Source: http://docplayer.it/13656819-Impianti-elettrici-valutazione-del-rischio-elettrico-il-rischio-elettrico-dal-punto-di-consegna-d-lgs-81-r-el-pagani-1.html
Timestamp: 2018-07-20 20:35:38+00:00

Document:
IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1 - PDF
Download "IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1"
1 IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO Dal punto di consegna... 2 Il RISCHIO ELETTRICO è da intendersi come il rischio di infortunio CAUSATO da un impianto elettrico Il danno conseguente all INFORTUNIO ELETTRICO, viene individuato come: morte o lesione personale causati da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio od esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio su un impianto elettrico. 3 4 D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1
2 Rischi correlati all impianto elettrico All improvviso al buio La mancanza dell alimentazione elettrica può causare disservizio e conseguente pericolo per i lavoratori. Mancanza di illuminazione in zone dove si lavora in assenza di luce naturale 5 6 Rischi correlati all impianto elettrico La mancanza dell alimentazione elettrica può causare disservizio e conseguente pericolo Mancanza F.M. ad impianti essenziali o a circuiti di sicurezza Esistono inoltre i RISCHI correlati agli apparecchi elettrici Uso improprio, anomalia di funzionamento o manomissione di un apparecchiatura D.Lgs 81 R.el. - Pagani 2
3 NUOVO TESTO UNICO TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro... Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche Articoli: da 80 ad 86 Due aspetti Semplificazione normativa Sicurezza per tutti 9 10 Art. 21 (Titolo I) Viene introdotto l obbligo di utilizzare impianti sicuri anche dove non è prevista la presenza di lavoro dipendente Art. 21: Dove non c è lavoro dipendente Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi I componenti dell impresa familiare, i coltivatori diretti., i soci delle società semplici devono: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento 12 D.Lgs 81 R.el. - Pagani 3
4 Art. 21: Dove non c è lavoro dipendente Si devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; Indicazioni generali Articolo 80 (D.L.vo 81/08) Obblighi del Datore di Lavoro 1- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione Quali rischi? a) contatti elettrici diretti; Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con parti attive dell impianto. b) contatti elettrici indiretti; Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con masse in caso di guasto che provochi la mancanza dell isolamento. Contatto indiretto Contatto diretto D.Lgs 81 R.el. - Pagani 4
5 Altri rischi previsti: c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; L impianto elettrico deve essere realizzato in modo che non ci sia, in servizio ordinario, pericolo di innesco dei materiali infiammabili a causa di temperature elevate o di archi elettrici. d) innesco di esplosioni; Possibilità che un componente elettrico possa essere fonte di innesco e) fulminazione diretta ed indiretta; Esposizione degli edifici al rischio dato da scariche atmosferiche (fulmini)...(altre) Il datore di lavoro deve eseguire una valutazione dei rischi e redigere un documento di sintesi???? Provvedendo inoltre ad intervenire sulle cause di rischio A seguito della valutazione di cui al comma 2 il D. d L. Adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti? Adottando idonee procedure di uso e manutenzione.attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche D.Lgs 81 R.el. - Pagani 5
6 Controllo e manutenzione degli impianti Richieste da D.L.gs 81/08 Richieste dal D.M. 37/08 Previste dalle norme CEI Come Valutare? Articolo 81 (D.L.vo 81/08) Materiali - macchinari installazioni apparecchiature impianti elettrici ed elettronici debbono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d arte secondo le pertinenti norme tecniche Sono considerate norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dal CEI DPR 547/55 DPR 164/56 Titolo VII (Più di 80 articoli Tecnici ) Aggiornamento tecnico dei contenuti sostituito 7 articoli (Art. 81) rimanda CEI CT 81 CEI CT 64 CEI CT 11 CEI CT 31 NORMATIVA CEI IN PARTICOLARE LA CEI 64-8 Modalità di realizzazione degli impianti in bt Sez. 7 IMPIANTI SPECIALI Es.: Cantieri D.Lgs 81 R.el. - Pagani 6
7 D BUONA PRASSI SALVAVITA PERSONE COMUNI RISCHIO RESIDUO MESSA A TERRA ISOLAMENT O Quali conseguenze per gli Elettricisti D PERSONE COMUNI elettricisti P Accorgimenti individuati dalla legge come obbligo sia per gli impianti civili che per i luoghi di lavoro P La probabilità di accadimento è maggiore per chi lavora sugli impianti LAVORI su impianti elettrici Articolo 82 (D.L.vo 81/08) I Rischi degli installatori DL E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: Secondo le indicazioni date dalle CEI Per tensioni < 1000V Lavori eseguiti da Personale idoneo D.Lgs 81 R.el. - Pagani 7
8 Le Norme CEI I PROFILI PROFESSIONALI La norma CEI 11-27, ci informano sul corretto modo di operare ed al capito 5, individuano i profili professionali di coloro che sono coinvolti nelle varie fasi di un lavoro elettrico o che eseguono piccoli lavori di manutenzione elettrica PES: persona esperta PAV: persona avvertita PEC: persona comune Non è un Lavoro elettrico Lavoro 2 Il riarmo di un interruttore effettuato da una persona comune Riarmo di una termica,in un quadro D.Lgs 81 R.el. - Pagani 8
9 LAVORI IN PROSSIMITA Articolo 83 - Lavori in prossimità Non possono essere eseguiti lavori NON ELETTRICI IN VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell allegato IX Protezione dai Fulmini Articolo 84 (D.L.vo 81/08) Se la valutazione di cui all art. 80 (comma 1 lettera e) indica la necessità di proteggere la struttura, gli impianti debbono essere realizzati conformemente alle indicazioni date dalle normative di riferimento CT Il pericolo potrebbe rendere necessario preoccuparsi di proteggere anche gli impianti interni 35 ATEX Articolo 85 (D.L.vo 81/08) Protezione di edifici, impianti, strutture, attrezzature. Evitare l innesco elettrico di atmosfere esplosive (art. 80 comma 1 lettera d)impianti elettrici realizzati come da indicazioni del CT 31(CEI) 36 D.Lgs 81 R.el. - Pagani 9
10 Le Farine... Verifiche Grado di protezione Articolo 86 (D.L.vo 81/08) Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e di protezione contro i fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo... (Manutentivo) Ferme restando le disposizioni date dal DPR 462/01 Nube Strati/cumuli 37 Periodicamente 38 L installatore Rilascia la dichiarazione di Conformità relativa al suo operato La sua responsabilità termina al muro PROVE E CONTROLLI MANUTENZIONE 39 D.Lgs 81 R.el. - Pagani 40 10
11 Sistemi di protezione collettiva Grado di protezione IP Il grado di protezione degli impianti che usiamo ci salvaguarda dai pericoli di contatto. La messa a terra ed il salvavita ci tutelano dai rischi. IP aggiuntivi IP XX A DORSO DELLA MANO B DITO C ATTREZZO D FILO Normalmente. Esame a VISTA di un impianto ad uso ufficio D.Lgs 81 R.el. - Pagani 11
12 Pericolo!!!! Connessioni Sovraccarico degli impianti - incendio Mancato coordinamento delle protezioni rischio di morte per contatto indiretto Corretta realizzazione??? 45 1 Rischio Corretta esecuzione Interruzione del collegamento della messa a terra rischi di contatto indiretto 47 D.Lgs 81 R.el. - Pagani 46 Contatto del conduttore di protezione 48 12
13 2 Pericolo Troppe Ciabatte...e le pulizie????? Gli adattatori consentono di sovraccaricare gli impianti Lavare i pavimenti Pericolo - guasti e danneggiamenti 50 IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA CHE UTILIZZA TALI IMPIANTI PROVVEDE A MANTENERE IN EFFICIENZA GLI IMPIANTI FAR ESEGUIRE LE VERIFICHE PERIODICHE Parti di impianto danneggiate che espongono al rischio di contatto diretto INSTALLATORE/MANUTENTORE 51 D.Lgs 81 R.el. - Pagani ASL/ORGANISMI 52 13

References: Art. 21
 Art. 21
 articolo 230
 Art. 21
 Articolo 80
 Articolo 81
 Articolo 82
 Articolo 83
 Articolo 84
 art. 80
 Articolo 85
 Articolo 86