Source: https://de.scribd.com/document/255547120/RD-786-2001-Establecimientos-Industriales-pdf
Timestamp: 2020-03-31 20:42:56+00:00

Document:
RD 786-2001 Establecimientos Industriales.pdf | Regulación | Unión Europea
speichernRD 786-2001 Establecimientos Industriales.pdf für später speichern
Modificación del Reglamento de Seguridad Privada
Ley de Contratacion Diapos
CompendioNormativoSaneamiento30Abril2013
sesion13diapos
Reglamento Interno Del Servicio de Seguridad Ciudadana
Lunes 30 julio 2001
carn a los suministros pendientes de ejecucin el da
de su entrada en vigor, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entiende como suministros pendientes de ejecucin aquellos
que no se hayan realizado a las cero horas del da de
entrada en vigor de la presente Resolucin.
en el artculo 149.1.13.a de la Constitucin Espaola.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia
y Tecnologa, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberacin del Consejo de Ministros, en su reunin del da 6 de julio de 2001,
Madrid, 26 de julio de 2001.La Directora general,
Artculo nico. Aprobacin del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y sus apndices,
que se inserta a continuacin.
Disposicin adicional nica. Habilitacin normativa.
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
contra incendios en los establecimientos
14833 REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por
El presente Real Decreto se dicta al amparo de la
competencia estatal establecida en el artculo
149.1.13.a de la Constitucin relativa a las bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica.
Las prescripciones del Reglamento aprobado por el
presente Real Decreto sern de aplicacin, a partir de
su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes
que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen,
se amplen o reformen, en la parte afectada por la ampliacin o reforma.
No ser de aplicacin preceptiva el Reglamento que
se aprueba por este Real Decreto:
a) A los establecimientos industriales en construccin y a los proyectos que tengan solicitada licencia
de obras en la fecha de entrada en vigor de este Real
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones pblicas o visados por colegios profesionales a
la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el prrafo b), siempre que la licencia
se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de este Real Decreto.
La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que
se desencadenen incendios, generadores de daos y prdidas para las personas y los patrimonios, que afectan
tanto a ellos como a su entorno.
La Norma Bsica de la Edificacin NBE-CPI/96: Condiciones de Proteccin contra Incendios en los Edificios,
aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre,
establece las condiciones que deben reunir los edificios,
excluidos los de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio
y para prevenir daos a terceros.
La regulacin de las condiciones que deben cumplir
los aparatos, equipos y sistemas, as como su instalacin
y mantenimiento, adems de la regulacin de los instaladores y mantenedores, se contemplan en el Reglamento de instalaciones de proteccin contra incendios,
aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de
Con el fin de completar la regulacin de las condiciones de proteccin contra incendios en los establecimientos industriales con carcter horizontal, es decir,
de aplicacin en cualquier sector de la actividad industrial, se dicta el presente Reglamento, al objeto de conseguir un grado suficiente, de la seguridad contra incendios en los citados establecimientos industriales, establecindose, de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16
de julio, de Industria, los instrumentos necesarios para
su ejecucin, con respecto a la competencia que corresponde a otras Administraciones pblicas.
El artculo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, se ocupa del contenido general de los reglamentos de seguridad.
De acuerdo con las Administraciones pblicas, esta
regulacin se estructura de forma que el Reglamento
rene las prescripciones bsicas de carcter general,
desarrollando en sus apndices los criterios, condiciones
y requisitos aplicables, de carcter ms tcnico y, por
ello, sujetos a posibles modificaciones resultantes de su
La presente disposicin ha sido sometida al procedimiento de informacin en materia de normas y reglamentaciones tcnicas previsto en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se aplican las
disposiciones de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de junio.
Disposicin transitoria nica. mbito de aplicacin.
No obstante, los proyectos e instalaciones a los que
se refieren los prrafos anteriores podrn ser adaptados,
en su totalidad, a lo establecido en el Reglamento.
Disposicin final primera. Desarrollo normativo.
1. Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnologa
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y cumplimiento del presente Real Decreto.
2. El Ministro de Ciencia y Tecnologa mediante
Orden establecer los valores de reaccin y resistencia
al fuego sustitutivos de los establecidos en el apndice 2
de este Reglamento, cuando dichos valores se deriven
de la aplicacin de la Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construccin, estableciendo la fecha a partir
de la que su utilizacin ser obligatoria.
3. En cumplimiento de lo previsto en el artculo 5
de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Proteccin Civil,
el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, de acuerdo con
el Ministerio del Interior, determinar el catlogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos
y dependencias en que aqullos se realicen, que debern
disponer de un sistema de autoproteccin dotado de
sus propios recursos y del correspondiente plan de emer-
gencia para acciones de prevencin de riesgos, alarma,
evacuacin y socorro. Todo ello con independencia de
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencin de Riesgos Laborales y en el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervienen substancias
peligrosas, as como de las disposiciones que modifiquen
o complementen las normativas citadas.
Asimismo, se determinar aquellos establecimientos
industriales que, preceptivamente, deben implantar el
sistema de gestin de la seguridad contra incendios en
el establecimiento y elaborar el correspondiente Manual
de Seguridad contra Incendios.
3. Los talleres de reparacin y los estacionamientos
de vehculos destinados al transporte de personas y al
transporte de mercancas.
4. Los servicios auxiliares o complementarios de las
actividades comprendidas en los puntos anteriores.
Se aplicar adems a los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego
total, ponderada y corregida, calculada segn el apndice 1 de este Reglamento, sea superior o igual a
3.000.000 Megajulios (MJ).
Asimismo, se aplicar a las industrias existentes antes
de su entrada en vigor, cuando su nivel de riesgo intrnseco, situacin o caractersticas impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y as
se determine por la Administracin Autonmica competente.
Quedan excluidas del mbito de aplicacin de este
Reglamento, las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extraccin de
minerales, y las instalaciones industriales dependientes
El presente Real Decreto entrar en vigor a los seis
meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.
BOE nm. 181
Artculo 3. Compatibilidad reglamentaria.
La Ministra de Ciencia y Tecnologa,
ANNA M. BIRULS I BERTRAN
EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la
actividad industrial otros usos con distinta titularidad,
para los que sea de aplicacin la Norma Bsica de la
Edificacin: Condiciones de Proteccin contra Incendios, NBE/CPI, los requisitos que deben satisfacer los
espacios de uso no industrial sern los exigidos por dicha
Norma Bsica.
2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma
titularidad, para los que sea de aplicacin la Norma
Bsica de la Edificacin: Condiciones de Proteccin contra incendios, los requisitos que deben satisfacer los
Norma Bsica cuando los mismos superen los lmites
indicados a continuacin:
Zona comercial: Superficie superior a 250 m2.
Zona de administracin: Superficie superior a 250 mm2.
Archivos: Superficie superior a 250 mm2 o volumen
superior a 750 m3.
Bar, cafetera, comedor de personal y cocina: Superficie superior a 150 mm2 o capacidad para servir a ms
de 100 comensales simultneamente.
Biblioteca: Superficie superior a 250 mm2.
Las zonas a las que por su superficie sea de aplicacin
las prescripciones de la NBE/CPI debern constituir un
sector de incendios independiente.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer
y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso
de incendio, evitando su generacin, y para dar la respuesta adecuada al mismo, caso de producirse, limitando
su propagacin y posibilitando su extincin, con el fin
de anular o reducir los daos o prdidas que el incendio
pueda producir a personas o bienes.
Las actividades de prevencin del incendio tendrn
como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y
las circunstancias que pueden desencadenar el incendio.
Las actividades de respuesta al incendio tendrn
como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para
extinguirlo, minimizando los daos o prdidas que pueda
El presente Reglamento se aplicar, con carcter complementario, a las medidas de proteccin contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o especficas, en
los aspectos no contemplados en ellas, las cuales sern
de completa aplicacin en su campo.
El Ministro de Ciencia y Tecnologa en atencin al
desarrollo tcnico o situaciones objetivas excepcionales,
a solicitud de parte interesada, podr regular, para ciertos
casos y con carcter general, soluciones tcnicas diferentes a las contenidas en el presente Reglamento cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente.
El mbito de aplicacin de este Reglamento son los
establecimientos industriales, entendindose como tales
1. Las industrias, tal como se definen en el artculo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Rgimen de implantacin, construccin y puesta
Artculo 4. Proyectos de construccin e implantacin.
Los establecimientos industriales de nueva construccin y los que cambien o modifiquen su actividad, se
trasladen, se amplen o reformen, requerirn la presentacin, junto a la documentacin exigida por la Legislacin vigente para la obtencin de los permisos y licencias preceptivas, de un Proyecto, acompaado de la
documentacin necesaria, que justifique el cumplimiento
El referido Proyecto que ser redactado y firmado
por Tcnico titulado competente, deber indicar, de
acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16 de abril
de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o
sus componentes sujetos a Marca de conformidad a Normas incluidos en el proyecto.
Se indicar asimismo la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construccin
Los Establecimientos industriales de Riesgo Intrnseco
Bajo y cuya superficie construida sea inferior a 250 m2,
podrn sustituir el proyecto por una Memoria Tcnica
realizada por la empresa instaladora y firmada por un
Tcnico Titulado competente de la misma.
Artculo 5. Puesta en marcha de las instalaciones.
Artculo 9. Medidas correctoras.
1. Si como resultado de las inspecciones a que se
refieren los artculos 6 y 8, se observasen deficiencias
en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias,
deber sealarse el plazo para la ejecucin de las medidas correctoras de dichas deficiencias; si de ellas se
derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de
control deber comunicarlas al rgano competente de
la Comunidad Autnoma para su conocimiento y efectos
2. En todo establecimiento industrial habr constancia documental del cumplimiento de los programas
de mantenimiento preventivo de los medios de proteccin contra incendios existentes, realizados de acuerdo
con lo establecido en el apndice 2 del Reglamento de
Instalaciones de Proteccin contra Incendios, de las deficiencias observadas en el cumplimiento del mismo, as
como de las inspecciones realizadas en cumplimiento
de lo dispuesto en este Reglamento.
Artculo 10. Comunicacin de incendios.
El titular del establecimiento industrial deber comunicar al rgano competente de la Comunidad Autnoma,
en el plazo mximo de quince das, cualquier incendio
de consideracin que se produzca en su recinto o en
sus instalaciones, indicando las causas del mismo y sus
Artculo 6. Inspecciones.
2. Estas inspecciones sern realizadas por los rganos competentes de las Comunidades Autnomas o, si
stas as lo establecieran, por Organismos de Control
facultados para la aplicacin de este Reglamento.
Para la puesta en servicio de las instalaciones de proteccin contra incendios de los establecimientos industriales, a los que se refiere el artculo anterior, se requiere
la presentacin, ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma, de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un Tcnico titulado de la misma,
en el que se ponga de manifiesto la sujecin de las
instalaciones al Proyecto y al cumplimiento de las condiciones tcnicas y prescripciones reglamentarias que
correspondan, con objeto de registrar la referida instalacin.
Aparte de la realizacin de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de Instalaciones
de Proteccin Contra Incendios, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicacin el
presente Reglamento debern solicitar, a un Organismo
de Control facultado para la aplicacin de este Reglamento, la inspeccin de sus instalaciones.
Artculo 7. Periodicidad.
1. La periodicidad con que se realizarn dichas inspecciones no ser superior a:
Cinco aos, para los establecimientos de riesgo intrnseco bajo.
Tres aos, para los establecimientos de riesgo intrnseco medio.
Dos aos, para los de riesgo intrnseco alto.
Evaluando el riesgo intrnseco del establecimiento
industrial conforme al apndice 1 de este Reglamento.
2. De dichas inspecciones se levantar un acta, firmada por el tcnico del organismo de control que ha
procedido a la misma, y por el titular o tcnico del establecimiento industrial, quienes conservarn una copia
Artculo 8. Programas especiales de inspeccin.
1. El rgano Directivo competente en materia de
Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnologa podr promover, previa consulta con el Consejo
de Coordinacin para la seguridad industrial, programas
especiales de inspeccin para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar
el grado de aplicacin y cumplimiento del presente
Artculo 11. Investigacin de incendios.
En caso de incendio grave, y siempre que se hayan
producido daos para las personas, el rgano competente de la Comunidad Autnoma, realizar una investigacin detallada para tratar de averiguar las causas
del mismo, dando traslado de ella al rgano directivo
competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnologa.
Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador
que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que pudieran derivarse, si se verifica incumplimiento de la realizacin de
las inspecciones reglamentarias requeridas en el captulo III de este Reglamento y/o de las operaciones de
mantenimiento previstas en el apndice 2 del Reglamento de Instalaciones de proteccin contra incendios.
Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relacin con su seguridad
Artculo 12. Caracterizacin.
Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los
establecimientos industriales en relacin con su seguridad contra incendios estarn determinados por:
1. Su configuracin y ubicacin con relacin a su
2. Su nivel de riesgo intrnseco,
Fijados segn se establece en el apndice 1 de este
Artculo 13. Condiciones de la construccin.
Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en relacin con su seguridad contra incendios, sern
los establecidos en el apndice 2 de este Reglamento,
de acuerdo con la caracterizacin resultante del artculo 12.
dos agentes ofrecen garantas tcnicas, profesionales
y de independencia e imparcialidad equivalentes a las
exigidas por la legislacin espaola y que las disposiciones legales vigentes del Estado Miembro en base a
las que se evala la conformidad comporten un nivel
de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones espaolas.
Artculo 14. Requisitos de las instalaciones.
Artculo 16. Incumplimiento.
Del incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento se derivarn las responsabilidades y sanciones,
en su caso, que correspondan de conformidad con lo
dispuesto en el Ttulo V de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, y en el captulo VI de la Ley 2/1985,
de 21 de enero, de Proteccin Civil.
1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de proteccin contra incendios de los establecimientos industriales, as como el
diseo, la ejecucin, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de sus instalaciones, cumplirn lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones
de proteccin contra incendios, a que se refiere el nmero anterior, cumplirn los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.
2. Las condiciones y requisitos que deben cumplir
las instalaciones de proteccin contra incendios de los
establecimientos industriales, en relacin con su seguridad contra incendios, sern los establecidos en el apndice 3 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterizacin resultante del artculo 12.
1. Las normas tcnicas (UNE, EN u otras), a que
se hace referencia total o parcialmente en los apndices
de este Reglamento, son las que reflejan el estado de
la tcnica aplicable a las instalaciones que regula. El
listado de las citadas en el texto se recoge en el apndice 4, identificadas por sus ttulos y numeracin, que
incluye el ao de su edicin.
Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnologa, se
publicar el listado actualizado de las normas cuando
vare su ao de edicin. En esta Orden, se har constar
la fecha a partir de la cual la utilizacin de la nueva
edicin de la norma ser vlida y la fecha a partir de
la cual la utilizacin de la antigua edicin de la norma
dejar de serlo, a efectos reglamentarios.
2. A los efectos del presente Reglamento y de la
comercializacin de productos provenientes de los Estados miembros de la Unin Europea o del Espacio Econmico Europeo, sometidos a las reglamentaciones
nacionales de seguridad industrial, la Administracin
Pblica competente deber aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas
o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas
reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluacin de la conformidad oficialmente reconocidos en
dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administracin Pblica competente, que los cita-
Caracterizacin de los establecimientos industriales
en relacin con la seguridad contra incendios
1. Los establecimientos industriales se caracterizarn por:
Su configuracin y ubicacin con relacin a su entorno, y
Su nivel de riesgo intrnseco.
Artculo 15. Normalizacin.
2. Caractersticas de los establecimientos industriales por su configuracin y ubicacin con relacin a su
entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones
que pueden tener los establecimientos industriales se
consideran reducidas a:
2.1 Establecimientos industriales ubicados en un
Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, adems, otros establecimientos, ya sean stos de uso industrial o bien de otros
Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente
un edificio que est adosado a otro/s edificio/s, ya sean
stos de uso industrial o bien de otros usos.
Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente
un edificio, o varios, en su caso, que est a una distancia
mayor de 3 m del edificio ms prximo de otros establecimientos.
2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su
actividad en espacios abiertos que no constituyen un
Tipo D: El establecimiento industrial ocupa un espacio
abierto, que puede tener cubierta ms del 50 por 100
de la superficie ocupada.
Tipo E: El establecimiento industrial ocupa un espacio
abierto que puede tener cubierta hasta el 50 por 100
Ejemplos esquemticos de configuraciones tipo
Ubicacin de la actividad industrial.
2.3 Cuando la caracterizacin de un establecimiento
industrial no coincida exactamente con alguno de los
tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2 de este apndice 1, se considerar que pertenece al tipo con que
mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente.
3. Caracterizacin de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrnseco. Los establecimientos
industriales se clasifican, segn su grado de riesgo intrnseco, atendiendo a los criterios simplificados y segn
los procedimientos que se indican a continuacin.
3.1 Los establecimientos industriales, en general,
estarn constituidos por una o varias configuraciones
de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituir una o varias zonas (sectores o
reas de incendio), del establecimiento industrial.
1. Para los tipos A, B y C se considera sector de
incendio el espacio del edificio cerrado por elementos
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca
2. Para los tipos D y E se considera que la superficie
que ocupan constituye una rea de incendio abierta,
definida solamente por su permetro.
3.2 El nivel de riesgo intrnseco de cada sector de
incendio se evaluar:
1. Calculando la siguiente expresin, que determina
la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida,
de dicho sector de incendio:
R1i Gi qi Ci
QS = R1i Gi qi Ci
QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Gii = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles
(i) que existen en el sector de incendio (incluidos los
materiales constructivos combustibles).
qi = Poder calorfico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado
de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de
los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado
de peligrosidad (por la activacin) inherente a la actividad
industrial que se desarrolla en el sector de incendio,
produccin, montaje, transformacin, reparacin, almacenamiento, etc.
Cuando existen varias actividades en el mismo sector,
se tomar como factor de riesgo de activacin el inherente a la actividad de mayor riesgo de activacin, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100
de la superficie del sector.
A = Superficie construida del sector de incendio,
Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci, de cada combustible, pueden deducirse
de la tabla 1.1.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por activacin Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.
Los valores del poder calorfico qi, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
Los valores de la densidad de carga de fuego media,
qsi, pueden obtenerse de la Tabla 1.2.
R1ii qvi Ci hi si
Ra (MJ/m22) o (Mcal/m22)
R1 qvi Ci hi si
Ra (MJ/m ) o (Mcal/m )
Lquidos clasificados Lquidos clasificados Lquidos clasificados
como clase A en la como subclase B2, como clase D, en la
ITC MIE-APQ001.
en la ITC MIE- ITC MIE-APQ001.
APQ001.
Lquidos clasificados Lquidos clasificados
como subclase B1, como clase C, en la
I T C ITC MIE-APQ001.
MIE-APQ-001.
Slidos capaces de Slidos que comien- Slidos que comieniniciar su combus- zan su ignicin zan su ignicin a
tin a temperatura a t e m p e r a t u r a una temperatura
comprendida en- superior a 200 oC.
inferior a 100 C.
tre 100 oC y 200 oC.
Productos que pue- Slidos que emiten
den formar mezclas gases inflamables.
explosivas con el
Productos que pueden iniciar combustin espontnea en
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significacin que en
el apartado 3.2, nmero 1, anterior.
qvi= Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada
zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente
en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.
hi= Altura del almacenamiento de cada uno de los
combustibles (i), en m.
si= Superficie ocupada en planta por cada zona con
diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2.
qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con
proceso diferente segn los distintos procesos que se
realizan 2 en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o
Mcal/m .
Si = Superficie de cada zona con proceso diferente
y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.
C = 1,60
Los valores de la carga de fuego, por metro cbico
qvi, aportada por cada uno de los combustibles, pueden
obtenerse de la Tabla 1.2.
C = 1,30
Nota: ITC MIE-APQ001 del Reglamento de almacenamiento de productos qumicos, aprobado por Real
Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Los valores del coeficiente de peligrosidad por Riesgo
de activacin Ra, se deducen de la Tabla 1.2 de acuerdo
con la siguiente valoracin:
Ra = 3,0
Ra = 1,5
Ra = 1,0
2. Como alternativa a la frmula anterior se puede
evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las
a) Para actividades de produccin, transformacin,
reparacin o cualquier otra distinta al almacenamiento;
en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo consumo o produccin es diario:
R1i qsi Si Ci
QS = R1i qsi Si Ci
Q S=
3.3 El nivel de riesgo intrnseco de un edificio o un
conjunto de sectores de incendio de un establecimiento
industrial, a los efectos de aplicacin de este Reglamento, se evaluar calculando la siguiente expresin, que
determina la densidad de carga de fuego, ponderada
y corregida Qe, de dicho edificio industrial.
R1ii Qsi Ai
R1 Qsi Ai
R1i Ai
Qsi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que
componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.
Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores
de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m2.
3.4 A los efectos de este Reglamento, el nivel de
riesgo intrnseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en ms de un edificio, ubicados
en un mismo recinto, se evaluar calculando la siguiente
expresin, que determina la carga de fuego, ponderada
y corregida QE, de dicho establecimiento industrial:
R iQ A
QE = 1 iei ei (MJ/m
) o (Mcal/m2)
QE = R1 Aei (MJ/m2) o (Mcal/m2)
QE = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en MJ/m2 o
Mcal/m2.
Qei = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales (i), que
componen el establecimiento industrial, en MJ/m2 o
Aei = Superficie construida de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento
industrial, en m2.
un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), segn cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de este apndice
1, respectivamente, el nivel de riesgo intrnseco del sector de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la Tabla 1.3.
Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales,
de almacenamiento de productos y riesgo de activacin asociado, Ra
Fabricacin y Venta
Abonos qumicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aceites comestibles, expedicin . . . . . . . . . . . . . .
Aceites comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aceites: mineral, vegetal y animal . . . . . . . . . . . .
Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetileno, llenado de botellas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acido carbnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acidos inorgnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acumuladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acumuladores, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agua oxigenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agujas de acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alambre metlico aislado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alambre metlico no aislado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albergues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albergues juveniles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfarera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algodn en rama, guata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algodn, almacn de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacin, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacin, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacin, materias primas . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentacin, platos precocinados . . . . . . . . . . . . .
Almacenes de talleres, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquitrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquitrn, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altos hornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aluminio, produccin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aluminio, trabajo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antigedades, venta de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos de radio, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos de televisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos domsticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos elctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos elctricos, reparacin . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos electrnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos electrnicos, reparacin . . . . . . . . . . . .
Aparatos fotogrficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos mecnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos pequeos, construccin de . . . . . . . . .
Aparatos sanitarios, taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos, talleres de reparacin . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos, expedicin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatos, prueba de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparcamientos, edificios de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apartamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apsitos, fabricacin de artculos . . . . . . . . . . . . .
Archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armarios frigorficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos de metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos de yeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metal fundidos por inyeccin . . . . . . .
Artculos metlicos, soldadura ligera . . . . . . . . .
Artculos metlicos, amolado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, barnizado . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, cerrajera . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, chatarras . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, dorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, estampado . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, forjado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, fresado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, fundicin . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, grabacin . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos metlicos, soldadura . . . . . . . . . . . . . . . .
Artculos pirotcnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aserraderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asfalto (bidones, bloques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asfalto, manipulacin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automviles, almacn de accesorios . . . . . . . . .
Automviles, garajes y aparcamientos . . . . . . .
Automviles, guarnicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automviles, montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automviles, pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automviles, reparacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automviles, venta de accesorios . . . . . . . . . . . .
Aviones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aviones, hangares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azcar, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bancos, oficinas y sucursales de . . . . . . . . . . . . . .
Barcos de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barcos de plstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barcos metlicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnices a la cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnices, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnizado de muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnizado de papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bebidas alcohlicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bebidas sin alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bebidas sin alcohol, expedicin de . . . . . . . . . . . . .
Bibliotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bodegas (vinos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bramante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bramante, almacn de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buhardillas habitables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cacao, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caf crudo, sin refinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caf, extracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caf, tostadero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cajas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cajas fuertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calderas, edificios de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calefacciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calefacciones centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzado, accesorios de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzados, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzados, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caramelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caramelos, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbn de coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carniceras, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carretera, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carroceras de automvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn embreado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn ondulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartonaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartonaje, expedicin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caucho, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caucho, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . .
Celuloide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Central de calefaccin a distancia . . . . . . . . . . . .
Centrales hidrulicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrales hidroelctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrales trmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cepillos y brochas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cera, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cera, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cermica, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerrajeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerveceras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cestera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cestera, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapa, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapa, embalaje de artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chatarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolate, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolate, fabricacin, sala de moldes . . . . . . .
Cines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cochecitos de nio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colchones no sintticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colores y barnices, manufacturas de . . . . . . . . .
Colores y barnices, mezclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colores y barnices, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colores con diluyentes combustibles . . . . . . . . .
Confiteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congelados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corcho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corcho, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordeleras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordeleras, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cortinas en rollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cosmticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crin, cerda de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cristaleras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero sinttico, recorte de artculos de . . . . . .
Cuero sinttico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero sinttico, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero, recortes de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuero, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deportes, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . .
Depsitos de hidrocarburos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depsitos de mercancas incombustibles . . . .
- en cajas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en cajas de plstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en estanteras de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en estanteras metlicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en casilleros de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en paletas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diluyentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogueras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edificios frigorficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electricidad, almacn de materiales de . . . . . . .
Electricidad, taller de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embalaje de material impreso . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embalaje de mercancas combustibles . . . . . . .
Embalaje de mercancas incombustibles . . . . .
Embalaje de productos alimenticios . . . . . . . . . . . .
Embalaje de textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisoras de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encuadernacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escobas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuelas y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esculturas de piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espumas sintticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espumas sintticas, artculos de . . . . . . . . . . . . . .
Estampacin de productos sintticos, cuero,
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estampado de materias sintticas . . . . . . . . . . . .
Estampado de metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estilogrficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudio de televisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estufas de gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de artculos sintticos . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de artculos de cristal . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de artculos de hojalata . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de artculos impresos . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de bebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de cartonaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de ceras y barnices . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expedicin de pequeos artculos de madera
Expedicin de productos alimenticios . . . . . . . .
Expedicin de textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposicin de automviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposicin de cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposicin de mquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exposicin de muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmacias (almacenes incluidos) . . . . . . . . . . . . . .
Fretros de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fibras de coco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fieltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fieltro, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flores artificiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flores, venta de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fontanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fsforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotocopias, talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografa, laboratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografa, pelculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografa, talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografa, tienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fundicin de metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funiculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galvanoplastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasolineras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grandes almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas comestibles, expedicin . . . . . . . . . . . . . . .
Guantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guardarropa, armarios de madera . . . . . . . . . . . .
Guardarropa, armarios metlicos . . . . . . . . . . . . .
Harina en sacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harina, fbrica o comercio sin almacn . . . . . .
Heladera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heno, balas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrgeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, cardados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, encanillado-bobinado . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, hilatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, productos de hilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, productos de lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilados, torcido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hipermercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hogares para ancianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hogares para nios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hojalateras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hormign, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoteles, habitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoteles, vestbulos, restaurantes, salas . . . . . . .
Hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hule, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iglesias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas, almacn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas, salas de mquinas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas, taller tipogrfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incineracin de basuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaladores electricistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaladores, talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumentos de msica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumentos de ptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internados, pensionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jardines de infancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyas, fabricacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joyas, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juguetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios bacteriolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios de fsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios fotogrficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios metalrgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios odontolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorios qumicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lminas de hojalata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lmparas de incandescencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lana de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapiceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavanderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leche condensada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leche en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legumbres frescas, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legumbres secas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licores, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limpieza qumica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locales de desechos (diversas mercancias) .
Lpulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera en troncos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, barnizado . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, carpintera . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, ebanistera . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, expedicin . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, impregnacin . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, marquetera . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, pulimentado . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, secado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, serrado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, tallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, torneado . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, artculos de, troquelado . . . . . . . . . . . . . .
Madera, mezclada o variada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, restos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, vigas y tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, virutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantequilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mquinas de coser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mquinas de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mrmol, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mataderos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Material de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiales de construccin, almacn . . . . . . . . .
Materiales usados, tratamiento . . . . . . . . . . . . . . .
Materiales sintticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias sintticas inyectadas . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias sintticas, artculos de . . . . . . . . . . . . . . .
Materias sintticas, estampado . . . . . . . . . . . . . . .
Materias sintticas, soldadura de piezas . . . . .
Materias sintticas, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . .
Mecnica de precisin, taller . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mdica, consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicamentos, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicamentos, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercera, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mermelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metales preciosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metales, manufacturas en general . . . . . . . . . . . .
Metlicas, grandes construcciones . . . . . . . . . . . . .
Minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mostaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motores elctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles de acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles de madera, barnizado . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles, carpintera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muebles, tapizado sin espuma sinttica . . . . . .
Muebles, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muelles de carga con mercancas . . . . . . . . . . . .
Municiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Museos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Msica, tienda de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negro de humos, en sacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neumticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neumticos de automviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nitrocelulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficinas comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficinas postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficinas tcnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orfebrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxgeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paja prensada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paja, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paja, embalajes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paletas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panaderas industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panaderas, almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panaderas, laboratorios y hornos . . . . . . . . . . . . .
Paneles de corcho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneles de madera aglomerada . . . . . . . . . . . . . . .
Panel de madera aglomerada contrachapada
Papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel, apresto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel, desechos prensados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel, tratam. de la madera y materias
celulosicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel, tratamiento-fabricacin . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel, viejo o granel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papelera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papelera, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraguas, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parquets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pastas alimenticias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pastas alimenticias, expedicin . . . . . . . . . . . . . . .
Pegamentos combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pegamentos incombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peletera, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peletera, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelculas, copias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelculas, talleres de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perfumera, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perfumera, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . .
Persianas, fabricacin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedras artificiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedras de afilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedras preciosas, tallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piedras refractarias, artculos de . . . . . . . . . . . . . .
Pieles, almacn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilas secas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinceles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placas de fibras blandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placas de resina sinttica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planeadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porcelana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proceso de datos, sala de ordenador . . . . . . . . .
Productos de amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos de carnicera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos de lavado (leja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Producto de lavado (leja materia prima) . . . . .
Productos de reparacin de calzado . . . . . . . . . . . .
Productos farmacuticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos lcteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos qumicos combustibles . . . . . . . . . . . .
Puertas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puertas plsticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quioscos de peridicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio, estudio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiologa, gabinete de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refineras de petrleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refrigeradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejilla, asientos y respaldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relojes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relojes, reparacin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relojes, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resinas naturales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resinas sintticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resinas sintticas, placas de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revestimientos de suelos combustibles . . . . . .
Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodamientos o cojinetes de bolas . . . . . . . . . . . .
Sacos de papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sacos de yute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sacos de plstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salas de juego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salinas, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicios de mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sombrereras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanos, bodegas de casas residenciales . . .
Tabaco en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabacos, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabacos, venta de artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallado de piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres de enchapado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres de guarnicionera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres de pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres de reparacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres elctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talleres mecnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapiceras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapiceras, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapices, tintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tapices, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teatros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teatros, bastidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, coccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, hornos de secado y estanteras de
madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, hornos de secado y estanteras
metlicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, prensado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, preparacin de arcilla . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejares, secadero, estanteras de madera . . . .
Tejares, secadero, estanteras metlicas . . . . .
Tejidos de rafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejidos en general, almacn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejidos sintticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejidos camo, yute, lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tejidos, depsito de balas de algodn . . . . . . . .
Tejidos, seda artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telfonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telfonos, centrales de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Televisin, estudios de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, apresto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, bajos de prendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, blanqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, bordado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, calandrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, confeccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, de lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, de yute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, embalaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, encajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, estampado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, forros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, lencera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, mantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, prendas de vestir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, preparacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, ropa de cama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, tejidos (fabricacin) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, teido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, tricotado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Textiles, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tintas de imprenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tintoreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tocadiscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toldos o lonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toneles de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toneles de plstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torneado de piezas de cobre/bronce . . . . . . . .
Tractores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trajes, venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformadores, bobinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformadores, estacin de . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos fluorescentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turba, productos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vagones, fabricacin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velas de cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venta por correspondencia, empresas de . . . .
Ventanas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventanas de plstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, plano, fbrica de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, expedicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, talleres de soplado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, tintura de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, tratamiento de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio, venta de artculos de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinagre, produccin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vulcanizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zulaque de vidrieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zumos de fruta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivel de riesgo intrnseco
100 QS 200
QS 425
425 QS 850
200 QS 300
300 QS 400
400 QS 800
850 QS 1.700
1.275 QS 1.700
1.700 QS 3.400
800 QS 1.600 3.400 QS 6.800
1.600 QS 3.200 6.800 QS 13.600
13.600 QS
3.200 QS
Poder calorfico (q) de diversas sustancias
Aceite de algodn . . . . . . . . . .
Aceite de creosota . . . . . . . . .
Aceite de lino . . . . . . . . . . . . . . .
Aceite mineral . . . . . . . . . . . . . .
Aceite de oliva . . . . . . . . . . . . . .
Aceite de parafina . . . . . . . . . .
Acetaldehdo . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetamida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetato de amilo . . . . . . . . . . .
Acetato de polivinilo . . . . . . .
Acetona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetileno disuelto . . . . . . . . . .
Acido actico . . . . . . . . . . . . . . .
Acido benzico . . . . . . . . . . . . .
Acrolena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aguarrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albmina vegetal . . . . . . . . . . .
Alcanfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol allico . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol amlico . . . . . . . . . . . . .
Alcohol butlico . . . . . . . . . . . . .
Alcohol cetlico . . . . . . . . . . . . .
Alcohol etlico . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol metlico . . . . . . . . . . . .
Almidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhdrido actico . . . . . . . . . . .
Anilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antraceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antracita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzaldehdo . . . . . . . . . . . . . . .
Bencina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzofena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cacao en polvo . . . . . . . . . . . . .
Caf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cafena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caucho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartn asfltico . . . . . . . . . . . .
Celuloide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cicloheptano . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclohexano . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclopentano . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclopropano . . . . . . . . . . . . . . .
Cloruro de polivinilo . . . . . . .
Cola celulsica . . . . . . . . . . . . .
Coque de hulla . . . . . . . . . . . . .
Cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietilamina . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietilcetona . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dietileter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Difenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinamita (75%) . . . . . . . . . . . .
Dipenteno . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebonita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eter amlico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eter etlico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fibra de coco . . . . . . . . . . . . . . .
Fenol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fsforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glicerina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gutapercha . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harina de trigo . . . . . . . . . . . . .
Heptano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hexametileno . . . . . . . . . . . . . .
Hexano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrgeno . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidruro de magnesio . . . . . .
Hidruro de sodio . . . . . . . . . . .
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leche en polvo . . . . . . . . . . . . .
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linleum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnesio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantequilla . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monxido de carbono . . . . .
Nitrito de acetona . . . . . . . . . .
Nitrocelulosa . . . . . . . . . . . . . . .
Octano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parafina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petrleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poliamida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Policarbonato . . . . . . . . . . . . . .
Polister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poliestireno . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polietileno . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poliisobutileno . . . . . . . . . . . . .
Politetrafluoretileno . . . . . . . .
Poliuretano . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rayn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resina de pino . . . . . . . . . . . . .
Resina de fenol . . . . . . . . . . . . .
Resina de urea . . . . . . . . . . . . .
Seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulfuro de carbono . . . . . . . .
Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tetralina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toluol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Triacetato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viscosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
industriales segn su configuracin, ubicacin y nivel
de riesgo intrnseco
(1) Si el sector de incendio est situado en primer
nivel bajo rasante de calle, la mxima superficie construida admisible es de 400 m2, que puede incrementarse
por aplicacin de las notas (2) y (3).
(2) Si el permetro accesible del edificio es superior
al 50 por 100 del permetro del mismo, las mximas
superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 1,25.
(3) Cuando se instalen sistemas de rociadores automticos de agua que no sean exigidos preceptivamente
(apndice 3) por este Reglamento, las mximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1,
pueden multiplicarse por 2.
[Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultneamente].
(4) En configuraciones tipo C y para actividades de
Riesgo Intrnseco Bajo o Medio, el sector de incendios,
puede tener cualquier superficie si as lo requieren las
cadenas de fabricacin, siempre que cuenten con una
instalacin fija de extincin y la distancia a edificios de
otros establecimientos industriales sea superior a 10 m.
1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. No se permite la ubicacin
de sectores de incendio con actividad industrial:
a) De riesgo intrnseco alto, en configuraciones tipo
A, segn apndice 1.
b) De riesgo intrnseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones tipo A, segn apndice 1.
c) De cualquier riesgo, en configuraciones tipo A,
cuando el permetro accesible del edificio sea inferior
al 25 por 100 del permetro del mismo.
d) De riesgo intrnseco medio o bajo en planta sobre
rasante cuya altura de evacuacin sea superior a 15
m, en configuraciones tipo A, segn apndice 1.
e) De riesgo intrnseco alto, cuando la altura de evacuacin del edificio en sentido descendente sea superior
a 15 m, en configuracin tipo B, segn apndice 1.
f) De riesgo intrnseco alto o medio en configuracin
tipo B, cuando el permetro accesible del edificio sea
inferior al 25 por 100 del permetro del mismo.
g) De cualquier riesgo, en segunda planta bajo
rasante o cuando la altura de evacuacin de la planta
en sentido ascendente sea superior a 4 m, en configuraciones tipo A y tipo B, segn apndice 1.
h) De riesgo intrnseco alto A-8, en configuraciones
tipo B, segn apndice 1.
Nota: Se entender como permetro accesible del edificio al constituido por fachadas que pueden ser usadas
por los servicios de socorro en su intervencin.
2. Sectorizacin de los establecimientos industriales. Todo establecimiento industrial constituir al menos
un sector de incendio cuando adopte las configuraciones
tipo A, tipo B o tipo C, o constituir un rea de incendio
cuando adopte las configuraciones tipo D o tipo E, segn
La mxima superficie construida admisible de cada
sector de incendio ser la que se indica en la tabla 2.1.
3. Materiales. Las exigencias de comportamiento al
fuego de los productos de construccin se definen determinando la clase que deben alcanzar, segn la norma
UNE 23727.
3.1 Productos de revestimiento: Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben
En suelos: Clase M2, o ms favorable.
En paredes y techos: Clase M2, o ms favorable.
Mxima superficie construida admisible de cada
Configuracin del establecimiento
Riesgo intrnseco
Nota: Se excluyen los lucernarios, aliviadores de presin y exutorios de humo que se instalen en las cubiertas.
3.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos:
Cuando un producto que constituya una capa contenida
en un suelo, pared o techo, sea de una clase ms desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, segn el apartado anterior 3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, sern, como mnimo, RF-30.
Este requisito no ser exigible cuando se trate de
productos utilizados en establecimientos industriales clasificados segn el apndice 1 como de Riesgo Intrnseco
Bajo, ubicados en edificios Tipo B o Tipo C para los
que ser suficiente la clasificacin M2 o ms favorable,
para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.
3.3 Otros productos: Los productos situados en el
interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados
para aislamiento trmico y para acondicionamiento acstico, los que constituyan o revistan conductos de aire
acondicionado o de ventilacin, los cables elctricos,
etctera, deben ser clase M1, o ms favorable.
3.4 La justificacin de que un producto de construccin alcanza la clase de reaccin al fuego exigida,
se acreditar mediante ensayo de tipo, o Certificado de
conformidad a normas UNE, emitidos por un Organismo
de control que cumpla los requisitos establecidos en
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
3.5 Los productos de construccin ptreos, cermicos y metlicos, as como los vidrios, morteros, hormigones o yesos se considerarn de clase M0.
4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Las exigencias de comportamiento ante
el fuego de un elemento constructivo portante se definen
por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento
debe mantener la estabilidad mecnica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma
UNE 23093.
Adoptando los valores que se establecen en este
apndice 2, apartado 4.1, o ms favorable.
Por procedimientos de clculo, analtico o numrico,
de reconocida solvencia o justificada validez.
4.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funcin portante, no tendr un valor inferior
al indicado en la tabla 2.2.
Estabilidad al fuego de elementos estructurales
Bajo ..... EF-120 EF-90 EF-90 EF-60 EF-60
Medio ... No
EF-120 EF-120 EF-90 EF-90
Alto ..... No
EF-180 EF-120 EF-120
admitido admitido
EF-90
Riesgo bajo . . . . . . .
Riesgo medio . . . . .
Riesgo alto . . . . . . . .
Edificios tipo C con cubiertas ligeras no previstas para
ser utilizadas en la evacuacin, cuya altura de alero respecto a la rasante exterior no exceda de 15 metros,
siempre que su fallo no pueda ocasionar daos graves
a los edificios o establecimientos prximos, ni comprometer otras plantas inferiores o la sectorizacin de incendios implantada.
Edificios tipo B, siempre que el 90 por 100 de la
superficie del establecimiento, como mnimo, est en
planta baja y el 10 por 100 restante en planta sobre
rasante, y los recorridos de evacuacin, desde cualquier
punto del establecimiento industrial hasta una salida de
planta o del edificio no superen los 25 metros.
Se entender como ligera aquella cubierta cuya carga
permanente no exceda de 100 kg/m2.
Cuando la superficie total del sector de incendios est
protegida por una instalacin de rociadores automticos
de agua, los valores de la estabilidad al fuego de las
estructuras portantes podrn adoptar los siguientes valores:
5. Resistencia al fuego de elementos constructivos
de cerramiento. Las exigencias de comportamiento ante
el fuego de un elemento constructivo de cerramiento
(o delimitador) se definen por los tiempos durante los
que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la
norma UNE 23093:
a) Estabilidad mecnica (o capacidad portante).
c) No emisin de gases inflamables en la cara no
expuesta al fuego.
d) Aislamiento trmico suficiente para impedir que
la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas
que establece la citada norma UNE.
5.1 La resistencia al fuego (RF) de los elementos
constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros, no ser inferior a la estabilidad al fuego
(EF) exigida en la tabla 2.2, para los elementos constructivos con funcin portante en dicho sector de incendio.
5.2 La resistencia al fuego de toda medianera o
muro colindante con otro establecimiento ser, como
4.2 Para la estructura principal de cubiertas ligeras
en plantas sobre rasante, en edificios tipo B y tipo C
se podrn adoptar los valores siguientes:
En los establecimientos industriales de una sola planta situados en edificios tipo C, separados al menos 10
metros de los edificios o establecimientos industriales
ms prximos, no se exigir EF a la estructura principal
ni a la cubierta.
Con independencia de la estabilidad al fuego (EF)
exigida en la tabla 2.2, para los establecimientos industriales ubicados en edificios con otros usos, la EF de
sus elementos estructurales no ser inferior a la exigida
al conjunto del edificio en aplicacin de la NBE-CPI.
4.3 La justificacin de que un elemento constructivo
portante alcanza el valor de EF exigido, se acreditar:
a) Por contraste con los valores fijados en el apndice 1 de la Norma Bsica de la Edificacin: Condiciones
de Proteccin Contra Incendios en los Edificios, en su
b) Mediante marca de conformidad, con normas
UNE o Certificado de conformidad, con las especificaciones tcnicas indicadas en este Reglamento.
Las Marcas de conformidad, Certificados de conformidad y Ensayos de tipo, sern emitidos por un organismo de control que cumplan las exigencias del Real
c) Por aplicacin de un mtodo de clculo tericoexperimental, de reconocido prestigio.
Riesgo bajo . . . .
No se exige No se exige
Riesgo medio . .
Riesgo alto . . . . . No admitido
5.3 Cuando una medianera, un forjado, o una pared
que compartimente sectores de incendio, acometa a una
fachada, la resistencia al fuego de esta ser, al menos,
igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura ser, como mnimo,
Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el ngulo formado por los dos planos
exteriores de la misma sea menor que 135o, la anchura
de la franja ser, como mnimo, de 2 metros.
La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano
de la fachada y, en caso de que existan en ella salientes
que impidan el paso de las llamas, la anchura podr
reducirse en la dimensin del citado saliente.
5.4 Cuando una medianera o un elemento constructivo de compartimentacin en sectores de incendio
acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta
ser, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel
determinar la ocupacin de los mismos, P, deducida
P = 1,10 p, cuando p R 100.
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 R p R 200.
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 R p R 500.
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 R p.
Donde p representa el nmero de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector de incendio, de
acuerdo con la documentacin laboral que legalice el
Los valores obtenidos para P, segn las anteriores
expresiones, se redondearn al entero inmediatamente
6.2 La evacuacin de los edificios tipo A (segn
apndice 1), debe satisfacer las condiciones establecidas
en la Norma Bsica de la Edificacin: Condiciones de
Proteccin Contra Incendios para la evacuacin de los
espacios ocupados por los usos no industriales del edificio.
La evacuacin del establecimiento industrial podr
realizarse por elementos comunes del edificio siempre
que el acceso a los mismos se realice a travs de vestbulo previo.
Si el nmero de empleados del establecimiento industrial es superior a 50 personas, deber contar con una
salida independiente del resto del edificio.
6.3 La evacuacin de los establecimientos industriales que estn ubicados en edificios tipo B (segn apndice 1) debe satisfacer las condiciones expuestas a continuacin. La referencia en su caso a los artculos de la
Norma Bsica de la Edificacin: Condiciones de Proteccin Contra Incendios, que se citan, se entender a efectos de definiciones, caractersticas generales, clculo, etc.,
cuando no se concreten valores o condiciones especficas.
1. Elementos de la evacuacin: origen de evacuacin,
recorridos de evacuacin, altura de evacuacin, rampas,
ascensores, escaleras mecnicas, rampas y pasillos mviles y salidas, se definen de acuerdo con el artculo 7 de
la NBE-CPI, apartado 7.1, subapartados: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, respectivamente.
2. Nmero y disposicin de las salidas: adems de
tener en cuenta lo dispuesto en el artculo 7 de la
NBE-CPI, apartado 7.2, nmeros 1, 2, 3 y 4, se ampliar
Los establecimientos industriales clasificados de
acuerdo con el apndice 1 de este Reglamento, como
de Riesgo Intrnseco Alto, debern disponer de dos salidas independientes.
Los de Riesgo Intrnseco Medio debern disponer de
dos salidas cuando su nmero de empleados sea superior a 50 personas.
Las distancias mximas de los recorridos de evacuacin de los sectores de incendio de los establecimientos
industriales no superarn los siguientes valores:
elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea
igual a 1 metro. No obstante, si la medianera o el elemento compartimentador se prolongan por encima de
la cubierta 1 metro, como mnimo, no es necesario que
la cubierta cumpla la condicin anterior.
5.5 La distancia mnima, medida en proyeccin horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de
una cubierta ser mayor de 2,50 metros cuando dichos
huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio
distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor
5.6 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrn una resistencia al fuego, al menos, igual
a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos
sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de la misma
cuando el paso se realice a travs de un vestbulo previo.
Los elementos compartimentadores mviles no sern
asimilables a puertas de paso a efectos de reduccin
de su resistencia al fuego.
5.7 Todos los huecos, horizontales o verticales, que
comuniquen un sector de incendio con un espacio exterior a l, deben ser obturados de modo que mantenga
una RF que no ser menor de:
a) La RF del sector de incendio, cuando se trate
de compuertas de canalizaciones de aire de ventilacin,
calefaccin o acondicionamiento de aire.
b) La RF del sector de incendio, cuando se trate
de obturaciones de orificios de paso de mazos o bandejas
de cables elctricos.
c) Un medio de la RF del sector de incendio, cuando
se trate de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones de lquidos no inflamables ni combustibles.
d) La RF del sector de incendio, cuando se trate
de obturaciones de orificios de paso de canalizaciones
de lquidos inflamables o combustibles.
e) Un medio de la RF del sector de incendio, cuando
se trate de tapas de registro de patinillos de instalaciones.
f) La RF del sector de incendio, cuando se trate de
cierres practicables de galeras de servicios comunicadas
con el sector de incendios.
g) La RF del sector de incendio, cuando se trate
de compuertas o pantallas de cierre automtico de huecos verticales de manutencin, descarga de tolvas o
comunicacin vertical de otro uso.
No ser necesario el cumplimiento de estos requisitos
si la comunicacin del sector de incendio a travs del
hueco es al espacio exterior del edificio.
5.8 La justificacin de que un elemento constructivo
de cerramiento alcanza el valor RF exigido, se acreditar:
b) Mediante Marca de conformidad con normas
UNE o Certificado de conformidad o ensayo de tipo con
las normas y especificaciones tcnicas indicadas en el
apndice 4 de este Reglamento.
Las Marcas de conformidad, Certificados de conformidad y Ensayos de tipo sern emitidos por un organismo
de control que cumplan las exigencias del Real Decreto
6. Evacuacin de los establecimientos industriales.
Espacio exterior seguro: Es el espacio al aire libre que
permite que los ocupantes de un local o edificio puedan
llegar, a travs de l, a una va pblica o posibilitar el
acceso al edificio a los medios de ayuda exterior.
6.1 Para la aplicacin de las exigencias relativas a
la evacuacin de los establecimientos industriales, se
La pendiente de las rampas que se utilicen como
recorrido de evacuacin no ser mayor que el 15
3. Disposicin de escaleras y aparatos elevadores:
de acuerdo con el artculo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.3,
subapartados 7.3.1, letras a) y c), 7.3.2, y 7.3.3.
Las escaleras que se prevean para evacuacin descendente sern protegidas, conforme al apartado 10.1
de la NBE/CPI, cuando se utilicen para la evacuacin
de establecimientos industriales que, en funcin de su
nivel de riesgo intrnseco, superen la altura de evacuacin siguiente:
7.1 Dispondrn de ventilacin natural:
a) Los sectores de incendio con actividades de produccin, montaje, transformacin, reparacin y otras distintas al almacenamiento, si:
Estn situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrnseco es alto o medio, a razn de 0,5 m2/150 m2,
o fraccin, como mnimo.
Estn situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a razn de 0,5 m2/200 m2,
Estn situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrnseco es alto o medio, a razn de 0,5 m2/100 m2,
Estn situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a razn de 0,5 m2/150 m2,
7.2 Hasta tanto no existan normas espaolas relativas al diseo y ejecucin de los sistemas de control
de humos y calor, es recomendable aplicar normativa
internacional de reconocido prestigio.
En este sentido, y por coincidir con la lnea en que
se orienta la normativa europea, en elaboracin, se recomienda, adems del Pr EN 12101,
8. Instalaciones tcnicas de servicios de los establecimientos industriales. Las instalaciones de los servicios
elctricos, (incluyendo generacin propia, distribucin,
toma, cesin y consumo de energa elctrica), las instalaciones de energa trmica procedente de combustibles slidos, lquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribucin del combustible, aparatos o equipos
de consumo y acondicionamiento trmico), las instalaciones frigorficas, las instalaciones de empleo de energa
mecnica (incluyendo generacin, almacenamiento, distribucin y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales,
manutencin y elevadores de los establecimientos industriales cumplirn los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que especficamente las afectan.
9. Riesgo de fuego forestal. La ubicacin de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo
de incendio en una doble direccin: peligro para la industria puesto que un fuego forestal la puede afectar y peligro que un fuego en una industria pueda originar un
Las industrias y almacenes ubicados cerca de masa
forestal han de mantener una franja perimetral de 25
metros de anchura permanentemente libre de vegetacin baja y arbustiva con la masa forestal esclarecida
y las ramas bajas podadas.
En lugares de viento fuerte y de masa forestal prxima
se ha de aumentar la distancia establecida en un 100
por 100, al menos en las direcciones de los vientos
4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artculo 7 de la NBE-CPI, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3.
5. Caractersticas de las puertas: de acuerdo con
el artculo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.1.
6. Caractersticas de los pasillos: de acuerdo con
el artculo 8 de la NBE-CPI, apartado 8.2, letra b).
7. Caractersticas de las escaleras: de acuerdo con
el artculo 9 de la NBE-CPI, letras a), b), c), d) y e).
8. Caractersticas de los pasillos y de las escaleras
protegidos y de los vestbulos previos: de acuerdo con
el artculo 10 de la NBE-CPI, apartados 10.1, 10.2 y 10.3.
9. Sealizacin e iluminacin: de acuerdo con el
artculo 12 de la NBE-CPI, apartados 12.1, 12.2 y 12.3,
debiendo adems cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
6.4 La evacuacin de los establecimientos industriales que estn ubicados en edificios tipo C (segn
apndice 1) debe satisfacer las condiciones siguientes:
1. Elementos de evacuacin: se definen como en
el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 1, de este apndice 2.
2. Nmero y disposicin de las salidas: como en
el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 2, de este apndice 2.
como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 3, de
este apndice 2.
4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 4,
de este apndice 2.
5. Caractersticas de las puertas: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 5, de este apndice 2,
excepto que se permiten como puertas de salida las
deslizantes, o correderas, fcilmente operables manualmente.
6. Caractersticas de los pasillos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 6, de este apndice 2.
7. Caractersticas de las escaleras: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 7, de este apndice 2,
excepto que se permiten valores de contrahuella, c, comprendidos entre 13 y 20 centmetros y que la huella, h,
ser como mnimo de 25 centmetros.
protegidos y de los vestbulos previos: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 8, de este apndice 2.
9. Sealizacin e iluminacin: como en el apartado 6, subapartado 6.3, nmero 9.
6.5 Las disposiciones en materia de evacuacin y
sealizacin en los establecimientos industriales que
estn ubicados en configuraciones tipos D y E sern
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997,
y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
7. Ventilacin y eliminacin de humos y gases de
la combustin en los edificios industriales. La eliminacin
de los humos y gases de la combustin y, con ellos
del calor generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales, debe
realizarse de acuerdo con la tipologa del edificio en relacin con las caractersticas que determinan el movimiento del humo.
Requisitos de las instalaciones de proteccin contra
2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de proteccin contra incendios, a que se refiere
el nmero anterior, cumplirn los requisitos que, para
ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Proteccin Contra Incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que
3. Sistemas automticos de deteccin de incendio.
3.1 Se instalarn sistemas automticos de deteccin
de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
a) Actividades de produccin, montaje, transformacin, reparacin u otras distintas al almacenamiento, si:
Estn ubicados en edificios tipo A, y su superficie
total construida es de 150 m2 o superior.
Estn ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo
intrnseco es medio y su superficie total construida es
de 1.000 m2 o superior.
intrnseco es alto y su superficie total construida es
de 500 m2 o superior.
Estn ubicados en edificios tipo C, su nivel de riesgo
de 1.500 m2 o superior.
de 800 m2 o superior.
Nota: Cuando es exigible la instalacin de un sistema
automtico de deteccin de incendio y las condiciones
del diseo (punto 1 de este apndice) den lugar al uso
de detectores trmicos, podr aquella sustituirse por una
instalacin de rociadores automticos de agua.
4.1 Se instalarn sistemas manuales de alarma de
incendio en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, y
No se requiere la instalacin de sistemas automticos
de deteccin de incendios, segn 3.1 de este apndice.
4.2 Cuando sea requerida la instalacin de un sistema manual de alarma de incendio se situar, en todo
caso, un pulsador junto a cada salida de evacuacin
del sector de incendio.
5. Sistemas de comunicacin de alarma.
5.1 Se instalarn sistemas de comunicacin de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si:
La suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es
de 10.000 m2 o superior.
5.2 La seal acstica transmitida por el sistema de
comunicacin de alarma de incendio permitir diferenciar si se trata de una alarma por emergencia parcial
o emergencia general, siendo preferente el uso de un
sistema de megafona.
6. Sistemas de abastecimiento de agua contra
6.1 Se instalar un sistema de abastecimiento de
agua contra incendios (red de agua contra incendios), si:
a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan
actividades industriales sectoriales o especficas, de
acuerdo con el artculo 3 de este Reglamento.
b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las
condiciones de caudal, presin y reserva calculados, a
uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales
Rociadores Automticos.
total construida es de 300 m2 o superior.
de 2.000 m2 o superior.
de 3.000 m2 o superior.
Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, y
Cuando en una instalacin de un establecimiento
industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal
y reserva de agua se calcularn considerando la simultaneidad de operacin mnima que a continuacin se
establece, y que se resume en la tabla adjunta.
(QH).
Suma de Caudales requeridos para BIES (QB) y para
Hidrantes (QH).
Suma de Reserva de Agua necesaria para BIES (RB)
y para Hidrantes (RH).
Sistemas de BIES y de Rociadores Automticos
[1] + [3]:
Caudal de agua requerido para Rociadores Automticos (QRA).
Reserva de agua necesaria para Rociadores Automticos (RRA).
Sistemas de BIES, de Hidrantes y de Rociadores Automticos [1] + [2] + [3]:
Suma de Caudales del 50 por 100 requerido para
Hidrantes (0,5 QH) segn tabla del apartado 7.3, y el
requerido para Rociadores Automticos (QRA).
Suma del 50 por 100 de la Reserva de agua necesaria
para Hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para Rociadores
Automticos (RRA)
Nota: No es previsible la coexistencia de sistemas
de BIES con Agua Pulverizada ni con espuma.
Sistemas de Hidrantes y de Rociadores Automticos
El caudal mnimo exigible ser el necesario para el
sistema que requiere el mayor caudal.
La reserva mnima exigible ser la necesaria para la
instalacin del sistema que requiera la mayor reserva
Sistemas de Hidrantes, de Agua Pulverizada y de
Espuma [2] + [4] + [5]:
Suma de caudales requeridos para Agua Pulverizada
(QAP) y para Espuma (QE).
Sistemas de Rociadores Automticos y de Agua Pulverizada [3] + [4]:
sistema que requiera el mayor caudal.
Sistemas de Rociadores Automticos y de Espuma
[3] + [5]:
El caudal mnimo exigible ser el necesario para la
instalacin del sistema que requiera mayor caudal.
Suma del 50 por 100 del caudal requerido para
Hidrantes (0,5 QH) (segn tabla del apartado 7.3) y el
requerido para Agua Pulverizada (QAP).
para Hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para Agua Pulverizada (RAP).
instalacin del sistema que requiera el mayor caudal.
Cuadro resumen para el clculo del caudal (Q) y reserva (R) de agua cuando en una instalacin
coexisten varios sistemas de extincin
Categora de abastecimiento (segn norma UNE
23.500 y UNE 23.590):
Se adoptar, en su caso, la categora ms exigente
Conforme al riesgo intrnseco:
Todos los sectores de incendio riesgo bajo: Categora III/sencillo.
Algn sector de incendio riesgo medio: Categora II/superior.
Algn sector de incendio riesgo alto: Categora I/doble.
Conforme a los sistemas de extincin instalados:
BIE,s: Categora III.
Hidrantes: Categora II.
Rociadores automticos:
Agua pulverizada: Categora I.
Espuma: Categora I.
Al menos uno de los Hidrantes (situado a ser posible
en la entrada) deber tener una salida de 100 milmetros.
La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante
y el lmite exterior del edificio o zona protegidos, medida
normalmente, debe estar comprendida entre 5 m y 15 m.
Si existen viales que dificultaran cumplir con estas
distancias, se justificarn las realmente adoptadas.
7.1 Necesidades. Se instalar un sistema de hidrantes exteriores cuando, por razones de ubicacin de un
establecimiento tipo A o B, las condiciones locales no
lo impidan (lo que se justificar razonada y fehacientemente), si:
Hidrantes exteriores en funcin del tipo de establecimiento
industrial, superficie construida del sector de incendio y
del nivel de riesgo intrnseco de ste
7.2 Implantacin. El nmero de hidrantes exteriores
que deben instalarse se determinar haciendo que se
La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta
por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente
desde el emplazamiento del hidrante.
(1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por edificios tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos slidos en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarn en 500 l/min.
(2) La presin mnima en las bocas de salida de
los hidrantes ser de 7 bar cuando se estn descargando
los caudales indicados.
8.1 Se instalarn extintores de incendio porttiles
en todos los sectores de incendio de los establecimientos
El agente extintor utilizado ser seleccionado de
acuerdo con la tabla I-1 del apndice 1 del Reglamento
de Instalaciones de Proteccin contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles clase A y clase B, se considerar que la clase
de fuego del sector de incendio es A o B, cuando la
carga de fuego aportada por los combustibles clase A,
o clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por 100
de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase
de fuego del sector de incendio se considerar A-B.
8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A
o B, se determinar la dotacin de extintores del sector
de incendio de acuerdo con la tabla 3.1, o tabla 3.2,
Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B,
se determinar la dotacin de extintores del sector de
incendio sumando los necesarios para cada clase de
fuego (A y B), evaluados independientemente, segn la
tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente.
Cuando en el sector de incendio existan combustibles
clase C que puedan aportar una carga de fuego que
sea, al menos, el 90 por 100 de la carga de fuego del
sector, se determinar la dotacin de extintores de acuerdo con la reglamentacin sectorial especfica que los
afecte. En otro caso, no se incrementar la dotacin
de extintores, si los necesarios por la presencia de otros
combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.
clase D, se utilizarn agentes extintores de caractersticas
especficas adecuadas a la naturaleza del combustible,
que podrn proyectarse sobre el fuego con extintores,
o medios manuales, de acuerdo con la situacin y las
recomendaciones particulares del fabricante del agente
Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o especficas, de acuerdo
con el artculo 3 de este Reglamento.
Concurren las circunstancias que se reflejan en la
Riesgo ligero: Categora III.
Riesgo ordinario: Categora II.
Riesgo extra: Categora I.
Determinacin de la dotacin de extintores porttiles
en sectores de incendio con carga de fuego aportada
por combustibles clase A
Grado de riesgo Eficacia mnima
intrnseco del sector
rea mxima protegida
Hasta 600 m2 (un extintor ms
por cada 200 m2, o fraccin,
Hasta 400 m2 (un extintor ms
Hasta 300 m2 (un extintor ms
por combustibles clase B
Volumen mximo, V (1), de combustibles lquidos
en el sector de incendio (1) (2)
Eficacia mnima
del extintor ..... 113 B
50 V 100 100 V 200
(1) Cuando ms del 50 por 100 del volumen de
los combustibles lquidos, V, est contenido en recipientes metlicos perfectamente cerrados, la eficacia mnima
del extintor puede reducirse a la inmediatamente anterior
en la Tabla B3, de la Norma UNE 23110-1.
(2) Cuando el volumen de combustibles lquidos en
el sector de incendio, V, supere los 200 l, se incrementar
la dotacin de extintores porttiles con extintores mviles sobre ruedas, de 50 Kg de polvo BC, o ABC, a razn
Un extintor, si: 200 l V 750 l.
Dos extintores, si: 750 l V 2.000 l.
Si el volumen de combustibles clase B supera los
2.000 l, se determinar la proteccin del sector de incendio de acuerdo con la reglamentacin sectorial especfica
que lo afecte.
9.2 Tipo de BIE y necesidades de agua: Adems
de los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones de proteccin contra incendios para su disposicin y caractersticas, se cumplirn las siguientes
condiciones hidrulicas:
8.3 No se permite el empleo de agentes extintores
conductores de la electricidad sobre fuegos que se
desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensin elctrica superior
a 24 v. La proteccin de stos se realizar con extintores
de dixido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya
carga se determinar segn el tamao del objeto protegido con un valor mnimo de 5 Kg de dixido de carbono y 6 Kg de polvo seco BC o ABC.
8.4 El emplazamiento de los extintores porttiles
de incendio permitir que sean fcilmente visibles y accesibles, estarn situados prximos a los puntos donde
se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio
y su distribucin, ser tal que el recorrido mximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.
Bajo ........................ DN 25 mm.
Medio ..................... DN 45 mm.
Alto ........................ DN 45 mm.
9.1 Se instalarn sistemas de bocas de incendio
equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si:
a) Estn ubicados en edificios tipo A, y su superficie
total construida es de 300 m2, o superior.
b) Estn ubicados en edificios tipo B, su nivel de
riesgo intrnseco es medio y su superficie total construida
es de 500 m2, o superior.
c) Estn ubicados en edificios tipo B, su nivel de
riesgo intrnseco es alto y su superficie total construida
es de 200 m2, o superior.
d) Estn ubicados en edificios tipo C, su nivel de
es de 1.000 m2, o superior.
e) Estn ubicados en edificios tipo C, su nivel de
f) Son establecimientos de configuraciones tipos D
o E, su nivel de riesgo intrnseco es alto y la superficie
ocupada es de 5.000 m2 o superior.
El caudal unitario ser el correspondiente a aplicar
a la presin dinmica disponible en la entrada de la BIE,
cuando funcionen simultneamente el nmero de BIES
indicado, el Factor K del conjunto, proporcionado por
Se deber comprobar que la presin en la boquilla
no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo,
si fuera necesario, dispositivos reductores de presin.
10.1 Se instalarn sistemas de columna seca en
Son de riesgo intrnseco medio y su altura de evacuacin es de 15 m o superior.
10.2 Las bocas de salida de la columna seca estarn
situadas en recintos de escaleras o en vestbulos previos
11. Sistemas de rociadores automticos de agua.
11.1 Se instalarn sistemas de rociadores automticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, cuando en ellos se desarrollen:
a) Actividades de produccin, montajes, transformacin, reparacin u otras distintas al almacenamiento, si:
Estn ubicados en edificios tipo A, su nivel de riesgo
de 2.500 m2 o superior.
intrnseco es alto y su superficie total construida es de
1.000 m2 o superior.
de 3.500 m2 o superior.
b) Estn situados en cualquier planta sobre rasante,
cuando la ocupacin, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrnseco medio o alto.
c) En cualquier caso, cuando la ocupacin, P, sea
igual o mayor de 25 personas.
16.2 Contarn con una instalacin de alumbrado
a) Los locales o espacios donde estn instalados:
cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones tcnicas de servicios, (citadas en el apndice 2,
apartado 8, de este Reglamento), o de los procesos que
se desarrollan en el establecimiento industrial.
b) Los locales o espacios donde estn instalados
los equipos centrales o los cuadros de control de los
sistemas de proteccin contra incendios.
16.3 La instalacin de los sistemas de alumbrado
de emergencia cumplir las siguientes condiciones:
a) Ser fija, estar provista de fuente propia de energa y entrar automticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el del 70 por 100 de su tensin
nominal de servicio).
b) Mantendr las condiciones de servicio, que se
relacionan a continuacin, durante una hora, como mnimo, desde el momento en que se produzca el fallo.
c) Proporcionar una iluminancia de 1 lx, como mnimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacin.
d) La iluminancia ser, como mnimo, de 5 lx en
los espacios definidos en el apartado 16.2, anterior, de
este apndice 3.
e) La uniformidad de la iluminacin proporcionada
en los distintos puntos de cada zona ser tal que el
cociente entre la iluminancia mxima y la mnima sea
f) Los niveles de iluminacin establecidos deben
obtenerse considerando nulo el factor de reflexin de
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reduccin del rendimiento
luminoso debido al envejecimiento de las lmparas y
a la suciedad de las luminarias.
2.000 m2 o superior.
de 300 m2 o superior.
800 m2 o superior.
(1) Cuando es exigible la instalacin de un sistema
de rociadores automticos de agua, concurrentemente
con la de un sistema automtico de deteccin de incendio que emplee detectores trmicos de acuerdo con las
condiciones de diseo (punto 1 de este apndice 3),
quedar cancelada la exigencia del sistema de deteccin.
12. Sistemas de agua pulverizada. Se instalarn sistemas de agua pulverizada, cuando por la configuracin,
contenido, proceso y ubicacin del riesgo, sea necesario
refrigerar partes del mismo para asegurar la estabilidad
de su estructura, evitando los efectos del calor de radiacin emitido por otro riesgo cercano.
Y en aquellos sectores de incendio y reas de incendio
donde sea preceptiva su instalacin de acuerdo con las
disposiciones vigentes que regulan la proteccin contra
incendios en actividades industriales sectoriales o especficas (artculo 3 de este Reglamento).
13. Sistemas de espuma fsica. Se instalarn sistemas de espuma fsica en aquellos sectores de incendio
y reas de incendio donde sea preceptiva su instalacin
de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan
la proteccin contra incendios en actividades industriales, sectoriales o especficas (artculo 3 de este Reglamento) y, en general, cuando existan reas de un sector
de incendio en la que se manipulan lquidos inflamables
que en caso de incendios, pueda propagarse a otros
14. Sistemas de extincin por polvo. Se instalarn
sistemas de extincin por polvo en aquellos sectores
de incendio donde sea preceptiva su instalacin de
acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la
proteccin contra incendios en actividades industriales
sectoriales o especficas (artculo 3 de este Reglamento).
15. Sistemas de extincin por agentes extintores
15.1 Se instalarn sistemas de extincin por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales cuando:
a) Sea preceptiva su instalacin de acuerdo con las
b) Constituyan recintos donde se ubiquen centros
de clculo, bancos de datos, equipos electrnicos de
centros de control o medida y anlogos, de superficie
superior a 100 m2.
16.1 Contarn con una instalacin de alumbrado
de emergencia de las vas de evacuacin, los sectores
de incendio de los edificios industriales, cuando:
a) Estn situados en planta bajo rasante.
17. Sealizacin. Se proceder a la sealizacin de
las salidas de uso habitual o de emergencia, as como
la de los medios de proteccin contra incendios de utilizacin manual, cuando no sean fcilmente localizables
desde algn punto de la zona protegida, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sealizacin
de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril.
Relacin de normas UNE de obligado cumplimiento
en la aplicacin del Reglamento de Seguridad Contra
UNE 23093-1:1998. Ensayos de resistencia al fuego.
Parte I. Requisitos generales.
UNE 23093-2:1998. Ensayos de resistencia al fuego.
Parte II. Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE 23110/1:1996. Extintores porttiles de incendios. Parte I. Designacin. Duracin de funcionamiento.
Hogares tipo de las clases A y B.
UNE 23500:1990. Sistemas de abastecimiento de
UNE 23590:1998. Proteccin contra incendios. Sistemas de rociadores automticos. Diseo e instalacin.
UNE 23727:1990. Ensayos de reaccin al fuego de
los materiales de construccin. Clasificacin de los materiales utilizados en la construccin.
Dokumente ähnlich wie RD 786-2001 Establecimientos Industriales.pdf
Angel Barrutia
Contrataciones Del Estado- Dr. Hurtado Falvy2
134237183 Reglamento Nacional de Edificaciones
Supervisión de Obra Parte 2
Operaciones Con Números Enteros Para Estudiantes de Segundo de Secundaria
Mehr von Darin Fields
Cte Fremap
Condiciones Proyecto
Buenas Prácticas Saneamiento
Acumulador Vitrex Den Chicos.pdf
Informacion General Del Ranurado y Datos de Diseño
Referencias externas Autocad
Anexo AII PGOU Ayto. Sevilla
Ensayos a Puentes Grua
Revit Architecture Overview Brochure a4 Es
NBE-CPI 91.pdf
Edición 1096 Noviembre 17
PDE 2011-2015 final (Aprobado 05-2011)
Andres Paez Pinochet
KPMG - Gestion Riesgos fraude.pdf
Edwin Kendon Arambulo Carreño
CIE_VeryOir_01
Deposito de Cuentas en El Registro de Cooperativas Andaluzas
Francisco Palma Sanchez

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto