Source: http://docplayer.it/3830906-Manuale-di-prodotto-mylos-knx-modulo-2-ingressi-binari-con-interruttori-a-bilanciere-2csyk1002c-s-2csyk1003c-s.html
Timestamp: 2018-06-23 12:31:47+00:00

Document:
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari con interruttori a bilanciere 2CSYK1002C/S 2CSYK1003C/S - PDF
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari con interruttori a bilanciere 2CSYK1002C/S 2CSYK1003C/S
Download "Manuale di Prodotto. Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari con interruttori a bilanciere 2CSYK1002C/S 2CSYK1003C/S"
Ugo De Angelis
1 Manuale di Prodotto Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari con interruttori a bilanciere 2CSYK1002C/S 2CSYK1003C/S
2 Sommario Sommario 1 Caratteristiche tecniche Modulo 2 ingressi binario 1 interruttore Dati tecnici Modulo 2 ingressi binario 2 interruttori Dati tecnici Schema di connessione Parametri Generale Canale A/B Sensore On/Off Distinzione Nessuna distinzione Sensore On/Off - Dimmer Solo regolazione Commutazione e regolazione Periodo e variazione Sensore Tapparella pulsanti standard pulsanti movimento pulsante breve = passo passo, lungo = Movimento pulsante, movimento Controllo scenari 5 oggetti Scenario Controllo scenari 8 bit Valore operazione forzata Distinzione Nessuna distinzione Pulsante a bilanciere 1/ Pulsante bilanciere Commutazione Pulsante bil. 2 oggetti commutazione Pulsante bilanciere dimmer Pulsante bilanciere tapparelle Puls.bil. - Standard Pulsante bilanciere scenari Scenario Pulsante bilanciere Scenari 8 bit Funzionamento degli oggetti di comunicazione Sensore On/off Sensore On/Off - Dimmer Sensore Tapparella Controllo scenari 5 oggetti Controllo scenari 8 bit Valore operazione forzata Distinzione Nessuna distinzione Pulsante a bilanciere 1/ Pulsante a bilanciere commutazione Pulsante a bilanciere commutazione Pulsante a bilanciere dimmer Pulsante a bilanciere tapparella Pulsante a bilanciere scenari Pulsante a bilanciere scenari 8 bit Gestione diretta dei led Sommario MYLOS Building Automation
3 Sommario 4 Tabella dei codici del telegramma di scenario 8 bit MYLOS Building Automation Sommario 3
4 Caratteristiche tecniche 1 Caratteristiche tecniche 1.1 Modulo 2 ingressi binario 1 interruttore Il modulo due ingressi binari un interruttore è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Building Automation di ABB. Il dispositivo è caratterizzato da due canali configurabili come: - sensore on/off; - sensore on/off dimmer; - sensore tapparella; - controllo scenari 1 bit e 8 bit; - valore/operazione forzata. Consente il collegamento con pulsanti tradizionali, contatti liberi da tensione oppure led. 2CSYK1002x Sul frontale presenta un interruttore a bilanciere, con indicazione luminosa programmabile, configurabile secondo le seguenti funzioni: - commutazione semplice o con due oggetti di comunicazione; - ON/OFF dimmer; - tapparella; - funzionalità scenari a 1bit ed a 8 bit; Dati tecnici Alimentazione Numero di ingressi Connessioni Visualizzatori e comandi EIB / KNX Grado di protezione Classe di protezione Temperatura ambientale Esecuzione Custodia, colore Dimensioni Peso Normativa CE - EIB tramite la linea bus consumo ca. 4 ma - Numero 2 sul retro liberi da tensione SELV - Massima lunghezza del cavo max 10 m - Tensione di scansione 20 V c.c. - Corrente d ingresso 0,5 ma - Connessione al bus Connettore standard bus - Connessioni elettriche morsetto a vite max 0,5 Nm - LED rosso e pulsante EIB / KNX Per impostare l indirizzo fisico - IP 20, EN II - Funzionamento -5 C + 45 C - Stoccaggio -25 C + 55 C - Trasporto -25 C + 70 C - Modulare, prom - Contenitore di plastica - 44x44x43 mm - 0,1 Kg - certificato EIB - secondo le indicazioni EMC e quelle per la bassa tensione Tipo di dispositivo 2CSYK1002x Programma applicativo Numero massimo di oggetti di comunicazione Ingr. binario 2 can, 1 interr./1.0 Numero massimo di indirizzi di gruppo Numero massimo di associazioni Caratteristiche tecniche MYLOS Building Automation
5 Caratteristiche tecniche 1.2 Modulo 2 ingressi binario 2 interruttori Il modulo due ingressi binari due interruttori è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Building Automation di ABB. Il dispositivo è caratterizzato da due canali configurabili come: - sensore on/off; - sensore on/off dimmer; - sensore tapparella; - controllo scenari 1 bit e 8 bit; - valore/operazione forzata. Consente il collegamento con pulsanti tradizionali, contatti liberi da tensione oppure led. 2CSYK1003x Sul frontale presenta due interruttori a bilanciere, con indicazione luminosa programmabile, configurabili secondo le seguenti funzioni: - commutazione semplice o con due oggetti di comunicazione; - ON/OFF dimmer; - tapparella; - funzionalità scenari a 1bit ed a 8 bit; Dati tecnici Alimentazione Numero di ingressi Connessioni Visualizzatori e comandi EIB / KNX Grado di protezione Classe di protezione Temperatura ambientale Esecuzione Custodia, colore Dimensioni Peso Normativa CE - EIB tramite la linea bus consumo ca. 4 ma - Numero 2 sul retro liberi da tensione SELV - Massima lunghezza del cavo max 10 m - Tensione di scansione 20 V c.c. - Corrente d ingresso 0,5 ma - Connessione al bus Connettore standard bus - Connessioni elettriche morsetto a vite max 0,5 Nm - LED rosso e pulsante EIB / KNX Per impostare l indirizzo fisico - IP 20, EN II - Funzionamento -5 C + 45 C - Stoccaggio -25 C + 55 C - Trasporto -25 C + 70 C - Modulare, prom - Contenitore di plastica - 44x44x43 mm - 0,1 Kg - certificato EIB - secondo le indicazioni EMC e quelle per la bassa tensione Tipo di dispositivo 2CSYK1003x Programma applicativo Numero massimo di oggetti di comunicazione I n g r. b i n a r i o 2 c, 2 interr./1.0 Numero massimo di indirizzi di gruppo Numero massimo di associazioni MYLOS Building Automation Caratteristiche tecniche 5
6 Caratteristiche tecniche Stato di fornitura Il dispositivo è fornito con l'indirizzo fisico Il programma applicativo è precaricato, pertanto è sufficiente caricare gli indirizzi e i parametri di gruppo durante la messa in servizio. Tuttavia è possibile ricaricare il programma applicativo completo, se necessario. Può verificarsi un tempo d attesa più lungo se viene cambiato il programma applicativo, o dopo un download dell applicativo. Assegnazione dell'indirizzo fisico L'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico sono effettuate dal software ETS. Il dispositivo è dotato di un pulsante di Programmazione per l'assegnazione dell'indirizzo fisico. Il LED rosso Programmazione si accende dopo aver premuto il pulsante. Esso si spegne non appena il software ETS ha assegnato l'indirizzo fisico oppure premendo nuovamente il pulsante di Programmazione. Pulizia É possibile pulire i dispositivi con un panno asciutto oppure inumidito con una soluzione di acqua e sapone. Non usare soluzioni o agenti corrosivi. Comportamento del download A causa della complessità del dispositivo, la visualizzazione della barra di avanzamento del download potrebbe richiedere fino a un minuto e mezzo, a seconda del PC utilizzato. Manutenzione Il dispositivo non necessita di manutenzione. In caso di danno al dispositivo, ad esempio durante il trasporto e/o lo stoccaggio, il personale non autorizzato non deve effettuare alcuna riparazione. 1.3 Schema di connessione Canale A NA Canale B NA A B + 6 Caratteristiche tecniche MYLOS Building Automation
7 2 Le funzioni principali del modulo 2 ingressi binari, 1 interruttore /2 interruttori sono descritte in questa sezione. La parametrizzazione del modulo 2 ingressi binari, 1 interruttore/2 interruttori avviene con il programma applicativo Engineering Tool Software ETS. Ai fini della parametrizzazione è necessario un pc desktop o un laptot con ETS e la connessione all impianto KNX (che si ottiene ad esempio tramite RS232, USB o l IP 2.1 Parametri Generale Ritardo di trasm. e commutazione dopo ripristino tensione del bus [2 255] s Il ritardo determina il lasso di tempo che intercorre tra il ripristino della tensione del bus e il primo momento in cui si possono inviare dei telegrammi e commutare i relè. Il tempo di inizializzazione tempo di reazione di circa 2 secondi finché il processore non è completamente operativo è già compreso nel tempo di ritardo. Vuoi limitare il numero dei telegrammi? E possibile definire il numero massimo di telegrammi inviabili in un intervallo di tempo. Questo parametro risulta importante al ripristino della tensione sul bus, in quanto molti dispositivi possono inviare simultaneamente il proprio stato. Numero massimo di telegrammi ogni 10 secondi (se Vuoi limitare il numero dei telegrammi è pari a Si) Numero massimo di telegrammi inviabili da parte del dispositivo nell arco di 10 secondi. MYLOS Building Automation 7
8 2.2 Canale A/B Sensore On/Off Distinzione Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Distinzione fra la pressione lunga e pressione breve Il parametro permette al dispositivo di distinguere tra un segnale di breve durata ed uno di lunga durata. Reazione alla pressione breve Permette di selezionare il tipo di informazione da inviare a seguito di una pressione di breve durata. E possibile selezionare l invio di telegrammi di ON, di OFF, di commutazione fra i due valori oppure nessun invio. Reazione alla pressione lunga Permette di selezionare il tipo di informazione da inviare a seguito di una pressione di lunga durata. E possibile selezionare l invio di telegrammi di ON, di OFF, di commutazione fra i due valori oppure nessun invio. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Definizione del tempo anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 8 MYLOS Building Automation
9 Nessuna distinzione Trasmissione ciclica Stabilisce la condizione per la quale deve cominciare la trasmissione ciclica da parte del dispositivo (no, se ON, se OFF, sempre). Reazione alla chiusura del contatto (Fronte di salita) Stabilisce la reazione del dispositivo (ON/OFF/Commutazione/Nessuna reazione) alla chiusura del contatto in ingresso. Reazione all apertura del contatto (Fronte di discesa) Stabilisce la reazione del dispositivo (ON/OFF/Commutazione/Nessuna reazione) all apertura del contatto in ingresso. Ripetizione del messaggio: Base Ripetizione del messaggio: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo per la ripetizione ciclica del messaggio sul bus. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la ripetizione del messaggio = Base * Moltiplicatore. Trasmetti il valore dell oggetto al ripristino del bus. Definisce se al ripristino del bus il dispositivo debba inviare (si) o meno (no) il suo stato. Definizione del tempo anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. MYLOS Building Automation 9
10 2.2.2 Sensore On/Off - Dimmer Solo regolazione Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Funzionalità dimmer Questo parametro serve a definire se l illuminazione può essere regolata (Solo regoalzione) o se è permessa in più anche la commutazione (Commutazione e regolazione). Reazione alla pressione Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione di uno degli ingressi. Modalità dimmer Con Start-Stop-dimmerizzazione il comando viene inviato mediante l oggetto a 4 bit, quando il pulsante viene rilasciato il dispositivo invia un telegramma di STOP. Con Regolazione passo-passo il telegramma di dimmerizzazione viene trasmesso ciclicamente durante un operazione lunga. Il telegramma stop termina il processo di regolazione alla fine del comando. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 10 MYLOS Building Automation
11 Commutazione e regolazione Funzionalità dimmer Questo parametro serve a definire se l illuminazione può essere regolata (Solo regoalzione) o se è permessa in più anche la commutazione (Commutazione e regolazione). In questo caso un operazione lunga attiva la dimmerizzazione e un operazione breve attiva la commutazione. Reazione alla pressione breve Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione breve (On/Off/Commutazione/Nessuna reazione) di uno degli ingressi. Reazione alla pressione lunga L operazione lunga modifica il valore dell oggetto di comunicazione Dimmerizzazione relativa. Stabilisce, cioè, se in seguito alla pressione lunga di uno degli ingressi il dispositivo debba trasmettere un telegramma contenente il valore Più Chiaro o Più Scuro o Più chiaro/più scuro. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Modalità Dimmer Con Start-Stop-dimmerizzazione il comando viene inviato mediante l oggetto a 4 bit, quando il pulsante viene rilasciato il dispositivo invia un telegramma di STOP. Con Regolazione passo-passo il telegramma di dimmerizzazione viene trasmesso ciclicamente durante un operazione lunga. Il telegramma stop termina il processo di regolazione alla fine del comando. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. MYLOS Building Automation 11
12 Periodo e variazione Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore Il telegramma di dimmerizzazione viene trasmesso ciclicamente durante un operazione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la ripetizione del messaggio = Base * Moltiplicatore. Variazione luminosità per ogni telegramma inviato Questo parametro viene impostato per cambiare la luminosità (in percentuale) che viene inviata ciclicamente con ogni telegramma di dimmerizzazione. 12 MYLOS Building Automation
13 2.2.3 Sensore Tapparella pulsanti standard Funzionalità tapparella Attraverso questo parametro è possibile scegliere tra le seguenti modalità di controllo delle tapparelle: 2 pulsanti standard; 2 pulsanti movimento; 1 pulsante breve = passo passo, lungo = movimento; 1 pulsante, movimento. Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Reazione alla pressione breve Blocca il movimento tapparella e se queste sono ferme regola la posizione delle lamelle. Reazione alla pressione lunga Stabilisce la direzione del movimento della tapparella in seguito ad una pressione lunga. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. MYLOS Building Automation 13
14 pulsanti movimento Funzionalità tapparella Attraverso questo parametro è possibile scegliere tra le seguenti modalità di controllo delle tapparelle: 2 pulsanti standard; 2 pulsanti movimento; 1 pulsante breve = passo passo, lungo = movimento; 1 pulsante, movimento. Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Reazione alla pressione Stabilisce la direzione del movimento della tapparella in seguito ad una pressione. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 14 MYLOS Building Automation
15 pulsante breve = passo passo, lungo = Movimento Funzionalità tapparella Attraverso questo parametro è possibile scegliere tra le seguenti modalità di controllo delle tapparelle: 2 pulsanti standard; 2 pulsanti movimento; 1 pulsante breve = passo passo, lungo = movimento; 1 pulsante, movimento. Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. MYLOS Building Automation 15
16 pulsante, movimento Funzionalità tapparella Attraverso questo parametro è possibile scegliere tra le seguenti modalità di controllo delle tapparelle: 2 pulsanti standard; 2 pulsanti movimento; 1 pulsante breve = passo passo, lungo = movimento; 1 pulsante, movimento. Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 16 MYLOS Building Automation
17 2.2.4 Controllo scenari 5 oggetti Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Reazione alla pressione breve In seguito alla pressione breve il dispositivo risponderà richiamando uno scenario ( Richiamo scenario ) oppure no ( Nessuna reazione ). Memorizza scenario Questo parametro determina il modo in cui viene iniziata la memorizzazione dello scenario corrente e che funzione ha l oggetto di comunicazione Memorizza scenario. Se In caso di pressione lunga lo scenario viene memorizzato appena viene rilevato un comando di pressione lunga e termina appena viene rilasciato il pulsante. Se Con valore oggetto = 1 non appena l oggetto di comunicazione Memorizza scenario riceve il valore 1 viene attivata la memorizzazione. Se In caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) non appena viene rilevata l operazione lunga e l oggetto di comunicazione Memorizza scenario ha il valore 1 viene attivata la memorizzazione. La memorizzazione termina al rilascio del pulsante. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] (se In caso di pressione lunga o se in caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) ) Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. MYLOS Building Automation 17
18 Scenario Controllo del gruppo attuatore A/B/C/D/E mediante È possibile scegliere tra il tipo di dato da 1 bit o quello a 8 bit da inviare sul bus quando viene richiamato uno scenario. Valore del gruppo attuatore A/B/C/D/E In funzione del tipo di controllo selezionato associa al relativo gruppo attuatore un valore a 1 bit (ON/OFF) o un valore a 8 bit (da 0 a 255). Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 18 MYLOS Building Automation
19 2.2.5 Controllo scenari 8 bit Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Reazione alla pressione breve In seguito alla pressione breve il dispositivo risponderà richiamando uno scenario ( Richiamo scenario ) oppure no ( Nessuna reazione ). Scenario Il parametro permette di scegliere quale scenario deve essere richiamato attraverso la pressione breve di uno degli ingressi oppure a quale scenario deve essere associato il nuovo valore in seguito alla richiesta di memorizzazione. Memorizza scenario Questo parametro determina il modo in cui viene iniziata la memorizzazione dello scenario corrente e che funzione ha l oggetto di comunicazione Memorizza scenario. Se In caso di pressione lunga lo scenario viene memorizzato appena viene rilevato un comando di pressione lunga e termina appena viene rilasciato il pulsante. Se Con valore oggetto = 1 non appena l oggetto di comunicazione Memorizza scenario riceve il valore 1 viene attivata la memorizzazione. Se In caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) non appena viene rilevata l operazione lunga e l oggetto di comunicazione Memorizza scenario ha il valore 1 viene attivata la memorizzazione. La memorizzazione termina al rilascio del pulsante. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] (se In caso di pressione lunga o se in caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) ) Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. MYLOS Building Automation 19
20 Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 20 MYLOS Building Automation
21 2.2.6 Valore operazione forzata Distinzione Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Distinzione fra la pressione lunga e pressione breve Il parametro permette al dispositivo di distinguere tra un segnale di breve durata ed uno di lunga durata. Reazione alla pressione breve Reazione alla pressione breve Opzioni: nessuna trasmissione/ valore a 1-Bit [0/1]/ valore a 2-Bit (operazione forzata)/ valore a 1-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [virgola mobile EIB]/ Questo parametro serve a definire il tipo di dati che viene trasmesso quando si attiva il contatto. In base alla selezione fatta per per la reazione alla pressione breve, appaiono diversi parametri. MYLOS Building Automation 21
22 Tutti i parametri sono descritti qui di seguito. Valore trasmesso Opzioni: 0/ , , ,00 Questo parametro definisce il valore che viene trasmesso con il comando. L intervallo del valore dipende dal tipo di dati impostato per la reazione alla pressione breve. Reazione alla pressione lunga Opzioni: nessuna trasmissione/ valore a 1-Bit [0/1]/ valore a 2-Bit (operazione forzata)/ valore a 1-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [virgola mobile EIB]/ Questo parametro serve a definire il tipo di dati che viene trasmesso quando si attiva il contatto. Questo parametro definisce il valore che viene trasmesso con il comando. L intervallo del valore dipende dal tipo di dati impostato per la reazione alla pressione lunga. Valore trasmesso Opzioni: 0/ , , ,00 Questo parametro definisce il valore che viene trasmesso con il comando. L intervallo del valore dipende dal tipo di dati impostato per la reazione alla pressione lunga. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 22 MYLOS Building Automation
23 Nessuna distinzione Tipo di contatto collegato Con questo parametro di può determinare se l ingresso funziona come Normalmente aperto o come Normalmente chiuso. Distinzione fra la pressione lunga e pressione breve Il parametro permette al dispositivo di distinguere tra un segnale di breve durata ed uno di lunga durata. Reazione all operazione Opzioni: nessuna trasmissione/ valore a 2-Bit (operazione forzata)/ valore a 1-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [ ]/ valore a 2-Byte [virgola mobile EIB]/ Questo parametro serve a definire il tipo di dati che viene trasmesso quando si attiva il contatto. In base alla selezione fatta per la reazione alla pressione, appaiono diversi parametri. MYLOS Building Automation 23
24 Tutti i parametri sono descritti qui di seguito. Valore trasmesso Opzioni: , , ,00 Questo parametro definisce il valore che viene trasmesso con il comando. L intervallo del valore dipende dal tipo di dati impostato per la reazione alla pressione. Trasmetti il valore dell oggetto al ripristino del bus. Definisce se al ripristino del bus il dispositivo debba inviare (si) o meno (no) il suo stato Anti rimbalzo Questo parametro permette di evitare rimbalzi indesiderati da parte dei contatti dei pulsanti. Il valore di default (50 ms) solitamente è sufficiente per prevenire questo effetto indesiderato. 24 MYLOS Building Automation
25 2.2.7 Pulsante a bilanciere 1/ Pulsante bilanciere Commutazione Funzionamento pulsante bil. Superiore-Inferiore Definisce modo di funzionamento qualora si prema il pulsante a bilanciere superiore ovvero quello inferiore. Trasm. ciclica Questo parametro permette di stabilire in quali casi deve cominciare la trasmissione ciclica (se diversa da no ). Attivazione luce cortesia Il parametro permette di accendere o meno le luci di cortesia. Modo di funzionamento LED I LED possono rimanere sempre accesi o sempre spenti, esser comandati dagli oggetti di comunicazione ( Mostra valore oggetto di comunicazione ), seguire il valore del pulsante a bilanciere diretto ( Mostra valore oggetto puls. bil. ) od inveritito ( Mostra valore oggetto puls. bil. Invertito ). MYLOS Building Automation 25
26 2.2.8 Pulsante bil. 2 oggetti commutazione Funzionamento pulsante bilanciere Superiore Definisce modo di funzionamento qualora venga premuto il pulsante a bilanciere superiore. Trasm. Ciclica pulsante superiore Questo parametro permette di stabilire in quali casi deve cominciare la trasmissione ciclica (se diversa da no ). Funzionamento pulsante bil. inferiore Definisce modo di funzionamento qualora venga premuto il pulsante a bilanciere inferiore. Trasm. Ciclica pulsante inferiore Questo parametro permette di stabilire in quali casi deve cominciare la trasmissione ciclica (se diversa da no ). Attivazione luce cortesia Il parametro permette di accendere o meno le luci di cortesia Modo di funzionamento LED I LED possono rimanere sempre accesi o sempre spenti, esser comandati dagli oggetti di comunicazione ( Mostra valore oggetto di comunicazione ), seguire il valore del pulsante a bilanciere diretto ( Mostra valore oggetto puls. bil. ) od inveritito ( Mostra valore oggetto puls. bil. Invertito ). 26 MYLOS Building Automation
27 2.2.9 Pulsante bilanciere dimmer Reazione alla pressione breve Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione breve sul pulsante a bilanciere. Reazione alla pressione lunga Puls. bil. Sup./Puls. bil. Inf. Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione lunga sul pulsante a bilanciere superiore e sul pulsante a bilanciere inferiore. Durata della pressione lunga Permette di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. Attivazione luce cortesia Il parametro permette di accendere o meno le luci di cortesia. Modo di funzionamento LED I LED possono rimanere sempre accesi o sempre spenti, esser comandati dagli oggetti di comunicazione ( Mostra valore oggetto di comunicazione ), seguire il valore del pulsante a bilanciere diretto ( Mostra valore oggetto puls. bil. ) od inveritito ( Mostra valore oggetto puls. bil. Invertito ). MYLOS Building Automation 27
28 Pulsante bilanciere tapparelle Puls.bil. - Standard Funzionalità tapparella Attraverso questo parametro è possibile scegliere tra le seguenti modalità di controllo delle tapparelle: Pulsante bil. - Standard; Pulsante bil. Movimento. Reazione alla pressione breve Puls. bil. Sup. Puls. bil. Inf. Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione breve sul pulsante a bilanciere superiore e sul pulsante a bilanciere inferiore. Reazione alla pressione lunga Puls. bil. Sup. Puls. bil. Inf. Stabilisce la reazione del dispositivo in seguito alla pressione lunga sul pulsante a bilanciere superiore e sul pulsante a bilanciere inferiore. Durata della pressione lunga [s] Permette di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. Attivazione luce cortesia Il parametro permette di accendere o meno le luci di cortesia. Modo di funzionamento LED I LED possono rimanere sempre accesi o sempre spenti, esser comandati dagli oggetti di comunicazione ( Mostra valore oggetto di comunicazione ), seguire il valore del pulsante a bilanciere diretto ( Mostra valore oggetto puls. bil. ) od inveritito ( Mostra valore oggetto puls. bil. Invertito ). 28 MYLOS Building Automation
29 Pulsante bilanciere scenari Reazione alla pressione breve In seguito alla pressione breve il dispositivo risponderà richiamando uno scenario ( Richiamo scenario ) oppure no ( Nessuna reazione ). Memorizza scenario Questo parametro determina il modo in cui viene iniziata la memorizzazione dello scenario corrente e che funzione ha l oggetto di comunicazione Memorizza scenario. Se In caso di pressione lunga lo scenario viene memorizzato appena viene rilevato un comando di pressione lunga e termina appena viene rilasciato il pulsante. Se Con valore oggetto = 1 non appena l oggetto di comunicazione Memorizza scenario riceve il valore 1 viene attivata la memorizzazione. Se In caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) non appena viene rilevata l operazione lunga e l oggetto di comunicazione Memorizza scenario ha il valore 1 viene attivata la memorizzazione. La memorizzazione termina al rilascio del pulsante. Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] (se In caso di pressione lunga o se in caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) ) Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. MYLOS Building Automation 29
30 Scenario Controllo del gruppo attuatore A/B/C/D/E mediante È possibile scegliere solo il tipo di dato da 1 bit. Valore del gruppo attuatore A/B/C/D/E Associa al relativo gruppo attuatore un valore a 1 bit (ON/OFF). 30 MYLOS Building Automation
31 Pulsante bilanciere Scenari 8 bit Reazione alla pressione breve In seguito alla pressione breve il dispositivo risponderà richiamando uno scenario ( Richiamo scenario ) oppure no ( Nessuna reazione ). Scenario puls. bil. superiore Il parametro permette di scegliere quale scenario deve essere richiamato attraverso la pressione breve del pulsante a bilanciere superiore oppure a quale scenario deve essere associato il nuovo valore in seguito alla richiesta di memorizzazione. Scenario puls. bil. inferiore Il parametro permette di scegliere quale scenario deve essere richiamato attraverso la pressione breve del pulsante a bilanciere inferiore oppure a quale scenario deve essere associato il nuovo valore in seguito alla richiesta di memorizzazione. Memorizza scenario Questo parametro determina il modo in cui viene iniziata la memorizzazione dello scenario corrente e che funzione ha l oggetto di comunicazione Memorizza scenario. Se In caso di pressione lunga lo scenario viene memorizzato appena viene rilevato un comando di pressione lunga e termina appena viene rilasciato il pulsante. Se Con valore oggetto = 1 non appena l oggetto di comunicazione Memorizza scenario riceve il valore 1 viene attivata la memorizzazione. Se In caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) non appena viene rilevata l operazione lunga e l oggetto di comunicazione Memorizza scenario ha il valore 1 viene attivata la memorizzazione. La memorizzazione termina al rilascio del pulsante. MYLOS Building Automation 31
32 Pressione lunga: Base Pressione lunga: Moltiplicatore [0 255] (se In caso di pressione lunga o se in caso di pressione lunga (se valore oggetto = 1) ) Questi due parametri permettono di stabilire il periodo di tempo al di sopra del quale la pressione del pulsante viene considerata come pressione lunga. L intervallo di tempo viene calcolato come segue: Periodo per la pressione lunga = Base * Moltiplicatore. 32 MYLOS Building Automation
33 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.1 Sensore On/off Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 21 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W 14 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W,T,U La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 22 Commutazione Ingresso A 1 bit DPT_Switch C,W,T 15 Commutazione Ingresso B 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 33
34 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.2 Sensore On/Off - Dimmer Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 22 Commutazione Ingresso A - breve 1 bit DPT_Switch C,W,T,U 15 Commutazione Ingresso B - breve 1 bit DPT_Switch C,W,T,U Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON Questo oggetto di comunicazione è visibile solamente se il valore Commutazione e regolazione è stato impostato nel parametro della Funzionalità dimmer. Con un operazione breve il valore dell oggetto può essere commutato a ON, OFF o Commutazione secondo il parametro. Con Commutazione il precedente valore, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W 21 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 23 Dimmer relativa Ingresso A 4 bit DPT_Control_Dimming C,W,T 16 Dimmer relativa Ingresso B 4 bit DPT_Control_Dimming C,W,T Un operazione lunga all ingresso ha l effetto che tramite questo oggetto di comunicazione viene trasmesso sul bus un comando di regolazione PIÙ CHIARO o PIÙ SCURO. Al termine del comando all ingresso viene trasmesso un comando Stop. 34 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
35 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.3 Sensore Tapparella Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 23 Stop/Regolaz. Lamella Ingresso A 1 bit DPT_Step C,T 16 Stop/Regolaz. Lamella Ingresso B 1 bit DPT_Step C,W,T,U Valore di telegramma: 0 Stop / lamelle SU 1 Stop / lamelle GIÙ Questo oggetto di comunicazione trasmette un comando di stop o una regolazione delle lamelle. 21 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W 14 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 22 Tapparella su/giù Ingresso A 1 bit DPT_UpDown C,W,T 15 Tapparella su/giù Ingresso B 4 bit DPT_UpDown C,W,T Questo oggetto di comunicazione trasmette sul bus un comando di movimento della tapparella (SU o GIÙ). MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 35
36 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.4 Controllo scenari 5 oggetti Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 14 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W,T,U 21 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W,T,U La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 22,23, ,16,17, 18, 19 Telegr. Comm. Attuatore gr.a/b/c/d/e Telegr. Comm. Attuatore gr.a/b/c/d/e Ingresso A 1 bit DPT_Switch C,W,T,U Ingresso B 1 bit DPT_Switch C,W,T,U Questo oggetto di comunicazione trasmette sul bus i seguenti valori per soddisfare l impostazione dello scenario. 22,23, ,16,17, 18, 19 valore a 1-Bit [ON/OFF] EIS 1 DPT comando commutazione Telegr. Comm. Attuatore gr.a/b/c/d/e Telegr. Comm. Attuatore gr.a/b/c/d/e Ingresso A Ingresso B 1 byte DPT_Unsigned_ Counter_value 1 byte DPT_Unsigned_ Counter_value C,W,T,U C,W,T,U Questo oggetto di comunicazione trasmette sul bus i seguenti valori per soddisfare l impostazione dello scenario. valore a 1-Byte [ ] EIS 6 DPT valore contatore 36 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
37 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 20 Memorizza Scenario Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W,T 27 Memorizza Scenario Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W,T Questo oggetto di comunicazione appare solamente con l opzione valore dell oggetto = 1. Questa opzione può essere impostata nel parametro Memorizza scenario. Questo oggetto di comunicazione viene usato per iniziare la memorizzazione dello scenario attraverso il bus. La funzione dipende dal tipo di memorizzazione di scenario MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 37
38 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.5 Controllo scenari 8 bit Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 14 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W 21 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 22 Scenario 8 bit Ingresso A 1 byte DPT_Unsigned_Counter_value C,W,T 15 Scenario 8 bit Ingresso B 1 byte DPT_Unsigned_Counter_value C,W,T,U Questo oggetto di comunicazione trasmette sul bus i seguenti valori per soddisfare l impostazione dello scenario. valore a 1-Bit [ON/OFF] EIS 1 DPT comando commutazione 20 Memorizza Scenario Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W,T 27 Memorizza Scenario Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W,T Questo oggetto di comunicazione appare solamente con l opzione valore dell oggetto = 1. Questa opzione può essere impostata nel parametro Memorizza scenario. Questo oggetto di comunicazione viene usato per iniziare la memorizzazione dello scenario attraverso il bus. La funzione dipende dal tipo di memorizzazione di scenario 38 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
39 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.6 Valore operazione forzata Distinzione MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 39
40 Funzionamento degli oggetti di comunicazione Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 14 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W 21 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 1 bit DPT_Switch C,T 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 2 bit DPT_Switch_Control C,T 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,T 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,T 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 2 byte DPT_Value_2_Count C,T 23 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-lungo 2 byte DPT_Value_Temp C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 1 bit DPT_Switch C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 2 bit DPT_Switch_Control C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 2 byte DPT_Value_2_Count C,T 16 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-lungo 2 byte DPT_Value_Temp C,T Oggetti di comunicazioni trasmessi sul bus in seguito ad una pressione lunga. 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 1 bit DPT_Switch C,T 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 2 bit DPT_Switch_Control C,T 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,T 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,T 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 2 byte DPT_Value_2_Count C,T 22 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A-breve 2 byte DPT_Value_Temp C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 1 bit DPT_Switch C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 2 bit DPT_Switch_Control C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 2 byte DPT_Value_2_Count C,T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B-breve 2 byte DPT_Value_Temp C,T Oggetti di comunicazioni trasmessi sul bus in seguito ad una pressione breve. 40 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
41 Funzionamento degli oggetti di comunicazione Nessuna distinzione Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 14 Disabilitazione Ingresso A 1 bit DPT_Enable C,W, T 21 Disabilitazione Ingresso B 1 bit DPT_Enable C,W, T, U La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 1 bit DPT_Switch C,W, T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 2 bit DPT_Switch_Control C,W, T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,W, T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,W, T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 2 byte DPT_Value_2_Count C,W, T 15 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso A 2 byte DPT_Value_Temp C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 1 bit DPT_Switch C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 2 bit DPT_Switch_Control C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 1 byte DPT_Value_1_Ucount C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 2 byte DPT_Value_2_Ucount C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 2 byte DPT_Value_2_Count C,W, T 8 Telegr. Valore oper. forzata Ingresso B 2 byte DPT_Value_Temp C,W, T Oggetti di comunicazioni trasmessi sul bus in seguito ad una pressione. MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 41
42 Funzionamento degli oggetti di comunicazione 3.7 Pulsante a bilanciere 1/ Pulsante a bilanciere commutazione Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 0 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W,T 7 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W,T La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 1 Commutazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Switch C,W,T 8 Commutazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. 32 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W 33 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W L oggetto di comunicazione Disabilitazione Led permette di abilitare (1) il led in maniera tale che possa accendersi o spegnersi in funzione del modo di funzionamento selezionato da parametri oppure di disabilitarlo (0) forzandolo in un perenne stato di spegnimento. 42 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
43 Funzionamento degli oggetti di comunicazione Pulsante a bilanciere commutazione Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 0 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W 7 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 1 Puls. bil. Sup. Commutazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Switch C,W,T 8 Puls. bil. Sup. Commutazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. 2 Puls. bil. Inf. Commutazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Switch C,W,T 9 Puls. bil. Inf. Commutazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. 32 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W 33 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W L oggetto di comunicazione Disabilitazione Led permette di abilitare (1) il led in maniera tale che possa accendersi o spegnersi in funzione del modo di funzionamento selezionato da parametri oppure di disabilitarlo (0) forzandolo in un perenne stato di spegnimento. MYLOS Building Automation Funzionamento degli oggetti di comunicazione 43
44 Funzionamento degli oggetti di comunicazione Pulsante a bilanciere dimmer Nr. Funzione Nome oggetto Tipo dato Flag 0 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W 7 Disabilitazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W La circuiteria del canale può essere bloccata o abilitata mediante l oggetto di comunicazione. Un canale bloccato si comporta come se non ci fosse un segnale d ingresso. Gli oggetti di comunicazione del canale continuano ad essere disponibili. 1 Commutazione Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Switch C,W,T 8 Commutazione Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. 2 Dimmerizzazione rel. Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Switch C,W,T 9 Dimmerizzazione rel. Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Switch C,W,T Valore di telegramma: 0 OFF 1 ON In conformità coll impostazione del parametro, questo oggetto di comunicazione può essere commutato dall azionamento dell ingresso ON, OFF o Commutazione. Con Commutazione il valore precedente, ad esempio 1, viene commutato direttamente al valore 0. È importante garantire che si possa scrivere dall esterno l oggetto di comunicazione. Perciò la trasmissione ciclica viene interrotta o non è possibile. 32 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 1 1 bit DPT_Enable C,W 33 Disabilitazione led Pulsante a bilanciere 2 1 bit DPT_Enable C,W L oggetto di comunicazione Disabilitazione Led permette di abilitare (1) il led in maniera tale che possa accendersi o spegnersi in funzione del modo di funzionamento selezionato da parametri oppure di disabilitarlo (0) forzandolo in un perenne stato di spegnimento. 44 Funzionamento degli oggetti di comunicazione MYLOS Building Automation
ABB i-bus EIB / KNX Terminali di ingresso binari BE/S
Manuale di prodotto ABB i-bus EIB / KNX Terminali di ingresso binari BE/S Sistemi di installazione intelligente Questo manuale descrive il funzionamento dei terminali di ingresso binari BE/S. Questo manuale
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari 2CSYK1001C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Modulo 2 ingressi binari 2CSYK1001C/S Sommario Sommario 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Dati tecnici... 3 1.2 Schema di connessione... 4 2... 5 2.1 Parametri... 5 2.1.1
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Modulo d'ingresso binario con 1 interruttore a bilanciere 2CSYK1012C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Modulo d'ingresso binario con 1 interruttore a bilanciere 2CSYK1012C/S Contents Contents 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Modulo ingresso binario 1 interruttore... 3 1.1.1
Rilevatore di presenza Tipo: 6132-2x-102
396704 Il sensore di movimento si collega al bus mediante un dispositivo di accoppiamento da incasso. È in grado di trasmettere telegrammi per la commutazione di attuatori EIB. Tramite un commutatore a
Manuale di Prodotto. Controllo Accessi Lettore transponder Tasca porta transponder Lettore transponder con funzione POS Programmatore transponder
Manuale di Prodotto Controllo Accessi Lettore transponder Tasca porta transponder Lettore transponder con funzione POS Programmatore transponder Contents Contents 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Lettore
ABB i-bus KNX Interfaccia universale US/U 12.2
Manuale del prodotto ABB i-bus KNX Interfaccia universale US/U 12.2 Building Systems Engineering US/U12.2 Interfaccia universale, 12 canali, FM Indice Pagina 1 Generale... 3 1.1 Panoramica del prodotto
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Attuatore tapparella 1 interruttore 2CSYK1105C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Attuatore tapparella 1 interruttore 2CSYK1105C/S Sommario Sommario 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Dati tecnici... 3 1.2 Schema di connessione... 4 2... 5 2.1 Parametri...
Manuale del prodotto. ABB i-bus KNX. Interfacce universali US/U 2.2 US/U 4.2. Building Systems Engineering
Manuale del prodotto ABB i-bus KNX Interfacce universali US/U 2.2 US/U 4.2 Building Systems Engineering US/U 2.2, Interfaccia universale, 2 canali, FM US/U 4.2, Interfaccia universale, 4 canali, FM Indice
Green Switch SCS da incasso PIR 574046 574096 L/N/NT4659N HD/HC/HS4659 067225 AM5659
Descrizione Dispositivo di controllo e comando dotato di sensore di movimento PIR e sensore di luminosità per l attivazione automatica di carichi di differente natura a seguito della rilevazione di movimento
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Terminale d uscita con interruttori a bilanciere 2CSYK1102C/S 2CSYK1103C/S 2CSYK1106C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Terminale d uscita con interruttori a bilanciere 2CSYK1102C/S 2CSYK1103C/S 2CSYK1106C/S Sommario Contents 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Terminale d uscita 16A 1 interruttore...
ABB i-bus EIB / KNX Terminali di uscita SA/S
Manuale di prodotto ABB i-bus EIB / KNX Terminali di uscita SA/S Sistemi di installazione intelligente Questo manuale descrive il funzionamento dei terminali di uscita SA/S con i loro programmi applicativi
Sensori di presenza KNX per montaggio a soffitto EK-DD2-TP, EK-DE2-TP
Sensori di presenza KNX per montaggio a soffitto EK-DB2-TP, EK-DC2-TP, EK-DD2-TP, EK-DE2-TP Indice 1 Scopo del documento... 4 2 Descrizione del prodotto... 5 2.1 Versioni... 5 2.2 Fornitura... 6 2.3 Funzionamento...
ABB i-bus KNX Terminali d'ingresso binario BE/S Manuale del prodotto
ABB i-bus KNX Terminali d'ingresso binario BE/S Manuale del prodotto Indice Indice Pagina 1 In generale 5 1.1 Uso del manuale del prodotto... 5 1.1.1 Struttura del manuale del prodotto... 5 1.1.2 Avvertenze...
Guida rapida. Collegamento indipendente nella rete GAMMA instabus EIB/KNX (LOGO! e modulo EIB/KNX) www.siemens.com
Guida rapida Collegamento indipendente nella rete GAMMA instabus EIB/KNX (LOGO! e modulo EIB/KNX) www.siemens.com s Campi d impiego... 3 Collegamento dei moduli LOGO! - KNX... 10 Conclusioni... 21 Descrizione
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Ricevitore IR 2CSYK1218C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Ricevitore IR 2CSYK1218C/S Sommario Contents 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Dati tecnici... 3 1.2 Schema di connessione... 4 2... 5 2.1 Introduzione... 5 2.2 Impostazioni
FUNZIONE. misura costantemente la luce nella stanza e l applicazione processa tale informazione. Grazie alla sua funzione di regolazione costante
GW 90 783: RILEVATORE PRESENZA PER CONTROLLO COSTANTE LUMINOSITÀ DA INTERNO (10..1000LUX) GW 90 784: RILEVATORE DI PRESENZA (10..1000LUX) GW 90 785: ACCESSORIO PER MONTAGGIO A PARETE FUNZIONE Nota Rilevazione
Interruttore singolo per comandi ON/OFF Tipo: x, EC 16x x
SK 0062 B93 L interruttore viene montato su un dispositivo di accoppiamento bus o su un dispositivo ON/OFF per tapparelle SA/U 1.1. Il singolo pulsante può inviare comandi di commutazione, regolazione
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Attuatore tapparella 2CSY1104C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Attuatore tapparella 2CSY1104C/S Contents 1 Caratteristiche tecniche... 3 1.1 Dati tecnici... 3 1.2 Schema di connessione... 4 2 Messa in servizio... 5 2.1 Parametri... 5
Mitho PL KNX Pannello combinato KNX/videocitofonia. Mitho HA KNX Pannello di comando e visualizzazione KNX. Manuale Tecnico
Mitho PL KNX Pannello combinato KNX/videocitofonia Mitho HA KNX Pannello di comando e visualizzazione KNX Mitho PL KNX Mitho HA KNX Manuale Tecnico 1 Sommario 1 2 3 4 5 6 7 Introduzione... 3 Applicazione...
Modulo uscite binarie KNX EK-FA1-TP 4 canali EK-FB1-TP 8 canali
Modulo uscite binarie KNX EK-FA1-TP 4 canali EK-FB1-TP 8 canali Contents 1 Scopo del documento... 3 2 Descrizione del prodotto... 4 3 Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione... 5 4 Configurazione...
Sensore luminosità/ movimento da incasso - Doppia tecnologia (PIR + US)
Sensore luminosità/ movimento da incasso - Doppia tecnologia (PIR + US) Descrizione Questo dispositivo consente di controllare una sorgente luminosa automaticamente mediante la rilevazione di movimento
ABB i-bus KNX Attuatore per veneziane/tapparelle con calcolo durata movimento e comando manuale 4c, 24 V CC, MDRC JRA/S 4.24.5.
Dati tecnici 2CDC506064D0902 ABB i-bus KNX Descrizione del prodotto L attuatore per veneziane/tapparelle a 4 canali con calcolo automatico della durata del movimento comanda azionamenti indipendenti a
Manuale WAGO DALI e morsetti V 0.2
& Manuale WAGO DALI e morsetti V 0.2 Aprile 2013 Tutti le descrizioni legati al software si riferiscono al software V2021. Si consiglia di aggiornare le vecchie versioni del sistema. Piccole deviazioni
Ricevitore di comandi a infrarossi Tipo: x-102
SK 0048 B94 Il ricevitore a infrarossi viene montato sul dispositivo di accoppiamento bus da incasso. Il dispositivo riceve i segnali inviati, sia dal trasmettitore a infrarossi portatile, sia da quello
KNX/IP Router GW 90707. Manuale Tecnico
KNX/IP Router GW 90707 Manuale Tecnico Sommario 1 Introduzione... 3 2 Applicazione... 4 3 Menù Impostazioni generali... 6 3.1 Parametri... 6 4 Menù Configurazione IP 1... 8 4.1 Parametri... 8 5 Menù Configurazione
Sistema PICnet - PN Digiterm
Sistema PICnet - PN Digiterm PN DIGITERM - modulo di termoregolazione e gestione camera Il modulo PN DIGITERM è costituito da un modulo da guida DIN (6m) per le connessioni con le apparecchiature e da
Manuale di attivazione TX100
Manuale di attivazione TX100 Rilevatore di presenza 360 Caratteristiche elettriche / meccaniche : vedere manuale prodotto Riferimento prodotto Descrizione Versione TX100 Prodotto filare Prodotti radio
06 Alimentatore bus 640mA. 07 Accoppiatore di linea. 08 4Ingressi 4Uscite LED. 09 4 Ingressi 4 Uscite/16A. 13 Termostato incasso. 17 Tasca trans.
Dispositivi di sistema 06 Alimentatore bus 160mA 06 Alimentatore bus 320mA 06 Alimentatore bus 640mA 07 Accoppiatore di linea 07 Interfaccia KNX / USB 07 Interfaccia KNX / IP router 07 Interfaccia KNX
Sensore luminosità/ movimento - PIR
Sensore luminosità/ movimento - PIR HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659 Descrizione Questo dispositivo è dotato di rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità per l attivazione automatica di carichi
KNX Domotica e Automazione degli edifici
KNX Domotica e Automazione degli edifici Guida di scelta rapida dispositivi KNX 20-202 Guida di scelta rapida KNX Overview Attuatori di commutazione Attuatore di commutazione REG-K8x2306 Attuatori di commutazione
ABB i-bus EIB. Attuatore tapparelle, 4 canali, 230 V AC Tipo: RA/S , EC 087 3
Tipo:, EC 087 3 2CDC 071 240 F0003 attuatore si utilizza per il controllo di quattro meccanismi di comando indipendenti a 230 V AC per il posizionamento di veneziane, tapparelle e tende nonchè per il controllo
Manuale istruzioni. Rivelatore di presenza art. 20850-19850-16850-14850 Manuale per l'installatore
Manuale istruzioni Rivelatore di presenza art. 20850-19850-16850-14850 Manuale per l'installatore Indice ARATTERISTIHE GENERALI E FUNZIONALITA' da pag. 5 OGGETTI I OMUNIAZIONE E PARAMETRI ETS da pag. 6
ABB i-bus KNX Accoppiatore di linea LK/S 4.2 Manuale del prodotto
Accoppiatore di linea LK/S 4.2 Manuale del prodotto Indice Indice Pagina 1 Generale... 3 1.1 Uso del manuale del prodotto...3 1.1.1 Struttura del manuale del prodotto...3 1.1.2 Note...4 1.2 Panoramica
KERN YKD Version 1.0 1/2007
KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com I Istruzioni d
Manuale istruzioni. art. 01525 Manuale per l'installatore
Manuale istruzioni art. 01525 Manuale per l'installatore Indice CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONALITA' da pag. 5 OGGETTI DI COMUNICAZIONE E PARAMETRI ETS da pag. 8 OGGETTI DI COMUNICAZIONE CARATTERISTICHE
Prodotti Transponder i-bus
ABB SACE S.p.A. V.le dell industria, 18 20010 Vittuone (MI) Italy Tel. +39 02 9034 1 Prodotti Transponder i-bus Tasca Porta Transponder PTI/U 1.1 MS 2CSYK5200S Il dispositivo Tasca Porta Transponder PTI/U
Software di applicazione Tebis
5 Software di applicazione Tebis Uscite RF tapparelle / veneziane quicklink Caratteristiche elettriche / meccaniche: vedere manuale prodotto Riferimento prodotto Denominazione prodotto Rif. software di
ABB i-bus KNX Centralina di allarme pericoli KNX GM/A 8.1, 2CDG110150R0011
Dati tecnici 2CDC513071D0901 ABB i-bus KNX Descrizione del prodotto La centralina di allarme pericoli KNX viene utilizzata per gestire fino a 5 aree logiche con un massimo di 344 gruppi di rivelatori,
FW/S8.2.1 Orologio programmatore, 8C, MDRC
FW/S8.2.1 Orologio programmatore, 8C, MDRC FW/S 8.2.1 2CDG120039R0011 Versione: aprile 13 (con riserva di modifiche) Pagina 1 di 46 Indice 1 Caratteristiche di funzionamento... 3 1.1 Particolarità... 3
Monitor di Test TVCC LCD 3.5 ART.43600
Monitor di Test TVCC LCD 3.5 ART.43600 Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo) http://www.comelit.eu e-mail: commerciale.italia@comelit.it PRECAUZIONI DI SICUREZZA Leggere prima dell utilizzo
ABB i-bus KNX IP Interface, MDRC IPS/S 3.1.1, 2CDG110177R0011
Dati tecnici 2CDC502085D0901 ABB i-bus KNX Descrizione del prodotto L IP Interface 3.1.1. costituisce l interfaccia tra le installazioni KNX e le reti IP. ETS consente di programmare gli apparecchi KNX
Sensore da parete/soffitto con doppia tecnologia
ensore da parete/soffitto con doppia tecnologia Descrizione Dispositivo di controllo e comando, alimentato da Bus C, dotato di tre differenti sensori che grazie alla combinazione dei quali è in grado di
Interfaccia KNX/IP Wireless GW 90839. Manuale Tecnico
Interfaccia KNX/IP Wireless GW 90839 Manuale Tecnico Sommario 1 Introduzione... 3 2 Applicazione... 4 3 Menù Impostazioni generali... 5 3.1 Parametri... 5 4 Menù Protezione WLAN... 6 4.1 Parametri... 6
Manuale di Prodotto. Mylos KNX Terminale d uscita 16A 2CSYK1101C/S
Manuale di Prodotto Mylos KNX Terminale d uscita 16A 2CSYK1101C/S Sommario Sommario 1 Caratteristiche tecniche. 3 1.1 Dati tecnici 3 1.2 Schema di connessione 4 2. 5 2.1 Parametri.. 5 2.1.1 Generale..
Dati tecnici 2CDC501067D0901 ABB i-bus KNX Descrizione del prodotto Gli alimentatori di linea KNX con bobina integrata generano e controllano la tensione del sistema KNX (SELV). Con la bobina integrata
Chorus - Building Automation
KNX: lo standard per la home e per la building automation La tecnologia KNX è la tecnologia base dell offerta Gewiss per la Home e la Building Automation; dal 200 rappresenta lo standard Europeo EN50090
Manuale tecnico KNX Attuatori universali di regolazione della luce
0073-1-7588 Rev. 01 04.2011 Manuale tecnico KNX Attuatori universali di regolazione della luce Attuatori universali di regolazione della luce 6197/12-500 6197/13-500 6197/14-500 6197/15-500 6197/52-500
Chorus - Home Automation
Il sistema bus In un sistema bus il collegamento fra i sensori o i dispositivi di comando e gli attuatori che pilotano le utenze elettriche avviene attraverso una linea dedicata, separata rispetto a quella
GLS-4 LED STAGE 4. Manuale del proprietario
GLS-4 LED STAGE 4 Manuale del proprietario Grazie per aver scelto il sistema di luci GLX LED STAGE 4. Per poterne fare un uso migliore del vostro LED SYSTEM, leggere fino in fondo quanto riportato in questo
elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Istruzioni d uso Conservare le presenti istruzioni d uso!
VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Istruzioni d uso Conservare le presenti istruzioni d uso! elero Italia S.r.l. Via A. Volta, 7 20090 Buccinasco (MI) info@elero.it www.elero.com 309025 02 Nr. 18 100.4602/0605

References: art. 20850
 art. 20850
 art. 01525
 art. 01525
 ART.43600
 ART.43600