Source: http://docplayer.pl/58640526-Protokol-nr-1-11-2016-z-okresowej-piecioletniej-kontroli-stanu-technicznego-budynku.html
Timestamp: 2018-11-12 20:21:45+00:00

Document:
PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku - PDF
PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku
Download "PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku"
1 PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz z p. zm.) w związku z 4-6 ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: 1) stanu technicznego, stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, jego przydatności do użytkowania oraz estetyki i otoczenia, 2) stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska Data kontroli Imię i nazwisko Nr upr. bud. Nr członkowski POIIB Telefon kontaktowy listopad 2016 rok Data następnej kontroli OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ Roman Grześ UA-V /75/92Wk SLK/BO/0546/ INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU Rodzaj budynku budynek mieszkalny Adres budynku Zabrze, ul. Nad Kanałem 24 Fotografia budynku (widok ogólny) pięcioletniej - listopad 2021rok rocznej listopad 2017 rok Właściciel lub zarządca Imię i nazwisko lub nazwa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres Zabrze, ul. Nad Kanałem Telefon kontaktowy
2 KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA ELEMENTÓW OBIEKTU Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów budynku: Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie elementu Kryterium oceny dobry 0-15 Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń zadowalający Elementy budynku utrzymane jest w należytym stanie technicznym. średni W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. zły W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub ubytki. Objaśnienie znaczenia określenia stopnia pilności remontu elementów budynku: I stopień pilności naprawy II stopień pilności naprawy III stopień pilności naprawy Brak określenia stopnia pilności naprawy - elementy wymagające niezwłocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie wykonanie napraw może mieć wpływ na zdrowie i życie użytkowników. - elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego rocznego przeglądu obiektu. - elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego Pięcioletniego przeglądu obiektu. - elementy, których remont powinien być uwzględniony w planach rzeczowo-finansowych zarządcy obiektu w ciągu zwykłego cyklu remontowego (dłuższego niż okres do kolejnego przeglądu pięcioletniego).. Lp. RODZAJ ELEMENTU STAN TECHNICZNY STOPIEŃ PILNOŚCI ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA Elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego 1.1 Fundamenty zadowalający ---- brak uwag 1.2 Ściany fundamentowe (piwnic) zadowalający II wykonać izolację pionową murów piwnicznych naroża budynku przy drzwiach wejściowych 1.3 Ściany (słupy) kondygnacji nadziemnych zadowalający ---- brak uwag 1.4 Konstrukcja stropów zadowalający ---- brak uwag 1.5 Klatka schodowa (w tym biegi schodowe) średni II ująć w planie remontów naprawę uszkodzonych stopni schodów na klatce schodowej
3 1.6 Konstrukcja dachu zadowalający ---- brak uwag 2. Elementy niekonstrukcyjne obiektu budowlanego 2.1 Ściany działowe zadowalający ---- brak uwag 2.2 Tynki i okładziny wewnętrzne zadowalający ---- wewnętrzne powłoki malarskie na bieżąco do odnowienia według potrzeb 2.3 Podłogi (w tym posadzki) zadowalający ---- brak uwag 2.4 Sufity zadowalający ---- brak uwag 2.5 Drzwi średni ---- stolarka drzwiowa na bieżąco do konserwacji poprzez drobne naprawy i malowanie, ująć w planie remontów sukcesywną wymianę całej stolarki drzwiowej 2.6 Okna, świetliki dachowe średni ---- ująć w planie remontów sukcesywną wymianę stolarki okiennej klatki schodowej, galerii i piwnic 3. Elementy narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 3.1 Tynki zewnętrzne lub inna warstwa wierzchnia przegród zewnętrznych elewacje średni III uzupełnić ubytki tynku i struktury tynkarskiej na elewacji, ująć w planach remontowych termomodernizację elewacji frontowej wschodniej oraz odnowienie powłoki malarskiej na elewacji północnej wraz z uszczelnieniem wadliwie wykonanego łączenia styropianu na narożniku do czasu wyk. docieplenia elewacji frontowej uszczelnić szczelinę pomiędzy styropianem a murem ponad dachem klatki schodowej 3.2 Elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) zadowalający ---- brak uwag
4 3.3 Loggie i balkony, galerie, podesty, zewnętrzne klatki schodowe, balustrady, podjazdy dla inwalidów średni ---- II ująć w planach remontowych remont galerii polegający na wymianie balustrad i obróbek blacharskich oraz wymianie posadzek wraz z dociepleniem stropów nad mieszkaniami, a do czasu remontu uzupełnić ubytki w posadzkach cementowych na galeriach 3.4 Urządzenia i elementy zamocowane do ścian i dachu budynku: szyldy, reklamy, klimatyzatory, anteny, drabiny stalowe, ławy kominiarskie zadowalający ---- na bieżąco do konserwacji wg potrzeb, zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską stalową drabinę na dachu budynku 3.5 Elementy odwodnienia rury i rynny dachowe, obróbki blacharskie średni ---- obróbki blacharskie na bieżąco do konserwacji poprzez drobne naprawy, uszczelnienie i malowanie, uzupełnić brakujący kominek rury wywiewnej na dachu budynku, ująć w planie remontów wymianę obróbek na nowe z zachowaniem odpowiednich spadków do wewnątrz dachu 3.6 Pokrycie dachowe zadowalający ---- pokrycie papowe na bieżąco do konserwacji wg potrzeb, podkleić odspojoną papę na ogniomurze 3.7 Korony kominowe ponad dachem zadowalający ---- brak uwag 3.8 Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku zadowalający ---- brak uwag 4. Instalacje 4.1 Instalacje gazowe oddzielny protokół 4.2 Przewody kominowe i wentylacja oddzielny protokół 4.3 Instalacja wod.-kan. zadowalający ---- na bieżąco do konserwacji wg potrzeb
5 4.4 Instalacja centralnego ogrzewania zadowalający ---- na bieżąco do konserwacji wg potrzeb 4.5 Instalacja kanalizacji deszczowej zadowalający ---- na bieżąco do konserwacji wg potrzeb 4.6 Instalacja elektryczna oddzielny protokół 4.7 Instalacja odgromowa i uziemiająca Estetyka 5.1 Estetyka obiektu budowlanego średni ---- odnowić elewację 5.2 Estetyka otoczenia zagospodarowanie terenu (dojazdy, dojścia, chodniki, śmietniki, zieleń, elementy małej architektury, ogrodzenie) średni I w trybie PILNYM naprawić uszkodzony chodnik, zniwelować zapadlisko przy przyłączu energetycznym do budynku 6. Inne 6.1 Dodatkowe budowle lub instalacje przynależne do obiektu USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE Bezpieczeństwa użytkowania obiekt objęty kontrolą można bezpiecznie użytkować Bezpieczeństwa konstrukcji elementy konstrukcyjne występujące w obiekcie nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego Bezpieczeństwa pożarowego
6 Bezpieczeństwa środowiska nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na środowisko Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym: Budynek objęty oceną stanu technicznego nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. W celu poprawy jego stanu technicznego, aby można było prawidłowo go użytkować należy: ująć w planie remontów naprawę uszkodzonych stopni schodów na klatce schodowej
7 uzupełnić ubytki w posadzkach cementowych na galeriach
8 ująć w planie remontów malowanie korytarzy piwnicznych, a przed ich malowaniem zabezpieczyć izolacją zewnętrzne mury piwniczne w miejscach zawilgocenia
9 ująć w planach remontowych wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej i galeriach parteru
10 ująć w planach remontowych wymianę okienek piwnicznych
11 ująć w planach remontowych remont galerii, polegający na wymianie balustrad i obróbek blacharskich oraz wymianie posadzek wraz z dociepleniem stropów nad mieszkaniami
12 obróbki blacharskie ogniomurów na bieżąco do konserwacji poprzez drobne naprawy, uszczelnienie i malowanie, ująć w planie remontów wymianę obróbek na nowe z zachowaniem odpowiednich spadków do wewnątrz dachu
13 uzupełnić brakujący kominek rury wywiewnej podkleić odspojoną papę na ogniomurze
14 zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską stalową drabinę do czasu wyk. docieplenia elewacji frontowej uszczelnić szczelinę pomiędzy styropianem a murem
15 uzupełnić brakującą kratkę wentylacyjną stropodachu, ująć w planach remontowych odnowienie powłoki malarskiej na północnej ścianie szczytowej wraz z uszczelnieniem wadliwie wykonanego łączenia styropianu na narożniku
16 ująć w planach remontowych wykonanie termomodernizacji elewacji frontowej wschodniej, a do czasu remontu uzupełnić drobne ubytki tynku
17 uzupełnić, naprawić mechaniczne uszkodzenia struktury tynkarskiej na wysokości przyziemia na elewacji zachodniej i południowej uzupełnić ubytek obróbki blacharskiej na końcu galerii
18 wykonać izolację pionową murów piwnicznych naroża budynku, zniwelować zapadlisko przy przyłączu energetycznym do budynku w trybie PILNYM naprawić uszkodzony chodnik
PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,
PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku
Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES
PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego
druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU
INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU Nazwa obiektu: Budynek dworca Nr inwentarzowy 9/032/01497/102 Adres budynku: Właściciel Zarządca: Rodzaj konstrukcji Wyposażenie w instalacje Opis ogólny Koniecpol Polskie Koleje
PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego
druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych
PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku
..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.
PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy
PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )
Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów
zadawalający - zuŝycie: 16-30%
PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu
ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA
ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich
z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu
Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ
OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja
PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)
PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.
Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego
miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.
1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania
OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH
OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych
OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek
PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka
OPINIA O STANIE TECHNICZNYM
OPINIA O STANIE TECHNICZNYM TREŚĆ: Opinia o stanie technicznym stropodachu na budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w śywcu TRWAŁY ZARZĄDCA: Samorządowa Szkoła Muzycznej II stopnia w śywcu ZLECENIODAWCA:
ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.
O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a
1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja
RZECZOWY PLAN REMONTÓW NA ROK 2015
Ulica, nr budynku Zakres remontów zatwierdzony do wykonania w planie na 2015 rok Turniejowa 59 Remont podestów klatek 1 i 5 ( 2 x 3,5m 2 ) Malowanie klatki nr 1 Rzeczowy Remont tynków kominów - ok.40m
Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZWIĄZKU Z PLWNOWWNĄ RENOWWCJĄ ELEWWCJI ŁĄCZNIE Z ZWSTOSOWWNIEM FWSWDY SŁUPOWO RYGLOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SZKŁEM BUDOWLWNYM NAZWA I ADRES OBIEKTU AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA w
OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.
OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI
Załącznik nr 5 ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 8 (przewidziany do sprzedaży w 2006 roku) 1. Remont pokrycia dachowego w zakresie: - wymiana
S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2
S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych
PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO
Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI
Bo ena Domañska-Skorupa
Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 AL. Krakowska 271, 02-133
PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ
1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka
Szkoła Podstawowa Nr 195 ul. Króla Maciusia 5 Marysin
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 195 ul. Króla Maciusia 5 Marysin Budynek z 1967r, Wykonane remonty: Budynek ocieplony w 2007r, pokrycie dachu wymienione w 2008r, wymiana wykładziny
ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.
ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu
Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego
Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie
GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2
GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2010 roku AO-2 Plan Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. Nieruchomość Zakres robót remontów planu
MIASTOPROJEKT - DELTA.
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA
PROJEKT PRAC REMONTOWYCH
Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont
Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:
Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka
ORZECZENIE TECHNICZNE
1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii
LETNIEGO 1/10/ r. OBIEKT: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku. /mała szkoła/ Właściciel: Urząd Miasta Bydgoszcz
OPRACOWANIE: PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 5 LETNIEGO NR PROTOKÓŁU: 1/10/2012 1/10/2012 DATA PRZEGLĄDU: 10.10.2012r. 10.10.2012r. OBIEKT: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku P /mała szkoła/ Właściciel:
ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 grudnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 449/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Żwirki i Wigury Nr 12 w Bolesławcu
PLAN REMONTÓW 2015R.
PLAN REMONTÓW 2015R. A. OSIEDLE MONIUSZKI RODZAJ ROBÓT / ADRES I. DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 1. Moniuszki 9 - spłata kredytu i odsetek 2. Pionierska 1 - spłata kredytu i odsetek 3. Moniuszki 3 A -
Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki
Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...
OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek
STRONA TYTUŁOWA. architektura. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, ul. Orzeszkowej 8, Sępólno Krajeńskie
STRONA TYTUŁOWA NAZWA ZADANIA: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim nr ew. dz. 169/6, 171/1, 173/1, 247 obręb Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt
PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a
06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM
Wykaz remontów w budynkach komunalnych wybudowanych w roku 1900 i starszych.
Załącznik: Wykaz remontów w budynkach komunalnych wybudowanych w roku 1900 i starszych. L.p. Strona 1 z 17 Rejon Obsługi Mieszkańców I- budynki komunalne Rok budowy 1 Andrzeja 35 1899 2 Cegielna 11 1900
OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:
OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA
Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego
Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2
Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...
Załącznik nr 1F do SIWZ
OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Lp. 1. RODZAJ OBIEKTU Pawilon A nr.000014 ROK BUDOWY piętro 1979 OPIS OGÓLNY Powierzchnia zabudowy 370,5
ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul.
Znak sprawy:17/bzlr/zp/2015 Jaworze, dnia 30.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych
RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000
TABELA NR 2 Projekt niezbędnych nakładów finansowych na remonty nieruchomości zarządzanych przez ZGL w latach 2004-2008 Koszt szacunkowy Lp Adres Zakres robót 2004 2005 2006 2007 2008 1 Centrum Miasta
Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole nr 110 ul. Bystrzycka 38 Falenica - Budynek z 1957r. - Po remoncie dachu w 2002r w budynku odpadają zawilgocone przez wody opadowe gzymsy zagrażając użytkownikom.
Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY
SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data
STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9
SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.
Przedszkole Nr 107 ul. Wilgi 29. Budynek z 1957r. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU. marzec 2011
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Przedszkole Nr 107 ul. Wilgi 29 Radość Budynek z 1957r. Remont dachu w 2005r, ocieplenie budynku wykonane w 2007r - Po remoncie dachu w 2005r w budynku odpadają zawilgocone
OPRACOWANIE PRZYCZYNY AWARII NA BALONACH ORAZ SPOSÓB NAPRAWY
Toruń dn. 2012-05-01 Stanisław Gazda GP.I.7342/101/TO/92 602 261 732 Wspólnota Mieszkaniowa Koniuchy 21 87-100 Toruń OPRACOWANIE PRZYCZYNY AWARII NA BALONACH ORAZ SPOSÓB NAPRAWY Niniejsze opracowanie powstało
Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości
Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji
PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY
STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R.
STRATEGIE REMONTOWE NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2014-2017 WG STANU NA DZIEŃ 01.12.2015R. L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ 1. ul. Wieczorka 20 4/2015 31/2015 PYSKOWICE STRATEGIA REMONTOWA NA LATA
Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.
Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w
WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE
WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia
1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL
INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888
Poznań, 20.07.2016 Załącznik nr 1 do: Zapytania ofertowego z dnia 20.07.2016 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego
Uwagi. Przeznaczenie lokalu
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem załącznik nr 1 do Uchwały nr 5135/2012 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia Lp. ę (TAK/NIE) 1 Al. Solidarności 129/131 6-01-02/34 budynek 70,91
PLAN REMONTÓW S.B-M. WIELKOBLOKOWA ROK 2016
PLAN REMONTÓW S.B-M. WIELKOBLOKOWA ROK 2016 Lp. adres Opis planowanych robót Wartość brutto Nieruchomość 106 Wasilkowska 37,39,41,43,45,47,47A 1. Wasilkowska 37 -przebudowa chodnika przed budynkiem, naprawa
W 2011 roku wykonano szereg robót remontowych i konserwatorskich celem poprawy stanu technicznego budynków.
Piekary Śląskie dn. 09.02.2012 r. Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku robót remontowych i konserwatorskich oraz robót inwestycyjnych w zasobach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez
36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie
Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Koryncka 33
OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Koryncka 33 Budynki z 1962r. Pow. użytkowa 2472 m2 bud. gł. + 888 m2 / 3 pawilony/. Szkoła użytkuje 1-piętrowy, podpiwniczony budynek główny
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23
SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

References: Art. 62
 art. 62
 Art. 62
 art. 62
 art. 62
 Art. 62
 Art. 62