Source: https://studylib.es/doc/8952421/visado-pyto-urdiroz-e-1-
Timestamp: 2020-07-03 17:54:01+00:00

Document:
VISADO-PYTO-URDIROZ-E[1]
Subido por luisescobarsa
IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N
EL&Eacute;CTRICA, S.A.U.
DE L&Iacute;NEA EL&Eacute;CTRICA A&Eacute;REA A 20KV
&quot;AOIZ-NAGORE&quot;, CTI &quot;URDIROZ&quot; Y
DISTRIBUCI&Oacute;N EN BT PARA SUMINISTRO DE
LA LOCALIDAD DE URDIROZ
EN T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ARCE.
JAVIER JU&Aacute;REZ GAY
DAVID REM&Iacute;REZ DE GANUZA SATR&Uacute;STEGUI
LUIS M. MARTINEZ GOMEZ
IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N EL&Eacute;CTRICA, S.A.U.
DE L&Iacute;NEA EL&Eacute;CTRICA A&Eacute;REA A 20KV &quot;AOIZ-NAGORE&quot;,
CTI &quot;URDIROZ&quot; Y DISTRIBUCI&Oacute;N EN BT
PARA SUMINISTRO DE LA LOCALIDAD DE URDIROZ”
EN EL T&Eacute;RMINO MUNICIPAL DE ARCE
DOCUMENTO N&ordm; 1
En la actualidad, la localidad de Urdiroz en el t&eacute;rmino municipal de Arce no
encuentra conectada a ninguna red de distribuci&oacute;n el&eacute;ctrica. Por lo que puesta
en contacto con la empresa distribuidora IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N
EL&Eacute;CTRICA, S.A.U (en adelante IBERDROLA) solicita nuevo suministro de
energ&iacute;a el&eacute;ctrica para los habitantes del municipio.
IBERDROLA dispone de una l&iacute;nea a&eacute;rea de 20 KV denominada “AOIZNAGORE” para suministrar energ&iacute;a el&eacute;ctrica a todos los abonados de los
municipios de la zona en el t&eacute;rmino municipal de Arce, perteneciente a la
Provincia de Navarra.
Con el fin de abastecer de suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a los vecinos del
concejo de Urdiroz, se proyecta la construcci&oacute;n de una nueva l&iacute;nea el&eacute;ctrica en
20 KV a&eacute;rea y simple circuito, que partiendo del apoyo n&ordm; 30.86 de la l&iacute;nea
“AOIZ-NAGORE”, el cual se sustituir&aacute; por uno de esfuerzo adecuado para
realizar la derivaci&oacute;n de la nueva l&iacute;nea proyectada, recorrer&aacute; una distancia de
1.100 metros aproximadamente, finalizar&aacute; en un apoyo fin de l&iacute;nea con un
Centro de Transformaci&oacute;n Intemperie en los alrededores del casco urbano de
Desde el CTI de 100 KVAS proyectado, partir&aacute; una l&iacute;nea subterr&aacute;nea de BT de
distribuci&oacute;n que recorriendo las calles de la localidad ir&aacute; acometiendo a cada
En la construcci&oacute;n de esta L&iacute;nea se tiene en cuenta el cumplimiento de las
normas establecidas para la conservaci&oacute;n del medio ambiente y la avifauna.
Para ello se adaptar&aacute;n las siguientes medidas: se instalar&aacute;n balizas
salvap&aacute;jaros en el vano del cruce del r&iacute;o Urrobi, se instalar&aacute;n cadenas de
aislamiento de 1 m. tipo U120AB132 y se aislar&aacute;n los puentes de derivaci&oacute;n y
de interconexi&oacute;n con los aparatos de maniobra.
Es por tanto objeto del presente Proyecto el definir las caracter&iacute;sticas de los
materiales a emplear, as&iacute; como las condiciones t&eacute;cnicas reglamentarias a las
que deber&aacute; ajustarse la construcci&oacute;n de la l&iacute;nea a&eacute;rea a 20 KV &quot;AOIZNAGORE&quot;, el CTI URDIROZ y la LSBT de distribuci&oacute;n.
L&Iacute;NEA A&Eacute;REA A 20 KV &quot;AOIZ-NAGORE&quot; Y NUEVO CTI &quot;URDIROZ&quot; PARA SUMINISTRO A URDIROZ
1.3. CARACTER&Iacute;STICAS DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS.
1.3.1. L&iacute;nea a&eacute;rea trif&aacute;sica de 20 KV. “AOIZ-NAGORE”.
Origen ..............
Final .................
Longitud ...........
Conductor ........
Apoyo a sustituir n&ordm; 30.86 de la LAMT 20 KV “AOIZ-NAGORE”
Apoyo fin de l&iacute;nea n&ordm; 00.07
47-AL1/8-ST1A (LA-56).
1.3.2. Centro de Transformaci&oacute;n Intemperie &quot;URDIROZ&quot;.
Tipo ...................... CTI (Centro de Transformaci&oacute;n Intemperie sobre apoyo).
Potencia ............... 100 KVA.
Tensi&oacute;n ................ 20.000 +/-2,5+5+7,5+10%/420/242 V
1.3.3. L&iacute;nea Subterr&aacute;nea de BT.
Canalizaci&oacute;n .....
420 voltios.
RV 0,6/1 KV 3x240+1x150 mm2 Al.
Subterr&aacute;nea bajo tubo de PVC recubierto de hormig&oacute;n
1.4. CARACTER&Iacute;STICAS DE LAS INSTALACIONES A DESMONTAR.
1 apoyo met&aacute;lico de celos&iacute;a (n&ordm; 30.86 de LAMT AOIZ-NAGORE).
1.5. RESUMEN DE LAS INSTALACIONES.
L&iacute;nea a&eacute;rea MT NUEVA ........................................
L&iacute;nea a&eacute;rea MT RETENSADA ..............................
L&iacute;nea a&eacute;rea MT DESMONTADA ...........................
L&iacute;nea subterr&aacute;nea BT NUEVA ...............................
L&iacute;nea subterr&aacute;nea BT DESMONTADA...................
Apoyos NUEVOS ..................................................
Apoyos DESMONTADOS ......................................
Canalizaci&oacute;n NUEVA .............................................
1.6. PRESCRIPCIONES OFICIALES.
En la redacci&oacute;n del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el Reglamento
T&eacute;cnico de L&iacute;neas de Alta Tensi&oacute;n, aprobado por el Decreto 223/2008 de 15 de
febrero, el Reglamento sobre Condiciones T&eacute;cnicas y Garant&iacute;as de Seguridad
en Centrales El&eacute;ctricas, Subestaciones y Centros de Transformaci&oacute;n
aprobadas por el Real Decreto de 12-11-82 y publicado en el B.O.E. n&uacute;m 288
del 1-12-82 y las Instrucciones T&eacute;cnicas Complementarias aprobadas por la
Orden del 6 de julio de 1984 y la Orden del 18 de octubre de 1984 y El
Reglamento Electrot&eacute;cnico de Baja Tensi&oacute;n e Instrucciones Complementarias
al mismo, seg&uacute;n Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E. de 18/09/02, as&iacute;
como todas las ampliaciones e interpretaciones publicadas posteriormente y
relacionadas con el Decreto anterior R.D. 1955/2000 por el que se regulan las
actividades de transporte, distribuci&oacute;n, comercializaci&oacute;n, suministro y
procedimientos de autorizaci&oacute;n de instalaciones de energ&iacute;a el&eacute;ctrica.
Asimismo se han tenido presentes las Normas NIDSA.
1.7. CONDICIONES T&Eacute;CNICAS Y DE APLICACI&Oacute;N DE LOS PROYECTOS TIPO.
Todos los elementos constructivos, as&iacute; como lo referente a c&aacute;lculos, se
ajustar&aacute;n a lo especificado en los Proyectos Tipo de IBERDROLA
DISTRIBUCI&Oacute;N EL&Eacute;CTRICA, S.A.U.:
 Proyecto tipo CT de intemperie sobre apoyo .....................
 Proyecto tipo S/C LAMT 47-AL1/8-ST1A (LA-56) ..............
 Proyecto tipo de L&iacute;nea subterr&aacute;nea de BT ........................
MT 2.11.06
MT 2.21.60
L&Iacute;NEA A&Eacute;REA A 20 KV. “AOIZ-NAGORE”
2.1. TRAZADO, ALINEACIONES Y JUSTIFICACI&Oacute;N DE APOYOS.
En el trazado elegido se ha procurado reducir a un m&iacute;nimo su longitud,
buscando adem&aacute;s la accesibilidad al mismo, necesaria para facilitar el montaje
y conservaci&oacute;n futura de la l&iacute;nea. Asimismo se ha tenido en cuenta la especial
orograf&iacute;a de la zona y su masa arb&oacute;rea.
Se acompa&ntilde;a plano de situaci&oacute;n en el que se refleja el trazado de la l&iacute;nea
2.1.1. Descripci&oacute;n del trazado.
Se inicia en Apoyo a sustituir n&ordm; 30.86 de la LAMT 20KV “AOIZNAGORE”.
Se desarrolla en 2 alineaciones de 3 y 4 vanos, con una longitud en
planta de 1131 m. La longitud real estimada es de 1188 m.
Afecta al t&eacute;rmino de Arce.
Cruza por el siguiente orden:
 L&iacute;nea a&eacute;rea telef&oacute;nica.
 Carretera local NA-1720 Aoiz-Burguete, p.k. 18,9.
 R&iacute;o Urrobi.
Termina en el apoyo proyectado n&ordm; 00.07 de la misma l&iacute;nea.
2.1.2. Relaci&oacute;n de alineaciones.
Alineaci&oacute;n n&ordm; 1.
Se inicia en Apoyo a sustituir n&ordm; 30.86 de la LAMT 20KV “AOIZNAGORE” formando un &aacute;ngulo de 127,33g con la alineaci&oacute;n de la que
Tiene una longitud de 474 m.
Alineaci&oacute;n n&ordm; 2.
Forma un &aacute;ngulo de 184,11g con la alineaci&oacute;n anterior.
Tiene una longitud de 657 m.
No efect&uacute;a cruzamientos dignos de menci&oacute;n.
2.2. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS.
2.2.1. Prescripciones Oficiales.
Las condiciones de distancias m&iacute;nimas de seguridad, cruzamientos y
paralelismos se definen en el punto 5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento
de l&iacute;neas de alta tensi&oacute;n aprobado por el Decreto 223/2008 de 15 de
2.2.2. Relaci&oacute;n de cruzamientos.
L&iacute;nea a&eacute;rea telef&oacute;nica
Carretera local NA-1720 Aoiz-Burguete, p.k. 18,9
R&iacute;o Urrobi
2.2.3. Relaci&oacute;n de paralelismos.
No se ha detectado ning&uacute;n paralelismo digno de menci&oacute;n.
2.3. CARACTER&Iacute;STICAS T&Eacute;CNICAS DE LA INSTALACI&Oacute;N.
Categor&iacute;a de la l&iacute;nea
Tensi&oacute;n m&aacute;s elevada
T&ordf; m&aacute;x. servicio cond. de Al
Armados y Crucetas
47-AL1/8-ST1A (Antiguo LA-56).
50&ordm; C
Met&aacute;licos, simple circuito.
Cadenas de suspensi&oacute;n: U70YB20P.
Cadenas de amarre: U120AB132
Seg&uacute;n fija el RLAT en su ITC-LAT-07 (art. 7.3)
En apoyos frecuentados y de maniobra:
- Valores admisibles de la tensi&oacute;n de
contacto Vca
En apoyos no frecuentados:
- Para V:20 KV Resistencia  230 
2.4. ELEMENTOS DE LA L&Iacute;NEA Y C&Aacute;LCULOS.
Todos los materiales y elementos que componen la instalaci&oacute;n proyectada,
est&aacute;n descritos en las Normas NI de IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N Con ellos se
cumplen las exigencias el&eacute;ctricas y mec&aacute;nicas determinadas en el Reglamento
vigente. Estas exigencias est&aacute;n calculadas en la forma descrita en el Manual
T&eacute;cnico de Distribuci&oacute;n MT 2.21.60.
Todo ello aprobado en ORDEN FORAL de 16 de diciembre de 1997, del
consejero de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.
C&Aacute;LCULOS EL&Eacute;CTRICOS
Datos el&eacute;ctricos de la instalaci&oacute;n
Factor de potencia (estimado)
N&ordm; de circuitos
Longitud l&iacute;nea (tramo m&aacute;s largo)
U = 20 KV
Cos f = 0,9
L = 1,131 km.
Datos el&eacute;ctricos del conductor 47-AL1/8-ST1A
Reactancia el&eacute;ctrica
I = 199 A
R = 0,6131 /Km
X = 0,404 /Km
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR L&Iacute;MITE T&Eacute;RMICO
La capacidad de transporte de la l&iacute;nea y por circuito atendiendo a su
intensidad m&aacute;xima es:
3  U  I  cos 
La potencia m&aacute;xima a transportar es 6,20 MW
CAIDA DE TENSI&Oacute;N
La ca&iacute;da de tensi&oacute;n viene dada por la expresi&oacute;n:
100  R  Xtg   P  L
U (%) 
La ca&iacute;da de tensi&oacute;n es 1,42 %
P&Eacute;RDIDA DE POTENCIA
La p&eacute;rdida de potencia porcentual viene dada por la expresi&oacute;n:
100  R  P  L
P(%)  2
U  cos 2 
La p&eacute;rdida de potencia es 1,33 %
2.5. PROTECCI&Oacute;N DE LA AVIFAUNA.
La instalaci&oacute;n proyectada, ubicada en zona de paso o nidificaci&oacute;n de aves
protegidas, tendr&aacute; en cuenta las normas establecidas en el Decreto Foral
129/1991 en los puntos que le afectan.
Las medidas de protecci&oacute;n de la avifauna adoptadas en este Proyecto, son las
a) Para aislamiento de la L&iacute;nea de alta tensi&oacute;n, se utilizar&aacute;n cadenas de
composite de 1,0 m tipo U120AB132 para amarre y U70YB20P para
suspendido. Los elementos de protecci&oacute;n o maniobra se colocar&aacute;n
invertidos a distancia suficiente de la cabecera de los apoyos.
b) Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterr&aacute;nea y seccionamiento,
quedar&aacute;n por debajo de la cruceta del apoyo, con suficiente separaci&oacute;n
para evitar que las aves posadas en cogolla puedan entrar en contacto con
los elementos en tensi&oacute;n. A su vez, los puentes de uni&oacute;n de autov&aacute;lvulas y
seccionadores a la L&iacute;nea de alta tensi&oacute;n adem&aacute;s de los de derivaci&oacute;n, se
aislar&aacute;n convenientemente.
c) En los apoyos la separaci&oacute;n m&iacute;nima entre conductores y entre &eacute;stos y la
zona de posada de aves, es de 1,50 y 0,70 m. respectivamente.
d) Para reducir el riesgo de colisi&oacute;n se colocar&aacute;n balizas salvap&aacute;jaros en el
vano del cruce del R&iacute;o Urrobi. Las balizas se colocar&aacute;n en los tres
conductores de forma alternada cada 15 m. de forma que en proyecci&oacute;n
horizontal la distancia visual entre dos balizas sea de 5 m.
2.6. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA L&Iacute;NEA.
Todos los elementos y materiales que componen la instalaci&oacute;n proyectada,
cumplen las exigencias del Vigente Reglamento de L&iacute;neas El&eacute;ctricas A&eacute;reas de
Alta Tensi&oacute;n y son ampliamente conocidos y admitidos por la Administraci&oacute;n.
2.6.1. Apoyos del tipo C (NI 52.10.01) .
Las torres a emplear ser&aacute;n del tipo C fabricada por FUNTAM o similar y
cumplir&aacute; la Recomendaci&oacute;n UNESA 6704 B, estando configurada por:
Una cabeza prism&aacute;tica de secci&oacute;n cuadrada regular, formada
por cuatro montantes de angular de alas iguales unidos entre si
por una sola celos&iacute;a sencilla y reforzada por barras horizontales
soldadas a los montantes.
Tramos intermedios y de anclaje troncopiramidales, de secci&oacute;n
cuadrada formados por cuatro montantes de angulares de alas
iguales, unidos por una celos&iacute;a sencilla atornillada.
Crucetas formadas por angulares de alas iguales unidos a la
cabeza por medio de tornillos o crucetas b&oacute;veda rectas
formadas por angulares.
2.6.2. Herrajes.
Los herrajes a emplear en la l&iacute;nea el&eacute;ctrica a&eacute;rea proyectada ser&aacute;n de
acero galvanizado en caliente, siendo los principales:
Horquilla de bola:
Tipo UNESA HB-16, con una carga de rotura de 10.000 daN.
R&oacute;tulas de enlace:
Tipo UNESA R-16 y R-16P, con una carga de rotura de 9.000 daN.
Grapa de amarre:
Tipo UNESA GA-1, con una carga de rotura de 2.500 daN.
Grapa de suspensi&oacute;n:
Tipo UNESA GS-1, con una carga de rotura de 2.000 daN.
2.6.3. Aislamiento.
Teniendo en cuenta que la tensi&oacute;n de servicio prevista para la instalaci&oacute;n
proyectada es de 20 KV., de acuerdo con el punto 1.2 de la ITC-LAT-07 y
4.4 de la misma ITC-LAT-07 del Reglamento T&eacute;cnico de L&iacute;neas El&eacute;ctricas
A&eacute;reas de Alta Tensi&oacute;n, el nivel de aislamiento nominal del material a
instalar ser&aacute; el siguiente:
- Tensi&oacute;n m&aacute;s elevada ............................
- Tensi&oacute;n de ensayo al choque ................
- Tensi&oacute;n de ensayo bajo lluvia a frecuencia
industrial ..............................
El aislamiento de suspensi&oacute;n estar&aacute; constituido por cadenas de
composite tipo U70YB20P, siendo las caracter&iacute;sticas de la cadena las
- Carga m&iacute;nima de rotura .........................
7.000 daN
165 KV. cresta.
- Tensi&oacute;n de ensayo bajo lluvia a frecuencia 70 KV. Eficaces.
industrial ...............................
Con objeto de cumplir las medidas de protecci&oacute;n de avifauna recogidas
en el DF 129/1991 de 4 de abril y en el RD 1432/2008 de 29 de agosto, el
aislamiento de amarre para zonas ZEPA estar&aacute; constituido por cadenas
de composite tipo U120AB132, siendo las caracter&iacute;sticas de la cadena las
12.000 daN
650 KV. cresta.
- Tensi&oacute;n de ensayo bajo lluvia a frecuencia 320 KV. Eficaces.
2.6.4. Conductor.
La l&iacute;nea a&eacute;rea es de aluminio-acero de las siguientes caracter&iacute;sticas:
L&iacute;nea proyectada
- Designaci&oacute;n UNE-EN 50182
- Secci&oacute;n total, mm2
- Di&aacute;metro aparente, mm
- Carga m&iacute;nima de rotura, daN
- M&oacute;dulo de elasticidad, daN/mm2
- Coeficiente de dilataci&oacute;n lineal, &ordm;C-1
- Masa aproximada, kg/m.
- Resistencia el&eacute;ctrica a 20&ordm;C, /km.
- Densidad de corriente, A/mm2
- Resistencia la corrosi&oacute;n
(Antiguo LA-56)
19,1x10-6
Cumple UNE-EN 50189
L&iacute;nea General (existente)
(Antiguo LA-180)
17,8x10-6
2.7. SISTEMA DE TIERRAS.
Las puestas a tierra de los apoyos, se realizar&aacute;n con electrodos de picas
bimet&aacute;licas de acero-cobre y anillos de cable de cobre, cuyo dise&ntilde;o, en base a
la zona de ubicaci&oacute;n del apoyo y las caracter&iacute;sticas del terreno, tipo de suelo y
resistividad se recogen en el M.T. 2.23.35.
El principio b&aacute;sico de la puesta a tierra, seg&uacute;n establece el RLAT en su
apartado 7 de la ITC-LAT-07, es conseguir cumplir los siguientes requisitos:
- Que resista los esfuerzos mec&aacute;nicos y la corrosi&oacute;n.
- Que resista, desde un punto de vista t&eacute;rmico, la corriente de falta m&aacute;s
elevada determinada en el c&aacute;lculo.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que
aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra.
- Proteger de da&ntilde;os a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad
de la l&iacute;nea.
Adem&aacute;s de cumplir lo anterior, en los apoyos ubicados en zonas frecuentadas;
limitar&aacute; las tensiones m&aacute;ximas de contacto y paso a la establecidas
reglamentariamente. El mismo tratamiento que para las zonas de p&uacute;blica
concurrencia deber&aacute; tenerse para los apoyos con aparatos de maniobra.
Para la realizaci&oacute;n de los anillos se emplear&aacute; cable de cobre de 50 mm2. Las
picas ser&aacute;n cil&iacute;ndricas de acero-cobre de 14,6 mm de di&aacute;metro y 1,5 m de
longitud. Las grapas de conexi&oacute;n ser&aacute;n de cobre.
APOYOS NO FRECUENTADOS
En l&iacute;neas provistas con desconexi&oacute;n autom&aacute;tica inmediata (en un tiempo
inferior a 1 segundo) y para sus apoyos clasificados como No frecuentados, el
sistema de puesta a tierra se considerar&aacute; satisfactorio desde el punto de vista
de la seguridad de las personas si el valor de la resistencia de puesta tierra
garantiza la actuaci&oacute;n de las protecciones en caso de defecto a tierra.
El electrodo a emplear, tal como lo define el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07
del RLAT y se&ntilde;ala el M.T.2.23.35, proporcionar&aacute; un valor de la resistencia de
puesta a tierra m&aacute;ximo de 230 Ω para la tensi&oacute;n de 20 KV.
Se podr&aacute; conseguir mediante la utilizaci&oacute;n de una sola pica de acero cobrizazo
de 1,5 m de longitud y 14 mm de di&aacute;metro, enterrado como m&iacute;nimo a 0,5 m de
Si no es posible alcanzar, mediante una sola pica, el valor de resistencia
indicado, se a&ntilde;adir&aacute;n picas al electrodo enterrado, siguiendo la periferia del
apoyo, hasta completar un anillo de cuatro picas (v&eacute;ase figura 1), a&ntilde;adiendo si
es necesario a dicho anillo, picas en hilera de igual longitud, separadas 3 m
entre s&iacute;. El conductor de uni&oacute;n entre picas ser&aacute; de cobre de 50 mm2 de
Figura 1-Configuraci&oacute;n del electrodo de puesta a tierra para apoyos no frecuentados
APOYOS FRECUENTADOS CON CALZADO
Los valores de la tensi&oacute;n de contacto que pueden aparecer en los apoyos
frecuentados a un metro de distancia de la estructura no deben superar los
valores m&aacute;ximos indicados en el apartado 7.3.4.1 de la ITC LAT-07 del RLAT.
Con objeto de eliminar dicha tensi&oacute;n de contacto, se construye una acera
perimetral de hormig&oacute;n a 1,2 m. de la cimentaci&oacute;n del apoyo. Embebido en el
interior de dicho hormig&oacute;n se instala un mallazo electrosoldado con redondos
de di&aacute;metro no inferior a 4 mm. formando una ret&iacute;cula no superior a 0,3 x 0,3
m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectar&aacute; a un punto
a la puesta a tierra de protecci&oacute;n del apoyo.
La configuraci&oacute;n tipo del electrodo para la puesta a tierra del apoyo ser&aacute; la de
un bucle perimetral con la cimentaci&oacute;n, cuadrado, a una distancia horizontal de
1m. como m&iacute;nimo, formado por conductor de cobre de 50 mm2 de secci&oacute;n,
enterrado como m&iacute;nimo a 0,5 m de profundidad, al que se conectaran en cada
uno de sus v&eacute;rtices cuatro picas de acero cobrizado de 1,5 m de longitud y 14
mm de di&aacute;metro. (v&eacute;ase figura 2). En todo caso la resistencia de puesta a tierra
presentada por el electrodo, en ning&uacute;n caso debe ser superior a 50 Ω. Si no es
posible alcanzar este valor, mediante la configuraci&oacute;n tipo, se a&ntilde;adir&aacute; a dicha
configuraci&oacute;n, picas en hilera, de igual longitud, separadas 3 m. entre s&iacute;.
En estas condiciones se cumplir&aacute; con los requisitos del RLAT para los valores
admisibles de la tensi&oacute;n de contacto, debiendo comprobar que tambi&eacute;n lo hace
para la tensi&oacute;n de paso, la cual se medir&aacute; por un m&eacute;todo de inyecci&oacute;n de
corriente, seg&uacute;n M.T.2.23.35.
Figura 2- Acera de hormig&oacute;n, con mallazo equipotencial, perimetral con la cimentaci&oacute;n
del apoyo y configuraci&oacute;n del electrodo de puesta a tierra empleado en l&iacute;neas a&eacute;reas
con apoyos frecuentados con calzado.
2.8. ELEMENTOS DE SECCIONAMIENTO.
Para seccionamiento y maniobra de las instalaciones proyectadas, ser&aacute;
necesario colocar los siguientes elementos:
Seccionador LoadBuster en primer apoyo proyectado n&ordm; 00.01 de la
derivaci&oacute;n.
Juego de Fusibles XS en pen&uacute;ltimo apoyo proyectado n&ordm; 00.06.
CENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N &quot;URDIROZ&quot;
El centro de transformaci&oacute;n proyectado, estar&aacute; situado sobre el apoyo
proyectado de fin de l&iacute;nea el&eacute;ctrica a&eacute;rea n&ordm; 00.07 de la LAMT 20 KV &quot;AOIZNAGORE&quot;, de acuerdo con lo indicado en la Instrucci&oacute;n T&eacute;cnica
Complementaria MIE-RAT 15.
El nuevo CTI tendr&aacute; una m&aacute;quina de 100 KVAS.
El terreno en que se proyecta el apoyo de fin de l&iacute;nea el&eacute;ctrica a&eacute;rea y centro
de transformaci&oacute;n de intemperie, estar&aacute; protegido para evitar la emanaci&oacute;n de
polvo por medio de suelo de grava, c&eacute;sped, asf&aacute;ltico, etc., y dotado de
pendiente hacia uno de los lados para evitar su encharcamiento.
Se tendr&aacute; especialmente en cuenta, que, las partes de la instalaci&oacute;n que en
servicio se encuentren bajo tensi&oacute;n, y no est&eacute;n protegidas contra contactos
accidentales, se situar&aacute;n como m&iacute;nimo a 5,00 m. de altura sobre el nivel del
suelo, y que la parte inferior de la cuba del transformador, deber&aacute; estar situada
con respecto al mismo a una altura no inferior a los 3,00 m.
3.2. CARACTER&Iacute;STICAS.
3.2.1. Energ&iacute;a de suministro.
El suministro al Centro de Transformaci&oacute;n se realizar&aacute; en media tensi&oacute;n,
Clase de corriente
Alterna Trif&aacute;sica
IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N, S.A.U.
3.2.2. Transformador
Tensi&oacute;n primaria
Tensi&oacute;n secundaria
Construcci&oacute;n seg&uacute;n norma
20.000 +/-2,5+5+7,5+10%
420/242 V
Tri&aacute;ngulo-estrella
NIDSA 62-3
3.2.3. Interconexi&oacute;n Pararrayos-Trafo
Se realizar&aacute; mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2 de secci&oacute;n.
En el extremo de la conexi&oacute;n con la l&iacute;nea a&eacute;rea se colocar&aacute;n 3
pararrayos con envolvente polim&eacute;rica del tipo POM-P-21/10. Los
pararrayos se colocar&aacute;n en un soporte met&aacute;lico unido al transformador.
3.2.5. Interconexi&oacute;n Trafo-Cuadro de BT
Se realizar&aacute; mediante conductores de aluminio RZ 0,6/1 KV de 150/80
(NI 56.36.01).
3.2.6. Cuadro de BT
El CTIA ir&aacute; dotado de un cuadro con dos salidas (ampliable a tres), del
tipo CBTA-CT, equipados con bases tripolares del tipo BTVC-00/100 de
160 A. (NI 50.44.04).
3.3. C&Aacute;LCULOS EL&Eacute;CTRICOS.
Estos c&aacute;lculos se efectuar&aacute;n en todos los casos teniendo en cuenta lo que
ordena el Reglamento Electrot&eacute;cnico de Alta tensi&oacute;n.
3.3.1. Intensidad de corriente a 20 KV.
El valor de la intensidad nominal de la instalaci&oacute;n a la tensi&oacute;n de
suministro actual, 20 KV, In, viene dada por la expresi&oacute;n:
P= 3xVxI
P= Potencia en KVA
V= Tensi&oacute;n en KV.
I= Intensidad en A.
1,73 x 20
3.3.2. Intensidad de corriente a 420 V.
distribuci&oacute;n, 420 V, In, viene dada por la expresi&oacute;n:
137,46 A
1,73 x 0,42
3.4. AISLAMIENTO.
Todos los elementos que se utilicen en el montaje de la instalaci&oacute;n de alta
tensi&oacute;n estar&aacute;n dise&ntilde;ados seg&uacute;n la t&eacute;cnica de aislamiento pleno. Siendo de 20
KV el valor eficaz de la tensi&oacute;n nominal de servicio y de 24 KV el valor eficaz
de la tensi&oacute;n m&aacute;s elevada de la red entre fases, deber&aacute;n soportar sin fallo
alguno los siguientes ensayos:
a) 125 KV (cresta) tensi&oacute;n de ensayo soportada al choque con onda 1,2/50
microsegundos, polaridad positiva y negativa.
b) 50 KV (valor eficaz) tensi&oacute;n soportada durante un minuto frecuencia
industrial de 50 Hz.
3.5. TIERRAS.
Existen dos circuitos independientes de puesta a tierra, uno para el neutro del
transformador y otro para la parte met&aacute;lica no sometida a corriente, seg&uacute;n se
indica en el proyecto tipo MT 2.11.06, 2.11.30 y 2.11.31 los cuales garantizan lo
exigido en la MIE-RAT n&ordm; 13.
El electrodo de PaT de protecci&oacute;n estar&aacute; formado por un bucle enterrado
horizontalmente alrededor del apoyo con picas.
L&iacute;nea de tierra de la PaT de Protecci&oacute;n
Se emplear&aacute; cable de cobre aislado de 50 mm2 de secci&oacute;n tipo DNRA 0,6/1 kV
especificado en la norma NI 56.31.71 &quot;Cable unipolar DNRA con conductor de
cobre para redes subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n 0,6/1 kV.
L&iacute;nea de tierra de la PaT de Servicio
La PaT de protecci&oacute;n y servicio (de neutro) se establecer&aacute;n separadas, y el
aislamiento de la l&iacute;nea de tierra de la PaT de neutro deber&aacute; reforzarse en las
zonas que en su recorrido resulten pr&oacute;ximas a la l&iacute;nea de tierra, y adem&aacute;s en
su cruce con el electrodo de PaT deber&aacute;n estar separadas una distancia
m&iacute;nima de 40 cm. El refuerzo de aislamiento del conductor deber&aacute; garantizar
que soporta, durante 1 minuto, a frecuencia industrial una tensi&oacute;n de ensayo
igual al producto de la intensidad de PaT por la resistencia de la PaT de
protecci&oacute;n. En general esta tensi&oacute;n de ensayo ser&aacute;, como m&iacute;nimo, de 10.000
Los pararrayos se unir&aacute;n directamente al punto de PaT de la cuba del
Transformador, empleando cable de cobre desnudo de 50 mm2 de secci&oacute;n
especificado en la norma NI 54.10.01 &quot;Conductores desnudos de cobre para
l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas y subestaciones de alta tensi&oacute;n&quot; mediante conexi&oacute;n lo
m&aacute;s corta posible.
perimetral de hormig&oacute;n a 1,5 m. de la cimentaci&oacute;n del apoyo. Embebido en el
3.6. APARATOS DE ALTA TENSI&Oacute;N.
Todos los aparatos que se proyecta colocar, est&aacute;n previstos para una tensi&oacute;n
nominal de 20 KV, con lo que se cumplen las prescripciones del Reglamento.
3.7. ELEMENTOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N Y C&Aacute;LCULOS.
est&aacute;n descritos en las Normas NI de IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N
EL&Eacute;CTRICA, S.A.U. Con ellos se cumplen las exigencias el&eacute;ctricas y
mec&aacute;nicas determinadas en el Reglamento vigente.
Estas exigencias est&aacute;n calculadas en la forma descrita en el proyecto tipo del
Manual T&eacute;cnico de Distribuci&oacute;n Centro de transformaci&oacute;n Intemperie sobre
apoyo MT 2.11.06.
PREVISI&Oacute;N DE CARGAS
4.1. HIPOTESIS PRELIMINARES
Como dato de partida para el dise&ntilde;o de las redes de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a
el&eacute;ctrica destinada a la alimentaci&oacute;n de esta localidad, es necesario determinar
la potencia demandada en todas y cada una de las viviendas a acometer
Por todo ello y en base al Reglamento sobre Acometidas El&eacute;ctricas, a la
Normativa de ID de aplicaci&oacute;n, as&iacute; como a las necesidades especiales que
pudieran presentarse en determinados servicios, la carga correspondiente a
cada una de las parcelas se obtendr&aacute; aplicando los siguientes criterios:
Vivienda electrificaci&oacute;n b&aacute;sica .......... 5750 W a 230 V
Vivienda electrificaci&oacute;n elevada ........ 9200 W a 230 V
Atendiendo al ITC-BT-10 punto 2.1 &quot;Grado de electrificaci&oacute;n&quot; se considerar&aacute;n:
Vivienda electrificaci&oacute;n b&aacute;sica: 5 viviendas
Vivienda electrificaci&oacute;n elevada: 3 viviendas
4.2. CALCULO DE LA CARGA TOTAL
Una vez valorada la carga total seg&uacute;n los &iacute;ndices indicados en el apartado
anterior, se determinar&aacute; la carga en el Centro de transformaci&oacute;n multiplicando
la potencia anterior en KW por el coeficiente de simultaneidad de 7 seg&uacute;n al
ITC-BT-10 punto 3.1 &quot;Coeficiente de simultaneidad&quot;.
Pct (KVA) = ((5,75x5)+(9,2x3))x7/8 (KW) = 49,31 KVAS
4.3. POTENCIA PREVISTA EN ELCENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N.
Total potencia C.T. ................................................... 100 KVA
RED DE BAJA TENSI&Oacute;N
La base de partida de este Proyecto es poder ofrecer a todas las viviendas
ubicadas en la localidad de Urdiroz servicio de energ&iacute;a el&eacute;ctrica en baja
tensi&oacute;n, y para ello es necesaria la construcci&oacute;n de las correspondientes redes
de distribuci&oacute;n de baja tensi&oacute;n por todo el concejo.
Estas redes ser&aacute;n de tipo radial y cil&iacute;ndrico. Radial, porque partiendo de un
punto (Centro de transformaci&oacute;n) se distribuir&aacute;n las diferentes salidas que sean
necesarias hasta llegar a todos los puntos en los que exista demanda de
energ&iacute;a el&eacute;ctrica, y cil&iacute;ndrica porque dichas L&iacute;neas no reducir&aacute;n en secci&oacute;n
desde su origen (Centro de transformaci&oacute;n) hasta su terminaci&oacute;n.
La raz&oacute;n fundamental por la que se adoptado una distribuci&oacute;n cil&iacute;ndrica es la
de facilitar los trabajos de explotaci&oacute;n y conservaci&oacute;n debidos a la diferencia de
la demanda de energ&iacute;a el&eacute;ctrica que se puede producir con relaci&oacute;n a las
hip&oacute;tesis previstas.
De esta red principal tomar&aacute;n servicio todos los abonados que lo requieran,
hasta el limite de potencias prefijadas, y lo har&aacute;n a trav&eacute;s de la respectiva
acometida, que deber&aacute; realizarla cada abonado desde la arqueta m&aacute;s pr&oacute;xima
Se define como red principal aquel conjunto de L&iacute;neas que tiene su origen en el
armario de distribuci&oacute;n de baja tensi&oacute;n del Centro de transformaci&oacute;n, y recorren
toda la localidad a lo largo de las diferentes canalizaciones realizadas para este
Debido a que dichas instalaciones se encuentran situadas en una zona
urbanizada, se ha considerado conveniente la construcci&oacute;n de dichas L&iacute;neas a
trav&eacute;s de canalizaciones subterr&aacute;neas.
Para el tendido de esta L&iacute;nea se construir&aacute; una canalizaci&oacute;n de 1 metro de
profundidad, donde se colocar&aacute;n tubos de PVC de 160 mm. de di&aacute;metro.
En los tramos en los que el trazado de &eacute;sta discurra a lo largo de la acera o por
lugares por donde no circule tr&aacute;fico rodado, los tubos se cubrir&aacute;n con hormig&oacute;n
y se cerrar&aacute; la zanja con tierra compactada, reponi&eacute;ndose el pavimento
Cuando la canalizaci&oacute;n cruce la calzada o lugares por los que circule tr&aacute;fico
rodado, la canalizaci&oacute;n se cerrar&aacute; con hormig&oacute;n, evitando de esta forma que
los esfuerzos de compresi&oacute;n puedan da&ntilde;ar las tuber&iacute;as y el conductor.
En el origen, en el final de la canalizaci&oacute;n, as&iacute; como en todos los puntos donde
existan cambios de direcci&oacute;n, se construir&aacute;n unas arquetas de 1 metro de
ancho por 1 metro de largo y por 1 metro de profundidad, provistas en su parte
superior de una tapa met&aacute;lica de 0,70 x 0,70 m. para acceso de hombre.
En los planos del Proyecto quedan definidas las secciones de los diferentes
tipos de zanjas en funci&oacute;n del n&uacute;mero de tubos, as&iacute; como del lugar donde
est&aacute;n instaladas, aceras o calzadas.
5.2.2. Montaje el&eacute;ctrico.
La L&iacute;nea proyectada para la distribuci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica por toda la
localidad, parte del cuadro general de baja tensi&oacute;n del Centro de
transformaci&oacute;n, donde se conectar&aacute;n a las bases fusibles de protecci&oacute;n a
trav&eacute;s de terminales bimet&aacute;licas de compresi&oacute;n tipo XCX. Con origen en este
punto, la L&iacute;nea se tender&aacute; a lo largo de las canalizaciones con cable RV – 0,6/1
KV con las secciones y trazado indicado en los correspondientes circuitos
unifilares.
5.3. ACOMETIDAS
Partiendo de la L&iacute;nea principal y mediante conectadores de presi&oacute;n
convenientemente aislados, se tender&aacute; la acometida por canalizaci&oacute;n
subterr&aacute;nea, conect&aacute;ndose directamente a la correspondiente caja general de
protecci&oacute;n, origen y punto de partida de la instalaci&oacute;n propiedad del abonado.
5.4. C&Aacute;LCULOS EL&Eacute;CTRICOS DE LA RED DE BAJA TENSI&Oacute;N.
5.4.1. Conexi&oacute;n
El secundario del transformador est&aacute; conectado en estrella, con el neutro
puesto a tierra en el Centro de transformaci&oacute;n, as&iacute; como en otros puntos de la
L&iacute;nea, tales como fines de derivaci&oacute;n si &eacute;stos son superiores a 200 m. y en la
L&iacute;nea principal como m&iacute;nimo cada 400 m. Para efectuar esta puesta a tierra se
elegir&aacute;n con preferencia las arquetas de donde parten las derivaciones
5.4.2. Programa de necesidades.
Para determinar las secciones de los conductores, as&iacute; como las ca&iacute;das de
tensi&oacute;n ocasionadas en ellos, es imprescindible conocer la potencia
demandada. Estas potencias se han obtenido aplicando los criterios expuestos
en el Cap&iacute;tulo II.
5.4.3. Hip&oacute;tesis de c&aacute;lculo.
Para el c&aacute;lculo se tendr&aacute;n en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Las cargas previstas en el apartado anterior se considerar&aacute;n
concentradas en el extremo de la L&iacute;nea correspondiente, siendo
&eacute;ste el caso m&aacute;s desfavorable.
b) La intensidad m&aacute;xima a transportar por los conductores ser&aacute; la
indicada en la tabla I:
Secci&oacute;n de conductor
3x240+1x150 mm2
En tubular
protegido de sol
c) La ca&iacute;da de tensi&oacute;n m&aacute;xima desde el C.T. hasta las cajas generales
de protecci&oacute;n no sobrepasar&aacute; el 5 %.
d) En las derivaciones en las que existan cambios de secci&oacute;n y que
tanto por secciones como por longitudes sea necesario colocar
cajas de protecci&oacute;n, la potencia a transportar por los conductores
quedar&aacute; limitada a los valores indicados en la tabla I, y en ning&uacute;n
caso, superando el valor de &frac12; de calibre de la protecci&oacute;n anterior,
consiguiendo de esta forma una correcta protecci&oacute;n y una
adecuada selectividad.
5.4.4. Determinaci&oacute;n de secciones.
La ca&iacute;da de tensi&oacute;n en el punto m&aacute;s alejado no sobrepasar&aacute; el 5%.
Para una tensi&oacute;n de servicio entre fases es de 400 V, la m&aacute;xima ca&iacute;da de
tensi&oacute;n admisible es:
Para una tensi&oacute;n de servicio monof&aacute;sica de 230 V, la m&aacute;xima ca&iacute;da de tensi&oacute;n
admisible es:
= 11,5 V
Las secciones empleadas se ajustar&aacute;n a valores comerciales y su c&aacute;lculo se
realiza a continuaci&oacute;n. Los conductores ser&aacute;n en su totalidad de aluminio y en
la determinaci&oacute;n de secciones se atender&aacute; tanto a las exigencias t&eacute;rmicas
como a la ca&iacute;da de tensi&oacute;n.
5.4.5. C&aacute;lculos de ca&iacute;das de tensi&oacute;n.
A continuaci&oacute;n se adjunta la tabla de c&aacute;lculo de todos los tramos generales, no
superando en ning&uacute;n caso los valores reglamentarios.
Potencia Longuitud Secci&oacute;n
Ca&iacute;da de
5.4.6. C&aacute;lculo de intensidades.
Potencia Longuitud Secci&oacute;n Intensidad
5.5. ELEMENTOS DE LA L&Iacute;NEA Y C&Aacute;LCULOS.
est&aacute;n descritos en las Normas NI de IBERDROLA, S.A.U. con ellos se cumplen
las exigencias el&eacute;ctricas y mec&aacute;nicas determinadas en el Reglamento vigente.
Estas exigencias est&aacute;n calculadas en la forma descrita en el Manual T&eacute;cnico
de Distribuci&oacute;n MT 2.51.01.
5.6. CONCLUSI&Oacute;N.
Con todo lo expuesto anteriormente y con el resto de documentaci&oacute;n que se
acompa&ntilde;a a esta Memoria se estima cumplir la Vigente Normativa para &eacute;ste
tipo de instalaciones y se consideran suficientemente definidas las
caracter&iacute;sticas de las obras a realizar.
No obstante el t&eacute;cnico redactor del mismo queda a disposici&oacute;n de los
Organismos Oficiales Competentes para cualquier posterior aclaraci&oacute;n.
RELACI&Oacute;N DE DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO
DOCUMENTO N&Uacute;MERO 1
DOCUMENTO N&Uacute;MERO 2
DOCUMENTO N&Uacute;MERO 3
RESULTADO DE LOS C&Aacute;LCULOS
MEC&Aacute;NICOS
ESTUDIO B&Aacute;SICO DE SEGURIDAD Y
RELACI&Oacute;N DE BIENES Y DERECHOS
SEPARATA N&Uacute;MERO 1
SEPARATA N&Uacute;MERO 2
CONFEDERACI&Oacute;N HIDROGR&Aacute;FICA DEL
SEPARATA N&Uacute;MERO 3
SEPARATA N&Uacute;MERO 4
OBRAS P&Uacute;BLICAS DEL GOB. DE
Pamplona, a septiembre de 2014
Fdo.: David Rem&iacute;rez de Ganuza Satr&uacute;stegui
DOCUMENTO N&ordm; 2
VTE. L&Iacute;NEA 20KV &quot;AOIZ-NAGORE&quot; Y CTI 100 KVA EN URDIROZ
Ud. Torre met&aacute;lica C-7000-18
5.318,33
2.406,23
CAP&Iacute;TULO 01 L&Iacute;NEA A&Eacute;REA 20 KV
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-7000-18.
SE INCLUYE REPLANTEO DE APOYO
Ud. Torre met&aacute;lica C-2000-12
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-2000-12.
Ud. Torre met&aacute;lica C-2000-18
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-2000-18.
Ud. Torre met&aacute;lica C-2000-16
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-2000-16.
Ud. Torre met&aacute;lica C-1000-14
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-1000-14.
Ud. Torre met&aacute;lica C-1000-16
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-1000-16.
Ud. Torre met&aacute;lica C-3000-16
Suministro e instalaci&oacute;n de Torre Met&aacute;lica C-3000-16.
Ud. Cruceta met&aacute;lica RC2-20/S
Suministro e instalaci&oacute;n de cruceta met&aacute;lica RC2-20/S.
Ud. Cruceta met&aacute;lica RC2-15/S
Suministro e instalaci&oacute;n de cruceta met&aacute;lica RC2-15/S.
Ud. Cruceta b&oacute;veda met&aacute;lica BC2-20
Suministro e instalaci&oacute;n de cruceta met&aacute;lica BC2-20.
Ud. Instalaci&oacute;n PT apoyo cimentaci&oacute;n monobloque /T /N
Instalaci&oacute;n de puesta a tierra para apoyo met&aacute;lico con cimentaci&oacute;n monobloque realizada en tierra (T)
en zona no frecuentada (N)
Ud. Instalaci&oacute;n PT apoyo cimentaci&oacute;n monobloque /T /F /PC /AM
en zona frecuentada (F), de p&uacute;blica concurrencia (PC) o apoyo de maniobra (AM)
Ud. Placa equipotencial con acera perimetral para apoyo
Suministro y montaje de placa equipotencial, acera perimetral, incluso peque&ntilde;o material y elementos
de sujeci&oacute;n.
Ud. Cadena de amarre composite 132 KV GA1
Suministro de instalaci&oacute;n de cadena de amarre composite 132KV GA1.
Ud. Cadena de suspensi&oacute;n composite 20 KV para PASO PUENTE
Suministro de instalaci&oacute;n de cadena de suspensi&oacute;n composite 20 KV para paso puente central
Ud. Cadena de suspensi&oacute;n composite 20 KV GS1
Suministro de instalaci&oacute;n de cadena de suspensi&oacute;n composite 20KV GS1.
Km. de L&iacute;nea con Conductor aluminio-acero LA-56 /SC
Conductor de aluminio-acero de 54,6 mm&sup2; de secci&oacute;n total, designaci&oacute;n UNESA LA-56 ; incluso
acopio y transporte de materiales a pie de obra, tendido de conductores por medios manuales, tensi&oacute;n inicial, regulado y engrapado simple circuito.
Ud. Cruzamiento L&iacute;nea telef&oacute;nica
Transporte y acarreo de protecciones a pie de obra, excavaci&oacute;n, izado, armado y retacado, desmonte y retorno de las mismas.
Ud. Cruzamiento carretera
Ud. Cruzamiento r&iacute;o
Ud. Cruzamiento camino
Ud. Desg&uuml;ace de Apoyo met&aacute;lico
Desg&uuml;ace de de Apoyo de l&iacute;nea a&eacute;rea, formado por retirada de apoyo, restituci&oacute;n del terreno y transporte de apoyo a vertedero, totalmente realizado.
Ud. Izado de apoyo bajo l&iacute;nea existente
Izado de torre con separaci&oacute;n de cables en simple circuito, regulado de vanos contiguos engrapado
y realizaci&oacute;n de puentes postizos
Ud. Acondicionamiento acceso a apoyo
Acondicionamiento acceso a apoyoS
Ud. Conexionado de l&iacute;nea proyectada con existente
Tabajos de conexionado de l&iacute;nea proyectada con l&iacute;nea existente mediante T&eacute;cnicas de Trabajos en
Ud. Juego seccionador LOAD-BUSTER 400A (SELAU)
Juego de tres seccionadores en carga tipo LOAD-BUSTER, 24 kV 400 A, colocados en cruceta de
apoyo, incluso torniller&iacute;a, puentes de derivaci&oacute;n, y peque&ntilde;o material de conexi&oacute;n y fijaci&oacute;n totalmente
Ju. Colocaci&oacute;n de juego de portafusibles y fusibles 20kV
Suministro y colocaci&oacute;n de juego de portafusibles y fusibles 20kV
Ud. Puesta a tierra de Autovalvulas HV 21-10kA
Puesta a tierra de tres autovalvulas pararrayos, HV 21 DE 10 kA, colocados en cruceta de apoyo.
Ud. Juego de Autovalvulas HV 21-10kA
Juego de tres autovalvulas pararrayos, HV 21 DE 10 kA, colocados en cruceta de apoyo, incluso
torniller&iacute;a, puentes de derivaci&oacute;n, y peque&ntilde;o material de conexi&oacute;n y fijaci&oacute;n totalmente realizado.
Ud. Chapas antiescalo para torres met&aacute;licas de 20 kV - Serie C 2.5
Suministro y colocaci&oacute;n de chapas antiescalo para torres met&aacute;licas de 20 kV - Serie C 2.5
Ud. Dispositivo anticolisi&oacute;n Baliza Salvapajaros
ud colocaci&oacute;n dispositivo anticolisi&oacute;n para aves, de 30 cm de anchura en forma de X de neopreno tipo BACH/H
Ud. Aislamiento de puentes en apoyo derivaci&oacute;n
Aislamiento de los 3 puentes en apoyo derivaci&oacute;n.
Ud. Aislamiento de puentes en apoyo con ap. de protec. y maniobra
Aislamiento de los 3 puentes en apoyo con aparatos de protecci&oacute;n y maniobra.
Ud. Aislamiento de puentes en apoyo con transformador
Aislamiento de los 3 puentes en apoyo con transformador entre la l&iacute;nea y las autov&aacute;lvulas y entre
las autov&aacute;lvulas y el transformador
Ud. Aislamiento juego de Autov&aacute;lvulas BCAC
Aislamiento de juego de Autov&aacute;lvulas mediante capuch&oacute;n tipo BCAC
m2 Apertura de calle de la l&iacute;nea
m2 de apertura de calle de la l&iacute;nea incluso talado de arbolado y retirada de madera.
TOTAL CAP&Iacute;TULO 01 L&Iacute;NEA A&Eacute;REA 20 KV..........................................................................................................
57.759,98
Ud Transformador intemperie 100 KVA aceite
CAP&Iacute;TULO 02 CENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N INTEMPERIE 100KVA
Ud. Transformador intemperie 100 KVA aceite 13,2/20 KV, incuyendo montaje.
Ud Cuadro de BT para trafo intemperie tipo CBTA de 2 salidas 160A
Suministro y colocaci&oacute;n de Cuadro de BT para trafo intemperie tipo CBTA de 2 salidas 160A
Ud. Confecci&oacute;n l&iacute;nea de tierra protec. 1 trafo Intemperie
Instalaci&oacute;n de Puesta a Tierra, formada por Picas de Cobre de 14,6 mm de diametro, y 1,5 m de
longitud, anodos de zinc, grapas de conexi&oacute;n de picas a cable, cable de Cobre recocido desnudo de
50 mm2, grapas sujeci&oacute;n para cable de tierra, rollos cinta Denso, petacas ligeras de bronce para cable 50 mm2, terminales de presi&oacute;n para cable (100-130) 50mm2 Cobre y conductor Cobre aislamiento cubierta PVC, RV 0,6/1 KV 1x50 mm2 Cu, incluso montaje &eacute; instalaciones.
Ud. Interconexi&oacute;n-RV 0,6/1kV
Interconexi&oacute;n de baja tensi&oacute;n entre transformador y cuadro de baja tensi&oacute;n con conductores RV
Ud. Mediciones de paso y contacto
TOTAL CAP&Iacute;TULO 02 CENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N INTEMPERIE 100KVA...............................................
ml. Tendido cable RV 0,6/1 kV 3x240+1x150 Al
CAP&Iacute;TULO 03 L&Iacute;NEA SUBTERR&Aacute;NEA DE BAJA TENSI&Oacute;N
Suministro y Tendido cable RV 0,6/1 kV 3x240+1x150 Al
Ju. Terminales preaislados NILED mod. TTP-240/12
Suministro y confecci&oacute;n de juego de Terminales preaislados NILED mod. TTP-240/12 para conductores de 150-240 mm2, incluso accesorios, peque&ntilde;o material y mano de obra de montaje.
Ud. Conexionado a caja general protecci&oacute;n
Conexionado de l&iacute;nea a caja general de protecci&oacute;n.
Ud. Se&ntilde;alizaci&oacute;n CGP/Terminaci&oacute;n LS/LA
Marcado de L&iacute;neas de distribuci&oacute;n nuevas, as&iacute; como contadores nuevos, con Designaciones de
Iberdrola o similar, incluso materiales empleados.
Ud. Puesta a tierra del neutro
Puesta a tierra del neutro.
ml. Tendido cable RV 0,6/1 kV 4x50 Al
Suministro y Tendido cable RV 0,6/1 kV 4x50 Al
Ju. Conectores de deriv. NILED mod. RS 95
Suministro y colocaci&oacute;n de juego de Conectores de deriv. NILED mod. RS para conductores de
150-240/50-95 tetrapolares, incluso accesorios, peque&ntilde;o material y mano de obra de montaje.
Ju. Terminales preaislados NILED mod. TTP-95/8
Suministro y confecci&oacute;n de juego de Terminales preaislados NILED mod. TTP-95/8 para conductores de 50-95 mm2, incluso accesorios, peque&ntilde;o material y mano de obra de montaje.
Ud. Salida subterr&aacute;nea a fachada
Salida de l&iacute;nea subterr&aacute;nea a fachada con l&iacute;nea BT, bajo tubo de PVC de 90 hasta una altura de 3m,
incluso horquillas de fijaci&oacute;n, capuch&oacute;n de protecci&oacute;n,.... Incluso conexionado con l&iacute;nea de fachada,
accesorios, ...Totalmente instalada.
Ud. Arqueta troncopiramidal M2+T2
Arqueta troncopiramidal con tapa y marco M2+T2 normas Ibedrola
Ud. Arqueta troncopiramidal M3+T3
Arqueta troncopiramidal con tapa y marco M3+T3 normas Ibedrola
ml. Canalizaci&oacute;n con 4 tubos de PVC + tetratubo en tierra
Ml. Canalizaci&oacute;n con 4 tubos PVC &Oslash;160 + tetratubo en tierra comprendiendo apertura zanja, colocaci&oacute;n tubos protegidos con arena y relleno zanja con tierras de la excavaci&oacute;n.
En caso de aparecer tufa o roca se aplicar&aacute; un suplemento de 35€/m3 al vol&uacute;men realmente excavado de tufa o roca.
ml. Canalizaci&oacute;n con 4 tubos de PVC + tetratubo en cruce de calzada
Ml. Canalizaci&oacute;n con 4 tubos PVC &Oslash;160 + tetratubo en cruce calzada con 4 tubos rellenando toda la
zanja con hormig&oacute;n H-100 y reposici&oacute;n de asfalto.
El cruce calzada se ha previsto efectuarlo mediante canalizaci&oacute;n, en caso de exigir el Gobierno de
Navarra efectuarlo mediante topo se pasar&iacute;a nuevo presupuesto para el mencionado cruce.
ml. Canalizaci&oacute;n con 4 tubos de PVC + tetratubo en camino
Canalizaci&oacute;n con 4 tubos &Oslash;160 + tetratubo en camino de todo uno comprendiendo apertura zanja colocaci&oacute;n tubos protegidos con hormig&oacute;n, relleno zanja con zahorra artificial y retirada todas las tierras
En caso de aparecer tufa o roca se aplicar&aacute; un suplemento de 35€/m3 al vol&uacute;men realmente excavado de tufa o roca.Ml.
ml. Canalizaci&oacute;n con 2 tubos de PVC en camino
Canalizaci&oacute;n con 2 tubos &Oslash;110 en camino de todo uno comprendiendo apertura zanja colocaci&oacute;n tubos protegidos con hormig&oacute;n, relleno zanja con zahorra artificial y retirada todas las tierras a vertedero.
TOTAL CAP&Iacute;TULO 03 L&Iacute;NEA SUBTERR&Aacute;NEA DE BAJA TENSI&Oacute;N....................................................................
13.860,60
TOTAL.........................................................................................................................................................................
77.007,40
L&Iacute;NEA A&Eacute;REA 20 KV......................................................................................................................................
CENTRO DE TRANSFORMACI&Oacute;N INTEMPERIE 100KVA..................................................................................
L&Iacute;NEA SUBTERR&Aacute;NEA DE BAJA TENSI&Oacute;N......................................................................................................
TOTAL EJECUCI&Oacute;N MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial. ........................
10.010,96
14.631,40
21,00% I.V.A. ......................................................................
19.244,15
110.882,95
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
C&Eacute;NTIMOS
Pamplona , a 15 de octubre de 2014.
DOCUMENTO N&ordm; 3
Plano de situaci&oacute;n ......................................................1:5.000
Plano de planta general y perfil longitudinal ............... Horizontal 1:2.000
Vertical 1:500
Plano l&iacute;nea subterr&aacute;nea BT. Conductor .....................1:400
Plano l&iacute;nea subterr&aacute;nea BT. Canalizaci&oacute;n .................1:400
Plano de secciones transversales ..............................Sin Escala
Plano centro de transformaci&oacute;n y esquema unif. .......1:25
RESULTADO DE LOS C&Aacute;LCULOS MEC&Aacute;NICOS
TABLA DE RESULTADOS DE C&Aacute;LCULO DEL CONDUCTOR
183,07 147-AL1/34-ST1A
215,52 147-AL1/34-ST1A
EDS Zona
-10&ordm;+V
-15&ordm;C+H
+50&ordm;C
Flecha Par&aacute;bola +15&ordm;+V
10&ordm;+V/2
M&aacute;x m
L&iacute;nea general
1.104,64 1.376,64 545,57
1.093,22 1.373,88 565,89
Derivaci&oacute;n proyectada
1.706,66
TABLA DE RESULTADOS DE C&Aacute;LCULO DE LOS APOYOS
RC2-20/S
BC2-20
Alineaci&oacute;n A
Alineaci&oacute;n S
Fin L&iacute;nea
Derivaci&oacute;n A
Necesario/Disponible
2.264,00 2.264,00
1.206,00 1.206,00
1.590,00 1.590,00
3.274,00 3.274,00
981,36 2.064,97
(DaNxm)
&Aacute;ngulo 
Dist. m.
TABLAS DE TENDIDO DE LA L&Iacute;NEA GENERAL
TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACI&Oacute;N DE :
147-AL1/34-ST1A (LA-180)
Temperatura en &ordm; C (Para el tendido se escoger&aacute; una T&ordf; de la tabla 15&ordm;C inferior a la T&ordf; ambiente)
TABLAS DE TENDIDO DE LA DERIVACI&Oacute;N PROYECTADA
47-AL1/8-ST1A (LA-56)
ESTUDIO B&Aacute;SICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO B&Aacute;SICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCI&Oacute;N
Y MANTENIMIENTO DE L&Iacute;NEAS, CENTROS DE TRANSFORMACI&Oacute;N,
SUBESTACIONES, EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERG&Iacute;A EL&Eacute;CTRICA Y DE
2 CAMPO DE APLICACI&Oacute;N
3.2 Identificaci&oacute;n de riesgos
3.3 Medidas de Prevenci&oacute;n necesarias para evitar riesgos
3.5 Caracter&iacute;sticas generales de la obra
3.6 Aviso del comienzo de los trabajos a la Autoridad Laboral.
3.7 Medidas de seguridad espec&iacute;ficas para cada una de las fases m&aacute;s comunes en los trabajos a
4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
4.1 Normas Oficiales
4.2 Normas Iberdrola
4.3 Previsiones e informaciones &uacute;tiles para trabajos posteriores
El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones m&iacute;nimas de seguridad y salud en las obras de
construcci&oacute;n, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que
puedan ser evitados, identificando las medidas t&eacute;cnicas necesarias para ello; relaci&oacute;n de los
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
t&eacute;cnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
Asimismo este Estudio B&aacute;sico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevenci&oacute;n de Riesgos Laborables en lo referente a la obligaci&oacute;n del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relaci&oacute;n con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protecci&oacute;n y
prevenci&oacute;n correspondientes.
En base a este Estudio B&aacute;sico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborar&aacute; su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendr&aacute; en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos
El presente Estudio B&aacute;sico de Seguridad y Salud es de aplicaci&oacute;n en los trabajos de
construcci&oacute;n, mantenimiento y desguace o recuperaci&oacute;n de instalaciones de “L&iacute;neas A&eacute;reas,
“L&iacute;neas Subterr&aacute;neas”, “Centros de Transformaci&oacute;n”, “Subestaciones”, “Equipos de medida”
e “Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las anteriores” que se realizan dentro de
Distribuci&oacute;n de Iberdrola.
El Contratista acreditar&aacute; ante IBERDROLA, la adecuada formaci&oacute;n y adiestramiento de todo
el personal de la obra en materia de Prevenci&oacute;n y Primeros Auxilios, de forma especial, frente
a los riesgos el&eacute;ctricos y de ca&iacute;da de altura.
La Direcci&oacute;n Facultativa comprobar&aacute; que existe un plan de emergencia para atenci&oacute;n del
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados. La direcci&oacute;n y tel&eacute;fonos de estos servicios deber&aacute; ser colocada de forma visible en
lugares estrat&eacute;gicos de la obra.
Antes de comenzar la jornada, los mandos proceder&aacute;n a planificar los trabajos de acuerdo con
el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los
posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protecci&oacute;n a tener en cuenta para
eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.
Identificaci&oacute;n de riesgos
En funci&oacute;n de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican en
los Anexos los riesgos m&aacute;s comunes, sin que su relaci&oacute;n sea exhaustiva.
La descripci&oacute;n e identificaci&oacute;n generales de los riesgos indicados amplia los contemplados en
la Gu&iacute;a de referencia para la identificaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de riesgos en la Industria El&eacute;ctrica,
de AMYS, y es la siguiente:
DESCRIPCI&Oacute;N E IDENTIFICACI&Oacute;N DE LOS RIESGOS:
1) Ca&iacute;da de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el
suelo obst&aacute;culos o sustancias que pueden provocar una ca&iacute;da por tropiezo o resbal&oacute;n.
Puede darse tambi&eacute;n por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas
sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen
asentamiento, peque&ntilde;as zanjas y hoyos, etc.
2) Ca&iacute;da de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas
elevadas en instalaciones que, en este caso por construcci&oacute;n, no cuenta con una
protecci&oacute;n adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situaci&oacute;n de
riesgo est&aacute; presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de estos
riesgos lo constituyen los huecos sin protecci&oacute;n ni se&ntilde;alizaci&oacute;n existentes en pisos y
3) Ca&iacute;da de objetos: Posibilidad de ca&iacute;da de objetos o materiales durante la ejecuci&oacute;n de
trabajo en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y
elevaci&oacute;n por medios manuales o mec&aacute;nicos. Adem&aacute;s, existe la posibilidad de ca&iacute;da de
objetos que no se est&aacute;n manipulando y se desprenden de su emplazamiento.
4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento
de estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo.
Con esta denominaci&oacute;n deben contemplarse la ca&iacute;da de escaleras port&aacute;tiles, cuando no se
emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios
y el posible vuelco de cestas o gr&uacute;as en la elevaci&oacute;n del personal o traslado de cargas.
Tambi&eacute;n debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de
zanjas o galer&iacute;as.
5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes salientes de m&aacute;quinas, instalaciones o materiales,
estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.. y los derivados del
manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento.
6) Contactos el&eacute;ctricos: Posibilidad de lesiones o da&ntilde;o producidos por el paso de corriente
En los trabajos sobre l&iacute;neas de alta tensi&oacute;n y en subestaciones es frecuente la proximidad,
a la distancia de seguridad, de circuitos energizados el&eacute;ctricamente en alta tensi&oacute;n y debe
tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a
tocar directamente, a la parte de instalaci&oacute;n energizada.
En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el
Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que act&uacute;e como Operador Local,
puede entrar en contacto el&eacute;ctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos
con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas el&eacute;ctricamente y elementos de iluminaci&oacute;n
port&aacute;til puede producirse un contacto el&eacute;ctrico en baja tensi&oacute;n
7) Arco el&eacute;ctrico: Posibilidad de lesiones o da&ntilde;o producidos por quemaduras al cebarse un
arco el&eacute;ctrico.
tenerse en cuenta que puede originarse el arco el&eacute;ctrico al aproximarse, sin llegar a tocar
directamente, a la parte de instalaci&oacute;n energizada.
puede quedar expuesto al arco el&eacute;ctrico producido por un error en la maniobra o fallo de
los elementos con los que opere.
Cuando se emplean herramientas accionadas el&eacute;ctricamente puede producirse un arco
el&eacute;ctrico en baja tensi&oacute;n
8) Sobreesfuerzos (Carga f&iacute;sica din&aacute;mica): Posibilidad de lesiones m&uacute;sculo-esquel&eacute;ticas al
producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad f&iacute;sica.
En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o debido a
la posici&oacute;n forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo.
9) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o
sustancias combustibles o por sobrepresi&oacute;n de recipientes a presi&oacute;n.
10) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo.
11) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de
sufrir alg&uacute;n accidente como consecuencia de la atm&oacute;sfera del recinto. Debe tenerse en
cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades.
12) Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y
originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificaci&oacute;n en la instalaci&oacute;n.
Igualmente los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros
En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las
nuevas instalaciones, como etapa com&uacute;n para toda obra nueva o mantenimiento y similares a
los riesgos de la desconexi&oacute;n de una instalaci&oacute;n a desmontar o retirar. En los siguientes
Anexos se enumeran los riesgos espec&iacute;ficos para el siguiente tipo de obras:
L&iacute;neas a&eacute;reas
L&iacute;neas subterr&aacute;neas
Centros de transformaci&oacute;n
Cuando los trabajos a realizar sean de mantenimiento, desmontaje o retirada de una instalaci&oacute;n antigua o parte de ella, el orden de las fases puede ser diferente pero, los riesgos a
considerar son similares a los de las fases de montaje. En los anexos se incorporan entre
par&eacute;ntesis las fases correspondientes a los trabajos de mantenimiento y desguace o
Medidas de Prevenci&oacute;n necesarias para evitar riesgos
En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protecci&oacute;n, las acciones tendentes a
evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, adem&aacute;s de las que con car&aacute;cter general se
recogen a continuaci&oacute;n y en los documentos relacionados en el apartado “Pliego de
condiciones particulares”, en el punto 4.
Por ser la presencia el&eacute;ctrica un factor muy importante en la ejecuci&oacute;n de los trabajos
habituales dentro del &aacute;mbito de Iberdrola, con car&aacute;cter general, se incluyen las siguientes
medidas de prevenci&oacute;n/ protecci&oacute;n para: Contacto el&eacute;ctrico directo e indirecto en AT y BT.
Arco el&eacute;ctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras:
• Formaci&oacute;n en tema el&eacute;ctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto
614/2001, funci&oacute;n del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 12.05.02 se
recoge la formaci&oacute;n necesaria para algunos trabajos, pudiendo servir como
• Utilizaci&oacute;n de EPI&acute;s (Equipos de Protecci&oacute;n Individual)
• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras
el&eacute;ctricas a realizar, cuando sea preciso.
• Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones el&eacute;ctricas, cuando
sea preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola, deben seguirse los MO
• Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensi&oacute;n, teniendo en
cuenta las distancias del Real Decreto 614/2001
• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situaci&oacute;n en la
que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensi&oacute;n
m&aacute;s cercanos
Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos El&eacute;ctricos”, se
sobreentiende que se deber&aacute; tener en cuenta lo expuesto en este punto.
Para los trabajos que se realicen mediante m&eacute;todos de trabajo en tensi&oacute;n, TET, el personal
debe tener la formaci&oacute;n exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el
Comit&eacute; T&eacute;cnico de Trabajos en Tensi&oacute;n de Iberdrola.
Otro riesgo que merece especial consideraci&oacute;n es el de ca&iacute;da de altura, por la duraci&oacute;n de los
trabajos con exposici&oacute;n al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el
personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar.
Asimismo deben considerarse tambi&eacute;n las medidas de prevenci&oacute;n - coordinaci&oacute;n y protecci&oacute;n
frente a la posible existencia de atm&oacute;sferas inflamables, asfixiantes o t&oacute;xicas consecuencia de
la proximidad de las instalaciones de gas.
Con car&aacute;cter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:
Protecciones y medidas preventivas colectivas, seg&uacute;n normativa vigente
relativa a equipos y medios de seguridad colectiva
Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las m&aacute;quinas en
• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno
• Establecer zonas de paso y acceso a la obra
Balizar, se&ntilde;alizar y vallar el per&iacute;metro de la obra, as&iacute; como puntos
singulares en el interior de la misma
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria
• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los l&iacute;mites establecidos y
• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para
la realizaci&oacute;n de los trabajos en altura con riesgo m&iacute;nimo.
Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la
vertical de otros trabajos
• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras
y apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de
trabajo necesarios para asegurarlas.
En relaci&oacute;n a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciaci&oacute;n de su
posible presencia en base a las caracter&iacute;sticas biogeogr&aacute;ficas del entorno, al periodo anual, a
las condiciones meteorol&oacute;gicas y a las posibilidades que elementos de la instalaci&oacute;n pueden
brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc. )
⇒ Ropa de trabajo:
♦ Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista
⇒ Equipos de protecci&oacute;n.
Se relacionan a continuaci&oacute;n los equipos de protecci&oacute;n individual y colectiva de uso
m&aacute;s frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deber&aacute;
seleccionar aquellos que sean necesarios seg&uacute;n el tipo de trabajo.
♦ Equipos de protecci&oacute;n individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN
• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT
• Guantes de protecci&oacute;n mec&aacute;nica
• Pantalla contra proyecciones
• Cintur&oacute;n de seguridad
• Discriminador de baja tensi&oacute;n
• Equipo contra ca&iacute;das desde alturas (arn&eacute;s antica&iacute;da, p&eacute;rtiga, cuerdas, etc.)
♦ Protecciones colectivas
• Se&ntilde;alizaci&oacute;n: cintas, banderolas, etc.
Cualquier tipo de protecci&oacute;n colectiva que se pueda requerir en el trabajo a
realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones
el&eacute;ctricas de Alta o Baja Tensi&oacute;n, adecuadas al m&eacute;todo de trabajo y a los
distintos tipos y caracter&iacute;sticas de las instalaciones.
• Dispositivos y protecciones que eviten la ca&iacute;da del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: l&iacute;nea
de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protecci&oacute;n que evite la
ca&iacute;da o aminore sus consecuencias: redes, aros de protecci&oacute;n, …
⇒ Equipo de primeros auxilios y emergencias:
♦ Botiqu&iacute;n con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiqu&iacute;n debe estar visible y
actualizado el tel&eacute;fono de los Centros de Salud m&aacute;s cercanos as&iacute; como el del
Instituto de Herpetolog&iacute;a, centro de Apicultura, etc.
♦ Se dispondr&aacute; en obra de un medio de comunicaci&oacute;n, tel&eacute;fono o emisora, y de
un cuadro con los n&uacute;meros de los tel&eacute;fonos de contacto para casos de
emergencia m&eacute;dica o de otro tipo.
⇒ Equipo de protecci&oacute;n contra incendios:
♦ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, seg&uacute;n la
legislaci&oacute;n y normativa vigente.
3.5 Caracter&iacute;sticas generales de la
En este punto se analizan con car&aacute;cter general, independientemente del tipo de obra, las
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y
solucionadas antes del comienzo de las obras.
3.5.1 Descripci&oacute;n de la obra y situaci&oacute;n. La situaci&oacute;n de la obra a realizar y el tipo de la
misma se deber&aacute; recoger en un Anexo espec&iacute;fico para la obra objeto del Estudio B&aacute;sico de
Seguridad y Salud concreto.
Se deber&aacute;n tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, estableciendo
los medios de transporte y traslado m&aacute;s adecuados a la orograf&iacute;a del terreno.
3.5.2 Suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica. El suministro de energ&iacute;a el&eacute;ctrica provisional de
obra ser&aacute; facilitado por la Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche
necesarios. Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para
herramientas port&aacute;tiles, contar&aacute;n con protecci&oacute;n t&eacute;rmica y diferencial adecuada.
3.5.3 Suministro de agua potable. El suministro de agua potable ser&aacute; a trav&eacute;s de las
conducciones habituales de suministro en la regi&oacute;n, zona, etc., en el caso de que esto no sea
posible dispondr&aacute;n de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia
regular desde el comienzo de la obra.
Servicios higi&eacute;nicos.
Dispondr&aacute; de servicios higi&eacute;nicos suficientes y
reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se conectar&aacute;n a la red de alcantarillado,
en caso contrario, se dispondr&aacute; de medios que faciliten su evacuaci&oacute;n o traslado a lugares
espec&iacute;ficos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.
Aviso del comienzo de los trabajos a la Autoridad Laboral.
En la apertura del centro de trabajo a realizar por el contratista principal de la obra se incluye
los datos necesarios para el comienzo de los trabajos que habr&aacute; que presentar a la Autoridad
Laboral antes del inicio de los mismos, para aquellas obras con Proyecto en las que sea
aplicable el Real Decreto 1627/1997.
3.7 Medidas de seguridad espec&iacute;ficas para cada una de las fases m&aacute;s comunes en
los trabajos a desarrollar.
En el Anexo 1 se recogen las medidas de seguridad espec&iacute;ficas para trabajos relativos a
pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de
desconexi&oacute;n, en las que el riesgo el&eacute;ctrico puede estar presente.
En los Anexos 2 al 7 se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de
instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcci&oacute;n, montaje o desmontaje,
que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento.
La relaci&oacute;n de normativa que a continuaci&oacute;n se presenta no pretende ser exhaustiva, se
trata &uacute;nicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edici&oacute;n de este
documento, que sea de aplicaci&oacute;n y del mayor inter&eacute;s para la realizaci&oacute;n de los trabajos
objeto del contrato al que se adjunta este Estudio B&aacute;sico de Seguridad y Salud
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci&oacute;n de Riesgos
• El Reglamento T&eacute;cnico de L&iacute;neas a&eacute;reas de Alta Tensi&oacute;n, aprobado por el Decreto
223/2008 de 15 de febrero
Reglamento Electrot&eacute;cnico de Baja Tensi&oacute;n y R.D.
Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los
• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones T&eacute;cnicas y Garant&iacute;as de
Seguridad en Centrales El&eacute;ctricas, Subestaciones y Centros de Transformaci&oacute;n, y las
Instrucciones T&eacute;cnicas Complementarias
• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de
Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de
• Real Decreto 485/1997 ....en materia de se&ntilde;alizaci&oacute;n de seguridad y salud en el
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones m&iacute;nimas de seguridad y salud en
• Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulaci&oacute;n manual de cargas que entra&ntilde;e
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
• Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizaci&oacute;n por los trabajadores de los equipos de
• Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizaci&oacute;n por los trabajadores de los equipos de
• Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones m&iacute;nimas de seguridad y salud en las
obras de construcci&oacute;n
Real Decreto 614/2001...protecci&oacute;n de los trabajadores frente al riesgo
• Cualquier otra disposici&oacute;n sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue
durante la vigencia de este documento
Normas Iberdrola
• Prescripciones de Seguridad para trabajos mec&aacute;nicos y diversos de AMYS
• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones el&eacute;ctricas
• MO 12.05.02 “Plan B&aacute;sico de Prevenci&oacute;n de Riesgos para Empresas Contratistas”
• MO 12.05.03 &quot;Procedimiento de Descargos para la ejecuci&oacute;n de trabajos sin tensi&oacute;n
en instalaciones de alta tensi&oacute;n&quot;
• MO 12.05.04 &quot;Procedimiento para la puesta en r&eacute;gimen especial de explotaci&oacute;n de
instalaciones de alta tensi&oacute;n&quot;
• MO 12.05.05 &quot;Procedimiento para actuaciones en instalaciones que no requieran
solicitud de Descargo ni puesta en r&eacute;gimen especial de explotaci&oacute;n&quot;
• MO- 9.01.05 “Contrataci&oacute;n externa de obras y servicios. Especificaci&oacute;n a cumplir por
Contratistas para trabajos en tensi&oacute;n”, en caso de realizar trabajos en tensi&oacute;n.
Como pautas de actuaci&oacute;n en los trabajos en altura, se&ntilde;alizaci&oacute;n de distancias a elementos
en tensi&oacute;n y posible presencia de gas:
• MO 12.05.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atm&oacute;sferas inflamables,
asfixiantes y/o t&oacute;xicas”.
• MO 12.05.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
apoyos de l&iacute;neas el&eacute;ctricas”.
• MO 12.05.10 “Cooperaci&oacute;n preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
• MO 12.05.11 “Se&ntilde;alizaci&oacute;n y delimitaci&oacute;n de zonas de trabajo para la ejecuci&oacute;n de
trabajos sin tensi&oacute;n en instalaciones de AT mantenidas por upls”.
Otras Normas y Manuales T&eacute;cnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades
desarrolladas por el contratista, cuya relaci&oacute;n se adjuntar&aacute; a la petici&oacute;n de oferta.
Previsiones e informaciones &uacute;tiles para trabajos posteriores
Entre otras se deber&aacute; disponer de:
• Instrucciones de operaci&oacute;n normal y de emergencia
• Se&ntilde;alizaci&oacute;n clara de mandos de operaci&oacute;n y emergencia
• Dispositivos de protecci&oacute;n personal y colectiva para trabajos posteriores
• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.
RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCI&Oacute;N Y PROTECCI&Oacute;N EN CADA FASE DEL
Se indican con car&aacute;cter general los posibles riegos existentes en la construcci&oacute;n,
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace
de instalaciones y las medidas preventivas y de protecci&oacute;n a adoptar para eliminarlos o
NOTA.- Cuando alguna anotaci&oacute;n sea espec&iacute;fica de mantenimiento, retirada y desmontaje o
desguace de instalaciones, se incluir&aacute; dentro de par&eacute;ntesis, sin perjuicio de que las dem&aacute;s
medidas indicadas sean de aplicaci&oacute;n.
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
1. Pruebas y puesta en •
(Desconexi&oacute;n y/o protecci&oacute;n •
en el caso de mantenimiento, •
retirada o desmontaje de
Acci&oacute;n preventiva y protecciones
• Ver punto 3.3
• Cumplimiento MO 12.05.02 al
Ca&iacute;das de objetos
• Mantenimiento equipos y
utilizaci&oacute;n de EPI&acute;s
• Utilizaci&oacute;n de EPI&acute;s
• Adecuaci&oacute;n de las cargas
• Control de maniobras
Vigilancia continuada.
Contacto el&eacute;ctrico direc- • Ver punto 3.3
to e indirecto en AT y
BT. Arco el&eacute;ctrico en
AT y BT. Elementos
candentes y quemaduras
Presencia de animales , • Prevenci&oacute;n antes de aperturas
de armarios, etc.
colonias, etc.
Riesgos y medios de protecci&oacute;n para evitarlos o minimizarlos
(Recuperaci&oacute;n de chatarras)
2. Excavaci&oacute;n, hormigonado •
e izado apoyos
(Desmontaje de apoyos)
3. Montaje de armados
(Desmontaje de armados)
Ataques o sustos por
Ca&iacute;das al mismo
Ca&iacute;das a diferente
Ver punto 3.3
Adecuaci&oacute;n de las cargas
Control de maniobras Vigilancia
continuada. Utilizaci&oacute;n de EPI&acute;s
Revisi&oacute;n del entorno
Utilizaci&oacute;n de equipos de protecci&oacute;n
individual y colectiva, seg&uacute;n Normativa
Entibamiento
Protecci&oacute;n huecos
• Utilizar fajas de protecci&oacute;n lumbar
• Control de maniobras y vigilancia con
(Desplome o rotura
del apoyo o estructu- • (An&aacute;lisis previo de las condiciones de
tiro y equilibrio y atirantado o medios
de trabajo espec&iacute;ficos)
(El&eacute;ctrico)
Ca&iacute;das desde altura
• Utilizaci&oacute;n de equipos de protecci&oacute;n
Desprendimiento de • Revisi&oacute;n de elementos de elevaci&oacute;n y
Rotura de elementos • Dispositivos de control de cargas y
de tracci&oacute;n
esfuerzos soportados
• Control de maniobras y vigilancia
Contactos El&eacute;ctricos) • Ver 3.3
En los desmontajes, • Revisi&oacute;n del entorno
posibles nidos,
colmenas..
4. Cruzamientos
• Ca&iacute;das desde altura
• Ca&iacute;das de objetos
• Sobresfuerzos
• Riesgos a terceros
Control de maniobras y vigilancia
Utilizar fajas de protecci&oacute;n lumbar
Vigilancia continuada y se&ntilde;alizaci&oacute;n de
4. Cruzamientos (continua- El&eacute;ctrico por ca&iacute;da de Colocaci&oacute;n de p&oacute;rticos y protecciones
ci&oacute;n)
conductor encima de otra aislante. Coordinar con la Empresa
5. Tendido de conductores
• Vuelco de maquinaria • Ver punto 3.3
• Acondicionamiento de la zona de
(Desmontaje de
ubicaci&oacute;n , anclaje correcto de las
maquinas de tracci&oacute;n.
individual y colectiva, seg&uacute;n
• Riesgo el&eacute;ctrico
• Puesta a tierra de los conductores y
se&ntilde;alizaci&oacute;n de ella
de EPI&acute;s
• Vigilancia continuada y se&ntilde;alizaci&oacute;n de
6. Tensado y engrapado
(Destensar, soltar o cortar
conductores en el caso de • Golpes y heridas
retirada o desmontaje de • Atrapamientos
7. Pruebas y puesta en servicio
(Desplome o rotura del •
apoyo o estructura)
(An&aacute;lisis previo de las condiciones de tiro y
equilibrio y atirantado o medios de trabajo
(Mantenimiento, desconexi&oacute;n y
protecci&oacute;n en el caso de retirada
o desmontaje de instalaci&oacute;n)
(Acopio carga y descarga de •
material recuperado/
y obras auxiliares
Presencia de anima
les. Mordeduras,
picaduras, sustos
Ca&iacute;das al mismo •
• Exposici&oacute;n al gas
• Oculares,
Contacto El&eacute;ctrico
3. Izado y acondicionado del • Ca&iacute;das desde altura
cable en apoyo LA
(Desmontaje cable en apoyo • Golpes y heridas
de L&iacute;nea A&eacute;rea)
Control e maniobras
Identificaci&oacute;n de canalizaciones
Coordinaci&oacute;n con empresa gas
Vallado de seguridad,
protecci&oacute;n huecos, informaci&oacute;n sobre
posibles conducciones
Vigilancia continuada de la zona donde
se esta excavando
• (Desplome o rotura del •
• (An&aacute;lisis previo de las condiciones de tiro y
L&Iacute;NEAS SUBTERR&Aacute;NEAS (Continuaci&oacute;n)
4. Tendido, empalme y • Vuelco de maquinaria • Ver punto 3.3
terminales de conductores
(Desmontaje de conductores,
empalmes y terminales)
• Ataque de animales
• Revisi&oacute;n del entorno
5. Engrapado de soportes en • Ca&iacute;das desde altura
(Desengrapado de soportes • Golpes y heridas
en galer&iacute;as)
• Presencia de colonias, •
(Mantenimiento, desguace o
nidos..
recuperaci&oacute;n de instalaciones)
a) Centros de Transformaci&oacute;n A&eacute;reos (sobre apoyo y compactos)
de material nuevo y equipos
y de material recuperado /
• Presencia o
ataques de animales •
Impregnaci&oacute;n o
inhalaci&oacute;n de
o molestas
e instalaci&oacute;n de los apoyos
(Desguace de los apoyos)
3. Izado y montaje del
Ca&iacute;das a diferente •
individual y colectiva, seg&uacute;n .
(Izado y desmontaje del • Desprendimiento
• Contacto con PCB
Revisi&oacute;n de elementos de elevaci&oacute;n y
4. Tendido de conductores • Ca&iacute;das desde altura
interconexi&oacute;n AT/BT
(Desguace de conductores • Golpes y heridas
de interconexi&oacute;n AT/BT)
• Presencia o ataque de •
5. Transporte, conexi&oacute;n y
motogeneradores auxiliares
Ca&iacute;das a nivel
Riesgo de accidente •
Actuar de acuerdo con lo indicado en
las fases anteriores cuando sean
Vallado de seguridad, protecci&oacute;n de
huecos e informaci&oacute;n sobre tendido de
Empleo de equipos homologados para
el llenado de deposito y transporte de
gas oil. Veh&iacute;culos autorizados para
Para el llenado el Grupo Electr&oacute;geno
estar&aacute; en situaci&oacute;n de parada.
Dotaci&oacute;n de equipos para extinci&oacute;n de
Estar en posesi&oacute;n de los permisos de
circulaci&oacute;n reglamentarios
b) Centros de Transformaci&oacute;n Lonja/subterr&aacute;neos y otros usos
1. Acopio, carga y descarga •
de material nuevo y
equipos y de material •
recuperado/chatarras
2. Excavaci&oacute;n,
hormigonado y obras
Presencia o ataque de
Ca&iacute;das al mismo nivel
Oculares, cuerpos
(Desguace de aparamenta
Prever elementos de evacuaci&oacute;n y
b) Centros de Transformaci&oacute;n Lonja/subterr&aacute;neos y otros usos. (Continuaci&oacute;n)
4. Transporte, conexi&oacute;n y
5. Pruebas y puesta en servicio • Ver Anexo 1
b) Subestaciones transformadoras de distribuci&oacute;n
equipos y de material
Presencia o ataque de •
Ca&iacute;das al mismo nivel •
Exposici&oacute;n al arco
(Desguace de aparamenta • Atrapamientos
Cumplimiento MO 12.05.02
Vallado de seguridad, protecci&oacute;n
huecos, informaci&oacute;n sobre posibles
Presencia de colonias •
b) Subestaciones transformadoras de distribuci&oacute;n ( Continuaci&oacute;n.)
5. Transporte, conexi&oacute;n y •
desconexi&oacute;n de equipos de •
animales o colonias
Seguir MO 12.05.03 al 05
RELACI&Oacute;N DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
L&Iacute;NEA A&Eacute;REA 20 KV &quot;AOIZ-NAGORE&quot;
MUNICIPIO FINCA
(Seg&uacute;n
COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARCE
CL/ SAN JULIAN CP:31438
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS)
AV/ SAN IGNACIO n&ordm; 3 CP:31002
TORREA,BELOQUI,MIGUEL LUIS
CL/ AGRUPACION DE VIVIENDAS S n&ordm; 3, 3&ordm; IZD CP:31430
LARREA,ERRO,MARGARITA
CL/ SAN FERMIN n&ordm; 14, 5&ordm; C CP:31003
Pol&iacute;g. Parcela
T.LABOR
Ocupaci&oacute;n Tendido
Apoyo n&ordm; Apoyo (m2)
acceso a Ocupaci&oacute;n
conduct. Superficie instalaci&oacute;n temporal
Vuelo (m 2)
(Arbolado, etc.)
Apertura de 60m lineales
de calle de frondosas
Apertura de 3m lineales de
calle de frondosas
Apertura de 4m lineales de
Apertura de 46m lineales
Apertura de 122m lineales
Apertura de 35m lineales
Apertura de 76m lineales
CTI URDIROZ
L&Iacute;NEA SUBTERR&Aacute;NEA B.T.
Fdo.: David Rem&iacute;rez de Ganuza
Ocupaci&oacute;n Longitud
Arquetas Canaliz.
canaliz..
EJECUCI&Oacute;N DE LAS INSTALACIONES
El presente pliego de condiciones para las Instalaciones de Alta y Baja
Tensi&oacute;n, se refiere a la ejecuci&oacute;n de las instalaciones de distribuci&oacute;n, cuyo
mantenimiento y explotaci&oacute;n corresponder&aacute; a IBERDROLA, promovidas tanto
directamente por la misma como por terceros.
Las obras de las mencionadas instalaciones deber&aacute;n realizarse de acuerdo con
las instrucciones que se desarrollan a continuaci&oacute;n, con lo que se pretende
conseguir unos acabados de obra suficientes para poder alcanzar la Calidad
de Servicio establecidas en las instalaciones de distribuci&oacute;n de IBERDROLA,
e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en todo momento las
Con car&aacute;cter general se hace constar que, durante la ejecuci&oacute;n de la obra, la
responsabilidad de la misma corresponder&aacute; a la persona f&iacute;sica o jur&iacute;dica
adjudicataria de la obra a quien en lo sucesivo se llamar&aacute; constructor, sin
perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al director de la obra.
DISPOSICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR
En la ejecuci&oacute;n de los trabajos se cumplir&aacute;n todas las disposiciones oficiales
vigentes en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en e
Trabajo, Ordenanzas Municipales, Reglamentos de Organismos Oficiales, etc.,
incluidas las que pudieran promulgarse durante la ejecuci&oacute;n de la obra.
Con independencia de estas disposiciones oficiales, se deber&aacute; cumplir la
Normativa de IBERDROLA, en la que se recoge la anterior, as&iacute; como las
&quot;Prescripciones de Seguridad y Primeros Auxilios&quot;, redactado por la Asociaci&oacute;n
de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para la industria el&eacute;ctrica.
IBERDROLA podr&aacute; exigir en todo instante que se acrediten estos
extremos de forma suficiente por el constructor.
ORDENACI&Oacute;N DE LOS TRABAJOS
Las obras a ejecutar ser&aacute;n las indicadas en el correspondiente Proyecto,
que deber&aacute; estar redactado de acuerdo con los Proyectos Tipo indicados en
El constructor, una vez conocido el proyecto aprobado de la obra y antes de
comenzar, har&aacute; un reconocimiento sobre el terreno comprobando la
adecuaci&oacute;n del proyecto a la obra real y que se dispone de todas las
licencias y permisos necesarios, tanto de particulares como de
Organismos Oficiales, para la realizaci&oacute;n de las instalaciones. Podr&aacute;
proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar
para la adaptaci&oacute;n del proyecto a la realidad. Analizadas y
comprobadas las modificaciones propuestas, se redactar&aacute; en caso de
aceptaci&oacute;n, la correspondiente Acta de Replanteo, que
firmada por el Director de Obra, Proyectista, Constructor e
IBERDROLA. A partir de este momento, el constructor no podr&aacute; variar
ninguna de las condiciones establecidas. IBERDROLA podr&aacute;, durante
ejecuci&oacute;n,
se&ntilde;alar
al constructor la conveniencia de realizar
variaciones siempre que no alteren la esencia del Proyecto.
Antes de iniciar la obra, el constructor comunicar&aacute; por escrito a
IBERDROLA, el nombre del t&eacute;cnico responsable de la Direcci&oacute;n de Obra.
IBERDROLA ejercer&aacute; en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones
pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las
calidades de obra establecidas; a estos efectos el constructor facilitar&aacute;
los medios necesarios para la realizaci&oacute;n de las pruebas
Una vez finalizada la obra, se realizar&aacute;, por parte de IBERDROLA, la
correspondiente formalizaci&oacute;n de aceptaci&oacute;n de las instalaciones, de
acuerdo con lo indicado en el CAP&Iacute;TULO V de las Normas Particulares.
Las obras se realizar&aacute;n empleando material en perfecto estado de
Si la duraci&oacute;n de la obra se alargase de tal forma que puedan
los materiales, el constructor tomar&aacute; las
precauciones necesarias para evitarlo.
El constructor instalar&aacute; en la obra, y por su cuenta, los locales o
almacenes precisos para asegurar la conservaci&oacute;n de aquellos materiales
que no deben permanecer a la intemperie, evitando as&iacute; su destrucci&oacute;n o
Los materiales a instalar propiedad de IBERDROLA, tendr&aacute;n la calificaci&oacute;n
de material aceptado para su instalaci&oacute;n en estas redes. Para la calificaci&oacute;n de
un material como aceptado, se ha establecido un sistema que cumple la
legislaci&oacute;n vigente, exigiendo las certificaciones oficiales cuando existan, y
para cubrir aquellos puntos que quedan abiertos o sin definir por la normativa y
certificaciones oficiales (nacionales, comunitarias e internacionales) o
sectoriales (UNESA) ha sido necesarios establecer, por parte de IBERDROLA,
unas Normas T&eacute;cnicas y modalidades de Aprovisionamientos. El sistema de
calificaci&oacute;n de IBERDROLA se basa fundamentalmente en los puntos
Cumplir con la Directiva 85/374/CEE de 25 de julio de 1985, sobre
Responsabilidad Civil por los da&ntilde;os ocasionados por productos
defectuosos, transpuesta a la legislaci&oacute;n espa&ntilde;ola por la ley 22/1994 de 6
de julio (BOE n&ordm; 161 de 7 de julio 1994). En el sistema de calificaci&oacute;n se
recogen las recomendaciones de los consorcios aseguradores sobre
medidas que deben establecerse para la correcta protecci&oacute;n frente a
consecuencias derivadas de la ley de Responsabilidad Civil.
Cumplir con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
seguridad Industrial (BOE 6 febrero 1996) - R.D. 2200/1995- 28 diciembre.
Para ello, las actividades de calificaci&oacute;n del producto se desarrollan
siguiendo las directrices de este Reglamento.
Exigir el Registro de Empresa seg&uacute;n la ISO 9000 aplicable en cada caso, a
trav&eacute;s de AENOR preferentemente. Con esta exigencia se verifica
medios organizativos y de producci&oacute;n para
Exigir al suministrador el cumplimiento de la legislaci&oacute;n Medio Ambiental
En cuanto al producto, exigir cumpla en lo referente a materiales t&oacute;xicos
y peligrosos, sus condiciones de explotaci&oacute;n y achatarramiento.
. Las caracter&iacute;sticas especificas de las instalaciones de IBERDROLA.
Estas instalaciones se dise&ntilde;an para 40 a&ntilde;os y para un funcionamiento de 24
horas al d&iacute;a, con un alto grado de Calidad de Servicio y una gran exposici&oacute;n al
Como soluci&oacute;n a todo lo anterior se ha llegado a un sistema de
calificaci&oacute;n basado en la verificaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas del Binomio
PRODUCTO-SUMINISTRADOR
se especifica en la NI 00.08.00
&quot;Calificaci&oacute;n de suministradores y elementos tipificados&quot;.
Se except&uacute;an de esta calificaci&oacute;n aquellos materiales que, por su
peque&ntilde;a importancia, carecen de Normas UNE o Normas NI que los definan.
CARACTER&Iacute;STICA GENERAL DEL MATERIAL
Todos los materiales sider&uacute;rgicos ser&aacute;n como m&iacute;nimo de acero AE-275-B
36-080. Estar&aacute;n galvanizados por inmersi&oacute;n en caliente para
protegerlos de la oxidaci&oacute;n y corrosi&oacute;n, seg&uacute;n Norma NI 00.06.10 o ser&aacute; de
naturaleza resistente a la corrosi&oacute;n.
CARACTER&Iacute;STICAS PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE LA
RED DE DISTRIBUCI&Oacute;N: SE ENCUENTRAN EN LAS NORMAS
IBERDROLA, RELACIONADAS EN EL ANEXO
NORMAS PARA LA EJECUCI&Oacute;N DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se realizar&aacute;n de acuerdo con lo indicado en los
apartados anteriores del presente Cap&iacute;tulo, y las especificaciones contenidas
en los siguientes MTDYC de Ejecuci&oacute;n, relativos a los diferentes tipos de
MTDYC 2.13.20
MTDYC 2.13.21
MTDYC 2.13.22
MTDYC 2.23.35
MTDYC 2.23.37
MTDYC 2.33.25
MTDYC 2.43.20
MTDYC 2.53.25
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. Obras civiles de centros de transformaci&oacute;n
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. Montaje de centros de transformaci&oacute;n tipo
Ejecuci&oacute;n l&iacute;neas a&eacute;reas de media tensi&oacute;n. Conductores aislados
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n hasta 30 kV
con conductores desnudos
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n hasta 30
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n
CALIFICACI&Oacute;N DE CONTRATISTA
El contratista encargado de la ejecuci&oacute;n de las instalaciones ser&aacute;
previamente calificado por AENOR o similar, siguiendo las directrices
establecidas en la NI 00.08.03 &quot;Calificaci&oacute;n de Suministradores de obras y
servicios tipificados&quot;.
Esta recomendaci&oacute;n se fundamentar&aacute; en la necesidad de garantizar que
las empresas calificadas re&uacute;nen los requisitos establecidos en la LEY del
Sector El&eacute;ctrico, cap&iacute;tulo II art&ordm; 51 &quot;Normas t&eacute;cnicas y de seguridad de las
instalaciones el&eacute;ctricas&quot;, con objeto de conseguir la necesaria normalizaci&oacute;n
y un aumento progresivo de la calidad y seguridad de las instalaciones.
RECEPCI&Oacute;N T&Eacute;CNICA DE LAS INSTALACIONES
El presente Cap&iacute;tulo del Pliego de Condiciones, para las Instalaciones de
Alta y Baja Tensi&oacute;n, se refiere a la recepci&oacute;n t&eacute;cnica de las instalaciones de
distribuci&oacute;n, cuyo mantenimiento y explotaci&oacute;n corresponder&aacute; a IBERDROLA.
Esta recepci&oacute;n consiste en comprobar que las instalaciones realizadas
tienen los niveles de calidad t&eacute;cnica exigidos en los Cap&iacute;tulos precedentes.
Material aceptado (elemento tipificado)
Es el definido en la Norma NI 00.08.00, y est&aacute; incluido, por tanto, en el Anexo
de las NI correspondientes.
Es aqu&eacute;l cuyas caracter&iacute;sticas se definen en las normas de ejecuci&oacute;n a
las que remite el Cap&iacute;tulo II. A este tipo de materiales pertenecen, por
ejemplo, los &aacute;ridos, materiales cer&aacute;micos, etc.
Grupo de actividades y/o elementos que por sus caracter&iacute;sticas comunes
forman una unidad individualizada dentro del conjunto de cada instalaci&oacute;n.
Por ejemplo, el hormigonado de apoyos, el tendido de conductores, etc.
Es aquella parte de la instalaci&oacute;n que, una vez terminada, no requiere ning&uacute;n
trabajo adicional para comprobar su adecuaci&oacute;n a la norma correspondiente.
Es aquella parte de la instalaci&oacute;n que, una vez terminada, requiere trabajos
adicionales, tales como calicatas.
Criterios de aceptaci&oacute;n
Son los criterios que definen los niveles m&iacute;nimos de calidad que deben superar
los materiales y unidades construcci&oacute;n de las instalaciones. Estos criterios
vienen fijados en los documentos normativos de recepci&oacute;n indicados m&aacute;s
Documento para la recepci&oacute;n
Es una certificaci&oacute;n fechada y firmada por los representantes de IBERDROLA y
del constructor, de la ACEPTACI&Oacute;N o RECHAZO de la instalaci&oacute;n.
Se emitir&aacute; un DOCUMENTO DE RECEPCI&Oacute;N, en el que figuren:
a) Los MATERIALES y UNIDADES COMPATIBLES a recepcionar en cada tipo
b) Las condiciones de recepci&oacute;n de cada MATERIAL o UNIDAD COMPATIBLE
c) El resultado de la revisi&oacute;n, indicando &quot;SI&quot; procede o &quot;NO&quot; procede su aceptaci&oacute;n.
d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la ACEPTACI&Oacute;N.
La indicaci&oacute;n de &quot;SI&quot; o &quot;NO&quot; como resultado de la revisi&oacute;n, se realizar&aacute;
aplicando a cada MATERIAL y UNIDAD COMPATIBLE los CRITERIOS DE NO
La REVISI&Oacute;N DE LAS INSTALACIONES se har&aacute; en una o dos actuaciones, seg&uacute;n
viene indicado en la Norma espec&iacute;fica de cada tipo de instalaci&oacute;n.
Cuando durante la primera actuaci&oacute;n no fuera posible controlar la obra oculta
por motivos imputables al constructor, podr&aacute;n realizarse, a juicio de IBERDROLA,
las calas, sondeos, pruebas, etc. necesarias para el correspondiente reconocimiento
de la obra ejecutada, siendo estos trabajos de cuenta de dicho constructor.
El documento para la recepci&oacute;n no exime al constructor de la direcci&oacute;n y
responsabilidad en la ejecuci&oacute;n de los trabajos, como se indica en el Cap&iacute;tulo II.
Una vez concluidas las instalaciones, se realizar&aacute;n cuantos ensayos
normalizados por IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de
soportar las condiciones de utilizaci&oacute;n para las que fueron proyectadas.
NORMAS DE RECEPCI&Oacute;N DE INSTALACIONES
La recepci&oacute;n de las instalaciones se har&aacute; de acuerdo con lo indicado
anteriormente en el presente Cap&iacute;tulo, y las especificaciones contenidas
en los MTDYC que se relacionan a continuaci&oacute;n :
MTDYC 2.13.30
MTDYC 2.13.31
MTDYC 2.13.32
MTDYC 2.23.36
MTDYC 2.23.38
Recepci&oacute;n de instalaciones. Obras civiles de centros de transformaci&oacute;n
Recepci&oacute;n de instalaciones. Montaje de centros de transformaci&oacute;n tipo
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de media tensi&oacute;n. conductores
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n hasta 30 kV
MTDYC 2.33.26
MTDYC 2.43.21
MTDYC 2.53.26
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n hasta 30
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n
RELACI&Oacute;N DE DOCUMENTOS DE CONSULTA
NORMAS SOBRE MATERIALES
T&iacute;tulo de la Norma
NI 00.06.10
Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y art&iacute;culos diversos
NI 00.07.08
Piezas de conexi&oacute;n para l&iacute;neas a&eacute;reas y subterr&aacute;neas de distribuci&oacute;n hasta 20
kV. Caracter&iacute;sticas y ensayos de calificaci&oacute;n y recepci&oacute;n.
NI 00.07.10
Ensayos de conexiones aislantes para l&iacute;neas a&eacute;reas de BT con conductores
aislados RZ.
NI 00.07.11
Ensayo de envejecimiento clim&aacute;tico y de corrosi&oacute;n de materiales met&aacute;licos,
met&aacute;licos plastificados y sint&eacute;ticos de redes el&eacute;ctricas a&eacute;reas.
NI 00.08.00
Calificaci&oacute;n de suministradores y elementos tipificados
NI 00.08.03
Calificaci&oacute;n de suministradores de obras y servicios tipificados
NI 18.80.01
Pernos de anclaje para apoyos de l&iacute;neas a&eacute;reas.
NI 18.87.01
Anclajes por inyecci&oacute;n de mortero
NI 18.90.01
Tornillos de c&aacute;ncamo para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n con conductores
NI 29.00.01
Cinta de polietileno para se&ntilde;alizaci&oacute;n subterr&aacute;nea de cables enterrados
NI 29.05.01
Placas y n&uacute;meros para se&ntilde;alizaci&oacute;n en apoyos de l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta
NI 29.05.02
Placas para la se&ntilde;alizaci&oacute;n de l&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n
NI 29.05.04
Red subterr&aacute;nea de AT y BT. Se&ntilde;ales autoadhesivas para se&ntilde;alizaci&oacute;n de l&iacute;neas
NI 42.72.00
Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje intemperie
NI 48.08.01
Aisladores de composite para cadenas de l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n
NI 48.08.02
Aisladores de composite de columna para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta
NI 48.10.01
Aisladores de vidrio de caperuza y v&aacute;stago para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta
NI 48.20.01
Aisladores cer&aacute;micos de apoyo para instalaciones de alta tensi&oacute;n
NI 50.06.01
Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensi&oacute;n hasta 20 kV
NI 50.20.02
Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterr&aacute;neas
NI 50.20.03
Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para centros de transformaci&oacute;n
NI 50.20.41
Arquetas prefabricadas de hormig&oacute;n para canalizaciones subterr&aacute;neas
NI 50.26.01
Picas cil&iacute;ndricas de acero-cobre
NI 50.40.02
Envolventes prefabricadas para centros de transformaci&oacute;n subterr&aacute;neos
NI 50.40.03
Envolvente para centro de transformaci&oacute;n intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste)
NI 50.40.04
Edificios prefabricados de hormig&oacute;n para centros de transformaci&oacute;n de
NI 50.42.11
Celdas de alta tensi&oacute;n bajo envolvente met&aacute;lica hasta 36 kV, prefabricadas, con
diel&eacute;ctrico de SF6, para centro de transformaci&oacute;n
NI 50.44.01
Cuadros de distribuci&oacute;n en baja tensi&oacute;n para centro de transformaci&oacute;n
intemperie compacto
NI 50.48.00
Cuadros modulares de distribuci&oacute;n en baja tensi&oacute;n para centros de
NI 50.48.21
Bases tripolares verticales para cortocircuitos fusibles de 500 V y 400 V
NI 50.80.03
Capuch&oacute;n de protecci&oacute;n de cables aislados subterr&aacute;neos de baja tensi&oacute;n en
NI 52.04.01
Postes de hormig&oacute;n armado vibrado
NI 52.04.02
Postes tubulares de hormig&oacute;n armado vibrado
NI 52.10.01
Apoyos de perfiles met&aacute;licos para l&iacute;neas a&eacute;reas de tensi&oacute;n nominal hasta 30 kV
NI 52.10.10
Apoyos de chapa met&aacute;lica para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de baja y alta tensi&oacute;n
NI 52.30.22
Crucetas b&oacute;veda de alineaci&oacute;n para apoyos de l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de
tensi&oacute;n nominal hasta 20 kV.
NI 52.31.02
Crucetas rectas y semicrucetas para l&iacute;neas a&eacute;reas de tensi&oacute;n nominal hasta 20
NI 52.31.03
Crucetas b&oacute;veda de &aacute;ngulo y anclaje para apoyos de perfiles met&aacute;licos de l&iacute;neas
el&eacute;ctricas a&eacute;reas de tensi&oacute;n nominal hasta 20 kV.
NI 52.35.01
NI 52.35.02
M&eacute;nsula para suspensi&oacute;n de cables aislados tipo RZ en apoyos de l&iacute;neas a&eacute;reas
de baja tensi&oacute;n
NI 52.35.03
Abarc&oacute;n para suspensi&oacute;n de cables aislados RZ en apoyos de l&iacute;neas a&eacute;reas de
NI 52.35.04
Cuna de suspensi&oacute;n de conductores aislados de baja tensi&oacute;n tipo RZ en apoyos
de l&iacute;neas a&eacute;reas
NI 52.36.01
Soporte posapies
NI 52.36.02
Antiescalo para apoyos destinados a l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n.
NI 52.40.01
Posteletes met&aacute;licos para fachadas para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n con
NI 52.40.02
Canaletas de protecci&oacute;n en fachadas para l&iacute;neas a&eacute;reas aisladas de baja tensi&oacute;n
con conductores aislados
NI 52.40.11
Soportes y abrazaderas para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n con conductores
aislados cableados en haz
NI 52.51.00
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Eslabones
NI 52.51.43
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Horquillas, de bola en
V y de bola en V de protecci&oacute;n
NI 52.51.44
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Horquilla revirada
NI 52.51.52
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Guardacabos de
NI 52.51.54
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT-BT. Guardacabos con
alojamiento de r&oacute;tula.
NI 52.51.60
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT. (Alargadera)
NI 52.51.61
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT. Alargadora para cadenas de
NI 52.53.20
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Contrapeso de disco
para suspensi&oacute;n.
NI 52.54.00
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Anillas, de bola y de
bola de protecci&oacute;n.
NI 52.54.60
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n. Alojamientos de r&oacute;tula,
de horquilla antiefluvios y de horquilla de protecci&oacute;n antiefluvios.
NI 52.54.62
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n - Alojamientos de r&oacute;tula
y de r&oacute;tula de protecci&oacute;n
NI 52.95.01
Placas de pl&aacute;stico para protecci&oacute;n de cables en zanjas para redes subterr&aacute;neas
(exentas de hal&oacute;genos)
NI 52.95.03
Tubos de pl&aacute;stico corrugados para canalizaciones de redes subterr&aacute;neas
(exentos de hal&oacute;genos)
NI 52.95.41
Protector de fundici&oacute;n para tubo recto TVR 90
NI 52.95.51
Tubo de acero para protecci&oacute;n de cables subterr&aacute;neos de alta tensi&oacute;n
NI 52.95.71
Herrajes soportes para sujeci&oacute;n de cables subterr&aacute;neos de AT
NI 54.10.01
Conductores desnudos de cobre para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas y subestaciones de
NI 54.63.01
Conductores desnudos de aluminio-acero para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta
NI 54.63.02
Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para l&iacute;neas
el&eacute;ctricas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n
NI 56.30.30
Cables tripolares con conductores circulares y neutro conc&eacute;ntrico para redes
subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n (Tipo CEANDER)
NI 56.31.21
Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterr&aacute;neas de
baja tensi&oacute;n 0,6/1 kV
NI 56.31.71
Cable unipolar (DN-RA) con conductor de cobre para redes subterr&aacute;neas de
NI 56.36.01
Conductores aislados, cableados en haz, para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n
NI 56.40.02
Cables unipolares con conductores de aluminio y aislamiento seco y cubierta
especial (DHZ1) para redes de alta tensi&oacute;n hasta 26/45 kV
NI 56.47.01
Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para
l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n hasta 30 kV.
NI 56.80.02
Accesorios para cables subterr&aacute;neos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV
hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco
NI 56.80.20
Capuchones termorretr&aacute;ctiles para cables subterr&aacute;neos de AT hasta 36/66 kV
NI 56.82.01
Trifurcaci&oacute;n termorretr&aacute;ctil con puesta a tierra para cables aislados tipo
P3PJFV para alta tensi&oacute;n hasta 45 kV.
NI 56.86.01
Conectores terminales bimet&aacute;licos para cables aislados de alta tensi&oacute;n aluminio
por punzonado profundo
NI 56.88.01
Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes
subterr&aacute;neas de 0,6/1 kV
NI 58.00.01
Manguitos de empalme a compresi&oacute;n para conductores de cobre en l&iacute;neas
NI 58.04.00
Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresi&oacute;n para
conductores de Al-Ac.
NI 58.06.01
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.
NI 58.12.01
Manguitos de empalme por punzonado profundo para cables de aluminio
subterr&aacute;neo de baja tensi&oacute;n
NI 58.14.01
Manguitos preaislados a compresi&oacute;n para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n con
NI 58.20.71
Conectores de derivaci&oacute;n por compresi&oacute;n total, para cables subterr&aacute;neos de
NI 58.21.01
Derivaciones por cu&ntilde;a a presi&oacute;n para conductores de aluminio y cobre en
NI 58.24.01
Conectores por perforaci&oacute;n del aislamiento para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n
NI 58.26.03
Grapa de conexi&oacute;n para pica cil&iacute;ndrica de acero-cobre
NI 58.26.04
Herrajes de accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n, grapas de conexi&oacute;n
paralela y sencilla
NI 58.49.02
Terminales de cobre a compresi&oacute;n para conductores de cobre en l&iacute;neas a&eacute;reas
de alta tensi&oacute;n.
NI 58.50.01
Terminales-puente a compresi&oacute;n para conductores de aluminio-acero.
NI 58.51.11
Terminales bimet&aacute;licos a compresi&oacute;n para conductores de aluminio-acero, en
l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n.
NI 58.51.73
Terminales bimet&aacute;licos para cables aislados de baja tensi&oacute;n de aluminio
(punzonado profundo ). Tipo interior.
NI 58.54.01
Terminales preaislados a compresi&oacute;n para l&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n con
NI 58.56.01
Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT
NI 58.57.01
Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja Tensi&oacute;n.
NI 58.77.02
Retenciones preformadas para amarre de conductores en l&iacute;neas a&eacute;reas
NI 58.82.00
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n .Grapa de amarre a
tornillos para conductores de Al-Ac
NI 58.82.50
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT. Grapa de amarre a tornillos para
NI 58.85.01
Grapas de suspensi&oacute;n a tornillo para conductores de aluminio-acero
NI 58.85.02
Grapas de suspensi&oacute;n armadas para conductores de aluminio-acero, en l&iacute;neas
NI 58.85.50
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT. Grapa de suspensi&oacute;n para
NI 58.85.51
Grapas de suspensi&oacute;n armadas para conductores de cobre, en l&iacute;neas a&eacute;reas de
alta tensi&oacute;n.
NI 58.85.60
NI 58.85.70
Herrajes y accesorios para l&iacute;neas a&eacute;reas de AT. Grapa de balanc&iacute;n para cables
NI 58.87.01
Pinza de amarre para cables trenzados en acometidas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n
NI 72.30.00
Transformadores trif&aacute;sicos sumergidos en aceite para distribuci&oacute;n en baja tensi&oacute;n.
NI 72.30.03
Transformadores trif&aacute;sicos sumergidos en aceite para distribuci&oacute;n en baja tensi&oacute;n
NI 72.30.06
Transformadores trif&aacute;sicos sumergidos en aceite de silicona para distribuci&oacute;n
en baja tensi&oacute;n
NI 72.30.08
Transformadores trif&aacute;sicos seco tipo encapsulado, para distribuci&oacute;n en baja
NI 72.83.00
Conectadores enchufables aislados hasta 36 kV
NI 74.18.01
Seccionalizadores para l&iacute;neas a&eacute;reas hasta 36 kV
NI 74.51.01
Seccionadores unipolares para l&iacute;neas a&eacute;reas alta tensi&oacute;n hasta 36 kV
NI 75.06.11
Cortacircuitos fusibles de expulsi&oacute;n-seccionadores hasta 36 kV
NI 75.06.31
Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV.
NI 75.30.02
Pararrayos de &oacute;xidos met&aacute;licos sin explosores para alta tensi&oacute;n hasta 36 kV
NI 76.50.01
Cajas generales de protecci&oacute;n (CGP)
NI 76.50.03
Cajas de intemperie con fusibles seccionables en carga.
NI 76.50.04
Cajas de seccionamiento con fusibles seccionables en carga para redes
subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n
NI 76.87.01
Cintas de PVC plastificado con adhesivo para identificaci&oacute;n de cables aislados
MANUAL T&Eacute;CNICO DE DISTRIBUCI&Oacute;N Y CLIENTES
T&iacute;tulo del Manual T&eacute;cnico
MTDYC 2.02.05
Elementos Constituyentes (Materiales). L&iacute;neas subterr&aacute;neas de MT y
BT. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construcci&oacute;n.
MTDYC 2.03.21
Conjuntos Constructivos (Montaje). L&iacute;neas subterr&aacute;neas de MT y BT.
Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construcci&oacute;n.
MTDYC 2.10.10
Cesi&oacute;n de Instalaciones. Pliego de condiciones para la cesi&oacute;n y
aceptaci&oacute;n de las instalaciones de extensi&oacute;n realizadas por promotores
y constructores (Por terceros).
MTDYC 2.10.11
Cesi&oacute;n de Instalaciones. Cesi&oacute;n de locales o terrenos para uso como
Centros de Transformaci&oacute;n.
MTDYC 2.11.01
Proyecto Tipo. Centro de transformaci&oacute;n prefabricado de superficie
MTDYC 2.11.02
Proyecto Tipo. Centro de transformaci&oacute;n prefabricado subterr&aacute;neo
MTDYC 2.11.03
Proyecto Tipo. Centro de transformaci&oacute;n en edificio de otros usos (en
planta baja y s&oacute;tano)
MTDYC 2.11.05
Proyecto Tipo. Centro de transformaci&oacute;n de intemperie compacto
MTDYC 2.11.06
Proyecto Tipo. Centro de transformaci&oacute;n de intemperie sobre apoyo
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. Obras civiles de centro de transformaci&oacute;n
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. Montaje de centro de transformaci&oacute;n tipo
Recepci&oacute;n de instalaciones. Obras civiles de centro de transformaci&oacute;n
Recepci&oacute;n de instalaciones. Montaje de centro de transformaci&oacute;n tipo
MTDYC 2.15.10
Sustituci&oacute;n de celdas de media tensi&oacute;n en centro de transformaci&oacute;n
con m&iacute;nima interrupci&oacute;n de servicio y espacio suficiente para las
celdas auxiliares.
MTDYC 2.15.11
con m&iacute;nima interrupci&oacute;n de servicio y espacio de trabajo
MTDYC 2.21.60
Proyecto tipo. L&iacute;nea a&eacute;rea de media tensi&oacute;n. Simple circuito
con conductor de aluminio-acero de 54,6 mm2 de secci&oacute;n
MTDYC 2.21.61
con conductor de aluminio-acero de 78,6 mm2 de secci&oacute;n
MTDYC 2.21.62
con conductor de aluminio-acero de 116,2 mm2 de secci&oacute;n
MTDYC 2.21.63
con conductor de aluminio-acero de 35 mm2 de secci&oacute;n
MTDYC 2.21.64
con conductor de aluminio-acero de 50 mm2 de secci&oacute;n
MTDYC 2.21.70
Proyecto tipo. L&iacute;nea a&eacute;rea doble circuito 2 LA-110
MTDYC 2.21.71
Proyecto tipo. L&iacute;nea a&eacute;rea con conductores aislados, cableados en
haz, 12/20 kV y 18/30 kV
MTDYC 2.21.78
Gu&iacute;a de utilizaci&oacute;n de elementos de maniobra y protecci&oacute;n en
l&iacute;neas a&eacute;reas hasta 36 kV
MTDYC 2.23.15
Conjuntos constructivos. L&iacute;neas a&eacute;reas de MT hasta 30 kV
con conductores desnudos. Formaci&oacute;n de cadenas de aisladores
MTDYC 2.23.16
con conductores desnudos. Armados para l&iacute;nea general
MTDYC 2.23.17
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en l&iacute;neas de
MTDYC 2.23.30
Cimentaciones para apoyos de l&iacute;neas a&eacute;reas hasta 66 kV
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de media tensi&oacute;n.
con conductores desnudos.
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de alta tensi&oacute;n hasta 30
kV con conductores desnudos.
MTDYC 2.23.43
Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminioacero galvanizado y cobre, para l&iacute;neas a&eacute;reas de hasta 30 kV.
MTDYC 2.23.44
Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz,
para l&iacute;neas el&eacute;ctricas a&eacute;reas de AT hasta 30 kV.
MTDYC 2.23.45
Ecuaci&oacute;n resistente de perfiles met&aacute;licos para l&iacute;neas a&eacute;reas de
media tensi&oacute;n.
MTDYC 2.23.49
Cadenas de aisladores para l&iacute;neas de AT y MAT.
MTDYC 2.31.01
Proyecto tipo. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n hasta 30 kV
MTDYC 2.32.01
Elementos constituyentes de dise&ntilde;o. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de
MTDYC 2.33.15
Red subterr&aacute;nea de alta tensi&oacute;n y baja tensi&oacute;n. Comprobaci&oacute;n
de cables subterr&aacute;neos aislados
MTDYC 2.33.18
Red subterr&aacute;nea de AT y BT. Identificaci&oacute;n de l&iacute;neas
MTDYC 2.33.20
Conjuntos Constructivos (Montaje). L&iacute;neas subterr&aacute;neas de AT
de tensi&oacute;n nominal inferior a 30 kV. Construcci&oacute;n
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n hasta
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de alta tensi&oacute;n hasta
MTDYC 2.41.20
Proyecto tipo. Red a&eacute;rea trenzada de Baja Tensi&oacute;n. Cables
aislados instalados sobre apoyos.
MTDYC 2.41.22
aislados instalados en fachadas.
Ejecuci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n.
Recepci&oacute;n de instalaciones. L&iacute;neas a&eacute;reas de baja tensi&oacute;n.
MTDYC 2.51.01
Proyecto tipo. L&iacute;neas subterr&aacute;neas de baja tensi&oacute;n
MTDYC 2.52.01
Elementos Constituyentes (Materiales). L&iacute;neas subterr&aacute;neas de
BT. Construcci&oacute;n
MTDYC 2.53.20
Conjuntos Constructivos (Montajes). L&iacute;neas subterr&aacute;neas de
SEPARATA N&ordm; 1
SEPARATA DESTINADA AL AYUNTAMIENTO DE ARCE
a&eacute;rea proyectada as&iacute; como la ubicaci&oacute;n del CTI.
Esta tiene una longitud total de 1131 metros todos ellos pertenecientes al
AYUNTAMIENTO DE ARCE.
L&Iacute;NEA A&Eacute;REA MT.
Se emplear&aacute; cable conductor de aluminio-acero tipo 47-AL1/8-ST1A (antiguo
LA-56), que tiene 54.6 mm2 de secci&oacute;n total y 1.670 DaN. de carga m&iacute;nima de
L&Iacute;NEA SUBTERR&Aacute;NEA BT.
Conductor tipo RV 0,6/1 Kv 3x240 + 1x150 mm2, en canalizaci&oacute;n entubada con
4 tubos de PVC de di&aacute;metro 160 mm, en prisma de hormig&oacute;n.
Para suspensi&oacute;n se instalar&aacute;n cadenas de composite de tipo U70YB20P, que
tiene 7.000 DaN. de carga m&iacute;nima de rotura y 70 KV de tensi&oacute;n m&iacute;nima de
descarga bajo lluvia.
Para amarre, se instalar&aacute;n cadenas de composite de tipo U120AB132, que
tiene 12.000 DaN. de carga m&iacute;nima de rotura y 320 KV de tensi&oacute;n soportada
con onda de impulso.
Se colocar&aacute;n apoyos formados por torres met&aacute;licas.
CARACTER&Iacute;STICAS T&Eacute;CNICAS DE LA INSTALACI&Oacute;N.
Categor&iacute;a de la l&iacute;nea MT
Tensi&oacute;n Nominal MT
Tensi&oacute;n m&aacute;s elevada MT
Conductor MT
Centro de transformaci&oacute;n
Conductor BT
100 KVAS Intemperie sobre apoyo
RV 0,6/1KV 3x240+1x150 mm2 Al
ELEMENTOS DE LA L&iacute;NEA Y C&Aacute;LCULOS.
est&aacute;n descritos en las Normas NI de IBERDROLA DISTRIBUCI&Oacute;N. Con ellos
se cumplen las exigencias el&eacute;ctricas y mec&aacute;nicas determinadas en el
Reglamento vigente. Estas exigencias est&aacute;n calculadas en la forma descrita en
los Manuales T&eacute;cnicos de Distribuci&oacute;n.
PROTECCI&Oacute;N DE LA AVIFAUNA.
b) Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterr&aacute;nea y
seccionamiento, quedar&aacute;n por debajo de la cruceta del apoyo, con
suficiente separaci&oacute;n para evitar que las aves posadas en cogolla puedan
entrar en contacto con los elementos en tensi&oacute;n. A su vez, los puentes de
uni&oacute;n de autov&aacute;lvulas y seccionadores a la L&iacute;nea de alta tensi&oacute;n adem&aacute;s
de los de derivaci&oacute;n, se aislar&aacute;n convenientemente.
SEPARATA N&ordm; 2
CONFEDERACI&Oacute;N HIDROGR&Aacute;FICA DEL EBRO
SEPARATA DESTINADA A LA
DESCRIPCI&Oacute;N CRUZAMIENTO.
Se acompa&ntilde;an planos de situaci&oacute;n n&ordm; 1 y de planta y perfil n&ordm; 2 (hoja 1 de 2),
en los que se refleja el cruzamiento n&ordm; 3, seg&uacute;n se describe a continuaci&oacute;n:
CRUZAMIENTO N&ordm; 3.
- Cruzamiento de l&iacute;nea a&eacute;rea 20 KV “AOIZ-NAGORE” con r&iacute;o Urrobi.
- Coordenadas UTM ETRS-89 del punto de cruce: X = 632456 Y = 4750448.
- Distancia m&iacute;nima entre conductores y superficie de agua: 20,88 m.
- Se efect&uacute;a entre los apoyos n&ordm; 00.01 y n&ordm; 00.02 del tipo C-2000-12 y
C-2000-18.
- Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) con carga de rotura 1.640 daN y
secci&oacute;n 54,6 mm2.
- Longitud vano de cruce: 195 m.
CARACTER&Iacute;STICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.
Atendiendo al apartado 5 del ITC-LAT-07 “Distancias m&iacute;nimas de seguridad.
Cruzamientos y paralelismos”, en su apartado 5.11 “R&iacute;os y Canales,
navegables y Flotables”:
La instalaci&oacute;n de los apoyos se realizar&aacute; a 25 m. y como m&iacute;nimo 1,5 la
la altura m&iacute;nima de los conductores (en caso de m&aacute;x. flecha) sobre la
superficie del agua (en caso de m&aacute;x. nivel alcanzable) ser&aacute;:
D  G  2,3  Del
G: G&aacute;libo, en este caso 4,7 m.
Del: Distancia entre fase y tierra para U m&aacute;s elevada de 24 KV = 0,22.
D: 7,22 m.
SEPARATA N&ordm; 3
SEPARATA DESTINADA A TELEF&Oacute;NICA
en los que se refleja el cruzamiento n&ordm; 1, seg&uacute;n se describe a continuaci&oacute;n:
CRUZAMIENTO N&ordm; 1.
Cruzamiento de LAMT 20 KV “AOIZ-NAGORE” con l&iacute;nea telef&oacute;nica.
Se efect&uacute;a entre los apoyos n&ordm; 35 y 36 de la l&iacute;nea telef&oacute;nica.
Se efect&uacute;a entre los apoyos n&ordm; 00.01 y n&ordm; 00.02 del tipo C-2000-12 y
Conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) con carga de rotura 1.640 daN y
Longitud vano de cruce: 195 m.
Cruzamientos y paralelismos”, en su apartado 5.6 “Otras l&iacute;neas el&eacute;ctricas
a&eacute;reas o l&iacute;neas a&eacute;reas de telecomunicaci&oacute;n”:
la distancia entre los conductores de la l&iacute;nea inferior (telef&oacute;nica) y las partes
m&aacute;s pr&oacute;ximas de los apoyos de la l&iacute;nea superior no deber&aacute; ser inferior a:
D  1,5  Del
Con un m&iacute;nimo de 2 m. para l&iacute;neas de tensi&oacute;n hasta 45 KV.
la distancia m&iacute;nima vertical entre los conductores de ambas l&iacute;neas en las
condiciones m&aacute;s desfavorables, no deber&aacute; ser inferior a:
D  Dadd  D pp
Dadd: 3 KV &lt; U &lt; 30 KV y distancia entre apoyo l&iacute;nea sup. y cruce &gt;25m. = 2,5.
Dpp: Distancia entre fase y fase para U m&aacute;s elevada de 24 KV = 0,25.
D: 2,75 m.
SEPARATA N&ordm; 4
OBRAS P&Uacute;BLICAS. GOBIERNO DE NAVARRA
en los que se refleja el cruzamiento n&ordm; 2, seg&uacute;n se describe a continuaci&oacute;n:
CRUZAMIENTO N&ordm; 2.
Cruzamiento de LAMT 20 KV “AOIZ-NAGORE” con ctra. local NA-1720
Aoiz-Burguete en PK. 18,90.
Cruzamientos y paralelismos”, en su apartado 5.7 “Carreteras”:
la distancia m&iacute;nima vertical entre los conductores y la rasante de la
carretera ser&aacute; de:
D  Dadd  Del
Dadd : en este caso 6,3 m.
D: 7,00 m.
No obstante, la distancia m&iacute;nima escogida en este caso es de 8 m., siendo la
distancia en las condiciones de m&aacute;xima flecha de: 20,16 m.
acomulativos periodo 2

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto