante el ciclo de vida completo de una placa solar.
Conforme las reservas de combustibles fósiles van disminuyendo, los
precios del carbón y del gas llegan a lo más alto y mucha gente mira
al sol en busca de una fuente de energía renovable. Pero los paneles
solares son vulnerables al desgaste. Por lo tanto, profesionales de la
construcción de todo el mundo utilizan cámaras termográficas para
inspeccionar los paneles solares instalados en los tejados.
El uso de cámaras termográficas para la evaluación de paneles
solares ofrece varias ventajas. Las anomalías se pueden ver de
forma clara en una termografía nítida y, a diferencia de la mayoría de
los demás métodos, las cámaras termográficas se pueden utilizar
para escanear paneles solares durante el funcionamiento normal.
Para terminar, las cámaras también permiten escanear grandes
áreas en poco tiempo.32Con una cámara termográfica, se pueden detectar y reparar
las zonas potencialmente problemáticas antes de que tenga
lugar cualquier problema o avería. Pero no todas las cámaras
termográficas son adecuadas para la inspección de celdas
solares, se deben seguir algunas reglas y directrices para realizar
inspecciones eficaces y garantizar que se sacan las conclusiones
acertadas.Los puntos rojos indican placas que
están mucho más calientes que el
resto, indicando las de conexiones
defectuosas.Estos puntos calientes dentro de una
celda solar indican un daño físico en
la celda.Procedimientos para inspeccionar paneles solares con cámaras termográficas
Para lograr el contraste térmico suficiente a la hora de
inspeccionar celdas solares sobre el terreno, se necesita una
irradiancia solar de 500 W/m2 o superior. Para un resultado
óptimo se recomienda una irradiancia solar de 700 W/m2. La
irradiancia solar describe la potencia instantánea que incide
en una superficie en unidades de kW/m2, que se puede medir
con un piranómetro (para la irradiancia solar general) o un
pirheliómetro (para la irradiancia solar directa). Depende en gran
parte de la ubicación y clima local. Las temperaturas exteriores
bajas pueden aumentar el contraste térmico.Esta termografía muestra un ejemplo
del "patrón mosaico", que indica
que este panel posee un diodo de
derivación defectuoso.Esta termografía muestra un punto
caliente provocado por la rotura de
celdas en una placa estándar de 60
33¿Qué tipo de cámara necesita?
Las cámaras termográficas para las inspecciones de edificios
cuentan normalmente con un detector microbolómetro que
cubre la banda de 8 a 14 μm. Sin embargo, el vidrio no es
transparente en esta zona. Cuando se inspeccionan celdas
solares desde la parte delantera, una cámara termográfica ve
la distribución del calor de la superficie de vidrio, pero tan solo
ve de forma indirecta la distribución del calor de las celdas
subyacentes. Por lo tanto, las diferencias de temperatura que
se pueden ver y medir en la superficie de vidrio del panel son
pequeñas. Para que dichas diferencias sean visibles, la cámara
termográfica para estas inspecciones necesita contar con una
sensibilidad térmica de ≤0,08 ºC. Para visualizar claramente
pequeñas diferencias de temperatura en la termografía, la
cámara debe contar con un ajuste manual de intervalo y nivel.
￼Termografía con el nivel y el intervalo en modo automático (izquierda) y en
modo manual (derecha).Las placas fotovoltaicas se montan generalmente en estructuras
de aluminio muy reflectante, en la termografía aparece como
una zona fría ya que refleja la radiación térmica emitida por el
cielo. En la práctica esto significa que la cámara termográfica
mostrará la temperatura de la estructura por debajo de 0 ºC.
Dado que el algoritmo de la cámara termográfica se adapta
automáticamente a la temperatura máxima y mínima que se
haya medido, puede que muchas anomalías leves no sean
visibles de inmediato. Para lograr una termografía con mayor
contraste, se necesitaría una continua corrección manual del
nivel y del intervalo.34La función conocida como DDE (Digital Detail Enhancement)
proporciona la solución. La DDE optimiza el contraste de
la imagen de forma automática en escenas con alto rango
dinámico, por lo que no hay que ajustar la termografía de forma
manual. Una cámara termográfica que cuente con DDE está bien
equipada para realizar inspecciones rápidas y precisas de paneles
￼Termografía sin DDE (izquierda) y con DDE (derecha)Colocación de la cámara: tenga en cuenta los reflejos y la
Aunque el vidrio tenga una emisividad de 0,85-0,90 en la
banda de 8 a 14 μm, las mediciones térmicas en las superficies
de vidrio no son fáciles. Las reflexiones del vidrio son
especulares, lo que significa que en la termografía se apreciarán
claramente los objetos de alrededor con distinta temperatura. En
el peor de los casos, esto puede llevar a una mala interpretación
(falsos puntos calientes) y a errores de medición.
1EMISIVIDAD0.8
0REFLECTANCIA153045607590ÁNGULO DE INCIDENCIA (en grados)
Dependencia de ángulo de la emisividad del vidrio.
35Ángulo de visión recomendado (verde) y a evitar (rojo) al realizar inspecciones
termográficas.Para evitar la reflexión en el vidrio de la cámara termográfica y
del operario, ésta no se debe colocar perpendicular a la placa
que se esté inspeccionando. Sin embargo, la emisividad está en
lo más alto cuando la cámara se encuentra en posición perpendicular y disminuye al aumentar el ángulo. Un ángulo de visión de
5º a 60º es una buena opción (siempre que 0º sea perpendicular).
Observaciones a larga distancia
Conseguir un ángulo de visión apropiado durante la preparación
de la medición no siempre es fácil. En la mayoría de los casos,
utilizar un trípode puede ser la solución. En condiciones
más difíciles puede ser necesario utilizar plataformas de
trabajo móviles o incluso sobrevolar las celdas solares con un
helicóptero. En estos casos, puede ser ventajosa una mayor
distancia del objetivo, dado que se puede analizar una zona más
grande de una pasada. Para garantizar la calidad de la termografía
se debe utilizar una cámara termográfica con una resolución
de imagen de 320 x 240 píxeles, preferiblemente de 640 x 480
píxeles, para grandes distancias.Las celdas solares defectuosas producen un exceso de calor, lo que hace que sean
fáciles de detectar con la tecnología termográfica.36La cámara también debe tener una lente intercambiable,
para que el operario pueda cambiar a un teleobjetivo en las
inspecciones a larga distancia, como las que se realizan desde
un helicóptero. No obstante, es recomendable que solo se utilice
el teleobjetivo con cámaras termográficas que posean una alta
resolución de imagen. En las mediciones de larga distancia con
teleobjetivo, las cámaras termográficas de baja resolución no
muestran los pequeños detalles térmicos que indican fallos en
Observación desde una perspectiva diferente
En la mayoría de los casos, las placas fotovoltaicas se pueden
inspeccionar también desde la parte trasera con una cámara
termográfica. Este medio minimiza la interferencia de las
reflexiones del sol y las nubes. Además, las temperaturas
obtenidas en la parte trasera pueden ser más altas, ya que la
celda se mide directamente y no a través de la superficie de
￼Los puntos calientes de esta termografía tomada de la parte delantera del
panel solar parecen indicar que muchas celdas no funcionan de forma eficaz.￼La inspección de la parte trasera no muestra puntos calientes, los puntos
calientes de la imagen anterior estaban provocados por la reflexión de las
nubes.37Condiciones ambientales y de medición
Al llevar a cabo inspecciones termográficas, el cielo debe
estar despejado ya que las nubes reducen la irradiancia solar y
producen interferencias en forma de reflexiones. Las imágenes
informativas pueden, sin embargo, obtenerse incluso con un cielo
cubierto, siempre que la cámara termográfica que se utilice sea
lo suficientemente sensible. Las condiciones de calma son lo
más recomendable, ya que cualquier flujo de aire en la superficie
del placa solar provocará un enfriamiento convectivo y, por ello,
reducirá el gradiente térmico. Mientras más fría sea la temperatura,
mayor será el contraste térmico potencial. Una opción sería realizar
las inspecciones termográficas por la mañana temprano.Dos hileras de celdas aparecen
calientes en la termografía, lo que
indica que hay diodos de derivación
rotos.Esta termografía muestra grandes
zonas con temperaturas elevadas. Sin
más información, no se percibe si estas
anomalías son térmicas o provocadas
por ensombrecimientos/reflejos.Otra forma de mejorar el contraste térmico es desconectar las
celdas de la carga, para evitar el flujo de corriente, lo que permite
que el calentamiento se produzca únicamente mediante la
irradiancia solar. Después se conecta la carga y se observan las
celdas en la fase de calentamiento.
En condiciones normales, sin embargo, se debe inspeccionar
el sistema bajo condiciones de funcionamiento estándar,
concretamente bajo carga. Dependiendo del tipo de celda y del
tipo de fallo o avería, las mediciones en condiciones sin carga o en
caso de cortocircuito pueden proporcionar información adicional.
￼Con una cámara termográfica podrá localizar rápidamente problemas como
celdas dañadas y así resolverlos de manera rápida.
38Errores de medición
Los errores de medición surgen principalmente debido a una
mala colocación de la cámara y a unas condiciones de medición
y ambientales por debajo del nivel óptimo. Los errores de
medición típicos están provocados por:
•	un ángulo de visión poco profundo.
• un cambio en la irradiancia solar con el paso del tiempo
(debido a cambios en el cielo, por ejemplo).
• reflexiones (por ejemplo, del sol, las nubes, los edificios
altos de los alrededores, los sistemas de mediciones).
• ensombrecimiento parcial (por ejemplo, debido a los
edificios u otras estructuras de los alrededores).
Lo que se pude ver en la termografía
Si hay piezas del panel solar más calientes que otras, dichas
piezas aparecerán claramente en la termografía. Dependiendo
de la forma y de la ubicación, estos puntos y zonas calientes
pueden indicar varios fallos diferentes. Si una placa entera está
más caliente de lo habitual, puede significar que hay problemas
con las conexiones. Si son las celdas individuales o las hileras
de celdas las que aparecen como puntos calientes o como un
"patrón mosaico", los problemas pueden estar provocados por
diodos de derivación defectuosos, cortocircuitos internos o
desajustes de las celdas.
￼Una prueba en un panel solar muestra que los puntos calientes se pueden
ver fácilmente en la termografía, incluso si dicha termografía es de la parte
delantera.El ensombrecimiento y las grietas en las celdas aparecen en
la termografía como puntos calientes o formas poligonales. El
aumento de temperatura de una celda o parte de ella indica que
la celda es defectuosa o que hay un ensombrecimiento. Deben
compararse las termografías obtenidas en condiciones de carga,
sin carga o en caso de cortocircuito. Una comparación de las
termografías de la parte delantera y trasera de la placa también
puede proporcionar información valiosa. Por supuesto, para una
correcta identificación de la avería, las placas que muestran
anomalías también deben probarse de forma eléctrica e inspeccionarse visualmente.
39Conclusiones
La inspección termográfica de los sistemas fotovoltaicos
permite la rápida localización de defectos potenciales a nivel de
celdas y placas, así como la detección de posibles problemas
de conexión eléctrica. Las inspecciones se llevan a cabo en
condiciones de funcionamiento normal y no es necesario apagar
Para lograr termografías correctas que aporten información,
deben tenerse en cuenta ciertos procedimientos y condiciones
•	se debe utilizar una cámara termográfica con los
accesorios adecuados;
•	se necesita la irradiancia solar suficiente (como mínimo
500 W/m2, preferiblemente más de 700 W/m2);
•	el ángulo de visión debe estar dentro de los márgenes
de seguridad (entre 5° y 60°);
•	se deben evitar el ensombrecimiento y las reflexiones.
Las cámaras termográficas se utilizan principalmente para
localizar defectos. La clasificación y evaluación de las anomalías
detectadas necesitan un sólido entendimiento de la energía
solar, un conocimiento del sistema inspeccionado y mediciones
eléctricas adicionales. La documentación adecuada es obligatoria
y debe contener todas las condiciones de la inspección, las
mediciones adicionales y demás información importante.
Las inspecciones con una cámara termográfica, comenzando
con el control de calidad de la fase de instalación y siguiendo
con las revisiones regulares, facilitan una supervisión simple y
completa del sistema. Esto ayuda a mantener la funcionalidad
de los paneles solares y a ampliar su vida útil. Utilizar cámaras
termográficas para inspeccionar paneles solares mejorará
notablemente la rentabilidad de la inversión de la empresa.Estas imágenes tomadas desde la parte trasera del mismo panel solar muestran muchos
menos reflejos que la parte delantera, lo que hace que las mediciones de temperatura sean
mucho más precisas.40Para no obtener conclusiones erróneas, a
la hora de inspeccionar paneles solares,
necesita mantener la cámara termográfica
en un ángulo correcto.Tipo de errorDefecto de fábricaTermografía hecha con la cámara FLIR
P660 en pleno vuelo sobre una granja solar.
(Termograma cortesía de Evi Müllers, IMM)EjemploEn la termografía aparece comoImpurezas y
bolsas de gasUn "punto caliente" o "punto frío"Grietas en las celdasCalentamiento de las celdas,
con forma principalmente alargadaGrietasCalentamiento de las celdas, con
forma principalmente alargadaGrietas en las celdasUna parte de la celda aparece
más calienteDañoContaminación
temporalExcrementos de pájaroPuntos calientesHumedad
Diodo de derivación
defectuoso (provoca
cortocircuitos y reduce
la protección del circuito)N.a.Un "patrón mosaico"Problemas en las conexionesPlaca o hilera de placas
sin conectarUna placa o hilera de placas está
constantemente más caliente.Tabla 1: Lista de los errores de placa típicos (Fuente: ZAE Bayern e.V, “Überprüfung
der Qualität von Photovoltaik-Modulen mittels Infrarot-Aufnahmen” ["Pruebas de
calidad en placas fotovoltaicas utilizando imágenes de infrarrojos”], 2007)41Pero las cámaras termográficas pueden hacer mucho más que
inspeccionar paneles solares. También son muy útiles para el mantenimiento de un circuito eléctrico completo, incluyendo conectores,
cables, inversores, etc.Este invertidor convierte la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna.
Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspeccionar este equipo. Un medidor
de tenaza externo Extech puede proporcionar información adicional.Las cámaras termográficas de FLIR se utilizan para inspeccionar la instalación solar,
incluyendo los cables, conectores, cajas de fusibles e invertidores, en otras palabras: el
sistema completo.Las cámaras termográficas de FLIR también se pueden utilizar para examinar los
demás componentes de la instalación solar, como este conector defectuoso.42436Inspección de turbinas eólicas con
La energía cosechada del viento mediante turbinas eólicas es
una de las formas más comunes de energía renovable. Por
ello, se instalan nuevas turbinas eólicas cada año en Europa y
el resto del mundo. Todas esas turbinas eólicas se tienen que
supervisar y mantener. Las cámaras termográficas de FLIR
pueden desempeñar un papel importante en los programas de
mantenimiento predictivo de las turbinas eólicas.Las cámaras termográficas de FLIR Systems también se utilizan
para inspeccionar instalaciones eléctricas y mecánicas en todo el
mundo. Los datos térmicos reunidos colaboran con la prevención
de accidentes peligrosos y costosos tiempos de inactividad.
Todos los componentes críticos de una turbina eólica se pueden
supervisar mediante una cámara termográfica de FLIR Systems.Termografía de una turbina eólica tomada desde el suelo.
44Accidentes
Las turbinas eólicas incorporan muchos componentes mecánicos
y eléctricos diferentes. Como los de cualquier otro equipo, estos
componentes son vulnerables al desgaste y se pueden romper.
Esto no sólo puede provocar costosos tiempos de inactividad
tiempos, sino también accidentes peligrosos.
Una causa común de estos accidentes es una avería tanto en
el mecanismo de freno como en la caja de engranajes. La caja
de engranajes y los frenos evitan que las palas giren demasiado
rápido. Si alguno de estos componentes falla, la turbina puede
girar mucho más rápido que a su velocidad normal, lo que
impone cargas más pesadas en las palas de las que están
diseñadas para soportar.
Vista general esquemática
de los componentes de una
turbina eólica.Inclinación
RotorEje de baja velocidad
GeneradorDirección
del vientoPalasAnemómetroControlador
FrenoMecanismo
TorreVeletaEje de alta
­velocidadGóndolaPeligro de muerte
En estos casos, los extremos de una pala del rotor podrían
ir a cientos de kilómetros por hora, y si una pala o parte de
ella se desprendiera de repente del rotor, podría poseer una
cantidad enorme de energía cinética y una gran velocidad al salir
disparada. Lo que puede provocar accidentes con peligro de
muerte. Hay muchos ejemplos de grandes secciones de palas
rotas que se han encontrado a cientos de kilómetros, o incluso
más lejos, de la turbina de la que se desprendieron.45Las inspecciones con las cámaras termográficas pueden ayudar
a prevenir estos accidentes. La regla general tanto para los
componentes mecánicos como para los eléctricos es que se
calientan antes de fallar. Las cámaras termográficas se pueden
utilizar para detectar ese aumento de la temperatura antes
de que aparezca una avería. Los puntos calientes aparecen
claramente en la termografía.
La termografía ayuda a ‘ver’ el problema.
Mientras que otras tecnologías revelan si hay un problema en la
maquinaria, las cámaras termográficas muestran exactamente
qué componente es el que está provocando el problema. Fiable,
rápida y eficaz: la termografía se puede utilizar para detectar
puntos de desgaste en cojinetes, ejes, engranajes y frenos, lo
que permite repararlos o reemplazarlos antes de que derive en
Comprobación del sistema completo
Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspeccionar
componentes eléctricos como transformadores, conectores,
controladores, motores de orientación y demás. La termografía
es la única tecnología que permite inspeccionar todos los
componentes mecánicos y eléctricos de las turbinas eólicas y
del sistema eléctrico circundante.
La cámara termográfica FLIR: la herramienta perfecta
Los equipos de mantenimiento de turbinas eólicas de todo
el mundo confían en las cámaras termográficas. Un factor
importante para la facilidad de uso sobre terreno es el diseño
de la cámara. Todas las cámaras FLIR son lo más compactasFuente: Paul Anderson (CC SA 2.0)Este enorme conjunto de caja de engranajes y freno de
disco de 12 toneladas se eleva con una grúa a una altura
de 60 metros para colocarlo dentro de la góndola de la
46Fuente: CZ Energy SolutionsFuente: CZ Energy SolutionsFuente: CZ Energy SolutionsFuente: CZ Energy SolutionsTermográfica para inspección de turbina eólica. Esta inspección tuvo lugar a una altura
de unos 50 metros.Las cámaras termográficas también se pueden utilizar para examinar el sistema completo que rodea a las turbinas eólicas. Uno de estos conectores de tres fases, el del extremo
derecho, está mucho más caliente que el resto. Este defecto se detectó y pudo repararse
antes de que provocara una avería.posibles, con diseño ergonómico y fáciles de usar, lo que es muy
importante si se han de subir decenas de metros para alcanzar la
turbina eólica que haya que inspeccionar.
Otro factor importante es el sistema óptico. FLIR Systems
ofrece lentes de gran angular opcionales de 45º y 90º. Esto
permite capturar partes más amplias del equipo de una vez,
incluso cuando se está muy cerca. El hecho de que no se pueda
dar un paso atrás cuando se está arriba inspeccionando una
turbina eólica hace que esta característica sea muy importante.
FLIR Systems ofrece una amplia gama de cámaras termográficas
para inspecciones de edificios. Desde el modelo de entrada
compacto i3, pasando por la práctica serie Ebx y B hasta la
avanzada B660, FLIR Systems posee el tipo de cámara adecuado
para cada aplicación.477Elección del proveedor de cámaras
termográficas adecuado
La compra de una cámara termográfica es una inversión a largo
plazo. Por lo tanto, no solo debe seleccionar la cámara termográfica
que mejor se ajuste a sus necesidades, sino también un proveedor
de confianza que le ofrezca sus servicios durante un prolongado
Una marca bien consolidada le debe ofrecer lo siguiente:
Cada usuario tiene necesidades distintas. Por eso, es muy
importante que el fabricante pueda ofrecer una gama completa
de cámaras termográficas, desde modelos básicos económicos
a modelos avanzados de alta gama, para que pueda elegir el
que se ajusta mejor a sus necesidades.48•	Software
Independientemente del uso que le dé a las cámaras
termográficas, necesitará software para analizar las termografías
y crear informes de sus conclusiones para los clientes o la
dirección. Elija una cámara termográfica que se pueda combinar
con el software adecuado para su aplicación.•	Accesorios
todas las ventajas que tiene que ofrecer, es posible que
cambien sus necesidades. Asegúrese de que el sistema puede
adaptarse a sus necesidades. El fabricante debe poder ofrecer
distintos tipos de lentes, pantallas, etc.•	Mantenimiento
Aunque la mayor parte de las cámaras termográficas
que se usan para inspecciones de edificios no necesitan
mantenimiento, es recomendable que se asegure de disponer
de un centro de mantenimiento cercano en caso de que algo
le ocurra a la cámara. Las cámaras termográficas también se
deben volver a calibrar cada cierto tiempo. En ambos casos, en
lugar de tener que enviar la cámara al otro extremo del mundo,
es preferible contar con un centro de reparación en su zona para
volver a disponer de la cámara en el menor tiempo posible.•	Formación
El mundo de la termografía no se limita únicamente a saber
cómo se maneja la cámara. Seleccione un proveedor que
le pueda ofrecer una buena formación y asistencia para
aplicaciones cuando se necesite.498Encontrar la mejor solución
Existen básicamente seis requisitos esenciales que se deben
evaluar al ponderar una combinación apropiada de la cámara
termográfica, el software y la formación:
importante. Los modelos básicos más económicos tienen una
resolución de 60 x 60 píxeles, mientras que los modelos avanzados
de alta gama tienen una resolución de 640 x 480 píxeles.
Las cámaras termográficas con una resolución de 320 x 240
o 640 x 480 píxeles ofrecen una calidad de imagen superior.
Para inspecciones más avanzadas, la resolución de 640 x 480
píxeles se está convirtiendo en la referencia para los termógrafos
Una cámara con 640 x 480 píxeles tiene 307.200 puntos de
medición en una imagen, cuatro veces más que una cámara con
320 x 240 píxeles y 76.800 puntos de medición. No solo mejora
la precisión de la medición, sino que también existe una gran
diferencia en la calidad de la imagen.
precisión.Termografía: 640 x 480 píxeles50Termografía: 180 x 180 píxelesLas cámaras de alta resolución muestran pequeños detalles
incluso en observaciones a larga distancia. Comparada con una
cámara de calidad de imagen inferior, puede ver una zona mayor
sin perder información térmica.
Mediante una cámara de 640 x 480 píxeles equipada con
una lente de 45 grados, es posible inspeccionar un área de
alrededor de 4 m x 3 m a 5 metros de distancia con solo una
imagen. Para inspeccionar la misma instalación con una cámara
de 320 x 240 píxeles con una lente también de 45 grados, se
necesitarían cuatro imágenes a la mitad de distancia. Esto no
solo aumenta la eficiencia sobre el terreno, sino que la menor
cantidad de imágenes que se toman ahorra tiempo en la fase de
160 x 120 píxeles320 x 240 píxeles640 x 480 píxeles640 x 480 píxeles
Se necesita una imagen IR	320 x 240 píxeles
Se necesitan cuatro imágenes IR a la
mitad de distancia.
512. Sensibilidad térmica
La sensibilidad térmica define la magnitud de una
diferencia de temperatura que la cámara puede
detectar. Mientras mejor sea la sensibilidad térmica,
menor será la diferencia de temperatura mínima que
la cámara termográfica puede captar y mostrar. Por lo
general, la sensibilidad térmica se describe en ºC o mK.
Las cámaras termográficas más avanzadas para aplicaciones en
edificios tendrán una sensibilidad térmica de 0,03 °C (30 mK).
￼Sensibilidad de 65 mK	Sensibilidad de 45 mKLa capacidad de detectar estas diferencias de temperatura
en minutos es importante en la mayoría de las aplicaciones
termográficas. Una alta sensibilidad de la cámara es
particularmente importante en aplicaciones de construcción,
en las que las diferencias de temperatura suelen ser bajas. Se
necesita una mayor sensibilidad para capturar imágenes más
detalladas y, por tanto, un mejor diagnóstico para acciones
ulteriores. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor será la
cámara para capturar los detalles de imagen más precisos,
incluso diferencias de baja temperatura.
Todas las mediciones pueden presentar errores y,
desafortunadamente, las mediciones de temperatura con
termografía no son una excepción. Aquí es donde la precisión
termográfica entra en escena.
En los documentos técnicos de la cámara termográfica, la
precisión se expresa en porcentajes y en grados centígrados. Este
es el margen de error en el que operará la cámara. La temperatura
medida puede variar desde la temperatura real al porcentaje
mencionado o la temperatura absoluta, la que sea mayor.
El estándar del sector actual para la precisión es de ±2 % / ±2 ºC.
Las cámaras termográficas más avanzadas de FLIR Systems
obtienen una puntuación aún mejor: ±1 % / ±1 ºC.
524. Funciones de la cámara
Emisividad y temperatura aparente reflejada
La emisividad del objeto es un parámetro muy importante que se
debe tener en cuenta. Todas las cámaras termográficas de FLIR
para aplicaciones de construcción permiten al operador definir
la emisividad y la temperatura aparente reflejada. La capacidad
de definir la temperatura aparente reflejada y la emisividad
marca una gran diferencia. Al adquirir una cámara termográfica
es recomendable que se asegure de que estas funciones están
￼Esta termografía muestra claramente que la reflexión puede ser un problema.
La cámara termográfica muestra la termografía, incluyendo los reflejos
provocados por la nube. A la hora de realizar mediciones de la reflexión, la
temperatura aparecerá cómo una mezcla de la temperatura del panel y de la
temperatura aparente reflejada de la nube.Intervalo y corrección de niveles manual
Otra importante función de la cámara es la opción de definir
manualmente el intervalo y el nivel de las termografías
mostradas. Sin esta función, la cámara mostrará de forma
automática todas las temperaturas entre la temperatura
máxima y la mínima de la escena. Sin embargo, en ocasiones,
el operador solo está interesado en una pequeña parte de esa
escala de temperaturas.
￼El intervalo de la termografía ajustada automáticamente de la izquierda es
demasiado amplio. La termografía ajustada de forma manual de la derecha
muestra claramente una fuga de calor que era prácticamente invisible en la
termografía ajustada de forma automática.
53Alarma de condensación, humedad relativa y aislamiento
- Alarma de condensación:
El punto de condensación se puede considerar como la temperatura en la que la humedad de cierto volumen de aire se convierte en agua. En este punto, la humedad relativa es del 100%.
Estableciendo un número de parámetros en la cámara, la alarma
de condensación detectará de forma automática las zonas en las
que puede tener lugar debido a deficiencias en la estructura del
- Alarma de humedad relativa:
En algunas situaciones puede crecer moho en zonas en las que
la humedad relativa sea menos del 100%. Para detectar dichas
zonas, no se puede usar la alarma de condensación ya que solo
detecta las zonas en las que la humedad relativa es del 100%.
Para detectar las zonas en las que la humedad relativa es de
menos del 100% se puede utilizar la alarma de humedad relativa.
Puede establecer el porcentaje de humedad relativa a partir del
cual desea que se active la alarma.
- Alarma de aislamiento:
La alarma de aislamiento detecta las zonas en las que puede
haber una deficiencia de aislamiento en el edificio. Se activa
cuando el nivel de aislamiento cae por debajo de un valor
preestablecido de fuga de energía a través de la pared.La alarma de humedad
relativa le alerta sobre las
áreas en las que existe
riesgo de condensación.
En la imagen siguiente, se
indica el área en riesgo en
color azul.La alarma de aislamiento
muestra dónde se
encuentran las áreas
superiores o inferiores
establecida indicándolas en
54Cámara digital
Algunas veces puede ser difícil ver qué componentes son los
que aparecen en una termografía. En estos casos, puede resultar
muy útil tomar también una imagen con luz visible del objetivo.
La mayoría de las cámaras termográficas de FLIR poseen una
cámara digital integrada. La mayor parte de los profesionales de
la construcción que usan cámaras termográficas afirman que
siempre toman una imagen con luz visible, para asegurarse de
conocer lo que se muestra en la termografía.TermografíaImagen visualLuces LED
necesarias para aprovechar al máximo las funciones Imagenen-imagen y Fusión térmica, independientemente de las
Mediante la función Imagen-en-imagen, el operador puede
problemas.Este caso de daños causados por el agua muestra claramente los beneficios
de la función imagen-en-imagen, ya que el cliente puede ver fácilmente
dónde se ha tomado la termografía, dato que sería mucho más difícil de
conocer únicamente con la termografía.
55Fusión térmica
Esta función permite al operador combinar sin problemas dos imágenes
definiendo parámetros de temperatura dentro de los que se muestran
datos térmicos y fuera de los cuales se muestra la foto digital. Esto
ayuda a aislar los problemas y a realizar reparaciones más eficientes.
Imagen visualImagen de infrarrojosImagen de fusión térmicaPuntero láser
Algunas cámaras termográficas cuentan con un puntero láser
integrado. Hay varias razones por las que esta característica es
El puntero láser permite ver con precisión hacia donde enfoca la lente
de la cámara termográfica. Con solo pulsar un botón, la posición del
láser le permitirá ver exactamente hacia donde enfoca la cámara
termográfica, lo que le permite identificar fácilmente el objetivo de
medición sin tener que hacer conjeturas.
Otra razón es la seguridad. El puntero láser elimina la tendencia de
apuntar con el dedo a los objetos, lo que puede resultar peligroso en el
Cuando empiece a usar una cámara termográfica y descubra todas sus
posibilidades, es posible que cambien sus necesidades. Con las lentes
intercambiables, puede adaptar su cámara termográfica a cualquier
situación. Para la mayoría de las situaciones, las lentes estándares
pueden ser una buena solución, sin embargo, en ocasiones necesita
un campo de visión distinto.
En algunos casos, no hay espacio suficiente para dar un paso atrás
y ver la imagen completa. Una lente de gran angular puede ser la
solución perfecta. Con una lente de gran angular el operario puede
inspeccionar una casa entera a solo un par de metros de distancia.
Estas lentes permiten a los inspectores de los edificios examinar un
edificio entero a tan solo unos metros de distancia. Cuando el objetivo
se encuentra algo alejado, puede ser útil emplear un teleobjetivo. Son
ideales para objetivos pequeños o lejanos.
56Diseño ergonómico y facilidad de uso
Por lo general, todas las herramientas
que se utilizan deben ser ligeras,
compactas y fáciles de usar.
Dado que la mayor parte de los
inspectores de edificios usarán
cámaras termográficas con frecuencia
durante prolongados períodos de tiempo,
el diseño ergonómico es muy importante.
Asimismo, los botones físicos y el diseño del menú también deben ser
muy intuitivos y sencillos para facilitar un uso eficiente al usuario.
FLIR Systems intenta encontrar un equilibrio perfecto entre el peso, la
funcionalidad y la facilidad de uso en todas las cámaras termográficas
que fabrica. Gracias a esta política varios de sus diseños han sido
termografía. Algunas cámaras termográficas almacenan las imágenes
y datos térmicos en un formato propio, por lo que se necesita
software adicional para convertir las termografías a una imagen JPEG
radiométrica. Esto quiere decir que toda la información de temperatura
se incluye en la imagen y que las imágenes se pueden integrar
fácilmente en software estándar.Todas las cámaras termográficas FLIR almacenan imágenes en formato JPEG.57Galería de imágenes en miniatura
puede resultar importante buscar
y comparar termografías tomadas
anteriormente en la memoria de la
cámara. Por tanto, todas las cámaras
una galería de imágenes en miniatura
de fácil acceso que le permitirá
guardadas para encontrar la que
desea; una función muy cómoda y que le permitirá ahorrar mucho
algunas cámaras termográficas permiten escribir comentarios
de texto con un teclado en pantalla táctil integrado, lo que
permite redactar un informe de manera mucho más rápida
y sencilla. Algunas cámaras termográficas incluso permiten
grabar comentarios de voz mientras trabaja, lo que puede reducir a
cero el tiempo empleado en escribir notas durante las inspecciones
térmicas.ABCLocalización por GPS
¿Se ha olvidado alguna vez dónde se realizó
una termografía? ¿No pudo encontrar
las notas que escribió para recordar la
ubicación? Algunos de los modelos más
avanzados cuentan con una función de
GPS para etiquetar la termografía con su
ubicación geográfica. Esta tecnología GPS
le permitirá registrar la información de la
ubicación en la que se ha realizado cada termografía.58Compatibilidad con herramientas de medición y de prueba
En ocasiones, la temperatura sola le proporciona muy poca
información sobre el equipo. Para obtener una imagen
completa, muchos inspectores de edificios utilizan sensores
externos, como medidores de humedad. Los valores
del medidor de humedad se anotan y, posteriormente,
el inspector copiará los valores anotados en su informe.
Este método no es eficiente y es susceptible de presentar
Para facilitar inspecciones fiables y eficientes, FLIR
Systems ofrece cámaras termográficas que pueden guardar
automáticamente los valores de un medidor de humedad
en la termografía mediante la conectividad Bluetooth
MeterLink. La toma de notas se dejará atrás cuando las
lecturas de los medidores de humedad multifunción Extech
se transfieran de forma automática e inalámbrica a la cámara
y se almacenen en la termografía correspondiente.MeterLink permite conectar de forma inalámbrica un
medidor de humedad Extech a una cámara termográfica
de FLIR.
59Conectividad inalámbrica
Mediante la tecnología WiFi, puede comunicarse de
forma inalámbrica con la cámara para, por ejemplo, enviar
imágenes directamente desde la cámara a un smartphone o
tablet PC (iPhone or iPad).WIFI605. Software
tenga que presentar los resultados de la
misma a sus compañeros o clientes. El
análisis de termografías y la creación de
informes de inspección completos son
tareas importantes. Es recomendable que
se asegure de que su cámara termográfica
incluye un paquete de software básico
que le permita hacerlo.
La mayoría del software incluido en cámaras termográficas le permitirá
hacer informes y análisis básicos. Se incluirán herramientas para realizar
mediciones de la temperatura en un solo punto u otro tipo de mediciones
básicas. Si necesita más opciones de análisis e informes, el fabricante de la
cámara termográfica debe ofrecer un paquete de software más avanzado.
Entre las funciones que se incluyen en este paquete deben estar las
-	Diseño flexible de página de informes para informes personalizados
-	Herramientas potentes para análisis de temperatura: medición de varios
-	Fusión triple de Imagen en imagen (se puede mover, cambiar de tamaño,
escalar)
-	Funcionalidad de tendencias
-	Creación de fórmulas mediante valores de medición termográficos
-	Reproducción de secuencias radiométricas directamente en el informe
-	Función de búsqueda para encontrar rápidamente imágenes para su
-	Herramienta panorámica para combinar varias imágenes en una más
Gracias a una buena información de
análisis y un buen informe térmico, podrá
mostrar con claridad a sus gerentes o
clientes dónde se encuentran los posibles
problemas y convencerlos de las medidas
preventivas que se deben tomar.
FLIR coopera con el Centro de formación
en infrarrojos (ITC),una empresa de formación global que funciona
según los estándares mundiales. El ITC ofrece desde breves cursos de
introducción hasta cursos de certificación. Para obtener más información,
visite www.infraredtraining.com o www.irtraining.eu.619Cómo llevar a cabo
Una vez recibida la cámara termográfica, puede comenzar la
inspección. Pero, ¿por dónde empezar? En esta sección de la
guía encontrará varios métodos termográficos que le servirán
Comience la tarea entrevistando al cliente sobre las condiciones
del edificio. Por ejemplo: ¿se ha producido un aumento reciente
en el consumo de energía? ¿Hace frío dentro? ¿Se percibe una
corriente de aire? Después determine la temperatura tanto del
interior como del exterior y asegúrese de que la diferencia de
temperatura es suficiente para la inspección de edificios (se
recomienda una diferencia mínima de 10 °C ).
2. Comenzar desde el exterior
Comience la inspección termográfica desde el exterior. Desde
aquí se pueden localizar rápidamente los puentes de frío o la falta
de aislamiento. También es importante tomar termografías de
zonas cuyas condiciones parecen estar bien. Esto nos permitirá
comparar el resultado con imágenes que muestran fallos para
evaluar el grado de los distintos problemas encontrados.
3. Continuar en el interior
El siguiente paso es ver la situación desde el interior. Sin
embargo, esto necesita una rigurosa preparación. Para
prepararse para la exploración térmica del interior, el inspector
deberá tomar medidas para asegurar un resultado preciso. Entre
ellas se incluye retirar el mobiliario de las paredes exteriores y
quitar las cortinas. Es aconsejable hacerlo como mínimo seis
horas antes de la inspección para que las propiedades aislantes
de los muebles no influyan en las lecturas térmicas de la
cámara termográfica. Como se ha comentado antes, el requisito
para realizar inspecciones termográficas precisas es una gran
diferencia de temperatura (mínimo 10 ºC) entre la temperatura
interior y la exterior.
Cuando se cumplen estas condiciones el inspector puede
comenzar a escanear cada habitación del edificio con la cámara
térmica. Durante el proceso el inspector debe asegurarse de que
toma notas precisas de dónde se tomó cada termografía, quizá
marcando la ubicación con flechas en un plano, para mostrar
exactamente desde qué ángulo las tomó.624. Realizar una comprobación de hermeticidad del aire
Pequeñas grietas y hendiduras pueden provocar una corriente
de aire. No es solo molesto, si no que además puede provocar
grandes pérdidas de energía. Una fuga de aire puede ser la
culpable de la mitad de la energía consumida en calefacción.
Una comprobación de la hermeticidad del aire, frecuentemente
conocida como prueba de "puerta-ventilador" puede hacer
visibles las grietas más pequeñas.
Esta prueba exagera las fugas de aire a través de defectos en la
estructura exterior del edificio.
Un sistema de "puerta-ventilador" incluye tres componentes:
un ventilador calibrado, un sistema de panel de puerta y un
dispositivo para medir el flujo del ventilador y la presión del
edificio. El ventilador se fija temporalmente a una puerta exterior
usando sistema de panel de puerta. El ventilador se utiliza para
infiltrar aire dentro y fuera del edificio, lo que crea una pequeña
diferencia de presión entre el interior y el exterior.El equipo de la "Puerta-ventilador" se instala normalmente en la puerta de
entrada.63Un sistema de "puerta-ventilador" utiliza el ventilador tanto para
extraer como para introducir aire en una habitación, provocando
una diferencia de presión. En situaciones en las que el aire
exterior es más frío, el método más común es la extracción del
aire de la habitación utilizando el sistema "puerta-ventilador".
Como resultado, la presión dentro de la habitación es menor que
la del exterior; normalmente la diferencia es de 50 Pa.
Debido a esta diferencia de presión, es aire del exterior se
dirigirá hacia la habitación a través de las grietas existentes.
El aire del exterior enfriará la zona en la que se encuentre la
grieta. Esta diferencia de temperatura aparecerá claramente en
la termografía como un punto frío o zona fría, permitiendo que
el operario la ubique de forma precisa y represente la ruta de la
infiltración de aire.
5. Análisis y creación de informes
Cuando se hayan inspeccionado todas las habitaciones, será
el momento de volver a la oficina para realizar el análisis de las
imágenes y resumir las conclusiones en un informe.
Los programas de software patentados por FLIR como
QuickReport, QuickPlot, BuildIR y Reporter permiten que el
inspector realice informes exhaustivos de la inspección de
edificios de forma eficaz para mostrárselos a los compañeros o
clientes.64FLIR BuildIR
El software FLIR BuildIR ayuda a analizar las termografías y cuantificar
los problemas relacionados con la construcción, como infiltración
de aire, defectos de aislamiento, puentes térmicos y problemas de
humedad en un informe profesional. Con sus nuevas y exclusivas
funciones, también permite cuantificar y calcular el coste de las
El software incluye un editor de imágenes para un análisis avanzado
de la termografía, una herramienta panorámica y una herramienta de
sensor para realizar gráficos de las condiciones durante la inspección.
La función panorámica le permite unir varias imágenes para formar
una de mayor tamaño, así para recortar y realizar correcciones
de perspectiva. Otras características destacadas son la función
de cuantificación de cuadrícula/área, la calculadora de estimación
del coste energético y plantillas personalizables para los informes
relacionados con la construcción.
El hecho de que esté basado en el conocido software de procesador
de textos Microsoft Office Word hace que FLIR Reporter sea intuitivo
y fácil de usar. Debido a que la mayoría de la gente sabe utilizar Word,
se necesita una formación mínima para comenzar a producir informes
profesionales utilizando características familiares de Word incluyendo
la corrección automática y la comprobación de gramática. También es
FLIR Reporter también incluye numerosas funciones avanzadas,
como: Imagen-en-imagen, fusión térmica, datos de ubicación GPS
integrados, zoom digital, cambios
en la paleta de color, reproducción
de comentarios de voz grabados
sobre el terreno y conversión
automática de informes al formato
Adobe .pdf.65NOTAS66FLIR i3 / i5/ i7Serie Ebx de FLIRSerie B de FLIRT640bx de FLIRFLIR B620/B660FULL PRODUCT
WARRANTY*DETECTOR
WARRANTY** After product registration on www.flir.com67Para hablar con un experto en cámaras termográficas, póngase en contacto con:
Tlf. : +31 (0) 765 79 41 94
Correo electrónico: flir@flir.com
Tlf. : +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
Tlf. : +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
Correo electrónico: flir@flir.comwww.flir.comFLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue, Kings Hill
Tlf. : +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
Correo electrónico: flir@flir.comFLIR Commercial Systems
Tlf. : +34 91 573 48 27
Fax : +34 91 662 97 48
Correo electrónico: flir@flir.comFLIR Systems France
Tlf. : +33 (0)1 60 37 55 02
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
Correo electrónico: flir@flir.comFLIR Systems Middle East FZE
Tlf. : +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
Correo electrónico: flir@flir.comFLIR Systems Italy
Tlf. : +39 02 99 45 10 01
Fax: +39 02 99 69 24 08
Correo electrónico: flir@flir.comFLIR Systems Russia
Tlf. : + 7 495 785 37 97
Fax: + 7 495 785 37 81
Correo electrónico: flir@flir.comAll pages:345678910111214151617181920212223242526272829303233343536373839404142444546474850515253545556575859616263646568InfoSaveLikeShareDownloadMoreFLIR Termografía para edificios Published on Feb 15, 2012 Guía sobre termográfia para aplicaciones ene edificios y energía renovablecartronicFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución