Source: http://docplayer.pl/1975522-Specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-cpv-452111000-9.html
Timestamp: 2017-08-21 20:25:49+00:00

Document:
Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9"
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH 1 OPRACOWANIE: Arch. Jadwiga Klimkiewicz ARCHITEKTURA: upr. bud. nr. UAN-II-K-8386/173/87 KONSTRUKCJE: mgr inŝ. Józef Garczyński Upr. Bud. Nr GP-III-8386/33/87 INSTALACJE SANITARNE: mgr inŝ. GraŜyna Sadal upr.bud. nr GP-III-8386/177/87 INSTALACJE Franciszek Sadal ELEKTRYCZNE: upr.bud. nr GP-III-8386/67/85 Sierpień 2011 R.
2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I.DANE INWESTYCJI 1.Inwestor 2.Zamierzenie budowlane 3.Podstawa opracowania 4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania 5.Charakterystyka budynków 6.Dane liczbowe budynków II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.Wstęp 2.Materiały 3.Sprzęt 4.Transport 5.Wykonanie robót 6.Kontrola jakości 7.Odbiory robót III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 1.Roboty ziemne [CPV ] 2.Fundamentowanie [CPV ] 3.Betonowanie konstrukcji [CPV ] wznoszenie konstrukcji budynków [CPV ] 4.Zbrojenie [CPV ] 5.RóŜne specjalne roboty budowlane [CPV ] 6.Roboty murarskie [CPV ] 7.Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty [CPV ] 8.Roboty izolacyjne [CPV ] 9.Paroizolacje 10.Wiatroizolacje 11.Izolacja cieplna [CPV Tynkowanie [CPV ] 13.Roboty wykończeniowe w zakresie obiektu budowlanego [CPV ] 14.Pokrywanie podłóg i ścian [CPV ] 15.Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV ] 16.Opaska wokół budynku [PCV ] 17.Obróbki blacharskie 18.Wykończenie zewnętrzne elewacji i ogrodzenia [CPV ] 19.Uwagi końcowe IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU PODJAZDU-CZĘŚĆ DROGOWA [ CPV ] 1.Roboty ziemne 2.Tyczenie 3.Materiały 4.Obmiar robót 5.Podstawa płatności V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 1. Zamierzenia budowlane 2. Podstawa opracowania 3. Roboty ziemne [CPV ] 4. Instalacje wodociągowe zewnętrzne [CPV ] 5. Instalacje wody zimnej wewnętrznej [CPV ] 6. Instalacje wody ciepłej wewnętrznej [CPV ] 7. Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej [CPV ] 8. Instalacja technologiczna kotłowni opalanej gazem [CPV ] 9. Instalacja centralnego ogrzewania wewnętrznego [CPV ] 10. Próby i odbiory instalacji c.o [CPV ] 11. Próby i odbiory instalacji wod.-kan. [ CPV , CPV , CPV , CPV ] 12. Próby i odbiory instalacji technologicznej kotłowni opalanej gazem [CPV , CPV ]
3 3 13. Odbiory kotła 14. Dokumenty kwalifikacyjne kotłów pozwalające na ich przekazanie do eksploatacji 15. Odbiór instalacji odprowadzania spalin 16. Badania i odbiór kotłowni 17. Wymagania techniczne dotyczące przygotowania do realizacji kotłowni 18. Wymagania techniczne dotyczące budowy kotłowni opalanej drewnem 19. Wymagania techniczne dotyczące odbioru kotłowni opalanej drewnem VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH [CPV: ] 1. Zakres opracowania 2. Zasilanie 3. Tablice elektryczne 4. Instalacje wewnętrzne [CPV: ] 5. Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych
4 4 I.DANE INWESTYCJI 1.Inwestor: Gmina Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1 2.Zamierzenie budowlane Zamierzeniem budowlanym jest realizacja budynku Przedszkola w miejscowości Garbatka Letnisko ul. Krasickiego na działce Nr 147/5. 3.Podstawa opracowania. --Zlecenie Inwestora - Projekt budowlany. - Obowiązujące normy budowlane. 4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu. Działka pod budowę jest niezagospodarowana, częściowo uzbrojona ( występuje wodociąg), częściowo ogrodzona. Lokalizacja obiektu w niewielkim zagłębieniu pośrodku działki. Warunki gruntowo-wodne Dokumentację geotechniczną dla projektowanego obiektu opracował w październiku 2008 r mgr Wiesław Mróz -Kielce ul.nowaka - Jeziorańskiego. W zasięgu przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie od powierzchni terenu warstwy gleby piaszczystej i gliniastej, o miąŝszości o,30-0,50 m. PoniŜej występuje kompleks gruntów rodzimych, mineralnych, nie skalistych, spoistych i nie spoistych nośnych, nadających się do bezpośrednich posadowień. Wody gruntowe występują w postaci sączeń na głębokości 1,90m w otworze nr2 oraz w postaci warstwy wodonośnej związanej z piaskami o zwierciadle ustabilizowanym na głębokości 5,70m w otworze nr 3. W otworze nr 1 wody okresowo mogą się pojawiać na stropie glin zwałowych na głębokości 1,00 m. Zgodnie zapisami Rozporządzenia MSWiA z dn r projektowany obiekt naleŝy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowane uzbrojenie: -woda i kanalizacja sanitarna Woda- projektowane przyłącze wodociągowe. Kanalizacja sanitarna odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przyłącze do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. - ogrzewanie kotłownia na gaz w przyziemiu budynku -energia elektryczna zasilenie w ee projektowanie przyłącze kablowe - kanalizacja deszczowa Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji. - gaz projektowane przyłącze gazu przez Rejon Gazowniczy, do Inwestora naleŝy wybudowanie wewnętrznej instalacji gazu. 5.Charakterystyka budynku Projektowany budynek przedszkola jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuŝytkowym. 6.Dane liczbowe budynku Powierzchnia zabudowy 828,00 m ² Powierzchnia uŝytkowa 742,17 m ² Kubatura 4225,70 m ³
5 5 II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.Wstęp Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową Przedszkola w miejscowości Garbatka Letnisko na dz. nr 147/5. Zakres stosowania OST. Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 8.1. Zakres robót objętych OST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora. Uzyskanie pozwolenia na budowę, jeŝeli warunki umowne nie określają inaczej. Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich. Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŝe (protokolarnie) Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. W wypadku robót wielobranŝowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę generalnego wykonawcy. Będzie koordynował roboty branŝowe, jeŝeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie narad podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami. Kontrolował postęp robót Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŝności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku rozbieŝności opis wymiarów waŝniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy.
6 6 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, oznaczenie przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń lub uciąŝliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŝenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Szczegółowe wymagania na budowie Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną Ochrona przeciwpoŝarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej dotyczących: robót spawalniczych, przygotowania powierzchni do malowania, przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, przeprowadzenia prób instalacji gazowej Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej. Kategoria zagroŝenia ludzi...zl II Klasa odporności poŝarowej...d. Budynek wyposaŝony w wewnętrzne oraz zewnętrzne hydranty ppoŝ Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Nie dopuszcza się uŝycia materiałów wywołujących promieniowanie o stęŝeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie budowy naleŝy zachować właściwe warunki bhp dotyczące:
7 7 robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów, robót montaŝowych, robót spawalniczych, robót na rusztowaniach, przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, robót elektrycznych. W szczególności Wykonawca: ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpoŝarowej, dopilnuje, aby pracownicy wyposaŝeni byli w odzieŝ roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagroŝenia i zaniedbań dla innych PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy. zobowiązany jest zaznajomić PRACOWNIKÓW podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. zobowiązany jest do współpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisów i zasad BHP ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacji robót przeprowadzi instruktaŝ w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania frontów robót, zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach w aspekcie zachowania właściwych, zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa pracy. zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Oświadcza, Ŝe wszyscy pracujący na budowie pracownicy zatrudnieni są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP. Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagroŝeniu dla zdrowia, Ŝycia i mienia, między innymi: wykonywanych przy czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę uŝytkownika, określającą warunki wykonania przedmiotowych robót. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagroŝenie dla zdrowia lub Ŝycia pracowników, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP. x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie się wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawców, które są bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŝywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Powinien zapewnić: racjonalne wykorzystanie energii, właściwe warunki uŝytkowe w zakresie ogrzewania. 2.Materiały
8 8 Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na Ŝądanie próbki do badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest UpowaŜnienie Urzędu Dozoru Technicznego. Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą uŝytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 3.Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz sprzęt z silnikami elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŝliwość wariantowego uŝycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŝyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4.Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŝeń na osie i innych parametrów technicznych. W razie konieczności wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŝdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 5.Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami, a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
9 9 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających; obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 6.Kontrola jakości Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w dzienniku wykonanie pozycji, jak równieŝ dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. Pobieranie próbek. Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał moŝliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Raporty z badań. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru moŝe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŝnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŝą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŝnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych
10 10 lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art Prawa Budowlanego, naleŝy: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów; sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŝytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŝe, na Ŝądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagroŝeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. śądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie. Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŝenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru moŝe dopuścić do uŝycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia r o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Dokumenty budowy. Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŝu. Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŝy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowaŝnieni są: 1) inwestor, 2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 3) projektant, 4) kierownik budowy, 5) kierownik robót budowlanych, 6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montaŝu i rozbiórki. Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(dz. U. Nr 108, poz. 953) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŝąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dziennika budowy naleŝy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy placu budowy,
11 11 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Pozostałe dokumenty budowy do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŝ: protokół przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeŝeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŝe oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. Obowiązki kierownika budowy (robót) Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Prowadzenie dokumentacji budowy. Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poŝ. Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Uczestniczenie w czynnościach odbioru. Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia moŝliwości powstania zagroŝenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu. Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Koordynowanie robót podwykonawców, jeŝeli reprezentuje generalnego wykonawcę. Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 7.Odbiory robót
12 12 Rodzaje odbiorów robót. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiorowi częściowemu odbiorowi ostatecznemu odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŝnego wynagrodzenia.. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŝnioną pisemnie przez Inwestora. Do kaŝdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie moŝe odmówić dokonania odbioru robót. Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny robót. Zasady odbioru ostatecznego robót. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. operat geodezyjny na komplet robót dziennik budowy, komplet aktualnych dokumentów dopuszczających uŝyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, a takŝe komplet badań próbek betonu); wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
13 13 Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 14.3 Odbiór ostateczny robót. Przystąpienie do uŝytkowania obiektu budowlanego. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art Prawa Budowlanego przystąpienie do uŝytkowania obiektu budowlanego, na którego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moŝe nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŝytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyŝej jest wymagana takŝe, jeŝeli przystąpienie do uŝytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3. Inwestor, w stosunku, do którego nałoŝono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 3) Państwowej Inspekcji Pracy, 4) Państwowej StraŜy PoŜarnej - o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŝytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek o udzielenie pozwolenia na uŝytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w tym takŝe "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami" oraz "protokoły badań i sprawdzeń". PowyŜsze oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do uŝytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają równieŝ inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a takŝe, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 1.Roboty ziemne [CPV ] Kategoria posadowienia Występujące warunki gruntowe zostały uznane za proste, natomiast obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. PodłoŜe W przypadku natrafienia w podłoŝu pod fundamentami warstw nienośnych, naleŝy je usunąć, a powstałą pustkę wypełnić betonem B-7,5. Zalecenia Prace ziemne związane z przygotowaniem podłoŝa pod fundamenty powinny się odbywać przy najniŝszym poziomie wód gruntowych. Wykopy pod fundamenty powinny być wykonywane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniŝej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn naleŝy na dnie wykopu pozostawić około 10 cm gruntu rodzimego a następnie wybrać go ręcznie. 2.Fundamentowanie [CPV ]. Ławy betonowe wykonane będą na budowie z betonu B20 na mokro. PodłoŜa z betonu B7,5 MPa. Zbrojenie stalą A-III i A-0. Roboty betonowe i Ŝelbetowe muszą odpowiadać Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanomontaŝowych. tom I część 1 i 2 oraz następującym normom budowlanym :
14 14 PN-63/B Roboty budowlane i Ŝelbetowe/ Wymagania techniczne / PN-71/B Roboty ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/ Na ścianach fundamentowych ułoŝyć izolację poziomą. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Ŝelbetowych murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien odbywać się sukcesywnie. Wyniki odbiorów naleŝy zapisać w protokołach odbioru robót zanikających. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji nie mogą przekraczać 5 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŝ 2 cm. Przy fundamentach słuŝących jako oparcie słupów prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą przekraczać 0,5 cm. 3.Betonowanie konstrukcji [CPV ] wznoszenie konstrukcji budynków [CPV ]. Elementami Ŝelbetowy wylewanymi są: Ławy fundamentowe Ŝelbetowe wylewane z B-20 zbrojone stalą A-III i A-0 wg proj. konstr.. Belki, wylewki stropowe. Beton B-20, zbrojenie stalą A-0 i A-III. NadproŜa w ścianach zewnętrznych oraz rdzenie i słupy z betonu B20 zbrojone stalą A-III i A-0. Wieńce na ścianach gr. min. 24 cm z B-20 zbrojone stalą A-III i A-0 (4 pręty podłuŝneø12mm, oraz strzemionaø6mm, co 30,0 cm) wg proj. konstr. Elementami Ŝelbetowymi prefabrykowanymi są: NadproŜa w ścianach zewnętrznych o rozpiętości otworów do 2,4 m oraz wewnętrznych o rozpiętości otworów do 1,5 m przyjęto Ŝelbetowe prefabrykowane typu L-19 wg.kb /1/-82. belki stropu Teriwa-I wg świadectwa ITB Nr 577/91 ora z Teriwa-Ibis wg świadectwa ITB nr659/87. Składowanie elementów stropowych, oraz wykonanie stropu powinno odbywać się zgodnie z instrukcja producenta, od którego zostały kupione elementy stropowe. Rozplanowanie belek stropowych, oraz wieńce wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Składowanie elementów stropowych Składowanie elementów stropowych, oraz wykonanie stropu powinno odbywać się zgodnie z instrukcja producenta, od którego zostały kupione elementy stropowe. Transport mieszanki betonowej Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: naruszenia jednorodności mieszanki betonowej (segregacji składników), zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych. zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania oraz rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej układania, w stosunku do załoŝonej receptury, moŝe wynosić 1 cm stoŝka opadowego. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŝenia lub, (jeŝeli to moŝliwe) w pobliŝu betonowanej konstrukcji. OpróŜnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeŝeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośredni do pojemników kołowych, za pomocą, których mieszanka jest transportowana na miejsce jej układania. Transport za pomocą pomp pneumatycznych moŝna stosować przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m, przy duŝych ilościach mieszanki i zapewnieniu ciągłości betonowania. W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłuŝej niŝ 0,5 godziny przewód do tłoczenia powinien być opróŝniony i oczyszczony lub przepłukany. Układanie mieszanki betonowej
15 15 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 3 m (słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej naleŝy stosować rynny, rury teleskopowe, rękawy itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych naleŝy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez rozfrakcjonowania. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niŝ 10 m naleŝy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŝy betonować nie wcześniej niŝ po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerwy. Przy wysokości podciągów powyŝej 80 cm dopuszcza się betonowanie ich niezaleŝnie od płyt. Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w którym naleŝy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŝniejszych fragmentów lub części budowli, wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki betonowej, daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i termin badań temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania Zagęszczanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Przerwy w betonowaniu Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych sił poprzecznych w płytach w linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których wspiera się płyta. Przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do Ŝeber, na których wspiera się płyta. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŝeń głównych, tj. najczęściej pod kątem 45. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi elementów, a w płytach i ścianach do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeŝym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu Warunki dojrzewania świeŝo ułoŝonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie powinny: zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno wilgotnościowych niezbędnych do przewidywalnego tempa wzrostu wytrzymałości betonu uniemoŝliwić powstawanie rys skurczowych w betonie chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. W okresie pielęgnacji betonu naleŝy: chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( w okresie zimowym mrozu) przez ich osłonięcie i zwilŝanie wodą w zaleŝności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. utrzymywać ułoŝony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.
16 16 polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili ułoŝenia. Przy temperaturze +15 C i wyŝszej beton naleŝy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze poniŝej +5 C betonu nie naleŝy polewać. Kontrola wykonania i jakości betonu Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych naleŝy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieŝącego ustalenia: jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, dozowania składników mieszanki betonowej, jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania cech wytrzymałościowych betonu, prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciąŝenia konstrukcji. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na kaŝdej partii betonu. 4.Zbrojenie [CPV ]. Do zbrojenia Ŝelbetowych elementów budynku stosować stal zbrojeniową zgodnie z dokumentacją techniczną. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na Ŝądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali i znak obróbki cieplnej. Przed zazbrojeniem elementów Ŝelbetowych zbrojenie naleŝy odpowiednio przygotować poprzez posortowanie prętów, oczyszczenie z rdzy, pocięcie, a następnie gięcie, zmontowanie i transport do miejsca wbudowania. Czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych Pręty stalowe naleŝy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty uŝyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego naleŝy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. Gięcie prętów zbrojeniowych Gięcie prętów średnicy większej niŝ 20 mm moŝe się odbywać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Gięcie prętów o średnicy mniejszej naleŝy wykonywać ręcznie lub przy uŝyciu urządzeń mechanicznych. Rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zaleŝności od przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, Ŝe odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niŝ: 20 mm, jeŝeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niŝ średnica grubszego pręta, 50 mm, jeŝeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. Dla prętów zbrojenia górnego odległość powinna być nie mniejsza niŝ 30 mm. 5.RóŜne specjalne roboty budowlane [CPV ] KONSTRUKCJE DREWNIANE 5.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 1.1 W zaleŝności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych moŝe być przeprowadzony częściowo w trakcie robót oraz po zakończeniu robót. 1.2 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją. 1.3 Do odbioru robót powinna być przedłoŝona dokumentacja techniczna ( projekt) oraz dziennik budowy. 1.4 Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny. 1.5 Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: - wbudowanych elementów,
17 17 - wykonania elementów przed ich wmontowaniem, - gotowej konstrukcji. 1.6 Badanie materiałów przewidzianych w projekcie powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność uŝytych materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji oraz obowiązujących norm przedmiotowych. 1.7 Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować : - sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie, - sprawdzenie wymiarów wzorników i szablonów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji naleŝy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z projektem i warunkami technicznymi. - sprawdzenie wilgotności drewna 5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI Z DREWNA Dopuszczalne strzałki ugięcia Dopuszczalne strzałki ugięcia wykonanych konstrukcji nie powinny przekraczać określonych w PN-B-03150: Zabezpieczenie przed wilgocią 1.Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem. 2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykających się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. Rozwiązania konstrukcyjne powinno umoŝliwiać odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 3. Środki do zabezpieczeń przed wilgocią powinny posiadać odpowiednie atesty. Nie mogą one powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia Zabezpieczenie przed ogniem 1. Sposób zabezpieczenia powinien być podany w projekcie. 2. Środki do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania. 3.Stosowanie w/w środków powinno być określone w instrukcji Producenta Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 1. Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopodobnych powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną 2. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w przedmiotowych normach. 3Środki chemiczne nie powinny powodować korozji elementów stalowych ZASADY KLASYFIKACJI TARCICY 1. Tarcica powinna odpowiadać wymaganiom określonym dla odpowiedniej klasy wytrzymałościowej podanej w projekcie. 2. Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny jakości drewna oraz jakości obróbki we wszystkich miejscach, gdzie występuje produkcja i kontrola konstrukcji. 3. Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla klas KW, KS i KG powinna być określona przy wilgotności nie większej niŝ 20 % na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia rodzajów wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych tarcicy sortowanej. 4. Jakość sortowanej sztuki tarcicy naleŝy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 5. Tarcicę konstrukcyjną, którą po klasyfikacji jakościowej skrócono, zwęŝono lub przestrugano, naleŝy powtórnie poddać czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, którą : - podzielono z długości na kilka odcinków, - przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych. 6. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną naleŝy uwzględniać kumulację sęków. Kumulacji podlegają dwa pojedyncze sęki lub oddzielne skupienia sęków, jeŝeli : - rozmiary kaŝdego z nich rozpatrywane z osobna mogą stanowić podstawę kwalifikacji, - najmniejsza, mierzona wzdłuŝ włókien drewna, odległość między nimi nie jest większa niŝ połowa szerokości tarcicy. Tarcicę wstępnie zakwalifikowaną na podstawie oględzin większego z sęków pojedynczych lub większego z oddzielnych skupień naleŝy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikować do klasy niŝszej lub odrzucić z klasy najniŝszej. 7. Jako najgorszy przekrój poprzeczny naleŝy przyjmować przekrój umowny w miejscu największego skupienia sęków. NaleŜy przy tym brać pod uwagę wymiary i rozmieszczenie na płaszczyznach, bokach i krawędziach klasyfikowanej tarcicy- wszystkich sęków bez względu na ich kształt, stan zdrowotny i stopień zrośnięcia sęków z otaczającym je drewnem. 8. Wskaźnik sękatości charakteryzujący udział sęków na powierzchni elementu naleŝy przyjmować dla najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy.
18 ZASADY USTALANIA WYMIARÓW I TOLERANCJE WYMIAROWE KONSTRUKCJI WYMIARY I TOLERANCJE WYMIAROWE W PROJEKTACH KONSTRUKCJI Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. 1. Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych na kaŝdym rysunku technicznym obrazującym przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zaleŝności od przyjętej klasy dokładności wykonania. 2. W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe. 3. W przypadku braku oznaczenia na rysunkach wymiarowych lub klas dokładności wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niŝ 1/200 wymiaru. 4. W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niŝ dwukrotna wartość podana w tab. W przypadku elementów o większych wymiarach niŝ podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niŝ 60 mm. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych Wymiary mm Odchyłki Wymiary mm Odchyłki 0-5 0, , ,0 2, WYMIARY I TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH WYMIARY I TOLERANCJE TARCICY 1. Do konstrukcji naleŝy stosować tarcicę iglastą odpowiadającą wymaganiom o wymiarach określonych w normie. 2. Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niŝ: - w długości + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 20 mm najwyŝej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy, - w szerokości + 3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyŝej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy, - w grubości + 1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyŝej w 20 % sztuk badanej tarcicy, 3. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali naleŝy przyjmować jak dla desek. 4. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niŝ: - dla łat o wymiarach poniŝej 50 mm: na grubości +1,0 i - 1,0 mm najwyŝej w 20 % sztuk badanej partii tarcicy, a na szerokości + 2,0 mm i - 1,0 mm. - dla łat o wymiarach poniŝej 50 mm : na grubości i szerokości + 2,0 i - 1,0 mm najwyŝej w 20 % sztuk badanej partii. 5. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie powinny być większe niŝ + 3,0 mm i - 2,0 mm. 6. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niŝ + 3,0 mm i - 2,0 mm Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Połączenia na gwoździe 1. Do złączy konstrukcyjnych naleŝy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom. 2. Średnica gwoździ powinna wynosić: - w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych,
19 19 - w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm- 2 do 4 mm, - w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, - w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 3. Minimalna grubość elementów drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niŝ określona wzorem: t = d ( 3 + 0,8 d ) 19 gdzie d - średnica gwoździa. Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić : ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm, z płyt wiórowych 10 mm. 4. Gwoździe naleŝy wbijać według jednego z trzech układów: - prostokątnego. - przestawionego - w zakosy. 5. W układach wbijania gwoździ rozróŝnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuŝ włókien drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 6. W złączach rozróŝnia się krawędzie obciąŝone i nieobciąŝone. 7. W złączach pod kątem w przypadku gdy kąt α jest mniejszy niŝ 45, dla układów przedstawionego i w zakosy wartość s 3 moŝe wynosić 3 d. 8. Wartość S 1 nie powinna przekraczać 40 d, a wartość s 3-20 d. Jedynie w płatwiach dachowych ciągłych gwoździe montaŝowe moŝna stosować w odległości do 50 cm. 9. Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie wychodziły na zewnątrz. jeŝeli końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu, naleŝy zaginać je wzdłuŝ włókien drewna. 10. Przy łączeniu elementów drewnianych oraz z drewna i materiałów drewnopochodnych wbijanie gwoździ z obu stron elementu wzdłuŝ jednej osi dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe ich końce nie będą zachodziły na siebie więcej niŝ 1/3 grubości części składanej elementu złoŝonego. 11. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe naleŝy wbijać w otwory uprzednio nawiercone w blasze. 12. W złączach, w których gwoździe pracują na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoździ wynosi 4. Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niŝ w 2 szeregach i 2 rzędach. 13. Przy połączeniu elementów drugorzędnych, np. krzyŝulców usztywniających w stemplach i rusztowaniach, minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-81/B Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ naleŝy uwzględnić potrzebną głębokość ich wbicia, dodając 1 mm na kaŝdy szew między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwoździ. 16. Przy łączeniu na gwoździe elementów o zakrzywionych osiach promień tych elementów r powinien być większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego. 17. Przekrój poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o przekrój otworów na gwoździe o średnicy większej niŝ 4,5 mm: - przy układzie prostokątnym lub w zakosy - o przekrój wszystkich otworów w jednym rzędzie, - przy układzie przedstawionym - o przekrój wszystkich otworów w dwóch rzędach. W elementach ściskanych przekroju otworów na gwoździe nie potrąca się. 18. Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna być mniejsza niŝ 2 mm. 19. Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się według PN-81/B POŁĄCZENIA NA KLAMRY 1. Złącza na klamry mogą być wykonywane w połączeniach drugorzędnych lub tymczasowych konstrukcji z krawędziaków, okrąglaków lub bali. 2. Złącza na klamry nie wolno stosować w konstrukcjach z desek.
20 20 6.Roboty murarskie. [CPV ] Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych 25cm+ 10cm styropian. Ściany zewnętrzne parteru murowane z cegły kratówki ceramicznej klasy 15 grub. 25 cm na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora + styropian 14 cm. Wewnętrzne z cegły kratówki grub.25 cm. Roboty murowe wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych tom I, część 2, PN-68/B Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B Cegły pełne i bloki drąŝone wapienno-piaskowe. Obowiązują następujące zasady: w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy ścianki działowe poniŝej jednej cegły murować nie wcześniej niŝ po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji mury wykonywać warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, odsadzek, otworów i.t.p. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŝy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach naleŝy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy 7.Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty [CPV ] Konstrukcja dwuspadowego dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa oparta na słupkach i murach. Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności do 15%. Krokwie nie podcięte. Płatwie podparte mieczami oraz słupkami o rozstawie do 4,2 m. Drewnianą konstrukcję więźby dachu impregnować preparatem o właściwościach bio i ogniochronnych typu Fobos do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/. Pokrycie dachu nad budynkiem z blachy stalowej dachówkopodobnej. Blachę mocować do łat śrubowkrętami do drewna z uszczelką gumową. Odbiór robót Badanie podłoŝa lub podkładów naleŝy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych Sprawdzenie równości powierzchni podłoŝa naleŝy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłoŝoną do tej powierzchni nie powinien być większy niŝ 5 mm Sprawdzenie równości podkładu naleŝy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłoŝoną do tej powierzchni nie powinien być większy niŝ 5mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci dachowej i nie większy niŝ 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci Sprawdzenie szerokości szczelin w stykach płyt termoizolacyjnych naleŝy przeprowadzić przez oględziny albo pomiar z dokładnością, co do 1 milimetra. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoŝa lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbiorów częściowych naleŝy przeprowadzać w stosunku do tych robót, do których dostęp później jest niemoŝliwy lub utrudniony. Czynności te powinny być potwierdzone w dzienniku budowy Badania końcowe naleŝy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu Do odbioru technicznego robót pokrywczych, wykonawca jest zobowiązany przedstawić - Dokumentacje techniczną - Zapisy potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoŝa lub podkładu oraz warstw lub fragmentów pokrycia - Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów Na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy naleŝy sprawdzić, czy podłoŝe lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : Budynek remizy strażackiej ze świetlicą w Kobylanach, gm. Skaryszew nr ewid. gruntu 215, ark.1, obręb 0016 Kobylany
Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice Budowa zbiornika wyrównawczego V-216 m3 w miejscowości Budzów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa i adres projektu: Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice Budowa zbiornika wyrównawczego V-216 m3
S.T. O SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE
S.T. O.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Rozbudowa Przedszkola W Powidzu na działce nr 443/1 Inwestor: Urząd Gminy w Powidzu Branża: BUDOWLANA Kod: CPV

References: Art. 45
 Art.46
 art. 10
 art.49
 art. 51
 art. 57
 art. 60