Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-05-noviembre-2007-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-458625
Timestamp: 2016-10-25 14:08:32+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica De España, Sociedad Anónima, el soterramiento parcial de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, entre la subestación de La Torrecilla y la subestación de Villaverde, en la provincia de Madrid
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica De España, Sociedad Anónima, el soterramiento parcial de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, entre la subestación de La Torrecilla y la subestación de Villaverde, en la provincia de Madrid Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica De España, Sociedad Anónima, el soterramiento parcial de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple circuito, entre la subestación de La Torrecilla y la subestación de Villaverde, en la provincia de Madrid Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a instancia de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad Anónima (INALTA), con domicilio en Paseo de Conde de los Gaitanes número 177, La Moraleja, Alcobendas (Madrid), solicitando la autorización administrativa de la modificación de la instalación arriba citada.
Resultando que a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la petición de autorización administrativa, ha sido sometida a información pública, no presentándose alegaciones ni oposición alguna durante el período reglamentariamente establecido.
Resultando que de acuerdo con lo previsto en los artículos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han solicitado informes y emisión de condicionados técnicos al Canal Isabel II; al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); y a la Confederación Hidrográfica del Tajo. De los informes emitidos no se deduce oposición a la instalación proyectada, habiéndose aceptado por la empresa titular de la línea los condicionados propuestos.
Resultando que solicitado informe y establecimiento de condicionado al Ayuntamiento de Madrid, la Subdirección General del Plan General de Ordenación Urbana informa que la actuación deberá hacerse de forma compatible con el desarrollo del ámbito del A.P.E. 17.04 «Manzanares Sur - Tramo 2» (Proyecto Urbanización).
Resultando que dado traslado a la empresa peticionaria de la autorización, de las alegaciones del Ayuntamiento, ésta manifiesta que:
Primero.-En el ámbito del APE 17.04 «Manzanares Sur-Tramo 2», se estará en la implantación de la infraestructura eléctrica a la que en su momento defina el Proyecto de Urbanización, adaptándose a sus prescripciones.
Segundo.-Esta empresa a través de su Consultoría Técnica, mantiene y mantendrá en el futuro contactos permanentes con los servicios y técnicos municipales al objeto de consensuar la solución más idónea para el desarrollo de los mencionados ámbitos de actuación urbanística, de manera que el interés urbanístico municipal, pueda armonizarse con la infraestructura eléctrica proyectada.
Resultando que trasladada la contestación de la peticionaria al Ayuntamiento de Madrid, sin que éste emita nuevo escrito al respecto, ha de entenderse su conformidad con aquella, de acuerdo con los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000.
Vista la Resolución de esta Dirección General de fecha 24 de julio de 2006 por la que se transmiten a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la totalidad de los activos de transporte de titularidad de INALTA.
Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima el soterramiento parcial de la línea eléctrica a 220 kV, simple circuito, entre la subestación de La Torrecilla y la subestación de Villaverde, en la provincia de Madrid, cuyas características principales son:
Trazado. La línea tiene una longitud de 1.180 metros, y discurre en simple circuito subterráneo entre el nuevo apoyo número 446, de paso aéreo-subterráneo, de la línea La Torrecilla-Villaverde hasta la subestación de Villaverde, en el término municipal de Madrid.
En la traza se distinguen los siguientes tramos:
Tramo 1: Desde el apoyo número 446 de transición, la línea pasa por caminos de tierra hasta las vías del AVE Madrid-Sevilla (396,54 metros). Este tramo discurrirá en simple circuito a 220 kV por zanja.
Tramo 2: Cruzamiento de las vías del ferrocarril Madrid-Sevilla (43,56 metros). Este tramo se ejecutará mediante perforación dirigida, y coincidirá en este cruzamiento con la línea Villaverde-Morata I/VillaverdeVicálvaro-San Sebastián de los Reyes.
Tramo 3: Recorrido de la traza en simple circuito a 220 kV por zanja desde la salida del topo en su cruzamiento con las líneas del ferrocarril, hasta la subestación de. Villaverde (684,76 metros). En este tramo, la traza cruza el río Manzanares, de manera que se hará otra perforación dirigida (60 metros).
Tramo aéreo: Para realizar el enlace entre el tramo subterráneo y el aéreo existente, se sustituirá el actual apoyo número 446 de amarre, por otro, que llevará la misma numeración, de transición aéreo-subterráneo y del tipo 21S190.
El vano comprendido entre los apoyos números 445 y el nuevo apoyo número 446 cruza con la línea Villaverde-Asland de 132 kV (propiedad de Iberdrola). Este cruzamiento, que existía anteriormente entre ambos apoyos, apenas sufrirá modificaciones como consecuencia del montaje del nuevo apoyo, ya que éste se sitúa lo más próximo posible al actual apoyo número 446.
En el vano comprendido entre los apoyos número 445 y el nuevo apoyo número 446, no será necesaria la utilización de nuevo conductor y cables de tierra, ya que se realizará un movimiento de conductores. Para llevar a cabo este movimiento de conductores, se utilizarán porterías y señalización adecuada para proteger la línea Villaverde-Asland de 132 kV en el cruzamiento.
Desmontaje del tramo aéreo: Al finalizar los trabajos de soterramiento de la línea, se desmontará el tramo aéreo de 220 kV desde el apoyo número 446 hasta la subestación de Villaverde, se desmontarán conductores y apoyo.
Empalmes: Premoldeados seccionados. El conexionado de las pantallas será del tipo SINGLE POINT.
Terminales: Se dispondrá de un terminal unipolar por fase, de tipo exterior, en el apoyo número 446 de paso aéreo a subterráneo. Y, además, un terminal unipolar por fase, de tipo interior, que será enchufable a la celda de SF6 en el GIS de la subestación blindada de 245 kV en Villaverde.
La finalidad del soterramiento es facilitar la conexión con la nueva subestación compacta de Villaverde y la liberación de suelo dentro del entorno del Parque Lineal del Manzanares.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución