Source: https://www.scribd.com/doc/70441572/Protocolo-Auditoria-Alumbrado-Publico
Timestamp: 2018-03-17 13:15:44+00:00

Document:
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR .............................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OBJETO .......................................................................................3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA..............3 TOMA DE DATOS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. ...............3 AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS .............................................8 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. ............9 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ........................................ 11 OTRAS RECOMENDACIONES ......................................................... 12
ANEXO 1:EFICIENCIA ENERGÉTICA, NIVELES DE ILUMINACIÓN Y RESPLANDOR LUMINOSO ...................................................................... 14 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN ...................................... 15 NIVELES DE ILUMINACIÓN .................................................................... 17 Clasificación de vías ........................................................................... 17 Clases de alumbrado.......................................................................... 17 Niveles de iluminación de los viales ...................................................... 20 Niveles de iluminación de alumbrados específicos ..................................... 22 Niveles de iluminación de alumbrados ornamentales ................................. 25 RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO ..................................................... 26 ANEXO II : FICHAS DE CAMPO ............................................................... 28 CUADROS GENERALES DE ALUMBRADO ............................................. 30 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y ESPACIOS ILUMINADOS .................................................................. 34 RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR ................................................. 36
El objeto de este documento es facilitar un procedimiento de actuación con el alcance de los trabajos para la realización de una auditoría energética de instalaciones de alumbrado público exterior. Por auditoría energética entendemos el análisis de situación que nos permite conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación, con el objetivo de: Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones. Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente. Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica.
La auditoría energética debe abarcar a todas las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento como recibidas o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la iluminación vial, sea funcional o ambiental, como a la ornamental y a cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere susceptible de incluir en la auditoría. El alcance de los trabajos a realizar será: Toma de datos inicial Auditoría energética de cada una de alumbrado Análisis del cumplimiento de normativas Elaboración de propuestas de actuación
El trabajo a desarrollar en la auditoría debe permitir conocer el estado físico de las instalaciones de alumbrado respecto a un uso racional de la energía que consumen y a su aptitud para cumplir el fin para el que fueron diseñadas y ejecutadas, cumpliendo la normativa que le sea de aplicación. El punto de partida del presente trabajo es el acceso a la información de base del diseño y características de las instalaciones de alumbrado, con los criterios
asumidos en su día como premisas respecto a la funcionalidad perseguida en los espacios iluminados. Esta información deberá ser aportada por los servicios técnicos del Ayuntamiento, al estar contenida en la documentación y planos de los proyectos originales y replanteos o reformas acometidas con posterioridad. Analizada esta información de base, el Auditor procederá a realizar una labor de campo in situ para la toma de datos de la situación actual de las instalaciones de alumbrado que sirva para la realización de los distintos análisis técnicos. Para ello, realizará sobre cada una de las instalaciones de alumbrado público el análisis de los elementos integrantes de la misma, de acuerdo con las fichas que se adjuntan en el Anexo 2, que deberán ser identificadas de forma absoluta a la misma. a) El Auditor realizará las mediciones correspondientes de todos los parámetros eléctricos incluidos en las fichas, como pueden ser: • • • • • • Tensión entre fases, fases y neutro Corriente en cada fase Potencia activa Potencia reactiva Factor de potencia etc.
b) Igualmente, realizará las mediciones y cálculos de los parámetros lumínicos de cada tipo de instalación:
Flujos luminosos y niveles de iluminación Luminancias e iluminancias etc.
c) Para la realización de estas mediciones y la obtención de los datos necesarios, el Auditor deberá disponer de los equipos de medida necesarios, tales como: Registradores de intensidad y tensión Tenaza amperimétrica y voltimétrica Analizador de redes Luxómetro - luminancímetro etc. A tal efecto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se analizarán los siguientes aspectos:
1) Inventario desglosado de la instalación y de sus componentes: Identificación de la situación de cada uno de los centros de mando existentes, sus elementos, su estado, etc.
Cuadros eléctricos de mando y control. - Identificación de los componentes. - Características mecánicas. - Características eléctricas. - Protecciones. - Líneas de salida. - Puntos de luz por línea. - Características de los puntos.
Líneas de distribución y acometida. - Tipo de líneas. - Ubicación y características. - Secciones. - Protecciones.
Puntos de luz. Disposición. - Ubicación. - Características. - Disposición. - Tipología.
de luminarias. Ubicación. Características. Disposición. Tipología.
Identificación de todas y cada una de las lámparas en cuanto a sus características, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
Tipos de lámparas. - Características. - Identificación. - Potencia. - Tipología.
Equipos de encendido. - Características. - Identificación de los elementos - Sistema. - Posibilidades de variación.
Sistemas de regulación y control. - Características. - Sistema. - Capacidad del mismo.
Protecciones. - Características. - Tipología.
2) Análisis funcional de las instalaciones: Se realizará un análisis de la tipología de funcionamiento de las distintas
Tipos de vía. Niveles de iluminación (Iluminancia) Niveles de iluminación (luminancia) Flujo hemisférico superior instalado Parámetro y criterios de calidad Uniformidades x Parámetros eléctricos Cumplimiento del REBT-ITC-09
3) Análisis energético de las instalaciones: Se analizarán los parámetros de consumo y eficiencia energética.
Potencia instalada Potencia reducida Elementos de medida - Características. - Tipología. - Número de elementos. Elementos de reducción de potencia - Características - Tipología Sistemas de maniobra y protección. - Características. - Tipología. Índices de eficiencia energética. Coeficientes de utilización. Rendimiento de la instalación.
4) Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento: Por ultimo es importante conocer bajo que condiciones se está gestionando y manteniendo cada una de las instalaciones que conforman el alumbrado público del municipio. • • • • Régimen de funcionamiento general. Régimen de funcionamiento reducido. Régimen general de utilización. Horario anual de funcionamiento.
4. AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
Esta fase contempla el análisis de la información obtenida, persiguiendo repartir el gasto energético por ratios relativos a la actividad desarrollada o el servicio atendido, y evaluando la eficiencia de los distintos equipos e instalaciones, determinando con ello las posibles actuaciones a acometer para su optimización en el gasto energético o su adecuación a normativas y reglamentos. En este sentido, el análisis de eficiencia energética versará en gran medida sobre el diseño de este tipo de instalaciones, basándose en aspectos relativos a la definición de espacios iluminados, implantación de sistemas de regulación y control, optimización de potencias instaladas, limitación del resplandor luminoso y de la luz intrusa, y de todo ello, valorando la calidad de las instalaciones en estos aspectos. Además, serán tenidos en consideración los criterios establecidos por organismos competentes en el uso y optimización energética de instalaciones como, por ejemplo, los establecidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.- IDAE y el Comité Español de la Iluminación.- CEI en su Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, u otros criterios o recomendaciones como las que se relacionan más adelante. Igualmente, se analizarán las posibles pautas, procedimientos o sistemas adoptados en el municipio para el uso racional de la energía en sus instalaciones de alumbrado, como programas de gestión, de contabilidad energética, etc.
La presentación de los resultados seguirá el guión establecido en este documento y deberá reflejar los datos obtenidos en la cumplimentación del cuestionario de características, las mediciones realizadas sobre equipos, instalaciones y espacios iluminados, los ratios o consumos específicos obtenidos, así como la evaluación del grado de eficiencia de aquellos sistemas o subsistemas que se considere afectan de forma propia al consumo global de las instalaciones. a) Se incluirá una evaluación técnica del funcionamiento de cada instalación, con observaciones relativas a las medidas correctoras que se deberían adoptar para la perfecta explotación de la misma. b) El Auditor propondrá las reformas que fueran precisas para alcanzar el máximo ahorro energético en la explotación de las instalaciones y el
cumplimiento de los parámetros de calidad de las mismas, en función del análisis de todos los datos obtenidos del estudio de la instalación. Las posibles mejoras serán valoradas en términos energéticos y económicos. El documento final incluirá el escenario de la situación actual del alumbrado en el municipio mediante un cuadro resumen donde se refleje el nº de puntos de luz, la potencia instalada, las horas de funcionamiento anuales y su consumo y coste anuales de energía. Este mismo cuadro se cumplimentará para el escenario futuro, asumidas las reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y económicas derivadas de su implantación. La evaluación económica incluirá el alcance de la realización de las medidas propuestas, así como los periodos de amortización propuestos de menor a mayor: Medidas con periodo de amortización menor de un año. Medidas con periodo de amortización menor de tres años. Medidas con periodo de amortización superior a tres años. El informe final será complementado, en sus distintos capítulos, con información descriptiva de aquellas técnicas o nuevas tecnologías que le fueran de aplicación, puestas en el mercado para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la reducción de su impacto ambiental: lámparas de menor consumo específico, luminarias con limitación de flujo al hemisferio superior, sistemas de regulación y control, etc. El Auditor presentará la documentación en soporte gráfico y en soporte informático, lo que permitirá la posterior utilización por parte del Ayuntamiento. Asimismo, realizará la preparación técnica suficiente del personal encargado de la explotación y gestión de las instalaciones para la utilización de esta Auditoría.
6. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
• Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". Órgano emisor: Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. BOE 19/06/1984 Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL. Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 24/01/1986 • Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 15/07/1989 Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 26/04/1989 Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 07/07/1989 Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad Autónoma Órgano emisor: Conserjería de Innovación, ciencia y empresa. BOJA 22/11/2005 Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Órgano emisor: Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18/09/2002 Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano emisor: Ministerio Economía. BOE 27/12/2000
Y todas aquellas que, aunque no se relacionen en este listado, pudieran ser de obligado cumplimiento en función del tipo de tarea a realizar.
• • Vocabulario internacional de iluminación. Publicación CIE 17.4: 1987 Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los Parámetros de Alumbrado en las Prestaciones Visuales. Publicación CIE 19.21/22: 1981 Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. Publicación CIE 23: 1973 Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el alumbrado de carreteras. Publicación CIE 30.2: 1982 Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de carreteras. Publicación CIE 31: 1936 Puntos especiales en alumbrado público. Publicación CIE 32/AB: 1977 Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. Publicación CIE 33: 1977 Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos, clasificación y prestaciones. Publicación CIE 34: 1977 Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. Publicación CIE 47: 1979 Retrorreflexión: definición y mediciones. Publicación CIE 54: 1982 Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la luminancia en la zona de umbral. Publicación CIE 61: 1984 Pavimentos de carreteras y alumbrado. Publicación CIE 66: 1984 Medición del flujo luminoso. Publicación CIE 84: 1989 Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. Publicación CIE 88: 1990 Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes. Publicación CIE 93: 1992 Guía para la iluminación con proyectores. Publicación CIE 94: 1993 Contraste y visibilidad. Publicación CIE 95: 1992 Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna.Publicación CIE 100: 1992
Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico motorizado y peatonal. Publicación CIE 115: 1995 Fotometría y gonio fotometría de las luminarias. Publicación CIE 121: 1996 Guía para minimizar la luminosidad del cielo. Publicación CIE 126: 1997 Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores. Publicación CIE 129: 1998 Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. Publicación CIE 132: 1999 Guía para la iluminación de áreas urbanas. Publicación CIE 136: 2000 Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras. Publicación CIE 140: 2000 Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el Transporte. Publicación CIE 143: 2001 Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las Señales de Tráfico. Publicación CIE 144: 2001.
• • • • • • Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto Astrofísica de Canarias). Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 1999). Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento de 1999. Recomendaciones CELMA. Recomendaciones relativas al Alumbrado de las Vías Públicas, de la Asociación Francesa de Iluminación AFE. Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos abiertos. (Ofic. Tec. para la protección de la calidad del cielo: versión junio 2001). CIE Division 5 Exterior and Other Lighting Applications. TC5.12-Obstrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor lighting installations (Final Draft – January 2001). Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAECEI), de marzo de 2001.
Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de Normalización). Normativa para la protección del cielo (Instituto de Astrofísica de Canarias).
ANEXO 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA, NIVELES DE ILUMINACIÓN YRESPLANDOR LUMINOSO
Se adjunta en el presente documento una relación de definiciones, valores y niveles de iluminación que deberán servir como referencia en la ejecución de la auditoría del alumbrado exterior de un municipio a la hora de cuantificar, valorar y comparar los resultados obtenidos.
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN
E ε = S ⋅P
⎛ m 2 ⋅ lux ⎜ ⎜ W ⎝
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 . lux/W) P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); S = superficie iluminada (m2); iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el Em = mantenimiento previsto (lux); La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores: εL =eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W); fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad) fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
⋅ f m ⋅ fu
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εL): Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la lámpara más su equipo auxiliar. Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales.
Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz). Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores -eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo. A la hora de proponer una reforma de la instalación de alumbrado, se tendrán en consideración los siguientes aspectos: a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos cromáticos de la instalación. c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado. d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas. e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible. f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable.
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en la Tabla 1.
Clasificación A B C D E Tipo de vía de alta velocidad de moderada velocidad carriles bici de baja velocidad vías peatonales Velocidad del tráfico rodado (km/h) v > 60 30 < v ≤ 60 -5 < v ≤ 30 v≤5
Tabla 1 – Clasificación de las vías
En las tablas siguientes se definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores.
Situaciones de proyecto A1 Tipos de vías • Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y accesos controlados (autopistas y autovías). Intensidad de tráfico Alta (IMD) ≥ 25.000 ..................................... Media (IMD) ≥ 15.000 y < 25.000 ................... Baja (IMD) < 15.000 ..................................... • Carreteras de calzada única con doble sentido de circulación y accesos limitados (vías rápidas). Intensidad de tráfico Alta (IMD) > 15.000 .................................... Media y baja (IMD) < 15.000 ......................... • Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici. • Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio. Intensidad de tráfico IMD ≥ 7.000 ................................................. IMD < 7.000 ................................................ • Vías colectoras y rondas de circunvalación. • Carreteras interurbanas con accesos no restringidos. • Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de distribución urbana a distritos. • Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones. Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera. IMD ≥ 25.000 ............................................... IMD ≥ 15.000 y < 25.000 ............................. IMD ≥ 7.000 y < 15.000 ................................ IMD < 7.000 ................................................ Clase de Alumbrado(*)
(*) Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
Tabla 2 – Clases de alumbrado para vías tipo A
• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante. • Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas. Intensidad de tráfico IMD ≥ 7.000................................................... ME2 / ME3c IMD < 7.000 .................................................. ME4b / ME5 / ME6 • Carreteras locales en áreas rurales. Intensidad de tráfico y complejidad del ME2 / ME3b trazado de la carretera. ME4b / ME5 IMD ≥ 7.000................................................... IMD < 7.000 ..................................................
(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B
Tipos de vías • Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas Flujo de tráfico de ciclistas Alto ...................................................................... Normal.................................................................. • Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías. • Aparcamientos en general. • Estaciones de autobuses. Flujo de tráfico de peatones Alto ...................................................................... Normal.................................................................. • Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada • Zonas de velocidad muy limitada Flujo de tráfico de peatones y ciclistas Alto ...................................................................... Normal..................................................................
Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
Tabla 4 – Clases de alumbrado para vías tipos C y D
• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada. • Paradas de autobús con zonas de espera • Áreas comerciales peatonales. Flujo de tráfico de peatones Alto ...................................................................... CE1A / CE2 / S1 S2 / S3 / S4 Normal.................................................................. • Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones. Flujo de tráfico de peatones Alto ...................................................................... CE1A / CE2 / S1 S2 / S3 / S4 Normal..................................................................
Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E
Cuando para una determinada situación de proyecto e intensidad de tráfico puedan seleccionarse distintas clases de alumbrado, se elegirá la clase teniendo en cuenta la complejidad del trazado, el control de tráfico, la separación de los distintos tipos de usuarios y otros parámetros específicos.
Niveles de iluminación de los viales
En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado.
Clase de Alumbrad o Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas Luminancia (4) Media Lm (cd/m2)(1) ME1 ME2 ME3a ME3b ME3c ME4a ME4b ME5 ME6 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,50 0,30 Uniformida d Global Uo [mínima] 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 Uniformidad Longitudinal U [mínima] 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,60 0,50 0,40 0,40 Deslumbramie nto Perturbador Incremento Umbral TI (%)(2) [máximo] 10 10 15 15 15 15 15 15 15 Iluminación de alrededores Relación Entorno SR (3) [mínima] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Sin requisitos
(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. (2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.
Tabla 6 – Series ME de clase de alumbrado para viales secos Tipos A y B
En la tabla 7 se concretan los niveles de iluminación de las series MEW de clases de alumbrado a aplicar en aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y persistencia de la lluvia provoque que, durante una parte significativa de las horas nocturnas a lo largo del año, la superficie de la calzada permanezca mojada (aproximadamente 120 días de lluvia anuales). En ella se incluye un requisito adicional de uniformidad global con calzada húmeda para evitar la degradación de las prestaciones durante los periodos húmedos.
Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas y húmedas Calzada Calzada seca húmeda Luminancia Uniformidad Uniformidad Uniformidad (5) Global Longitudinal Global Media Lm Uo Ul(2) U0 [mínima] (cd/m2)(1) [mínima] [mínima] 2,00 0,40 0, 60 0,15 1,50 0,40 0, 60 0,15 1,00 0,40 0, 60 0,15 0,75 0,40 Sin requisitos 0,15 0,50 0,35 Sin requisitos 0,15
Deslumbramien to Perturbador Incremento Umbral TI (%) (3) [máximo] 10 10 15 15 15
Iluminació de alrededores
Relación Entorno SR (4) [mínima] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
(2) Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovías y carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y accesos limitados. (3) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI)
La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan áreas contiguas a la calzada con sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico recomendándose a ser posible 5 m de anchura.
(5) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.
Tabla 7 – Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B
Iluminancia horizontal en el área de la calzada Iluminancia Media Iluminancia mínima Em (lux)(1) Emin (lux)(1) 15 5 10 3 7,5 1,5 5 1
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E
Iluminancia horizontal Uniformidad Media Iluminancia Media Em (lux) Um [mínima] [mínima mantenida(1)] 50 0,40 30 0,40 25 0,40 20 0,40 15 0,40 10 0,40 7,5 0,40
Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.
Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E
NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ESPECÍFICOS
Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores. Los requisitos fotométricos serán los especificados a continuación. • Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el plano vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se asegure una buena percepción de los peldaños. • Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 pudiendo elevarse, en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma uniformidad. Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media de 0,5.
Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e industriales y CE2 en zonas residenciales.
Alumbrado de Parques y Jardines Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como las vías de tipo E (tabla 5).
Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima de 40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado CE1.
Alumbrado de Fondos de Saco El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia será CE2.
Alumbrado de Glorietas Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos. Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50% mayor que los niveles de los accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes: Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux Uniformidad media Um ≥ 0,5 Deslumbramiento máximo GR ≤ 45
En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado público, el nivel de iluminación de las glorietas será como mínimo un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación. • Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la Publicación CIE 88 de 2004. • Aparcamientos de vehículos al aire libre El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2, establecidos en la tabla 4. • Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en la norma EN 12464-2.
NIVELES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADOS ORNAMENTALES
Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, etc., y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos acuáticos, etc. Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la tabla 11.
NATURALEZA DE LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE ILUMINADA NIVELES DE ILUMINANCIA MEDIA (Lux) (1) Iluminación de los alrededores COEFICIENTES MULTIPLICADORES DE CORRECCIÓN (2) Corrección para Corrección para el estado de la el superficie tipo de lámpara iluminada H.M. S.A.P. Sucia Muy V.M. S.B.P. Sucia 1,0 0,9 3,0 5,0 1,1 1,0 2,5 5,0
Piedra clara, mármol claro 20 30 Piedra media, cemento, mármol 40 60 coloreado claro Piedra oscura, granito gris, mármol 100 150 300 1,0 1,1 2,0 3,0 oscuro Ladrillo amarillo claro 35 50 100 1,2 0,9 2,5 5,0 Ladrillo marrón claro 40 60 120 1,2 0,9 2,0 4,0 Ladrillo marrón oscuro, granito rosa 55 80 160 1,3 1,0 2,0 4,0 Ladrillo rojo 100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0 Ladrillo oscuro 120 180 360 1,3 1,2 1,5 2,0 Hormigón arquitectónico 60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0 REVESTIMIENTO DE ALUMINIO: 1,5 1,1 1,2 600 300 200 2,0 Terminación natural termolacado muy coloreado 1,0 1,3 360 180 120 2,0 (10%) rojo, marrón, amarillo 1,5 termolacado muy coloreado 1,3 1,0 360 180 120 2,0 (10%) azul – verdoso 1,5 termolacado colores medios (30 – 1,0 1,2 120 60 40 4,0 40%) rojo, marrón, amarillo 2,0 termolacado colores medios (30 – 1,2 1,0 120 60 40 4,0 40%) azul – verdoso 2,0 termolacado colores pastel (60 – 1,0 1,1 60 30 20 5,0 70%) rojo, marrón, amarillo 3,0 termolacado colores pastel (60 – 1,1 1,0 60 30 20 5,0 70%) azul - verdoso 3,0 (1) Valores mínimos de iluminancia media en servicio con mantenimiento de la instalación sobre la superficie limpia iluminada con lámparas de incandescencia.
Coeficientes multiplicadores de corrección para lámparas de halogenuros metálicos (H.M.), vapor de mercurio (V.M.), de vapor de sodio a alta presión (S.A.P.) y a baja presión (S.B.P.), así como para el estado de limpieza de la superficie iluminada
Tabla 11 - Niveles mínimos de iluminancia media en servicio del alumbrado ornamental
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.
CLASIFICACIÓN DE ZONAS E1 DESCRIPCIÓN
ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar. E2 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas. E3 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. E4 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna.
Tabla 1 – Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa
Limitaciones de las Emisiones Luminosas Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño. La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la instalación.
El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 2.
CLASIFICACIÓN DE ZONAS E1 E2 E3 E4
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO FHSINST ≤ 1% ≤ 5% ≤ 15% ≤ 25%
Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado Además de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en las tablas de los Niveles de Iluminación.
Se adjunta en el presente documento una relación de fichas de campo que deberán servir como soporte o modelos de referencia en la ejecución de la auditoría del alumbrado exterior de un municipio a la hora de estructurar la información de los resultados obtenidos. Se establecen tres bloques diferenciados de tipos de fichas: a) El primero, relativo a los datos de los cuadros generales de alumbrado, donde se contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a su localización, acometida eléctrica, protecciones, equipos de medida, datos de facturación de la compañía eléctrica y los circuitos que de él parten hacia el resto de la instalación. De este bloque se confeccionarán tantas fichas como cuadros eléctricos sean objeto de la auditoría. b) El segundo, relativo a los datos de las características propias de las instalaciones de alumbrado en los distintos tipos de vías, donde se contempla la descripción y la medida de parámetros relativos a la tipología de la instalación de alumbrado, sus niveles de iluminación y su grado de eficiencia energética. De este bloque se confeccionarán tantas fichas como viales o espacios exteriores iluminados sean objeto de la auditoría. c) El tercero, relativo a la obtención de un conjunto de ratios o números índice que permitirán situar cualitativamente el nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.
DATOS GENERALES DEL CUADRO LOCALIDAD DIRECCIÓN CIF. ABONADO Nº IDENTIFICACIÓN SUMINISTRO PROVINCIA C.P. COOR. UTM
ACOMETIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL MONTAJE SI NO AÉREA SUBTERRÁNEA LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) MATERIAL Cu Al AISLAMIENTO
TIPO CONDUCTOR POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (kW)
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ALOJADA EN CUADRO SI NO EXTERIOR SI NO OTRA SITUACIÓN (ESPECIFICAR) COODENADAS UTM IP INT. NOMINAL FUSIBLE (A) IK
SITUACIÓN GRADO PROTECCIÓN DE
CUADRO DE PROTECCIÓN DIMENSIONES (m) ALTO ANCHO FONDO CONDUCTOR AISLANTE OTROS (Indicar) PARED SUELO UBICACIÓN EXTERIOR INTERIOR
LOS MÓDULOS COMPAÑÍA/PROPIEDAD
SI NO SEPARADOS UNIDOS CELULA FOTOELÉCTRICA RELOJ PROGRAMADOR ASTRONÓMICO OTROS
PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR PUESTA A TIERRA DEL CUADRO EXISTE TIPO
SECCIÓN LÍNEA PRINCIPAL (mm2)
PROTECCIONES GENERALES CORTE OMNIPOLAR INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO POLOS (Nº) TENSIÓN (V) REARMABLE INTERRUPTOR DIFERENCIAL
POLOS (Nº) TENSIÓN (V) SENSIBILIDAD (mA) REARMABLE
ESTÁTICO DINÁMICO OTROS
EQUIPOS DE MEDIDA DE COMPAÑÍA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA TRAFOS MEDIDA SI NO CONTADOR ACTIVA SI NO CONTADOR REACTIVA SI NO MAXÍMETRO SI NO CONTADOR INTEGRAL SI NO ICP SI NO INTENSIDAD NOMINAL Nº DE POLOS INTENSIDAD CONTADOR TENSIÓN CONTADOR RELACIÓN LECTURA INTENSIDAD CONTADOR TENSIÓN CONTADOR RELACIÓN LECTURA INTENSIDAD CONTADOR TENSIÓN CONTADOR RELACIÓN LECTURA INTENSIDAD CONTADOR TENSIÓN CONTADOR RELACIÓN LECTURA REL. TRANSFORMACIÓN CLASE DE TRAFO
DATOS FACTURA COMPAÑÍA1 SUMINISTRO Nº PERÍODO POTENCIA CONTRATADA (kW) POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN EL MAXÍMETRO (kW) POTENCIA ACTIVA (kW) CONSUMO POTENCIA REACTIVA (KVA) IMPORTE RECIBO
Tantas fichas como recibos haya generado el cuadro analizado en el período de un año.
PROTECCIÓN, DIMENSIONADO Y CONSUMO DE LOS CIRCUITOS CIRCUITO Nº INTERRUPTOR MACNETOTÉRMICO DIFERENCIAL CONTACTOR SECCIÓN (mm2) MONTAJE FASES (Nº) DOBLE ENCENDIDO POTENCIA (kW) Sin reducción de flujo INTENSIDAD (A) Sin reducción de flujo TENSIÓN (V) Sin reducción de flujo COS φ Sin reducción de flujo POTENCIA (kW) Con reducción de flujo INTENSIDAD (A) Con reducción de flujo TENSIÓN (V) Con reducción de flujo COS φ Con reducción de flujo FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE R S T R S T R S T 1 POLOS (Nº) INTENSIDAD (A) POLOS (Nº) INTENSIDAD (A) SENSIBILIDAD (mA) SI NO TIPO AÉREO FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE FASE R S T R S T R S T R S T SUBTERRÁNEO SI SI SI NO NO NO 2 3
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LOS DISTINTOS TIPOS DE VÍAS Y ESPACIOS ILUMINADOS
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR LOCALIDAD DIRECCIÓN Nº DEL CUADRO GENERAL DE PROCEDENCIA DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ILUMINADO TIPO DE VIA CLASE DE ALUMBRADO POTENCIA ACTIVA TOTAL INSTALADA SUPERFICIE ILUMINADA
DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS UNIDADES
SUSPENDIDO BRAZO MURAL COLUMNA/BÁCULO OTRO MATERIAL DEL SOPORTE UNILATERAL TRESBOLILLO DISPOSICIÓN OPOSICIÓN CENTRAL TIPO SOPORTES DERIVACIÓN (mm2)
MAGNETOTÉRMICO FUSIBLE NO EXISTE BIEN MAL REGULAR
CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS TIPO DE LUMINARIA POLIMERO ALUMINIO MATERIAL FUNDICIÓN OTROS
CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA Nº DE LÁMPARAS
REDUCCIÓN DE FLUJO CON HILO DE MANDO DOBLE NIVEL TRIPLE NIVEL ESTABILIZADOR-REDUCTOR BALASTO ELECTRÓNICO SIN HILO DE MANDO VÍA TELEFONO
NIVELES DE ILUMINACIÓN ILUMINANCIA MEDIA (lux) CON REDUCCIÓN SIN REDUCCIÓN MEDIA
⎛ E ⎜U med = min ⎜ E med ⎝
⎛ E ⎜U ext = min ⎜ E max ⎝
S ⋅ Em P
RESPLANDOR LUMINOSO CLASIFICACIÓN DE LA ZONA FLUJO HEMISFERIO INSTALADO SUPERIOR
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR NUMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO POTENCIA INSTALADA POR HABITANTE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE PUNTOS DE LUZ POR 1.000 HABITANTES SUPERFICIE VIALES ASOCIADOS AL CUADRO RELACIÓN POTENCIA INSTALADA SUPERFICIE POBLACIÓN FACTURACIÓN INSTALADA kWH ANUALES INSTALADOS ANUAL DIVIDIDA POR POR POTENCIA NUMERO DE ÚTIL kW hab W/hab Wh/hab año PL/1000 hab m2/c W/m2 €/kW kWh/kW
Documents Similar To Protocolo Auditoria Alumbrado Publico

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto