Source: http://images.amperis.com/productos/analizadores-redes/nexus-1500/
Timestamp: 2020-07-07 19:06:16+00:00

Document:
Inicio › Productos › Analizadores de redes eléctricas › Analizador de calidad de onda Nexus 1500
Tecnología Extremadamente Avanzada para Mediciones Críticas
Desde los Gigantes industriales, las 100 compañías destacadas de Fortune hasta las empresas eléctricas municipales, un programa de administración de energía y monitoreo de potencia es crítico para el éxito de las mismas. El Nexus® 1500, el producto de monitoreo más avanzado, provee el panorama global de la calidad y el uso de la potencia de cualquier punto medido dentro de una red de distribución, permitiendo a los usuarios tomar decisiones relacionadas a potencia de manera rápida y efectiva.
Confiable acceso a toda la información a través de Ethernet o Comunicaciones Seriales
Análisis Avanzado de Transientes para Sistemas de Potencia Críticos
La solución ideal para monitoreo de Transformadores e Interruptores.
Grabador de transientes y medidor de potencia con calidad de potencia y comunicaciones avanzadas
Tecnología de Auto Calibración Accu-Measure™
0.06% de Precisión en Energia
La elección perfecta para Aplicaciones Críticas
Desempeño sin comparación
Comunicaciones, E/S e Interfaz de Usuario
Puerto Ethernet Estándar 10/100BaseT
Puertos Seriales Expandibles (RS485 Duales)
Modbus, Modbus TCP, DNP 3.0 Nivel 2
8 Conexiones simultaneas via Ethernet
Segundo Puerto Ethernet Opcional
Pantalla de 256 Colores Vívidos
Puerto De Fibra Óptica 100BaseT Opcional
Descarga de Información 20 veces más rápido que los equipos existentes
Hasta 16 Salidas de Rele
Hasts 40 Entradas Digitales de Estados
Nueva Generacion de Transientes en Analisis de Calidad de Potencia
Grabador de Transientes de 10MHz (166,000 Muestras/Ciclo) Grabador de Formas de Onda de 8 Canales
Grabador de Surge & Sag de Tensión
Análisis de Fallas de Corriente
1 GB de memoria – Capacidad Extensiva de Grabación
La Elección de Monitoreo Perfecta para Aplicaciones Críticas
Subestaciones de Transmisión y Distribución
Industrias Altamente Críticas
Hospitales - Centros de Diagnóstico
Características de Facturación de Alto Desempeño
Extensa Capacidad de Perfiles de Carga: Registros Históricos Virtualmente Ilimitados
Grabación de Eventos de Sistema: El medidor graba todo evento que atente contra el funcionamiento autorizado del mismo tal como:
Cambios a la Programación
Cambios de Acceso – Clave
Apagado – Encendido del Medidor
Cambios en Firmware
Compensación por Pérdidas en Línea y Transformación: para Hierro y Cobre
Integración y Acumulación de Energía: a través de entradas digitales, para diferentes cargas o consumibles como Gas y Agua
Capacidad Tarifaria TOU: Calendario de 20 años de Consumo y Demanda Bidireccional
Grabación e Integración de Valores Max / Min: con estampa de tiempo para todas las variables
Clave de Acceso: Inviolable configurable por usuario
Demanda Predictiva: Empleando la tasa de cambio, el medidor predice el nivel de demanda para el siguiente intervalo, ideal para Recorte de Demanda Máxima
Tecnología de Medición con Auto Calibración Accu-Measure™
La Tecnología de Medición con Auto Calibración patentada (Accu – Measure™) permite que el medidor, una vez instalado, mantenga su precisión original a través del Tiempo y Cambios de Temperatura. Esta técnica es única de EIG y se vale de tecnología de precisión de medición y referencias internas de alto grado de exactitud.
Características del Accu – Measure™:
8 Convertidores Independientes A/D de Alta Potencia - 16 Bit
Diseñada para obtener resultados consistentes y repetibles en medición de Energía
Beneficios de la Tecnología de Auto - Calibración:
Mejora la precisión ante cambios de Temperatura
Mejora la confiabilidad en el medidor reduciendo la necesidad de sustituciones
Mejora la estabilidad en el Largo Plazo
Apoyo de Patrón de Referencia DC Interno para mantener precisión
* Nota: Los valores se expresan en % de Lectura donde aplique (estándar más preciso). y no en % de Plena Escala (estándar menos preciso).
El medidor Nexus®1500 esta equipado con la tecnología exclusiva de EIG, V-Switch™, lo que posibilita actualizar en campo el medidor sin ser removido de servicio, que incluye:
V1: Medidor Nexus® 1500 Base, 128MB de Memoria 512 Muestras/Ciclo
V2: V1+ 1GB de memoria total y 1024 Muestras/Ciclo
V3: V2+ Grabador de Transientes de 10MHz
El medidor NEXUS® 1500 de EIG es uno de los mejores grabadores de Fallas y disturbios de voltaje en la industria. Este instrumento es capaz de capturar La historia del desempeño del voltaje y eventos de calidad de potencia en memoria a bordo para un detallado análisis forense posterior.
Registra hasta 1024 Muestras / Ciclo y transientes en 166,000 Muestras/Ciclo
Capacidad de Captura de Fallas de hasta x8 de Plena Escala
Armónicos Individuales hasta el orden 512vo para Voltaje y Corriente
Armónicos en Tiempo Real de hasta le orden 128vo.
Disparos de Entradas de Alta Velocidad:
Grabación de Formas de Onda ante el cambio en Entradas Digitales
Eventos Digitales y Formas de Onda con estampa de tiempo (1 mseg)
[Grabación de Formas de Onda Multi Canal]
[Análisis Fasorial]
[Transitorios de Sub – Ciclo con Resolución de 10MHz]
[Flicker en cumplimiento a EN61000-4-15]
Medición de Flicker EN61000-4-15:
Medidor de Flicker EN61000-4-15
Cumple con Norma EN61000-4-15
Operativo para mediciones 220 VAC a 50Hz y 120 VAC a 60Hz a través de puntos de prueba Estándar.
Grabación de Transitorios en Sub Ciclo (Opción V3):
Los transitorios ocasionan períodos de fuera de servicio intermitentes muy costosos, el análisis de disturbios Sub Ciclo permite:
Grabar transitorios menores a un ciclo con resolución de 10MHz
Esta característica es esencial para aplicaciones críticas como Hospitales, Centrales de Cómputo y otras aplicaciones altamente sensibles a problemas de Calidad de Potencia.
Registros de Memoria Multiples Programables
Registros Históricos Virtualmente Ilimitados
El NEXUS® 1500 esta equipado con gran capacidad de memoria, la cual puede ser fraccionada por usuario para distintos tipos de almacenamientos, ajustando la cantidad de variables y la cantidad de memoria por registro. Se cuenta con 8 registros independientes con hasta 64 parámetros por registro. Con esta característica, el medidor puede registrar por años.
[Tendencias Historicas Extensivas]
[Registro de Fuera de Límite]
Registros Fuera de Límite
El Medidor ofrece un registro independiente de Fuera de Límite, lo que habilita al usuario, descargar información para obtener la secuencia de eventos ante una eventualidad. Con resolución de 1 mseg, los registros pueden ser combinados con diferentes puntos de medición en el sistema de potencia proporcionado una descripción certera de cualquier disturbio de Potencia.
El NEXUS® 1500 graba formas de onda con resolución de hasta 1024 Muestras/Ciclo. La cantidad de eventos almacenados esta basada en la cantidad de memoria instalada.
El medidor graba formas de onda cuando un valor sale de su límite y Cuando el valor retorna a normal. Toda la información tiene estampa de tiempo a 1mseg. Las 8 entradas de Alta Velocidad Internas pueden grabar eventos de Forma de onda. Graba cuando un interruptor se activa y compara con la activación de un Relé de Protección, función útil para el análisis de integridad de Interruptores. El medidor puede ser programado para realizar más de una grabación cada vez Que un evento ocurre. Miles de ciclos pueden ser grabados por evento.
El NEXUS® 1500 graba un registro separado para la curva CBEMA que contiene Magnitud y Duración de Sags y Surges de Tensión y Corriente para cada evento de Calidad de Potencia. Esto permite al usuario conducir un análisis de tiempo real de La curva CBEMA sin necesidad de descargar información de formas de onda. El Registro CBEMA permite una forma más comprensible de análisis de Calidad de Potencia en el tiempo.
El NEXUS® 1500 graba todo evento que atente contra el funcionamiento no autorizado del mismo tal como:
Registro de Entradas Digitales
Este registro permite al usuario grabar el momento en que las entradas internas cambian de estado.
El NEXUS® 1500 emplea tecnología de memoria flash actualizable en todos sus procesadores y DSPs, lo que asegura que el medidor pueda actualizarse en campo.
Control de Ajuste de Limite
El NEXUS® 1500 proporciona ajustes programables por usuario de límites, lo que permite configurar el medidor para ser empleado como un dispositivo de control para aplicaciones como:
Control de Capacitores
Rebanado de Carga
Protección Redundante (No Primaria)
Otras Aplicaciones de Control
Registro de Transientes / Forma de Onda
El NEXUS ® 1500 puede grabar formas de onda a través de Su memoria programable para detectar Surges, Sags y Transientes. Miles de eventos pueden ser almacenados a resolución de hasta 1024 muestras/ciclo y 10MHz para transitorios.
Estructura de Memoria Ajustable por Usuario
El usuario puede ajustar el tamaño de memoria asignado a cada Registro, hasta el punto de asignar la totalidad a un estudio determinado, haciendo que el medidor emplee de forma óptima sus recursos, de acuerdo al uso previsto.
Velocidad De Descarga Extraordinaria – Hasta 20 Veces Más Veloz, Facilita Su Uso
Comunicación Interna para cualquier aplicación
100BaseT Ethernet Puerto RJ45
Puerto Óptico ANSI y Puerto USB Frontal 8 Entradas Digitales Internas de Alta Velocidad:
Acepta hasta 150 VDC (conexión húmeda)
Tensión Aux. (5to Canal) de alta velocidad de Verificación de Sincronía para:
Obtención de frecuencia, magnitud y fase de ángulo de los dos lados de un Interruptor, o entre Generador y Barra de Tensión.
Segundo Puerto Ethernet y RS485 Opcionales:
Dos Puerto Seriales RS485 hasta 115kBauds
Protocolos Estándar incluyen Modbus RTU/ASCII y DNP 3.0 Nivel 2.
Disponible segundo puerto Ethernet en RJ45 o Fibra Óptica
Dirección MAC y configuración independientes para cada puerto Ethernet
Procesamiento de Bandas Muertas de “Reporte por Excepcion” (Eventos DNP) ajustadas por punto.
Escala secundaria ajustable que maximiza los 16 Bit de Entradas Analógicas lo que optimiza la resolución en la SCADA.
Ethernet Rapid Response™:
El puerto de comunicación Ethernet 10/100BaseT con tecnología Rapid Response™ permite comunicación simultánea de hasta 8 usuarios a través de protocolo Modbus TCP. El protocolo DNP 3.0 Sobre TCP también esta disponible. La tecnología Rapid Response™ acelera y optimiza el tiempo de descarga y la integridad de la información.
Con una novedosa técnica TCP, el medidor descarga datos hasta 20 veces más rápido que la tecnología NEXUS® existente. No hay largas esperas para adquirir datos.
6RO1: tarjeta de Salidad de 6 Relés
5 Amps / 125 Voltios AC/DC
Salidas de Pulsos
485P: tarjeta de dos puertos RS485 y Pulsos
Ancho de pulso: 5mseg
Entradas de Estado
16DI1: tarjeta de 16 entradas de estado
Para Acumulación de pulsos o detección de alarmas
Hasta 150 VDC (húmedo) o 24 VDC nominal (seco) interno
Nota: El Nexus® 1500 una ranura para 485P (ranura 1) y 2 ranuras para 6RO1 &16DI1 (Ranuras 3 y 4)
Módulos de Salidas Externos
1mAON4/1mAON8: 4 u 8 Salidas Análogas de 0-1mA, auto alimentadas, escalables Bidireccionales.
20mAON4/20mAON8: 4 u 8 Salidas Análogas de 4-20mA, auto alimentadas, escalables, Bidireccionales.
Acople: hasta 4 Módulos de Salida Análoga por cada Medidor Nexus® 1500.
Salidas de Relés Digitales (Contactos Secos)
4RO1: 4 salidas de relé, 5 Amps, 125 AC/DC, Forma C – (Latching)
Para Ordenar: 1 módulo en adición a los módulos internos
Salidas Digitales de Pulsos de Estado Sólido:
4PO1: 4 salidas de pulso de estado sólido, Pulsos KYZ formas A o C
Para Ordenar: 4 módulos por medidor
Accesorios para Módulos Externos (Requeridos):
PSIO: Requerido para uso de módulo de salida y debe ser ordenado con el módulo. El Nexus® 1500 no suministra fuente interna para módulos de salida.
MBIO: Accesorio de Montaje para módulo externo. Debe ser ordenado por cada módulo externo.
Manual NEXUS 1500

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución