Source: https://ru.scribd.com/document/297099636/Real-Decreto-1942-1993-Aprob-Reglam-PCI
Timestamp: 2019-09-16 00:56:50+00:00

Document:
Real Decreto 1942-1993 Aprob. Reglam. PCI
Real Decreto 1942-1993 Aprob. Reglam
сохранитьСохранить «Real Decreto 1942-1993 Aprob. Reglam. PCI» для последующего чтения
Estudio de Riesgos-Grifo Fatima
normativa-1
Especificaciones de Extintores
Sistema Contra Incendios Presetancion
Qué Es El Fuego Completo
Qué Son Las Señales de Seguridad
Clasificación de Tipos de Fuego y Extintores
del Gobierno de la prosecucin del recurso de inconstitucionalidad nmero 2685/1992. interpuesto contra
el inciso final del prrafo segundo del artculo 6. ((salvo
en cuanto sea aplicable el presente Fuero); los artculos 10. 11. 12. 13. 14. 30 Y 94; la regla o punto 2
del artculo 123. y el artculo 132. de la ley del Parlamento Vasco 3/1992. de 1 de julio. del Derecho Civil
Foral del Pas Vasco. quedando en consecuencia sin efecto la suspensin de los preceptos de dicha ley mantenida
por auto de 30 de marzo .ltimo y declarndose terminado este proceso constitucional.
M'adrid. 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del
RODRIGUEZ-PIERO y BRAVQ-FERRER
ta en aplicacin. de conformidad con las competencias
que corresponden a las distintas Administraciones Pblicas.
En su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado.
a propuesta del Ministro de Industria y Energa y previa
deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del
da 5 de noviembre de 1993.
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccin contra incendios que figura como anexo a este
Real Decreto. as como los dos apndices relativos a
las disposiciones tcnicas.
Disposicin adicional nica.
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que $e aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccin contra incendios.
los aparatos, equipos y sistemas empleados en la
proteccin contra incendios se caracterizan, porque su
instalacin se hace con la expectativa de que no han
de ser necesariamente utilizados y. por otra parte. los
ensayos efectuados para contrastar su eficacia difcilmente pueden realizarse en las mismas condiciones en
que van a ser utilizados.
Por elle. si las caractersticas de estos aparatos. equipos y sistemas. as como su instalacin y mantenimiento.
no satisfacen los requisitos necesarios para que sean
eficaces durante su empleo. adems de no ser tiles
para el fin para el que han sido destinados. crean una
situacin de falta de seguridad. peligrosa para Personas
y bienes. '
la Norma Bsica de la Edificacin. aprobada por Real
Decreto 279/19 91.de 1 de marzo. establece que el
diseo. la ejecucin y el mantenimiento de las instalaciones de deteccin. alarma 'y extincin de incendios.
as como sus materiales. sus componentes y sus equipos
cumplirn lo establecido en su reglamentacin especfica.
Se hace necesario; en consecuencia. establcer las
condiciones que deben reunir las citadas instalaciones
, para lograr que su empleo. en caso de incendio. sea
la ley 21/19~2; de 16 de jutio.de Industria; establece. en su artculo 12. las disposiciones que deben
contener los reglamentos de segurida-d; en este sentido.
el presente Reglamento se estructura en dos partes: la
primera comprende el Reglamento de instalaciones de
proteccin contra incendios y la segunda. que est constituida por dos apndices. contiene las disposiciones tcnicas; el primer apndice establece las prescripciones,
que deben cumplir los aparatos. equipos y sistemas de
proteccin contra incendios. incluyendo caractersticas
e instalacin. y el segundo el mantenimiento mnimo
Asimismo. la citada ley 21/1992 define el marco
en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial.
estableciendo los instrumentos necesarios para su pues- ,
Se autoriza al Ministro de Indu,sfria y Energa para
que. de acuerdo con la evolucin de la tcnica. actualice
la relacin de normas UNE que figuran en este Reglamento y sus apndices y adecue las exigencias tcnicas
cuando las mismas resulten de normas de derecho comunitario. '
A los aparatos. equipos o sistemas ya instalados o .
en proyecto de instalacin. con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Reglamento. nicamente les ser
de aplicacin aquellas materias relativas a su mantenimiento.
Disposi~in transitoria segunda.
la marca a que se refiere el artc.ul02 del Reglamento
anexo a este Real Decreto slo serl exigible a. los aparatos.equipos o componentes de sistemas que se instalen a partir de un ao de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Disposicin transitoria tercera.
En la Comunidad Autnoma de Cantabria. los servicios correspondientes a la Administracin General del
Estado ejercern las funciones previstas en el presente
Reglamento hasta que se lleve a cabo .el traspaso de .
servicios previsto en el artculo 22 de ,la ley Orgnica 9/1992. de 23 de. diciembre, de transferencia de'
comptencias a las Comunidades Autnomas que acced,ieron a la autonoma por la, va del artculo 143 de
Disposicin final primera.
1. Se faculta al' Ministro de Industria y Energa para
dictar las disposiciones nec~saIi'a.l) 'para el desarrollo y
cumplimiento del presente Real'Oecreto.,
2. El presente Real Decreto entrar en vigor a los
tres meses de su publicacin en el Boletn Oficial del
Estado)).
Disposicin final' segunda.
Se solicitar el informe de la Comisin Permanente
de las condiciones de proteccin contra incendiasen
los edificios. creada por el Real Decreto 279/1991.
de 1 de marzo. en todos-tos temas de su competencia.
El Ministrode Industria y Energa.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION
BOE nm. 298
En tanto no se produzca una resolucin expresa. por
parte de la Administracin. favorable a la concesin o
mantenimiento de la marca de conformidad. el interesado no podr comercializar el producto objeto de la
Objeto y mbito de aplicacin
, Artculo 1.
Es objeto del presente Reglamento establecer y definir las condiciones que dben cumplir los aparatos. equipos y sistemas. as como su instalacin y mantenimiento
empleados en la proteccin contra incendios.
Acreditacin del cumplimient de las reglas de segUridad establecidas en este Reglamento
El cumplimiento de las exigencias establecidas en
este Reglamento'para aparatos. equipos. sistemas o sus
componentes deber justificarse., cuando as se determine. mediante certificacin de organismo de control
que posibilite la colocacin de la correspol1diente marca
de conformidad a normas.
Cuando se trate de productos procedentes de alguno
de los Estados miembros de la Comunidad Econmica
Europea. el Ministerio de Industria y Energa aceptar
que las marcas de' conformidad a normas. a que se refiere
esta disposicin. sean emitidas por un organismo de
normalizacin y/o certificacin. oficialmen~e reconocido
en otro Estado miembro de la Comunidad Econmica
Europea. siempre que ofrezca garantas tcnicas. profesionales y de indepenqencia equivalentes a las exigidas
por la legislacin'espaola.
, Artculo 4.
'los organismos a los que se refiere el artculo 2 remitirn al Ministerio de Industria y Energa y a las Comunidades Autnomas del territorio donde acten. relacin
de las marcas de conformidad que en el mismo se sealan. las cuales sern publicadas en el' Boletn Oficial
del Estado)). sin perjuicio' de la publicacin. cuando
corresponda. en los Diarios Oficiales de las Comunidades
Autnomas. '
En los mismos trminos sern asimismo publicadas
en el Boletn Oficial del Estado)) las relaciones de los
productos a los que se ha retirado la marca. Artculo 5.
Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la no concesin o la retirada de la marca de
conformidad. podr manifestar su disconformidad ante
el organismo que la conceda Yi en caso de desacuerdo.
ante los servicios competentes en materia de industria
de la Comunidad Autnoma.
La Administracin-requerir del organismo de control
los antecedentes y practicar las comprobaciones que
correspondan. dando audiencia al interesado en la forma
prevista en la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo
Comn. resolviendo en el plazo que al efecto establezca
y. en su defecto. en el plazo de tres meses si es o no
correcta la actuacin del mismo.
En caso de retirada de la marca. el fabricante. importador o persona responsable retirar del mercado el producto de que se trate.
En el caso de aparatos. equipos o componentes de
las instalaciones de proteccin contra incendios procedentes de los Estados miembros de la Comunidad Econmica Europea. se considerar que satisfacen las especificaciones tcnicas de seguridad exigidas en este
Reglamento si cumplen las disposiciones, nacionales
vigentes en sus pases respectivos. siempre que stas
supongan un nivel de seguridad para las personas y Jos
bienes. reconocido como equivalente por el Ministerio
de Industria y Energa.
De conformidad con el artculo 14 de la Ley 21/1992.
de 16 de julio. de Industria. la Comunidad Autnoma
correspondiente podr llevar a cabo. por s misma o a
travs de las entidades que designe. comprobaciones
de tipo tcnico. realizando los muestreos y ensayos que
estime necesarios. a fin de verificar la adecuacin del
producto a los requisitos de seguridad establecidos en
la presente reglamentacin.
Cuando se compruebe que la utilizacin de un producto con marca de conformidad resulta manifiestamente peligrosa. los servicios competentes 'en materia de
industria' de la Comunidad Autnoma podrn ordenar.
cautelarmente. la puesta fuera de servicio del aparato.
equipo o sistema en que'se haya puesto de manifiesto
la situacin peligrosa y. en su caso. tramitar la cancelacin de dicha marca.
No ser necesaria la marca de conformidad de aparatos. equipos u otros componentes cuando stos se
diseen y fabriquen como modelo nico para una instalacin determinada. No obstante. habr de presentarse
de la Comunidad Autnoma. antes de la puesta en funcionamiento del aparato. el equipo o el sistema o componente. un proyecto firmado por tcnico titulado competente. en el que se especifiquen sus caractersticas
, tcnicas y de funcionamiento y se acredite, el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exi, gidas por este Reglamento. realizndose los ensayos y
pruebas que correspondan.
SECCION,1. a
La instalacin de aparatos. equipos. sistemas y sus
componentes. a que se refiere este Reglamento. con
, excepcin de los extintores porttiles. se realizar por
instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autnoma correspondiente. llevar un
libro Registro en el que figurarn los instaladores autorizados.
1. La inscripcin en el Registro de Instaladores debe.:
r solicitarse a los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Autnoma.
La solicitud incluir. como mnimo:
1. La inscripcin en el Registro de Mantenedores
deber solicitarse a los servicios competentes en materia
de industria de la Comunidad Autnoma.
La solicitud incluir como mnimo:
a) Relacin de aparatos. equipos y sistemas de proteccin contra incendios para cuya instalacin se solicita
la inscripcin.
b) Documentacin acreditativa de su plantilla de
personal adecuada a su nivel de actividad. Debern contar con un tcnico titulado. responsable tcnico. que
acreditar su preparacin e idoneidad para desempear
la actividad que solicita.
c) Descripcin de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de su actividad.
d) Documentacin acreditativa de haber concertado
un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos
que puedan derivarse de sus actuaciones.
2. A la vista de'los docuiTlentos presentados. previas
las comprobaciones que se estimen oportunas y si llo
resulta satisfactorio. los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autnoma. procedern
a la inscripcin correspondiente. indicando la clase de
aparatos. equipos y sistemas para los que se hace la
inscripcin y emitir un certificado acreditativo de la
. 3. Segn lo dispuesto en eJ artculo 13.3 de la Ley
21/1992. las autorizaciones concedidas tendrn mbito
4. La validez de las inscripciones ser de tres aos
prorrogables. a partir de la primera inscripcin. a peticin
del interesado. por perodos iguales de tiempo. siempre
que la empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los requisitos exigidos.
Si durante el perodo de validez de la autorizacin
se dejara de cumplir algn requisito. podr ser revocada
o suspendiQa la autorizacin conseguida en funcin de
la gravedad del incumplimiento.
, Con independencia de las obligaciones derivadas del
cumplimiento de las prescripciones establecidas en este
Reglamento. relacionadas con la instalacin y montaje
de equipos. aparatos y sistemas de proteccin contra
incendios que ejecuten los instaladores autorizados.
stos debern abstenerse de instalar los equipos. aparatos u otros coiTlponentes de los sistemas de proteccin
contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son' aplicables. poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos. No
sern reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.
Una vez concluida la instalacin. el instalador facilitar
al comprador o usuario de la misma la documentacin
tcnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de
la instQlacin. necesarias para su buen ,uso y conservacin.
SECCION 2. a
El mantenimiento y reparacin de aparatos. equipos
y sistemas y sus componentes. empleados en la pro.teccin contra incendios. deben ser realizados por man- .
tenedores autorizados.
La Comunidad Autnoma correspondiente llevar un
Libro Registro en el que figurarn los mantenedores
a) Relacin de aparatos. equipos y sistemas de proteccin contra incendios. para cuyo mantenimiento se
solicita la inscripcin.
personal. adecuada a su nivel de actividad. que deber
contar con un tcnico titulado. responsable tcnico. el
cual acreditar su preparacin o idoneidad para desempear la actividad que solicita.
c) Descripcin de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad que solicita. incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes
e idneos para la ejecucin eficaz de las operaciones
d) Tener cubierta mediante la correspondiente pliza de seguros. la responsabilidad que pudiera derivarse
2. A la vista de los documentos presentados. previas
las comprobaciones que se estimen oportunas y si ello
resulta satisfactorio. los servicios competentes en mate- .
ria de industria de la Comunidad Autnoma procedern
a la inscripcin correspondiente. indicando las clases
de aparatos.- equipos y sistemas para los que se hace
la inscripcin y emitir un' certificado acreditativo de la
misma. .
3. Segn lo dispuesto en el artculo 13.3 de la Ley
. estatal.
4. La validez de estas inscripciones ser por tres
aos. prorrogables a partir de la primera inscripcin. a
peticin del interesado. por perodos iguales de tiempo.
una vez que la empresa autorizada acredite que sigue
cumpliendo los requisitos exigidos.
o suspendida la autorizacin conseguida en fUl)cin de
Los mantenedores autorizados adquirirn las siguientes obligaciones en relacin con los aparatos. equipos
o sistemas cuyo mantenimiento o reparacin les sea
a) Revisar. mantener y comprobar los aparatos. equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios. utilizando recambios y piezas originales.
b) Facilitar personal competente y suficiente cuando
sea requerido para corregir las deficiencias o averas
que se produzcan en los aparatos. equipos o sistemas
cuyo mantenimiento tiene encomendado.
c) Informar por escrito al titular de los aparatos. equipos o sistemas que no ofrezcan garanta de correcto
funcionamiento. presenten deficiencias que no puedan
ser corregidas durante.el mantenimiento o no cumplan
las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho
informe ser razonado tcnicamente.
d) Conservar la documentacin justificativa de las
. operaciones de mantenimiento que realicen. sus fechas
de ejecucin. resultados e ncidencias. elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mencin para
conocer el estado de operatividad del aparato. equipo
o sistema cuya conservacin se realice. Una copia de
dicha documentacin se entregar al titular de los aparatos. equipos o sistemas.
e) Comunicar al titular de los aparatos. equipos o
sistemas. las fechas en que corresponde efectuar las
operaciones de mantenimiento peridicas.
Cuando el usuario de aparatos. equipos o sistemas
acredite que dispone de medios tcnicos y humanos
suficientes para efectuar, el correcto mantenimiento de
sus instalaciones de proteccin contra incendios. podr
adquirir la condicin de mantenedor de las mismas. si
obtiene la autorizacin de los servicios competentes en
materia de industria de la Comunidad Autnoma.
Instalacin, puesta en servicio y mantenimiento
1. La instalacin en los establecimientos y zOnas
de uso industrial de los aparatos. equipos y sistemas
incluidos en este Reglamento ,requerir. cuando as se
especifique. la presentacin de un proyecto o documentacin. ante los servicios competentes en materia de
El citado proyecto o documentacin ser redactado
y firmado por tcnico titulado competente. debiendo indicar los aparatos. equipos. sistemas o SIJS componentes
sujetos a marCa de conformidad.
El procedimiento que deber seguirse. salvo que especficamente se disponga otra cosa. ser el establecido
en el Real Decreto 2135/1980. de 26 de septiembre.
sobre liberalizacin industrial Y. en la Orden de 19 de
diciembre de 1980. qUe establece las normas de pr~
cedimiento y desarrllo de dicho Real Decreto. .
2. En los edificios .a los que sea de aplicacin ..
Norma Bsica de la Edificacin -Condiciones de poneecin contra incendios en los edificios. NBE-CPI-91. las
instalaciones de pro~eccil'l contra incendios. en los
aspectos contemplados en el apartado 1 anterior. se
atendrn a lo dispuesto en la misma.
La puesta en funciOnamiento de las ins~alaciones a
las que se refiere el artculo anterior se har de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 2135/1980. no precisando otro requisito que la presentacin. ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autnoma, de un certificadode la empresa. instaladora visado por un tcnico ~itulado competente designado por la misma:
Los aparatos. equipos. sistemas y sus componentes
sujetos a este Reglamento se sometern a las revisiones
de conservacin que' se establecen en el apndice 11.
. en el cual se determina. en cada caso. el tiempo mximO
que podr transcurrir entre dos revisiones o inspecciones
Las actas de estas revisiones. firmadas por el tcnico
que ha procedido a las mismas. estarn a disposicin
de los servicios competentes en materia de industria
de la Comunidad Autnoma al menos durante cinco aos
a partir de la fecha de su expedicin.
BOEnm.298
CARACTERISTICAS E INSTALACION
DE LOS APARATOS. EQUIPOS Y SISTEMAS
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
los aparatos. equipos y sistemas. as como sus partes
o componentes. y la instalacin de los mismos. deben
reunir las caractersticas que se especifican a continuacin:
Sistemas automticos de deteccin de incendio.
1. Los sistemas automticos de deteccin de incendio y sus caractersticas y especificaciones se ajustarn
a la norma UNE 23.007.
. 2. Los detectores de incendio necesitarn. antes de
su fabricacin o importacin. ser aprobados de acuerdo
con lo indicado en el artculo 2 de este Reglamento.
justificndose el cumplimiento de lo establecido en la
norma UNE 23.007.
Sistemas manuales de alarma de incendios.
los sistemas manuales de alarma de incendio estarn
constituidos por un conjunt de pulsadores que permitirn provocar voluntariamente y transmitir una seal
a una central de control y sealizacin permanentemente
vigilada. de tal forma que sea fcilmente identificable
la zona en que ha sido activado el pulsador.
Las fuentes de alimentacin del sistema manual de
pulsadores de alarma. sus caractersticas y especificaciones debern cumplir idnticos requisitos que las fuentes de alimentacin de los sistemas automticos de
deteccin. pudiendo ser la fuente secundaria comn a
Los pulsadores de alarma se situarn de modo que
la distancia mxima a recorrer. desde cualquier punto
hasta alcanzar un pulsador. no supere los 25 metros.
Sistemas de comunicacin de alarma.
El sistema de comunicacin de la alarma permitir
transmitir una seal diferenciada. generada voluntariamente desde un puesto de. control. La seal ser. en
todo caso. audible. debiendo ser. adems. visible cuando
el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los
60 dB (A).
El nivel sonoro de la seal y el ptico. en su caso.
permitirn que sea percibida en el mbito de cada sector
de incendio donde est instalada..
El sistema de comunicacin de la alarma dispondr
de dos fuentes de alimentacin. con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales'
de alarma. pudiendo ser la fuente secundaria comn
con la del sistema automtico de deteccin y del sistema
manual de alarma ode ambos.
4. . Sistemas de abastecimiento de agua contra incendw~
Cuando se exija istemade abastecimiento 'de agua
contra incendios. sus caractersticas y especificaciones
se ajustarn alo establecido en la norma UNE 23.500.
El abastecimiento de agua podr alimentar a varios
sistemas de proteccin si es capaz de asegurar. en el
caso ms desfavorable de utilizacin .simultnea. los cau.
dales y presiones de cada uno.
Sistemas de hidrantes exteriores..
1. Los sistemas de hidrantes exteriores estarn compuestos por una fuente de abastecimiento de agua. una
red de tuberas para agua de alimentacin y los hidrantes
exteriores necesarios.
. Los hidrantes exteriores sern del tipo de columna
hidrante al exerior (CHE) o hidrante en arqueta (boca
hidrante).
2. Las CHE se ajustarn a lo establecido en las normas' UNE 23.405 Y UNE 23.406. Cuando se prevean
riesgos de heladas, las columnas hidrantes sern del
t1pO de columna seca.
Los racores y mangueras utilizados en las CHE necesitarn, antes de su fabricacin o importacin, ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 2 de
este ReQlamento, justificndose el cumplimiento de lo
establecido en las normas UNE 23.400 Y UNE 23.091.
3. Los hidrantes de arqueta se ajustarn a lo establecido en la norma UNE 23.407. salvo que existan especificaciones particulares de los servicios de extincin de
incendios de los municipios en donde se instalen.
1. Los extintores de. incendio, sus caractersticas y
especificaciones se ajustarn al Reglamento de apa~
ratos a presin)) y a su Instruccin tcnica complementaria MIE-AP5.
2. Los extintores de incendio necesitarn, antes de
su fabricacin o importacin, con independencia de lo
establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artculo 2 de este Reglamento,
a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto
en la norma UNE 23.110.
3. El emplazamiento de los extintores permitir que
sean fcilmente visibles y accesibles, estarn situados
prximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible prximos
a las salidas de evacuacin y preferentemente sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que
la parte superior del extintor quede, como mximo, a
1,70 metros sobre el suelo.
4. Se considerarn adecuados, para cada una de
las clases de fuego (segn UNE 23.010,), los agentes'
extintores, utilizados en extintores, que figuran en la
tabla 1-1.
Agentes extintores y su adecuacin a las distintas
Clase de fuego (UNE 23.010)
Agua pulverizada ......
Agua a chorro ..........
Polvo BC (convencional) ....................
Polvo ABC (polivalente) .....................
Polvo especfico metales .....................
Espuma fsica ..........
Anhdrido carbnico ...
Hidrocarburos halogenadas ................
(Slidos)
(Uquidos)
(Metales
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas
estarn compuestos por una fuente de abastecimiento
de agua, una red de tuberas para la alimentacin de
agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.
Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser
de los tipos BIE de 45 'mm y BIE de 25 mm.
2. Las bocas de incendio equipadas debern, antes
de su fabricacin o importacin, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 2 de este Reglamento,
justificndose el cumplimiento de lo establecido en las
normas UNE 23.402 Y UNE 23.403.
3. Las BIE debern montarse sobre un soporte rgido
de forma que la altura de su centro quede como mximo
a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a ms altura si se
trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la
vlvula de apertura manual si existen, estn situadas
a la altura citada.
Las BIE se situarn, siempre que sea posible, a una
distancia mxima de 5 m de las salidas de cada sector
de incendio, sin que constituyan obstculo para su utilizacin.
El nmero y distribucin de las BIE en un sector de
incendio, en espacio difano, ser tal que la totalidad
de la superficie del sector de incendio en que estn
instaladas quede cubierta por una BIE, considerando
como radio de accin de sta la longitud de su manguera
incrementada en 5 m.
La separacin mxima entre cada BIE y su ms cercana ser de 50 m. La distancia desde cualquier punto
del local protegido hasta la BIE ms prxima no deber
exceder de 25m.
Se deber mantener alrededor de cada BIE una zona
libre de obstculos que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.
La red de tuberas deber proporcionar. durante una
hora, como mnimo, en la hiptesis de funcionamiento
simultneo de las dos BIE hidrulicamente ms desfavorables, una presin dinmica mnima de 2 bar en el
orificio de salida de cualquier BIE.
Las condiciones establecidas de presin, caudal y
reserva de agua debern estar adecuadamente garantizadas.
. El sistema de BIE se sometera, antes de su puesta
en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia
mecnica, sometiendo a la red a una presin esttica
igual a la mxima de servicio y como mnimo a 980 kPa
(10 kg/cm 2 ), manteniendo dicha presin de prueba
durante dos horas, como mnimo, no debiendo aparecer
fugas en ningn punto d~ la instalacin.
( 1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx.
(2) En presencia de tensin elctrica no son aceptables como agentes
extintores el agua a chorro ni la espuma: el resto de los agentes extintores
podrn utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dielctrico
normalizado en UNE 23.110.
El sistema de columna seca estar compuesto por
toma de agua en fachada o en znafcilmente accesible
al servicio contra incendios, con la indicacin de uso
exclusivo de los bomberos, provista de conexin siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con
tapa y llave de purga de\25 mm, columna ascendente
de tubera de acero galvanizado y dimetro nominal de
80 mm, salidas en las plantas pares hasta la octava
y en todas a partir d~ sta, provistas de conexin siamesa, con llaves incorporadas y racores de. 45 mm con
tapa; cada cuatro plantas se instalar una llave de seocionamiento por encima de la salida de planta correspondiente.
La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrn el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel
Las llaves sern de bola, con palanca de accionamiento incorporada.
El sistema de columna seca se someter, antes de
su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y
resistencia mecnica, sometindole a una presin esttica de 1.470 kPa (15 kg/cm 2 ) durante dos horas, como
mnimo, no debiendo aparecer fugas en ningn punto
Los racores antes de su fabricacin o importacin
debern ser aprobados de acuerdo con este Reglamento,
ajustndose a lo establecido en las normas UNE 23.400
Y UNE 23.091.
Sistemas de extincin por rociadores automticos de
Los sistemas de rociadores automticos de agua, sus
caractersticas y especificaciones, as como las condiciones de su instalacin, se ajustarn a las normas UNE
23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, UNE
23.594, UNE 23.596 y UNE 23.597.
Sistemas de extincin por agua pulverizada.
Los sistemas de agua pulverizada, sus caractersticas
y especificaciones, as como las condiciones de su instalacin se ajustarn alas normas UNE 23.501, UNE
23.502, UNE 23.503, UNE 23.504, UNE 23.505, UNE
23.506 Y UNE 23.507.
Sistemas de extincin por espuma fisica de baja
Los sistemas de espuma fsica de baja expansin,
sus caractersticas y especificaciones, as como las condiciones de su instalacin, se ajustarn a las. normas
UNE 23.521, UNE 23.522, UNE 23.523, UNE 23.524,
UNE 23.525 Y UNE 23.526.
12. Sistemas de extincin por polvo.
Los sistemas de extincin por polvo, sus caractersticas y especificaciones, .as como las condiciones de
su instalacin, se ajustarn a las normas UNE 23.541,
UNE 23.542, UNE 23.543 Y UNE 23.544.
Sistemas de extincin por agentes extintores gaseosos.
Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarn
compuestos, como mnimo, por los siguientes elementos:
b) Equipos de control de funcionamiento elctrico
o neumtico.
c) Recipientes para gas a presin.
d) Conductos par el agente extintor.
e), Difusores de descarga.
Los mecanismos de disparo sern por medio de detectores de humo, elementos fusibles, termmetro de contacto o termostatos o disparo manual en lugar accesible.
La capacidad de los recipientes.ge gas a presin deber ser suficiente para asegurar la extincin del incendio
y ~as concentraciones de aplicacin se definirn en funcin del riego, debiendo quedar justificados ambos requisitos.
Estos sistemas slo sern utilizables cuando quede
garantizada la seguridad o la evacuacin del personal.
Adems, el mecanismo de disparo incluir un retardo
en su accin y un sistema de prealarma de forma que
permita la evacuacin de dichos ocupantes antes de
la descarga del age.nte extintor.
UNE 23.007/1. 1990.
Componentes de los' sistemas
de deteccin automtica de
incendios. Parte 1. Introduccin.
UNE 23.007/2. 1982. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 2. Requisitos y
mtodos de ensayo de los equipos de control y sealizacin.
UNE 23.007/4. 1982. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 4. Suministro
UNE 23.007/5. 1978. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 5. Detectores
de calor. Detectores puntuales
que contienen un elemento
UNE 23.007/5. 1990. Componentes de los sistemas
1.8 modificacin
UNE 23.007/6. 1993. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 6. Detectores
trmicos termovelocmetros
puntuales sin elemento esttico.
UNE 23.007/7.1993. Componentes de sistemas de
deteccin automtica de incen-,
dios. Parte 7. Detectores puntuales de humos. Detectores
que 'funcionan segn el principio de difusin o transmisin de
la luz o de ionizacin.
UNE 23.007/8. 1993. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 8. Detectores
de calor con umbrales de temperatura elevada.
UNE 23.007/9. 1993. Componentes de los sistemas
incendios. Parte 9. Ensayos de
sensibilidad ante hogares tipo.
UNE 23.091/1. 1989. Mangueras de impulsin para la
lucha contra incendios. Parte 1.
UNE 23.091/2A. 1990. Mangueras de impulsin para la
lucha contra incendios. Manguera flexible plana para servicio ligero de dimetros 45 y 70
UNE 23.091/28. 1981. Mangueras de impulsin para la
lucha contra incendios. Parte
28. Manguera flexible plana
para servicio duro, de dimetros
25, 45, 70 y 100 milmetros.
UNE 23.091 13A. 1983. Mangueras de impulsin para la
lucha contra incendios. Manguera semirrgida para servicio
normal de 25 milmetros de
Mangueras de impulsin para la
lucha contra incendios. Parte 4. Descripcin de procesos
y aparatos para pruebas y ensayos.
UNE23.110/1.1975. Lucha contra incendios. Extintores porttiles de incendios.
UNE 23.110/1. 1990. Lucha contra incendios. Extintores porttiles de incendios.
1. a modificacin
Parte 1. Designacin, eficacia;
hogares tipo para fuegos de clase Ay B.
UNE 23.110/2. 1980. Extintores porttiles de inc'endios.
UNE 23.110/3. 1986. Extintores porttiles de incentlios. Parte 3.
UNE 23.110/4. 1984. Extintores porttiles de incendios. Parte 4. Cargas y hogares
mnimos exigibles.
UNE 23.110/5. 1985. Extintores porttiles de incendios. Parte 5. Especificaciones
y ensayos complementarios.
UNE 23.400/1. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de
25 milmetros.
UNE 23.400/2. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin de
45 milmetros.
UNE 23.400/3. 1982. Material de lucha contraincendios. Racores de conexin de
70 milmetros.
UNE 23.400/4. 1982. Material de lucha contra incendios. Racores' de conexin de
100 milme~ros.
UNE 23.400/5. 1990. Material de lucha contra incendios. Racores de conexin. Procedimiento de verificacin.
Boca de incendio equipada de
UNE 23.402. 1989.
45 milmetros (BIE-45).
UNE 23.403. 1989.
25 milmetros (BIE-25).
UNE 23.405. 1990.
Luchacohtra incendios. HidranUNE,23.406. 1990.
te de columna hmeda.
Lucha contra incendios. HidranUNE 23.407. 1990.
te bajo nivel de tierra.
UNE 23.500.1990.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.501.1988.
zada. Generalidades.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.502. 1986.
zada. Componentes del sistema.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.503. 1989.
zada. Diseo e instalacin.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.504. 1986.
zada. Ensayos de recepcin.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.505. 1986.
zada.' Ensayos peridicos y
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.506. 1989.
zada. Planos, especificaciones y
clculos hidrulicos.
Sistemas fijos de agua pulveriUNE 23.507.1989.
zada. Equipos de deteccinautomtica.
UNE 23.091/4.1990.
UNE 23.521. 1990.
UNE 23.522. 1983.
UNE 23.523. 1984.
UNE 23.524. 1983.
UNE 23.525.1983.
UNE 23.526. 1984.
UNE 23.541.1979.
UNE 23.542. 1979.
UNE 23.543. 1979.
UNE 23.544. 1979.
UNE 23.590. 1981.
UNE 23.5'91.1981.
UNE'23,592. 1981.
UNE 23.593. 1981.
UNE 23.594. 1981.
UNE 23.596. 1989.
UNE 23.597.(,1984.
Sistemas de extincin por espuma fsica de baja expansin.
Sistemas de extincin por espuma fsica de baja expansin. Sistemas fijos para proteccin de
riesgos interiores.
riesgos exteriores. Tanques de
almacenamiento de combustibles lquidos.
riesgos exteriores. Espuma pulverizada.
Sistemas de extincin por espuma fsica de baja expansin. Sistemas para proteccin de riesgos exteriores. Monitores lanza
y torres de espuma.
Sistema de extincin por espuma fsica. de baja expansin.
Ensayos de recepcin y mantenimiento.
Sistemas fijos de extin~in por
polvo. Generalidades.
Sistemas fijos de extincin por
polvo. Sistemas de inlindacin
polvo. Sistemas de aplicacin
polvo. Sistemas de mangueras
Sistemas de rociadores de
agua. Generalidades.
agua. Tipologa.
Sistemas de rociadores automticos. Clasificacin de riesgos.
Sistemas de rociadores automticos. Parmetros de diseo.
Sistemas de rociadores automticos de agua. Diseo de las
tuberas.,
agua. Inspeccin, pruebas y
Sistemas de' rociadores de
agua. Abastecimiento de agua.
Categora mnima de abastecimiento en funcin de la clase
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES
1. Los medios materiales de proteccin contra
incendios se sometern al programa mnimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y 11.
. 2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en
la tabla I sern efectuadas por personal de un instalador
o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario
o titular de la instalacin.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en
la tabla 1,1 sern efectuadas por personal del fabricante,
instalador o mantenedor autorizado para los tipos de
aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por personal del usuario, .si ha adquirido la condicin
de mantenedor por disponer, de medios tcnicos ade-
cuados, a juicio de los servicios competentes en materia
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como
el usuario o titular de la instalacin, conservarn constancia documental del cumplimiento del programa de
mantenimiento preventivo, indicando, como mnimo: las
operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones
y pruebas y la sustitucin de elementos defectuosos que
se hayan realizado. Las anotaciones debern llevarse al
da y estarn a disposicin de los servicios de inspeccin
de la Comunidad Autnoma correspondiente.
Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalacin del equipo o sistema
Sistemas automticos de Comprobacin de funcionamiento de las insdeteccin y alarma de talaci,ones (con cada fuente de suministro).
Sustitucin de pilotos, fusibles; etc., defectuosos..
Mantenimiento de acumuladores (limpieza
de bornas, reposicin de agua destilada, etc;).
Sistema manual de alarma Comprobacin de funcionamiento de l' insde incendios.
talacin (con, cada fuente de suministro).
de bornas, reposicin de ,agua destilada, etc.).
Comprobacin de la accesibilidad, buen
estado aparente de conservacin, seguros,
precintos, inscripciones, manguera, etc.
Comprobacin del c:lstado de carga (peso y
presin) del extintor y' del botelln de gas
impulsc)!' (si existe),~stado de. las partes
mecnicas (boquilla, vlvulas, manguera,etc.). '
Bocas de incendio equipa- Comprobacin. de la buena accesibi~idad y
das (BIE).
sealizacin de los equipos.
Comprobacin por inspeccin de todos los
componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensin. y accionamie.n~o de .Ia bOjuilla caso de ser de varias
Comprobacin, poriectura del manmetro,
de la presin de servicio.
Limpieza del conjunto yengra,sede cierres
y bisagras en puertas del armario. Hidrantes.
Comprobar la accesibilidad a su entorno y
la sealizacin en los hidrantes enterrados.
Inspecin visual comprobando la estanquidad del conjunto.
Quitarlas tapas de las salidas, engrasar las
roscas y comprobr'elcestado de las juntas
de los racores.
Engrasu Ia tuerca de accionamiento o rellenar la cmara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el' hidrante, .comprobando el,
funcionamiento correcto de la vlvula principal y del sistema de drenaje. '
CA'OA
Comprobacin de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
Comprobacin de la sealizacin.
Comprobacin de las tapas y correcto funcionamiento de sus Cierres (engrase. si es
Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas estn cerradas.
Comprobar que las llaves de seccionamiento
estn abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores
estn bien colocadas 'V ajustadas.
Sistemas fijos de extin- Comprobacin de que las boquillas del agente extintor o rociadores estn en buen estado
y libres de obstculos para su funcionamiento correcto.
Comprobacin del buen estado de los comPolvo.
ponentes del sistema. especialmente de la
Agentes extintores vlvula de prueba en los sistemas de rociadores. o los mandos manuales de la instagaseosos.
lacin de los sistemas de polvo. o agentes
extintores gaseosos.
Comprobacin del estado de carga de la instalacin de los sistemas de polvo,anhdrido
carbnico. o hidrocarburos halogenados y de
las botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobacin de los circuitos de sealizacin. pilotos. etc. en los sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos.los componentes.
Programa de mantenimiento de los medios mater.iales de luc;ha contra incendios
Operaciones a realizar por el personal especializado del fbficaf1te o instalador del equipo o sistema
CINCOAlilos
Sistemas automticos de Verificacin integral de la instalacin..'
deteccin y alarma de Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificacin de uniones roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje.de reles.
Regulacin de tensiones e iotensida(jes.
Verificacin de los equipos de tral1smisin
Prueba final de la instalacin con cada fuente
de suministro elctrico.
Sistema manual de alarma Verificacin integral de la instalacin.
Limpieza de sus componentes:
Verificacin de uniones roscadas o .soldadas.
Prueba final de la instalacin con cadaf~:-~
de suministro elctrico,
Verificacin del estado de carga (peso, presin) y en el caso de extintores de polvo
con botelln de impulsin, estado del agente
Comprobacin de la presin de impulsin
del agente extintor.
Estado de la manguera, boquilla o lanza, vlvulas y partes mecnicas.
A partir de la fecha de timbrado del extintor
(y por tres veces) se retimbrar el extintor
de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presin sobre extintores
de incendios ((Boletn Oficial del Estado))
nmero 149, de 23 de junio de 1982).
Bocas de incendio equipa- Desmontaje de la manguera y ensayo de La manguera debe ser sometida a una presta en lugar adecuado.
sin de prueba de 15 kg/cm 2 .
Comprobacin del correcto funcionamiento
de la boquilla en sus distintas posiciones y
del sistema de cierre.
Comprobacin de la estanquidad de los rac~
res y manguera y estado de las juntas.
Comprobacin de la indicacin del manmetro con otro de referencia (patrn) ac~
piado en el racor de conexin de la manguera.
Sistemas fijos de extincin:
Anhdrido carbnico.
Comprobacin integral. de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
Verificacin de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y
Comprobacin de la carga de agente extintor
y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presin).
Comprobacin del estado del agente extintor.
Prueba de la instalacin en las condiciones
de su recepcin.
MINISTERIODEAGRICULTUBA,~
PESCA YALlMENTACION
29582 ORDEN de .13 de diciembre de 1993 parla
que se madifica la de 30 de julio de 1993
por la qUe "se. instrumenta un plan de. abandono nacional voluntario y definitivo de la produccinlechera.
," Elartculo 1. deJa Orden de 30 'de julio de 1993
fij en 270,000 'el lmite mximo de toneladas.asu&
vencionar mediante el plan de abandono que la misma
instrumentaba, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias previstas. Habindose producido un incremento de stas. y considerando conveniente su aplicacin al plan de abandono. procede la ampliacin de la
limos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios, Director general de Producciones y
Mercados Ganaderos y Director general del SENPA.
Документы, похожие на «Real Decreto 1942-1993 Aprob. Reglam. PCI»
NICOLAI ALVIN TEJADA BRIOSO
Joelsy De Diaz
Guia de Incendios
Manejo de Incendios Martes.
Dayanara Dayli
211640462 Programa de Mantenimiento Preventivo de La Instalacion Electrica
INFORME SALIDA DE BOMBEROS .docx
Prevencion de Incendio Ssl 014
Другое от пользователя: oscarhdef
avances accesorios tuberia
03 Part Design R14
Fe Erratas DF.pdf
Fe Erratas FCM.pdf
Guia Estudio 2ª Parte FCM I2012 MECANICA Modificada
M52r6
Disposiciones Generales Impuestos Personas Morales
AGUACATE Presentación de PowerPoint

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto