Source: http://docplayer.fr/2486889-Republique-algerienne-democratique-et-populaire-regles-de-securite-pour-les-canalisations-de-transport-d-hydrocarbures-liquefies-sous-pression.html
Timestamp: 2017-02-19 16:50:13+00:00

Document:
République Algérienne Démocratique et Populaire. Règles de sécurite pour les canalisations de transport d hydrocarbures liquefies sous pression - PDF
République Algérienne Démocratique et Populaire. Règles de sécurite pour les canalisations de transport d hydrocarbures liquefies sous pression
Download "République Algérienne Démocratique et Populaire. Règles de sécurite pour les canalisations de transport d hydrocarbures liquefies sous pression"
1 République Algérienne Démocratique et Populaire Règles de sécurite pour les canalisations de transport d hydrocarbures liquefies sous pression Octobre 1991 TITRE I2 DISPOSITIONS GENERALES OBJET DU REGLEMENT : ARTICLE 1 : Le présent règlement de sécurité a pour objet de fixer les règles essentielles de l'art applicables à la construction et à l'exploitation des canalisations (1) qui transportent des hydrocarbures liquéfiés sous pression à l'exception les ouvrages exclus par l'article 2. OUVRAGES EXCLUS DU REGLEMENT : ARTICLE 2 : Le présent règlement ne s'applique pas aux canalisations ou parties de canalisations, dont la ou les conduites sont constituées par des tubes en acier d'au moins 3,5 millimètres d'épaisseur, lorsque le produit R*D de la pression (2) maximale P en service, exprimée en Kgf/cm2, par le diamètre extérieur D du tube exprimé en millimètre, ne dépasse 500 pour aucun des produits transportés, quelle que soit la catégorie d'emplacement définie à l'article 4. Sont en outre exclues les tuyauteries de desserte des stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés, lorsqu'elles sont assemblées par des manchons vissés. (1) Est appelé canalisation l'ouvrage constitué d'une ou plusieurs conduites desservant un ou plusieurs terminaux et pouvant comprendre une ou plusieurs stations de pompage. (2) Les pressions considérées dans le présent texte sont effectives, c'est-à-dire comptées à partir de la pression atmosphérique. PRESSION DE REFOULEMENT : ARTICLE 3 : La pression maximale de refoulement du départ d'une station de pompage ne doit pas entraîner de dépassement du régimedes pressions maximales qui sont admissibles en service pour les tubes situés en aval, d'une part, et de l'autre, pour les accessoires de la conduite. EMPLACEMENT DE LA CONDUITE : ARTICLE 4 : Les emplacements de la conduite se classent en deux catégories La zône 1 comprend : a) La partie de la canalisation située à l'intérieur des usines, b) Le domaine public, c) Les terrains du domaine privé qui sont situés : - A moins de 75 mètres d'un établissement recevant plus de 200 personnes ou d'un établissement autre que pétrolier présentant tous risques d'incendie ou d'explosion.3 - A moins de 30 mètres de la limite du domaine public national ou d'un immeuble d'habitation ou d'un établissement recevant moins de 200 personnes. La zône 2 comprend les autres terrains. Le classement par zônes est établi par le transporteur après consultation des services de l'urbanisme des Wilayate concernées et les services compétents du Ministère des hydrocarbures. ARTICLE 5 : TIRE II CONSTRUCTION EN USINES DES ELEMENTS DES OUVRAGES QUALITE DU METAL DES TUBES La conduite est constituée par des tubes sans soudure, fabriqués à partir de demi-produits en acier Martin calmé ou en acier de qualité techniquement équivalente, notamment en ce qui concerne la résistance au vieillissement. Les tubes soudés longitudinalement ou en hélice, fabriquées à partir des mêmes demi-produits, peuvent être utilisés à défaut des tubes sans soudure. L'acier des tubes est de qualité soudable. La limite d'élasticité E O,2 ne doit pas dépasser 90 % de la charge unitaire de rupture "R" L'allongement "A" exprimé en centième est au moins égal : A< 18 % en zône I A< 14 % en zône II Les mesures de E, O,2 de E et de R sont réglementées à l'article 6. La limite d'élasticité E O,2 considérée dans le présent règlement est le quotient de la charge en Kgf, qui entraîne un allongement émanent de 0,2 % de la longueur initiale entre repères de l'éprouvette définie à l'article 6, par la section initiale S0, en millimètres carrés, de la partie calibrée. TAUX DE CONTRAINTE POUR LES TUBES ARTICLE 6 : La pression maximale admissible en service pour chaque tube est telle que la contrainte transversale correspondante du métal exprimée en Kgf/mm2 et calculée à l'aide de la relation donnée à l'article 7, soit limitée par rapport à la limite d'élasticité E O,2 et à la charge unitaire de rupture R, également exprimée en Kgf/mm2, aux valeurs suivantes : EMPLACEMENT T/E 0,2 (Conduite enterrée ou à l'air libre) T/R Conduite enterrée conduite à l'air libre ( sauf pour les traversée aériennes du domaine public visées à l'art.20 ) Zône I 0,50 0,36 0,36 Zône II 0,72 0,55 0,44 L'allongement A, la limite d'élasticité E O,2 et la charge unitaire de rupture R concernant le matériel du tube fini à la température ordinaire. Ces caractéristiques A, E O,2 et R se mesurent sur des éprouvettes prélevées sur les tubes et de longueur initiale entre repère L0 = 5,65 V So, où Sp désigne la section initiale de la partie calibrée.4 DIMENSIONS DES TUBES ARTICLE 7 : a) Epaisseur : L'épaisseur e du tube, son diamètre extérieur maximal D, la pression p du fluide et la contrainte transversale T du métal sont liés par la relation. P D e = T où "p" et "T", d'une part, "D" et "e", d'autre part, s'expriment respectivement dans la même unité. L'épaisseur e du tube est celle prévue à la spécification diminuée de la tolérance de fabrication en moins. Les tolérances de fabrication pour l'épaisseur sont fixées par la norme agrée. Les tubes ne doivent pas présenter de défaut de surface dont la profondeur dépasse le huitième de l'épaisseur e. b) Diamètre : Les tolérances de fabrication pour le diamètre extérieur sont fixées par la norme agrée. La paroi de chaque tube ne doit pas présenter d'enfoncement local dépassant 6,35 mm de profondeur ou affectant une plage dont la plus grande corde excède la moitié du diamètre D. c) Flèche : Les tubes doivent être convenablement droits c'est-à-dire que leur flèche en mm doit être inférieure au nombre exprimant la longueur en mètres, augmenté de 2. En outre, les ondulations locales mesurées sur 1 m de longueur ne doivent pas avoir une flèche excédant 3 millimètres. CHANFREINAGE DES EXTREMITES DES TUBES ARTICLE 8 : Les extrémités des tubes sont chanfreinées par usinage ou par oxycoupage mécanique, suivant un angle de 30 à, 35 mesuré à partir d'une perpendiculaire à l'axe du tube, et de manière à ménager sur chaque extrémité un méplat de hauteur comprise entre 0,8 et 2,4 millimètres. La coupe droite ou le méplat doit être plan et le plan ainsi déterminé sensiblement perpendiculaire à la droite reliant les centres des sections terminales. ACCESSOIRES ARTICLE 9 : Les robinets-vannes, les robinets à tournant et les clapetsde retenue sont en acier, en bronze ou en matériau spécial si les conditions d'exploitation le justifient. Les coudes, les raccords, les réductions et les tés sont prévus pour supporter, en service, une pression au moins égale à celle des tubes sur lesquels ils se montent. TITRE III CONTROLES ESSAIS ET EPREUVES EN USINE DES TUBES ET DES ACCESSOIRES A/ - EPREUVE HYDRAULIQUE ARTICLE 10 :5 Le fabricant des tubes effectue en usine sous sa responsabilité, une épreuve hydraulique de chaque tube à une pression fixée par l'expert ou l'organisme agrée au moins égale à la pression d'épreuve sur le terrain prescrite à l'article 36, sans que cette pression puisse provoquer en un point quelconque des contraintes dépassant 90 % de la limite d'élasticité du métal. Seuls sont acceptés par l'expert ou l'organisme agrée, les tubes dont l'épreuve n'a pas provoqué de déformation apparente, ni révélé de défaut. B/ CONTROLE DE LA QUALITE DU MATERIAU Le contrôle de la qualité du matériau sera effectué au moyen d'éprouvettes prélevées sur les tubes, après achèvement des opérations de fabrication susceptibles de modifier les propriétés du métal. Les valeurs minimales de la charge unitaire du rupture, de l'allongement et de la limite d'élasticité doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 et doivent être conformes aux valeurs qui ont été retenues pour le calcul des contraintes. Elles devront être mesurées sur des éprouvettes prélevées en plein métal s'il s'agit de tubes soudés. C/ CONTROLE DE LA QUALITE DES SOUDURES Lorsque les éléments droits sont constitués de tôles soudées longitudinalement ou en hélice, les soudures longitudinales ou hélicoïdales doivent être contrôlées au moyen des essais suivants : - Essai de traction sur une éprouvette prélevée dans le sens circulaire à cheval sur la soudure. Pour que la soudure soit déclarée satisfaisante, la valeur de la charge unitaire de rupture obtenue doit être au moins égale à la charge unitaire de rupture minimum retenue pour le métal. - Essai de pliage guidé atteignant un angle de 180 sur une éprouvette prélevée dans le sens circulaire, à cheval sur la soudure, cette dernière étant placée dans la zône de pliage maximum. La surépaisseur éventuelle de la soudure devra être éliminée. L'essai de pliage aura lieu succéssivement sur deux éprouvettes tournées l'une à l'endroit et l'autre à l'envers par rapport au sens de pliage. L'essai de pliage pourra être remplacé par un essai d'évasement lorsque le diamètre nominal des éléments tubulaires est inférieur à 150 mm. Pour que la soudure soit déclarée satisfaisante, aucune fissure ne doit apparaître après pliage ou évasement. Ces essais pourront être complétés utilement par des examens radiographiques portant sur un pourcentage déterminé des longueurs de soudure. D/ NOMBRE DES ESSAIS ET EPREUVES Les essais relatifs à la qualité du matériau et à la qualité des soudures seront effectués sur des éprouvettes prélevées au hasard, ou au choix de l'expert ou de l'organisme agrée, dans les lots de tubes constitués d'éléments de mêmes caractéristiques, fabriqués en série et totalisant une longueur maximum de 500 mètres. Si un des essais ne donne pas un résultat satisfaisant, on procédera à trois nouvelles séries d'essais dans le lot en cause. Ce lot ne pourra être accepté que si ces derniers essais sont tous satisfaisants, sinon chaque élément du lot devra subir individuellement les essais requis avant d'être accepté. Ces contrôles et essais sont surveillées par des experts désignés par le Ministère chargé des Hydrocarbures. EPREUVES DES ACCESSOIRES ARTICLE 11 : Les coudes formés en usine à partir de tubes acceptés par l'expert ou l'organisme agrée dans les conditions définies à l'article 10 ne subissent pas d'épreuve chez le fabricant. Les autres coudes, les raccords, les réductions, les tés, les robinets-vannes, les robinets à tournant et les clapets de retenue sont soumis en usine à une épreuve hydraulique, à une pression qui doit satisfaire aux mêmes conditions limites que celles prévues à l'article 10 pour les tubes. Ils sont acceptés par l'expert ou l'organisme agrée s'ils ont supportés cette pression sans fuite ni déformation pendant une durée suffisante.6 MARQUAGE DES TUBES ET DES ACCESSOIRES ARTICLE 12 : Les tubes, les coudes, les raccords, les réductions et les tés qui ont subi avec succès l'épreuve définie à l'article 10, ainsi que les coudes formés en usine à partir de tubes acceptés par l'expert ou l'organisme agrée, dans les conditions fixées au dit article portent une ou plusieurs marques indélébiles distinctives permettant de les identifier. PROCES-VERBAUX DES ESSAIS ET DES EPREUVES EN USINE ARTICLE 13 : Le transporteur conserve dans ses archives les procès-verbaux des épreuves en usine et des essais mentionnés aux articles 10 a, b, c, et 11 ainsi que les justifications établies par le fabricant des tubes pour la qualité et les caractéristiques de l'acier mentionnées aux articles 5 et 6 du présent règlement. (1) - Le transporteur désigne toute personne physique ou morale entreprenant la construction ou l'exploitation d'une canalisation. ARTICLE 14 : POSE DE LA CONDUITE DANS LE SOL TITRE IV ETABLISSEMENT DES OUVRAGES DE TRANSPORT La conduite est enterrée, sauf en certains cas exceptionnels et en particulier dans ceux visés au dernier alinéa du paragraphe B et au premier alinéa du paragraphe C de l'article 20. Elle l'est en principe dans les autres emplacements de la zône I et en zône II. Toutes dispositions sont prises lors de la pose dans le sol, pour que la conduite soit parfaitement assise au fond de la tranchée et qu'elle ne risque pas une fois posée d'être soumise à des tensions anormales. En zône I, la hauteur de recouvrement, définie comme la distance verticale entre la surface du sol et la génératrice supérieure de la conduite, est d'au moins 80 centimètres. En zône II, la hauteur de recouvrement, définie comme la distance verticale entre la surface du sol et la génératrice supérieure de la conduite, est d'au moins 80 centimètres en l'absence de sujestions local, telles la pratique du sous-solage la faible épaisseur de la couche arable, la présence d'un réseau de drainage ou d'un champ de captage. Lorsque ces sujestions existent la hauteur de recouvrement est fixée après consultation des administrations publiques compétentes, sans pouvoir être inférieures à 40 centimètres. ARTICLE 15 : POSE DE LA CONDUITE A L'AIR LIBRE En certains cas exceptionnels concernant le domaine public et en particulier dans ceux fixés au dernier alinéa au paragraphe B et ou premier alinéa du paragraphe C de l'article 20 dans les emplacements de la zône I située hors du domaine public et en zône II, une longueur de conduite peut être posée à l'air libre suivant les conditions fixées à l'article 6 lorsque la nature du terrain ou toute autre considération technique le justifie. Le transporteur prend alors toutes dispositions pour limiter les conséquences des efforts7 supplémentaires qui pourraient solliciter la conduite ; il tient notamment compte des contraintes dues aux variations de température. Tout projet de pose de canalisation à l'air libre doit être soumis à l'agrément du Ministre chargé des hydrocarbures. VOISINAGE D'OUVRAGES SOUTERRAINES ARTICLE 16 : Lorsque la conduite est posée dans le sol au voisinage d'ouvrages souterrains, tels que des canalisations ou des câbles de toutes nature, elle est protégée en vue d'éviter les détériorations que pourraient provoquer les conditions d'exploitation de ces ouvrages ou les travaux auxquels ceux-ci donnent lieu. En particulier, les côtés minimales à respecter entre génératrices les plus voisines de chacun des ouvrages sont les suivantes : 0,40 m pour : - Les canalisations non métalliques de transport de gaz ou liquides non combustibles. - Les lignes de télécommunications. 0,50 m pour : - Les canalisations métalliques de transport de gaz ou liquides non combustibles. 0,60 m pour : - Les canalisations métalliques ou non de transport de gaz ou liquides combustibles. - Les câbles de transport d'énergie électrique. 3 m pour : - Les prises de terre des lignes aériennes de transport d'énergie électrique ou d'autres installations. Lorsque la conduite enterrée croise une ligne souterraine de télécommunications, elle passe au-dessous et elle est extérieurement protégée par un revêtement renforcé sur une longueur de 3 m de part et d'autre du point de croisement. Lorsque la conduite enterrée doit postérieurement à sa pose être croisée par une canalisation nouvelle d'hydrocarbures, de gaz, d'eau, d'électricité, ou par une ligne souterraine de télécommunications, celle-ci est en principe posée au dessous de la conduite et en tout cas de manière à lui éviter toute détérioration. Lorsque la canalisation longe une conduite importante d'hydrocarbures elle doit en être séparée dans toute la mesure du possible par une distance de 10 mètres, en aucun cas, la distance entre les deux conduites ne peut être inférieure à 6 m. TRAVERSEE DE REGIONS AFFECTEES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ARTICLE 17 : Lorsque la conduite traverse des régions affectées de mouvements de terrains le transporteur prend toutes dispositions propres à remédier autant que possible aux efforts dûs aux affaissements. Les limites des régions affectées de mouvements de terrain sont définies par les services compétents de la ou des Wilayate traversées VOISINAGE DE LIGNE A HAUTE TENSION ARTICLE 18 : Lorsque la conduite doit croiser une ligne électrique aérienne de troisième catégorie (tension égale ou supérieure à 57 KV), ou s'en approcher à une distance, mesurée suivant l'horizontale, inférieure à la hauteur des8 câbles électrique par rapport au sol, et que des dispositions particulières de sécurité s'imposent, concernant en particulier la mise à la terre de certains pylônes, le transporteur fait prendre les mesures qui permettent de pallier les inconvénients résultants du croisement ou du voisinage, sous réserve des dispositions de l'article 21. TRAVERSEE DE COURS D'EAU OU DE CANAL NON COMPRIS DANS LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 19 Lorsque la conduite est posée dans le lit d'un cours d'eau ou d'un canal, qui n'est pas compris dans le domaine public, le transporteur prend toutes dispositions permettant d'assurer sa conservation et de ne pas modifier les conditions d'écoulement des eaux. Il sera tenu compte des crues éventuelles. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ARTICLE 20 : Lorsque la conduite doit occuper une partie du domaine public, le transporteur se conforme aux prescriptions suivantes qui visent également les zônes réservées le long des routes nationales faisant l'objet d'un plan de réservation : a) - Les traversées de voies ferrées ou de routes sont classées en deux types : - Le premier type applicable aux voies ferrées en principe, aux autoroutes ainsi qu'aux voies à grande circulation. - Le deuxième type applicable aux autres voies routières sauf en certains cas spéciaux particulier. Dans les traversées des deux types, la conduite est extérieurement protégée par une double couche de revêtement. Les traversées du premier type sont aménagées de manière à permettre de réparer ou de remplacer la portion intéressée de conduite, sans creuser de tranchée dans le domaine public. A cet effet, la conduite est placée dans une gaine constituée par un tube d'acier, établie de manière à résister aux efforts auxquels la soumettront le remblai susjacent et les charges roulantes appelées à circuler sur la voie traversée. La conduite est posée à une profondeur telle que la génératrice supérieure de la gaine soit située au moins : - Pour la traversée de voie ferré, à 1 mètre sous les traversés, - Pour la traversée d'autoroute ou de voie à grande circulation à 1 mètre sous la chaussée et à 60 centimètres sous les fossés ; - La gaine a une longueur telle que ses extrémités soient situées au moins :. Pour la traversée de voie ferrée, à 13 mètres du rail le plus proche. Pour la traversée d'autoroute ou de voie à grande circulation à 60 Cm de la limite des emprises et en dehors de celles-ci. Le diamètre intérieur de la gaine excède d'au moins 10 centimètres le diamètre extérieur de la conduite. Si la gaine est constituée par plusieurs éléments, ceux-ci sont assemblés bout à bout par soudage électrique par fusion, de manière à réaliser un ensemble étanche ; le métal d'apport à la qualité définie au premier alinéa de l'article 23 et les soudeurs employés doivent présenter la qualification exigée à l'article 24. La conduite est isolée de la gaine par un dispositif approprié. L'espace compris entre la conduite et la gaine est laissé vide, sauf aux extrémités de cette dernière, où il est obturé par un tampon annulaire, étanche à l'eau. A proximité des tampons d'extrémité, deux reniflards sont piqués sur la gaine. Chaque reniflard est muni à sont extrémité d'un bouchon fileté en bronze qui ne peut être dévissé qu'au moyen d'une clé spéciale ; il débouche dans9 un ouvrage enterré qui porte un couvercle métallique étanche et ne pouvant être enlevé qu'à l'aide de clé spéciale. Toutefois, lorsque les conditions locales de la traversée des autoroutes et des voies à grande circulation ne permettent pas de mettre en place la gaine métallique par exemple, faute de dégagement suffisant, un autre mode de traversée est adopté dans les conditions indiquées plus loin. Les traversées du deuxième type sont en principe aménagées sans gaine métallique. La conduite est placée sur un lit de sable de 20 centimètres environ d'épaisseur et protégée par un dispositif avertisseur consistant en une dalle de béton maigre de 10 centimètres au moins d'épaisseur. Les extrémités de la dalle se trouvent à 50 centimètres de l'emprise de la chaussée. Toutefois, lorsque les conditions locales des voies routières non classées voies à grande circulation, telle que l'intensité de la circulation au point de traversée, rendent inopportun de creuser une tranchée et que la traversée est faite par forage horizontal, une gaine métallique est mise en place dans les conditions fixées pour les traversées du premier type. Si par contre, la traversée est faite par galerie, elle est aménagée suivant les dispositions fixées dans les conditions indiquées à l'alinéa suivant. Dans les cas spéciaux de traversée du domaine public routier, la détermination de la variante à la gaine métallique lorsque celle-ci ne peut être mise en place, le choix entre la galette de béton maigre et le grillage avertisseur, le recours à la gaine métallique ou à la fixation des dispositions d'aménagement de la traversée qui sont prévus à l'alinéa précédant, résulteront de l'instruction administrative précédant l'exécution des travaux que l'autorisation intervienne sous la forme d'un arrêté d'occupation temporaire d'une adhésion à une conférence interservices, d'une convention ou sous toute autre forme. b) - L'occupation longitudinale d'une voie ferrée d'une autoroute d'une voie nationale, d'un chemin de Wilaya ou d'un chemin communal important ne dépasse pas en principe une longueur de 50 mètres. Elle ne doit pas intéresser : - La zône d'appui des traversées, s'il s'agit d'une voie ferrée la conduite étant alors au moins distante de 2 mètres du rail le plus voisin et 1,50 mètre des bâtiments et des fondations d'ouvrages d'art. - La chaussée, s'il s'agit d'une voie routière. Un grillage galvanisé destiné à signaler la présence de la conduite enterrée est placé entre la génératrice supérieure de celle-ci et la surface du sol. Lorsque la conduite enterrée doit emprunter longitudinalement les emprises d'une voie ferrée, la tranchée ouverte à cet effet est éloignée d'au moins 2 mètres de la crête du talus si la voie est en remblai. La tranchée destinée à recevoir la conduite est coffrée en terrain non argileux si la profondeur dépasse la moitié de la distance au rail le plus voisin et en terrain argileux quelle que soit la profondeur. Sur une ligne électrifiée, la tranchée est située à l'extérieur des massifs de caténaire et des dispositions particulières sont prises pour éviter de compromettre la stabilité des massifs. Si la tranchée est ouverte à moins de 3,50 mètres des pylônes, elle est coffrée. Enfin, si elle est ouverte à moins de 1 mètre d'un massif, elle est ouverte jusqu'à ce massif, puis remplie de gros béton. Lorsque la conduite doit emprunter longitudinalement les emprises d'une voie ferrée et qu'en raison des conditions locales, elle doit être posée à l'air libre elle est en principe placée dans un caniveau d'ouvrage. Si cette solution ne peut être fixée à un ouvrage d'art, la résistance de l'ouvrage ne doit pas être diminuée par les dispositifs de fixation retenus. Enfin, si la conduite doit emprunter un ouvrage donnant passage à la voie ferrée, elle est protégée sur toute la longueur de l'ouvrage par une gaine du type prévue pour la traversée de la voie. c) - Lorsque la conduite doit occuper une partie du domaine public maritime ou du domaine public fluvial, le transporteur observe pour la traversée ou l'emprunt des chaussées et des voies ferrées, les prescriptions énumérées aux paragraphes a et b.10 Dans le cas d'une traversée aérienne le rapport t/r défini à l'article 5 pour les tubes de la conduite est au plus de 0,33 et les supports de la conduite sont également calculés avec un coefficient de sécurité rapporté à la résistance à la traction au moins égal à 3. Lorsque la conduite traverse un canal, elle ne doit pas en compromettre l'étanchéité. Lorsque la conduite est posée dans le lit d'une voie navigable ou dans les eaux portuaires, elle doit être placée dans une fouille dont la profondeur sera fixée dans chaque cas d'espèce par le Ministre chargé des Travaux Publics. d) - Dans le cas d'une traversée du domaine public d'une importance exceptionnelle, le transporteur doit appliquer les mesures particulières de protection demandées par l'autorité chargée de la gestion de ce domaine. Si ces mesures comprenant la mise en place de robinets-vannes aux deux extrémités de la traversée, ces accessoires seront disposés de manière à être inaccessibles au public. TRAVERSEE DE FORETS DOMANIALES ARTICLE 21 : Sauf dérogation accordée par l'administration compétente, la conduite ne doit pas emprunter de layons créés dans les forêts domaniales pour la pose de lignes électriques aériennes de troisième catégorie. ASSEMBLAGE PAR SOUDURE ARTICLE 22 : Sur le chantier, les tubes sont assemblés bout à bout par soudage électrique par fusion, le désaffleurement intérieur de deux tubes à assembler une fois les tubes centrés et les clamps en place, ne devant pas dépasser 1,5 mm. Le soudage oxyacétylénique est toutefois admis lorsque le diamètre extérieur de la conduite est de 100 Millimètres au plus, que l'épaisseur ne dépasse pas 6 mm et que la charge unitaire de rupture du métal n'excéde pas 45 kgf/mm2. QUALITE DU METAL D'APPORT ARTICLE 23 : Dans le cas du soudage électrique à l'arc, les électrodes sont enrobées et appropriées à la nuance de l'acier des tubes, ainsi qu'à la technique de mise en oeuvre. Elles déposent un métal dont les caractéristiques mécaniques correspondent à la qualité définie par la norme agrée et dont la charge unitaire de rupture est au moins égale à celle du métal des tubes finis. Elles sont conservées jusqu'au moment de l'emploi dans les conditions hygroscopiques prescrites par le fabricant. Dans le cas du soudage oxyacétylénique le métal d'apport est de la nuance définie par les teneurs suivantes pour les éléments autres que le fer : C... 0,08 à 0,16 % Mn... 0,40 à 0,80 % S+P... 0,07 % au plus S... 0,04 % au plus P... 0,04 % au plus Si (cet élément étant nécessaire si la teneur en carbone est au moins égale à 0,12 % mais indésirable si la teneur est inférieur)... 0,20 % au plus11 QUALIFICATION DES SOUDEURS ARTICLE 24 : L'exécution des soudures est confiée exclusivement à des soudeurs entraînés et ayant satisfait à l'épreuve de qualification professionnelle définie par les normes agrées. Les soudeurs sont placés sous la surveillance d'agents compétents et sont soumis à des épreuves périodiques de contrôle. EXECUTION DES SOUDURES ARTICLE 25 : Les conditions de préparation, d'exécution et de contrôle des soudures sont précisées en une notice technique remise à chacun des agents d'exécution ou de surveillance. Dans le cas de soudage oxyacétylénique, le transporteur utilise de l'acétylène convenablement épuré. Si un doublage de la parie du tube apparait lors du soudage, l'assemblage est interrompu et la partie défectueuse du tube chutée. Lorsque les tubes ont été soudés en usine suivant une génératrice, les cordons longitudinaux de soudure des tubes raccordés doivent être décollés à l'assemblage d'environ 45 de manière à occuper la partie supérieure de la conduite en place. CONTROLE DES SOUDURES CIRCULAIRES ARTICLE 26 : Les soudures doivent conférer à l'assemblage une résistance d'ensemble à la rupture au moins égale à celle des tubes. Il est fait un prélèvement destructif toutes les deux cents soudures. La vérification de la qualité des soudures circulaires se fait par des essais de traction (essais D). Ce prélèvement d'éprouvettes peut toutefois être remplacé par un contrôle radiographique (essais E) portant sur 10 % des soudures circulaires. Les soudures de raccordement de tronçon feront obligatoirement l'objet d'un contrôle radiographique. Au début du chantier, une seule éprouvette est alors prélevée pour un essai mécanique destiné à vérifier d'une part, la bonne adaptation des électrodes utilisées à la nuance de l'acier des tubes et, d'autre part, la bonne exécution de la soudure ; il est fait de même à chaque changement du type d'électrodes. Le mode de prélèvement des éprouvettes, la définition des essais et contrôles, ainsi que les résultats exigés sont indiqués dans la norme agréée. ASSEMBLAGE A BRIDES ARTICLE 27 : L'assemblage par soudure bout à bout peut être remplacé par l'assemblage à brides, lorsque ce mode de liaison s'impose, notamment pour des raisons d'isolement électrique ou de facilité de démontage, et sous réserve que la résistance à la rupture suivant l'axe de la conduite, des brides et de la boulonnerie les équipant, soit au moins égale aux huit dixième de celle des tubes. - Les matières utilisées le cas échéant pour assurer la parfaite étanchéité des joints doivent être imputrescibles et résister à l'action du sol, de l'eau, des produits transportés et de tous autres liquides qui au cours des épreuves pourraient être mis en contact avec les joints. COUDES CINTRES A FROID ARTICLE 28 :12 Le transporteur peut utiliser des coudes formés à froid par cintrage de tubes acceptés en usine dans les conditions fixées à l'article 10, lorsque leur rayon axial de courbure est supérieur à vingt (20) fois le diamètre extérieur du tube. PIQUAGES ARTICLE 29 : Lorsqu'un tube est perforé en vue d'un piquage, des dispositions sont prises pour maintenir à cet endroit la résistance à une valeur suffisante. PREVENTION DE LA CORROSION EXTERNE ARTICLE 30 : Les canalisations enterrées doivent être protégées contre la corrosion externe par la mise en place d'un revêtement continu (à base de brai de houille, de bitume de pétrole, de matière plastique isolante ou encore d'autres matériaux présentant des qualités satisfaisantes notamment de résistivité, de plasticité, d'adhérence, de résistance mécanique etc...) ou un dispositif de protection cathodique ou l'ensemble de ces deux moyens conjugués et conformément aux prescriptions suivantes : a) - Avant de poser la conduite, le transporteur procède à l'examen du tracé et à des mesures sur place afin de déterminer l'agressivité des terrains qu'elle qu'en soit la cause. b) - Si ces mesures font apparaître un risque de corrosion, le transporteur doit mettre en place dans les plus brefs délais un dispositif efficace de protection cathodique établi en tenant compte du revêtement adopté. c) - Dans les zônes exemptes de courants vagabonds, si la conduite a possédé un revêtement, le transporteur en apprécie l'efficacité d'après la valeur du potentiel de la conduite. Dans ces zônes, si la résistivité du sol au niveau de la conduite est inférieure à 80 ohm m2/m : en un point quelconque durant une partie notable de l'année, le transporteur met en place un dispositif efficace de protection cathodique dans la partie correspondante. Un an au plus tard après la descente en tranchée, que la conduite possède ou non un revêtement. Toutefois, si la résistivité est comprise entre 20 et 80 ohm.m2/m, le transporteur est dispensé d'appliquer cette prescription lorsque la conduite est de faible longueur ou que celle-ci a un caractère temporaire. d) - Dans toutes les zônes où le transporteur a mis en place un dispositif de protection cathodique, il en contrôle l'efficacité au moins deux fois par un, à des époques judicieusement choisies. e) - Si après la pose de la conduite, le transporteur craint une aggravation notable de l'agressivité du sol le long du tracé il effectue les mesures correspondantes de contrôle. f) - Lorsque le résultat des mesures visées aux paragraphes d et e en fait apparaître la nécessité, le transporteur prend immédiatement toutes dispositions propres à maintenir ou à réaliser une protection cathodique efficace. ARTICLE 31 : TITRE V EPREUVES SUR LE TERRAIN Avant de procéder à ces épreuves, le transporteur est tenu de faire constater par l'organisme agrée que les installations répondent aux conditions de sécurité. Les épreuves auxquelles, doivent être soumis les13 ouvrages de d'étanchéité. transport avant leur mise en exploitation consistent en une épreuve de résistance et une épreuve Ces épreuves, dont les modalités techniques sont fixées aux articles 33 et 34 ci-après ; sont faites en présence d'un ou plusieurs experts qui sont désignés par les services compétents du Ministre Chargé des Hydrocarbures et qui doivent rédiger et adresser au transporteur les procès-verbaux constatant les résultats des épreuves. Les services intéressés du Ministre Chargé des Hydrocarbures peuvent, s'il désirent, se faire représenter aux épreuves par un expert ou un organisme agrée. Le transporteur doit entreprendre, lors des épreuves, toutes dispositions utiles pour sauvegarder la sécurité du public. Les mesures prises doivent faire l'objet de publicité. Les épreuves sont effectuées par sections de canalisations après pose définitive ; la longueur maximale d'une section est fixée à 30 km. EPREUVE DE RESISTANCE ET D'ETANCHEITE ARTICLE 32 : Le transporteur doit établir et maintenir dans la section de canalisation ou l'équipement accessoire éprouvé, pendant une durée d'au moins 24 heures, une pression dite d'épreuve de résistance et d'étanchéité, au plus égale à la plus faible des pressions d'épreuve en usine des éléments tubulaires et appareils accessoires constituant la dite section de canalisation. Si l'épreuve en usine n'a pas eu lieu, la pression d'épreuve de résistance est soumise aux mêmes limites que celles qui sont imposées à la pression d'épreuve individuelle, dans les articles 10 et 11 du présent règlement. La pression minimale d'épreuve de la section de canalisation destinée à être posée en zone I et II est égale : - En zône I, à 150 % de la pression maximale admissible en service. - En zône II, à 125 % de la pression maximale prévue en service. La section désigne une longueur de conduite comprise entre deux (2) joints à brides et pouvant de ce fait être isolée lors des épreuves. La pression est établie soixante douze heures au moins après le remplissage de la section de la conduite, estimée alors en équilibre thermique, puis la variation de la pression est observée pendant une heure. Cette variation doit être inférieure à celle qu'entrainerait une variation de 0,2 C de la température du liquide dans la section de la conduite, lorsque celle-ci est entièrement enterrée ou dans le cas contraire, une variation de température du liquide à déterminer d'après les conditions extérieures. Pour cette épreuve, il est tenu compte de la densité du liquide utilisé et du profil en long de la conduite. L'eau lorsqu'elle est utilisée, doit être exempte de sédiments en suspension, mais peut être additionnée d'un inhibiteur de corrosion. Avant l'épreuve, le remplissage de la conduite doit avoir été fait de manière à en évacuer l'air. Si un défaut apparait lors d'un essai de la section, d'une épreuve de section ou d'une vérification de joint, le transporteur y remédie puis renouvelle l'épreuve, avant de passer à la suivante. En particulier, tout défaut de soudure est entièrement éliminé par gougeage ou par meulage, poussé jusqu'à la racine de la soudure, et la reprise, effectuée par soudage électrique à l'arc, le soudage oxyacétylénique n'étant admis que si ce procédé a été utilisé pour l'assemblage. Le transporteur conserve dans ses archives les procès-verbaux des essais de tronçons sus-visés, des épreuves de sections définies à l'article 33, ainsi que des vérifications de joints prévues à l'article 34. Le transporteur ne doit mettre la canalisation ou une partie de l'ouvrage en service que si les épreuves de sections et14 les vérifications correspondantes de joints ont donné des résultats satisfaisants. DEUXIEME EPREUVE DE SECTION ARTICLE 37 : L'épreuve définie à l'article précédent est suivie d'une autre, faite à l'une des qualités commerciales d'hydrocarbures liquéfiés pouvant être transportées par la conduite et à une pression égale à 110 % de la pression maximale prévue en service, les autres conditions restant les mêmes. VERIFICATION DES JOINTS RESTANT A CONTROLER ARTICLE 34 : Les joints dont l'étanchéité n'a pas été vérifiée au cours des épreuves de section, notamment les raccordements de sections, sont ensuite contrôlés, avant de compléter le revêtement s'il y a lieu, en s'assurant de l'absence de fuite au droit des assemblages. REEPREUVES QUINQUENNALES ARTICLE 35 : Les deux épreuves définies aux articles 32 et 33 sont renouvelées tous les cinq (5) ans dans les mêmes conditions, à l'exception des pressions de la première qui sont ramenées a : - En zône I, à 125 % de la pression maximale admise en service, - En zône II, à 120 % de la pression maximale admise en service. Le transporteur conserve, dans ses archives les procès-verbaux des réèpreuves quinquennales. TITRE VI STATIONS DE POMPAGE ET TERMINAUX ARTICLE 36 : Les stations de pompage et les terminaux des canalisations sont construits et exploités, quelque soit leur remplacement conformément aux règles d'aménagement des dépôts contenant des hydrocarbures liquéfiés qui leur sont applicables. APPAREILS DE CONTROLE ARTICLE 37 : Un manomètre est placé au départ de chaque station de pompage. La pression maximale de refoulement est indiquée de façon apparente dans chaque pomperie. Des dispositifs convenables sont utilisés pour empêcher le dépassement de la pression maximale de refoulement et la production de coup de bélier risquant d'entrainer, en un point quelconque de la conduite un dépassement de la pression maximale admissible en service. VANNES DE SECTIONNEMENT EN LIGNE ARTICLE 38 :15 Les vannes de sectionnement en ligne doivent être situées à 30 mètres au moins des immeubles d'habitation, des établissements recevant du public, des établissements autres que pétroliers et rangés pour risque d'incendie ou d'explosion dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou des installations de défense nationale présentant des risques d'incendie. Les vannes de sectionnement en ligne, leurs organes de commande et les câbles électriques armés alimentant les moteurs électriques des vannes doivent être à l'abri des chocs et de toute autre cause de détérioration. Une clôture doit être installée de manière à rendre inaccessibles de l'extérieur les volants de manoeuvre des vannes. La clôture devant être en maçonnerie en dehors de l'emplacement de la porte sur une hauteur d'au moins 0,50 m, le reste pouvant être grillagé. La clôture doit être munie d'une porte incombustible fermant à clé. Lorsque la vanne de sectionnement est actionnée par un moteur électrique, le moteur de la vanne et le matériel électrique de commande doivent être d'un type de sécurité pour atmosphères explosives. Lorsque l'installation située à l'intérieur de la clôture est munie de l'éclairage électrique, celui-ci doit être réalisé au moyen de matériel étanche à l'immersion. ARTICLE 39 : TITRE VII EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT Le transporteur peut relever la pression maximale de refoulement si les taux de contrainte pour les tubes restent limités aux valeurs fixées à l'article 6, si de plus les accessoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 ont supporté avec succès en usine une pression hydraulique égale à celle de la première épreuve complémentaire sur le terrain, définie ci-après, et qu'en outre deux épreuves complémentaires sur le terrain aient donné des résultats satisfaisants. La première épreuve complémentaire sur le terrain se fait dans les conditions définies à l'article 32 à l'exception de la pression qui est égale : - En zône I, à 125 % de la nouvelle pression maximale prévue, avec toutefois un minimum de 150 % de l'ancienne pression maximale admise en service. - En zône II, à 120 % de la nouvelle pression maximale admise en service. La deuxième épreuve complémentaire se fait dans les conditions définies à l'article 33, soit à une pression égale à 110 % de la nouvelle pression maximale prévue en service. Enfin, les joints restant à contrôler sont vérifiés dans les conditions définies à l'article 34. Le transporteur conserve dans ses archives les procès-verbaux de ces épreuves et de ces vérifications de joints. Quant aux réèpreuves quinquennales, elles seront effectuées suivant les prescriptions de l'article 35. SURVEILLANCE ET PREVENTION DE LA CORROSION INTERNE ARTICLE 40 : En vue de déceler, de suivre et de limiter en zône I, l'action corrosive que les produits transportés ou leurs impuretés pourraient exercer sur la surface interne de la conduite, le transporteur prend une des dispositions suivantes : - Ou bien il met en place, lors de la pose de la conduite, des pièces témoins, baignant en permanence dans le fluide transporté en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci. - Ou bien il confie le contrôle systématique des boues provenant de la conduite à un personnel spécialisé et chargé d'appliquer des consignes particulières. Lorsque le résultat de ce contrôle en fait apparaître la16 nécessité le transporteur prend immédiatement des mesures pour limiter l'action corrosive des produits transportés. Il peut notamment utiliser un inhibiteur de corrosion. CONTROLE DE LA CORROSION ARTICLE 41 : Le transporteur conserve dans ses archives le compte-rendu détaillé des mesures et des examens visés aux articles 30 et 41, ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés. Un exemplaire est remis au Ministre Chargé des Hydrocarbures. UTILISATION DE RACLEURS ET D'INDICATEURS RADIO-ACTIVES ARTICLE 42 : L'utilisation de racleurs se fait suivant des règles définies dans une consigne particulière établie par le transporteur. Un exemplaire de cette consigne sera adressé au Ministre Chargé des Hydrocarbures. ODEUR DES HYDROCARBURES LIQUEFIES ARTICLE 43 : Les Hydrocarbures liquéfiés sous pression ; destinés à servir de combustibles, doivent présenter une odeur caractéristique avant leur transport par canalisation. PLANS CONFORMES A L'EXECUTION ARTICLE 44 : Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation d'hydrocarbures, le transporteur est tenu d'établir et de maintenir à jour les plans faisant connaître le tracé effectivement suivi avec indication des côtes d'altitude du terrain et des profondeurs dd'enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation. Il doit également indiquer sur ces plans le diamètre, l'épaisseur, le type de matériau, la nature du revêtement et les dispositifs de protection de la conduite, ainsi que les emplacements des appareils ou dispositifs faisant l'objet des articles 36, 37 et 38. Un exemplaire de ces plans sera transmis au Ministre Chargé des hydrocarbures, aux Wilayate concernées, au service des ponts chaussées en ce qui concerne les emplacements situés dans le domaine public national. ARTICLE 45 : Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ouvrages de transport d'hydrocarbures liquéfiés sous pression à établir à partir de la date de la publication du présent règlement. Montrer encore
République Algérienne Démocratique et Populaire. Règles de sécurite pour les canalisations de transport de Gaz Combustibles
République Algérienne Démocratique et Populaire Règles de sécurite pour les canalisations de transport de Gaz Combustibles Septembre 1991 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT REGLEMENT Plus en détail RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ REGLES TECHNIQUES ET ESSAIS SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ REGLES TECHNIQUES ET ESSAIS RSDG 1 Rev1 Juillet 2013 SOMMAIRE 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJET DU CAHIER DES CHARGES 4 LES OUVRAGES CONCERNES 5 NORMES DE REFERENCE Plus en détail CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2. Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail éseaux olyéthylène 1
éseaux olyéthylène 1 Le présent manuel rappelle les règles essentielles de la mise en oeuvre des tubes en polyéthylène utilisés pour les réseaux d'eau potable ou autres fluides. Le but est d'attirer l'attention Plus en détail 63. Protection des ouvrages d art
63. Protection des ouvrages d art 63.05 ADHERENCE D'UNE FEUILLE SUR SUPPORT (ESSAI SUR SITE). 63.06 ADHERENCE D'UNE RESINE AU SUPPORT (ESSAI EN LABORATOIRE). 63.07 ADHERENCE D'UNE RESINE AU SUPPORT (ESSAI Plus en détail Filtre à sable vertical drainé. Ce document reprend la norme XP DTU 64.1 de Mars 2007.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'alagnon et de ses affluents Mise en œuvre des dispositifs d assainissement d non collectif. Filtre à sable vertical drainé. Ce document reprend la norme XP DTU Plus en détail MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F - 77447 MARNE LA VALLEE CEDE 2 www.cstb.fr MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE Plus en détail Section 1 - Construction, dégagements, gaines
Page 1 sur 7 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de la cinquième catégorie CHAPITRE II Règles techniques Plus en détail FTA 10/05-C Page 1 sur 5
FTA 10/05-C Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/10/05-C Robinets à membrane. Date d approbation : 16 mai 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans types, de Plus en détail COMMUNE DE POULLAOUEN
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX BORDEREAU DES PRIX Maître de l'ouvrage COMMUNE DE POULLAOUEN Objet du marché Création d'un réseau d'eaux pluviales et pose de fourreaux en attente de l'effacement du réseau basse Plus en détail Intervention notable sur colonne de grande hauteur
A.F.I.A.P. Association française des ingénieurs en appareils à pression Intervention notable sur colonne de grande hauteur Xavier LEBLANC Responsable Inspection GRANDE PAROISSE Gd Quevilly Jean-Noël SIMIER Plus en détail CAHIER DES CHARGES CREATION D UN RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN LOTISSEMENT
CAHIER DES CHARGES CREATION D UN RESEAU PUBLIC D ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN LOTISSEMENT SOMMAIRE Préambule I- Canalisation gravitaire 3 II- Regards de visite 3 III- Tampons des regards 4 IV- Branchements Plus en détail Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations Le secrétaire d Etat à l industrie, Vu la loi du 15 février 1941 relative à l organisation Plus en détail CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)
CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent Plus en détail Avis technique FEBUPRO relatif aux prescriptions de la deuxième édition de la norme NBN D51-006
1/1 22-12-2011 AVIS TECHNIQUE CERGA: 11-04 Avis technique FEBUPRO relatif aux prescriptions de la deuxième édition de la norme NBN D51-006 1 Objet et champ d'application - Cet avis concerne la norme NBN Plus en détail Cahier technique professionnel. Dispositions spécifiques applicables aux équipements à paroi vitrifiée
A.F.I.A.P. Association française des ingénieurs en appareils à pression Cahier technique professionnel Dispositions spécifiques applicables aux équipements à paroi vitrifiée Edition février 2005 Pour tout Plus en détail Le présent document annule et remplace le cahier des charges du DTU 13.1 «Travaux de fondations superficielles» de février 1968.
Document Technique Unifié ISBN ISBN 2-86891-116-1 DTU 13.11 mars 1988 DTU P 11-211 fondations superficielles cahier des clauses techniques Le présent document annule et remplace le cahier des charges du Plus en détail Directives. Ouvrages de protection en béton d'installations d'entreposage et de places de transvasement. Juin 2008 KVU CCE CCA
Directives Ouvrages de protection en béton d'installations d'entreposage et de places de transvasement Juin 2008 KVU CCA Adopté le 25 octobre 2007 par le groupe de travail CITA de la (Conférence des chefs Plus en détail DEVIS Utilisez ces devis pour vos projets futurs de clôture
DEVIS Utilisez ces devis pour vos projets futurs de clôture CLOTURE DE TYPE TENNIS CLOTURE DE TYPE INDUSTRIELLE DEVIS SPÉCIFIQUE POUR CLÔTURE DE TENNIS 1. CLÔTURE de 3 mètres (10') ou de 3,6 mètres (12') Plus en détail Règlement # 1988-67 Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6
Relatif aux branchements à l'égout Page 1 sur 6 Extrait certifié conforme du règlement adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Forestville tenue le 14 juin 1988 à 19 h 30, à la Plus en détail RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE 2 ème CATEGORIE SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ DE 2 ème CATEGORIE RSDG 16.1 9 juin 2008 SOMMAIRE 1. - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 2 2. - DOMAINE D APPLICATION 4 3. - MODALITES D APPLICATION DES Plus en détail 31 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (1)
31 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail Ville de Rivière-Rouge Condensé normatif Document non officiel 2015
NORMES GÉNÉRALES - PRÉLÈVEMENT D EAU Lors de la demande de permis pour la construction d un ouvrage de captage des eaux souterraines, les renseignements et documents additionnels suivants doivent être Plus en détail épandage en terrain pentu. Ce document reprend la norme XP DTU 64.1 de Mars 2007.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'alagnon et de ses affluents Mise en œuvre des dispositifs d assainissement d non collectif. Tranchées d éd épandage en terrain pentu. Ce document reprend la Plus en détail R A P P O R T. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Bref historique
Commune de Peseux Conseil communal R A P P O R T du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit de CHF 1'910'000.- pour la rénovation des conduites d'eau, de gaz, d'électricité, Plus en détail VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.13
VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.13 Stockage de liquides inflammables Installations non classées pour la protection de l environnement Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques Plus en détail Sur le rapport du ministre du travail et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
Décret n 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation Plus en détail TUBES PVC assainissement SOTRALYS
Application Les tubes PVC SOTRALYS CR4 et CR8 sont utilisés pour les réseaux PVC d'assainissement gravitaire, les eaux vannes et eaux pluviales. Présentation > Tubes en PVC-U à parois structurées, coloris Plus en détail COMMUNE DE LA CÔTE-AUX-FÉES. Règlement d'application du Plan Général d'évacuation des Eaux
COMMUNE DE LA CÔTE-AUX-FÉES Règlement d'application du Plan Général d'évacuation des Eaux Édition janvier 2009 2 REGLEMENT D'APPLICATION DU PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX Chapitre 1 Dispositions générales Plus en détail QUATRIÈME PARTIE MÉTHODES D'ÉPREUVES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE TRANSPORT
QUATRIÈME PARTIE MÉTHODES D'ÉPREUVES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE TRANSPORT - 419 - TABLE DES MATIÈRES DE LA QUATRIÈME PARTIE Section Page 40. INTRODUCTION À LA QUATRIÈME PARTIE... 423 40.1 OBJET... 423 Plus en détail MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE HYDRAULIQUE
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT Organisme certificateur mandaté par AFNOR Certification 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F - 77447 MARNE LA VALLEE CEDE 2 www.cstb.fr MARQUE NF ROBINETTERIE-FONTAINERIE Plus en détail Arrêté conjoint N 0010 du 13/02/8 7/MINMEE/MINCI. portant homologation de la norme nationale de fabrication
Arrêté conjoint N 0010 du 13/02/8 7/MINMEE/MINCI portant homologation de la norme nationale de fabrication - DES MINES ET DE L'ENERGIE des bouteilles mixtes à gaz de pétrole liquéfié. - DU COMMERCE ET Plus en détail +33 1 60 57 30 00 +33 1 60 57 30 15 77876 MONTEREAU CEDEX FRANCE SAS
Câbles Energie SILEC CABLE 0 ENERGIE BT EDF - SOUTERRAIN CABLES DE BRANCHEMENT H1 XDV-AU Documents de normalisation : NF C 33-210, HD 603. Tension nominale Tension assignée : 0.6/1 kv Utilisation Excellent Plus en détail Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN)
Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Lot-et-Garonne Projet de Plus en détail Décret n 2013- du relatif aux canalisations de transport de gaz, d hydrocarbures et de produits chimiques NOR : DEVP13XXXXXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Décret n 2013- du relatif aux canalisations de transport de gaz, d hydrocarbures et de produits chimiques NOR : DEVP13XXXXXD Plus en détail On retrouve généralement les réseaux séparatifs dans les petites et moyennes agglomérations ou dans les extension des villes.
Préambule et domaine d'application Le présent document a été créé dans le but pour permettre le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire. C'est un document de synthèse, Il reprend partiellement Plus en détail Vu le dahir du 22 juillet 1953 portant règlement sur l'emploi des appareils à vapeur à terre et notamment ses articles 9 et 17.
ARRÊTÉ DU DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES DU 19 AOÛT 1953 réglementant la construction, l'entretien et l'établissement des appareils à vapeur à terre Le directeur de la production Plus en détail 1.1. Réglementation et règles de l art
Afin d assurer la qualité de l assainissement collectif, la loi a donné l obligation aux particuliers de se raccorder au réseau d eaux usées lorsqu il est en place. Pour faciliter en pratique la réalisation Plus en détail Robinet thermostatique antigel Bydrain
IM-P670-01 ST-BEf-04 4.1.2.100 Robinet thermostatique antigel Bydrain Notice de montage et d entretien 1. Informations de sécurité 2. Description 3. Installation 4. Mise en service 5. Fonctionnement 6. Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005 portant modif ication de diverses dispositions relatives Plus en détail SPECIFICATION TECHNIQUE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE L - 30 EXTINCTEURS EDITION : 03/1992 Index A. EXTINCTEURS PORTATIFS...3 1. EXTINCTEURS À POUDRE DE 9 KG...3 2. EXTINCTEURS À CO 2 DE Plus en détail SPECIFICATIONS ATG B.600
SPECIFICATIONS ATG B.600 Installations de gaz combustibles Eléments préfabriqués 62, rue de Courcelles F 75008 PARIS +33 (0)1 44 01 87 87 www.afgaz.fr Spécification ATG INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES Plus en détail INTITULE REGLEMENT RELATIF AU BRANCHEMENT A L'EGOUT SECTION I DEFENITIONS
PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE LABELLE MUNICIPALITE DE VAL-BARRETTE REGLEMENT NUMERO 192-93 INTITULE REGLEMENT RELATIF AU BRANCHEMENT A L'EGOUT SECTION I DEFENITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Communauté de Communes du Pays des Couleurs 574, Rue Paul Claudel BP 34 38510 MORESTEL Tél : 04 74 80 23 30 Fax : 04 74 80 40 39 Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) Travaux Plus en détail MARQUE NF CANALISATIONS EN FONTE POUR EVACUATION ET ASSAINISSEMENT DOCUMENT TECHNIQUE 4 : FAMILLE ASSAINISSEMENT POLYURETHANE
Mandaté par CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT Organisme certificateur 84, avenue Jean Jaurès Champs sur Marne F - 77447 MARNE LA VALLEE Cedex 2 11, rue Francis de Pressensé F 93571 LA PLAINE Plus en détail CONTROLE DES EQUIPEMENTS D UN VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2
Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A 1/13 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 2 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES... 2 3 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS... 2 4 PRESCRIPTIONS... 5 4.1 TESTS DE Plus en détail utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires.
Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l agrément du prototype, aux épreuves et contrôles, ainsi qu au marquage des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes Plus en détail CITERNES DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE (IMPLUVIUMS)
INTRODUCTION Cette fiche a été rédigée par l équipe technique du CREPA CITERNES DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE (IMPLUVIUMS) Un impluvium est un système de captage des eaux de pluie, composé de : - 1 toiture Plus en détail Commune des Ponts-de-Martel
Commune des Ponts-de-Martel R E G L E M E N T C O M M U N A L D A P P L I C A T I O N D U P L A N G E N E R A L D E V A C U A T I O N D E S E A U X ( P G E E ) du 23 janvier 2012 (date de la sanction du Plus en détail BRANCHEMENTS A L EGOUT REALISES SOUS MAITRISE D OUVRAGE PRIVEE
BRANCHEMENTS A L EGOUT REALISES SOUS MAITRISE D OUVRAGE PRIVEE ANNEXE 7 AU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONCEPTION, A LA REALISATION ET AUX CONDITIONS DE LA Plus en détail Arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l utilisation des équipements de travail. pour des travaux temporaires en hauteur.
Arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (M.B. 15.9.2005; errata: M.B. 22.8.2006) Sous-section I.- Champ d application et Plus en détail NOTICE D INSTALLATION ET D ENTRETIEN DES CUVES A ENTERRER 1600 et 2650 LITRES
NOTICE D INSTALLATION ET D ENTRETIEN DES CUVES A ENTERRER 1600 et 2650 LITRES Cuve à enterrer 1600 L Cuve à enterrer 2650 L Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, Plus en détail Prises en charge universelles
FTA 60/04-B Page 1 sur 5 FICHE TECHNIQUE FTA/60/04-B Prises en charge universelles Date d approbation : 24 janvier 2013 Nombre de pages : 5 NOTES PRELIMINAIRES 1) S'il est fait mention de normes, de plans Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail TITRE Manuel des Pipelines et Distribution / Volume 3 - Entretien SECTION 02 : Procédures critiques SUJET 06 : Piquage sur conduite en charge
TITRE Manuel des Pipelines et Distribution / Volume 3 - Entretien SECTION 02 : Procédures critiques SUJET 06 : OBJET ET CHAMP D'ACTION Il s agit d une méthode servant à raccorder un embranchement de conduite Plus en détail Avis Technique 14/01-631 Annule et remplace l'avis Technique 15/88-123. Rubans chauffants FTP et FTSH
Avis Technique 14/01-631 Annule et remplace l'avis Technique 15/88-123 Système de maintien en température des réseaux d'eau chaude sanitaire, de mise hors gel de canalisations et de déneigement Rubans Plus en détail Règlement de la zone UD
Règlement de la zone Caractère de la zone Il s agit d une zone desservie partiellement par les équipements dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Elle correspond soit à des hameaux qu il Plus en détail Un forum d échanges pour les professionnels de la construction Un site à l usage des conducteurs de travaux Une plateforme d informations techniques
Rapport technique / Machines Contenu : Système pousse-tube Rédaction Date : Laurent Chevrier / Etudiant ETC 3ème année : 8 janvier 2013 Système pousse-tube Introduction Anciennement, les travaux de mise Plus en détail Avis Technique 14/14-2017. Giacoflex PE-RT
Avis Technique 14/14-2017 Annule et remplace l Avis Technique 14/09-1499*V1 Tubes en PE-RT Système de canalisations en PE-RT PE-RT piping system PE-RT Rohresystem Ne peuvent se prévaloir du présent Avis Plus en détail L EXAMEN VISUEL DES SOUDURES. - Gaz de protection ( argon, hélium, CO2, O2)
Fil electrode fusible Tube de contact Principe du soudage MIG / MAG Buse Gaz + - Source de courant : continu Méthode de soudage : - En poussant ou tirant - toutes positions Les consommables : Les avantages Plus en détail CONSTRUCTION D UNE FOSSE SEPTIQUE
CONSTRUCTION D UNE FOSSE SEPTIQUE La construction d'une fosse septique exige habituellement l'assistance et la supervision d'un technicien ou au moins d'un contremaître compétent en la matière. Le positionnement Plus en détail Préparation de la tranchée et du lit de pose
Préparation de la tranchée et du lit de pose Prévoir une tranchée d'installation suffisamment profonde pour le caniveau et la semelle béton. Suivant la qualité du sol, l'épaisseur de la semelle béton telle Plus en détail SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Publié le : 2003-05-05 SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, Plus en détail Article 1. Le présent règlement vise à réglementer les modalités de raccordement des eaux usées et le cas échéant pluviales à l'égout.
Ville de Limbourg Règlement communal visant à organiser le raccordement des particuliers à l égout Adoption lors de la séance du Collège communal du 26 juin 2014. I. Portée du règlement communal Article Plus en détail LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 1/ approbation du projet l'aménageur est tenu de récupérer les eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant auquel appartient son programme. pour les programmes comportant Plus en détail ROBINETTERIE DE NIVEAU KLINGER TYPE DVK2.IT
Notice rob. DVK2.IT vapeur, page - 1 - ROBINETTERIE DE NIVEAU KLINGER TYPE DVK2.IT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Utilisation sur : vapeur saturée Pression maximum d'utilisation :120 bar vapeur saturée Montage Plus en détail CCTP SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME AMENAGEMENT DU BOWLING DES SAISIES. Lot N 03 CHAPES LES SAISIES - -
316 avenue des Jeux Olympiques 73620 LES SAISIES AMENAGEMENT DU BOWLING DES SAISIES LES SAISIES - - CCTP ECONOMISTE : Didier BOULANGER Portable : 06 62 37 63 50 - Email : didierboulanger@outlookfr Ensemble Plus en détail NOTICE DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE DES RUBANS CHAUFFANTS ELECTRIQUES
NOTICE DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE DES RUBANS CHAUFFANTS ELECTRIQUES SOMMAIRE I. Système de base...2 II. Stockage...2 III. Vérifications Préliminaires...2 IV. Préparation...2 V. Réalisation...3 VI. Plus en détail SOMMAIRE. III.2.2 ) LE FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE III.2.2.1 ) Dimensionnement III.2.2.2 ) Installation
SOMMAIRE I ) L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF I.1 ) Généralités I.2 ) Le SPANC II ) PRETRAITEMENT II.1 ) Principe II.2 ) Dimensionnement II.3 ) Installation II.4 ) Entretien III ) TRAITEMENT III.1 ) L'EPANDAGE Plus en détail BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REALISATION DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT AU RESEAU D ASSAINISSEMENT ET PETITS TRAVAUX DE REPARATION MAITRE D OUVRAGE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Plus en détail CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère de la zone : Cette zone regroupe les terrains périphériques de la ville, dans lesquels la vocation agricole est encore marquée. Les secteurs concernés Plus en détail MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les informations techniques PROMOTELEC MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 1 La sécurité des personnes contre un défaut d isolement survenant dans un matériel doit être assurée. En effet, un défaut Plus en détail (JO n 117 du 21 mai 2008 et BO du MEEDATT n 12 du 30 juin 2008) Vus
Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations Plus en détail Conseils pour la mise en place du bac dégraisseur
Conseils pour la mise en place du bac dégraisseur Généralités Le bac dégraisseur doit avoir un volume au moins égal à 200 litres, s il reçoit les eaux de cuisine seules et un volume au moins égal à 500 Plus en détail GENIE CLIMATIQUE, CHAUFFAGE
EPREUVE FINALE du 24 e examen dénommé Concours «Un des Meilleurs Ouvriers de France» Groupe III Classe 7 GENIE CLIMATIQUE, CHAUFFAGE Président de classe : M.GIRAUD Daniel 5 avril 2010 L épreuve finale Plus en détail Une onzième machine pour 200 mégawatts supplémentaires de courant de pointe
«Société Électrique de l Our» Une onzième machine pour 200 mégawatts supplémentaires de courant de pointe Pour un meilleur équilibre entre production d électricité et pointes de consommation Afin d'augmenter Plus en détail CHAPITRE VI - ZONE Uza
CHAPITRE VI - ZONE Uza Caractère de la zone Cette zone de la ZAC MAYAC a pour vocation la construction de logements collectifs autour d'une place de Quartier, avec possibilité de création de commerces Plus en détail VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE
Département du Rhône (69) VILLE DE FEYZIN PÔLE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) TRAVAUX DE REFECTION D'ETANCHEITE CENTRE DE LOISIRS 1 RUE DES BLEUETS Ville Plus en détail VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
1(5) VALVES A TOURNANT SPHERIQUE NAVAL EN ACIER ET ACIER INOXYDABLE INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN MATERIAU ACIER MATERIAU INOXYDABLE PIECEDENOMINATION 1 TUYAU DU CORPS P235GH Plus en détail Art. 1er. - Objectif et champ d'application. 1.1. Généralités
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, février 2009 Le présent texte a été établi par l Inspection du Travail et des Mines et le Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg. Prescriptions de sécurité Plus en détail Un système novateur pour les applications dans les eaux usées : Wilo-Rexa FIT et Rexa PRO. Brochure produit.
Un système novateur pour les applications dans les eaux usées : Wilo-Rexa FIT et Rexa PRO. Brochure produit. Des exigences complexes nécessitent des solutions simples. Afin de vous faciliter le travail Plus en détail FIBER CATALOGUE TECHNIQUE TUBES & ACCESSOIRES. COUV PPR:MAQUETTE2 03/10/12 17:30 Page1 INDUSTRIE DU PLASTIQUE ET ACCESSOIRES
COUV PPR:MAQUETTE2 03/10/12 17:30 Page1 FIBER CATALOGUE TECHNIQUE TUBES & ACCESSOIRES Résistance à la corrosion Utilisation haute pression Utilisation haute température Pas d incrustation de calcaire Faible Plus en détail Sondes de température à plongeur
1 782 1782P01 Symaro Sondes de température à plongeur QAE2164... QAE2174... Sondes actives pour la mesure de la température de l'eau dans les canalisations et réservoirs Alimentation 24 V~ ou 13,5...35 Plus en détail Lot n 6: Electricité - Chauffage électrique et VMC CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail Courant continu donc baguette au plus 50 V mini et 65/70A, les positions de soudage sont les mêmes.
LA SOUDURE A L ARC Pour le principe de la soudure à l'arc : il s'agit d'un apport de métal de même nature que les pièces à assembler (soudure homogène). Cet apport se fait par la création d'un bain de Plus en détail 047. TRAVAUX D'ISOLATION ET DE COUPE-FEU DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
047. TRAVAUX D'ISOLATION ET DE COUPE-FEU DES INSTALLATIONS TECHNIQUES Centre de Ressources des Technologies et de l'innovation pour le Bâtiment 047.1. Clauses techniques générales 047.1. Clauses techniques Plus en détail MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les informations techniques PROMOTELEC MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE La sécurité des personnes contre un défaut d isolement survenant dans un matériel doit être assurée. En effet, un défaut Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006 Plus en détail Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions Plus en détail ÉVACUATIONS PLUVIALES DTU 43.1 CE QUE DIT LE DTU 43.1 EP-DTU1
DTU 43.1 CE QUE DIT LE DTU 43.1 8.6 Mise en oeuvre des dispositifs d'évacuation des eaux et raccordement au revêtement d'étanchéité Ces dispositifs comprennent les entrées d'eaux (E.E.P.) et les trop-pleins. Plus en détail GUIDE D INSTALLATION CITERNE ENTERREE. L énergie d un leader
GUIDE D INSTALLATION CITERNE ENTERREE L énergie d un leader Sommaire - Choix de l emplacement de la citerne 3 - Fosse de pose de la citerne 4 - Mise en place de la citerne 5 Pose de la citerne Remblayage Plus en détail Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane
Fiche d installation sur l utilisation des bonbonnes à gaz de pétrole liquéfie (LPG) Butane Probutane Propane 1 1. Définition LPG On entend par LPG (Liquefied Petroleum Gas) du BUTANE, PROPANE et leurs Plus en détail association française du gaz
association française du gaz RECOMMANDATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX A PROXIMITÉ DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DU GAZ Partie 1 : prescriptions générales Article 10 du décret n 91-1147 du 14.10.1991 Plus en détail LE TRANSPORT DU GAZ NATUREL PAR GAZODUC. Fiabilité des canalisations haute pression. Rémi Batisse
Médiathèque GDF SUEZ /CHARLES STUDIO LE TRANSPORT DU GAZ NATUREL PAR GAZODUC Fiabilité des canalisations haute pression Rémi Batisse remi.batisse@gdfsuez.com 18 novembre 2010 Plan de l exposé Une très Plus en détail Les registres coupe-feu
Les registres coupe-feu Installez avec soin Comment assurer une installation conforme Pour obtenir des exemplaires de cette publication, adressez-vous à la Direction des communications de la Régie du bâtiment Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 2
 l'article 4
 l'article 6
 l'article 6
 l'article 7
 l'article 36
 l'article 5
 l'article 10
 l'article 10
 l'article 10
 l'article 20
 l'article 20
 l'article 6
 l'article 21
 l'article 23
 l'article 24
 l'article 5
 l'article 10
 l'article 33
 l'article 34
 l'article 6
 l'article 11
 l'article 32
 l'article 33
 l'article 34
 l'article 35
 Art. 1