Source: http://docplayer.fr/2641401-Norme-de-pratique-de-l-inspection-en-batiment.html
Timestamp: 2017-02-23 23:43:32+00:00

Document:
Norme de pratique de l inspection en bâtiment - PDF
Download "Norme de pratique de l inspection en bâtiment"
1 DES INSPECTEUR ASSOCIATION NATIONALE DES INSPECTEURS ET EXPERTS EN BÂTIMENTS A.N.I.E.B Norme de pratique de l inspection en bâtiment Reconnue par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec2 Table des matières PRÉAMBULE... 3 CHAPITRE I - DE LA NORME DE PRATIQUE... 3 SECTION I - CHAMPS D APPLICATION... 3 SECTION II - NÉCESSITÉ D UNE CONVENTION... 3 SECTION III - OBJET DE LA NORME... 3 SECTION IV - INTERPRÉTATION... 4 CHAPITRE II DES GÉNÉRALITÉS SUR L INSPECTION EN BÂTIMENT... 4 SECTION I - OBJET DE L INSPECTION EN BÂTIMENT... 4 SECTION II - EXÉCUTION DE L INSPECTION EN BÂTIMENT Examen visuel Démarches non incluses lors d une inspection en bâtiment Exclusion Services additionnels... 5 SECTION III - RAPPORT D INSPECTION EN BÂTIMENT Nécessité d un rapport écrit Contenu du rapport écrit Informations supplémentaires... 6 CHAPITRE III - DES PARTICULARITÉS DE L INSPECTION EN BÂTIMENT... 6 SECTION I - COMPOSANTES STRUCTURALES SECTION II - EXTÉRIEUR SECTION III - TOITURE SECTION IV - PLOMBERIE SECTION V - ÉLECTRICITÉ SECTION VI - CHAUFFAGE SECTION VII - CLIMATISATION CENTRALE SECTION VIII - INTÉRIEUR SECTION IX - ISOLATION ET VENTILATION ANNEXE 1 - Lexique Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 23 PRÉAMBULE Le formulaire Déclarations du vendeur sur l immeuble est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 et doit être utilisé dans le cadre de la vente, par une personne physique, de tout immeuble principalement résidentiel, de moins de cinq logements, incluant un immeuble détenu en copropriété divise ou par indivision. Ce document dûment complété doit être disponible à l inspecteur et celui-ci doit en prendre connaissance afin de connaitre toute information pertinente à son inspection. L inspection visuelle ainsi que le rapport écrit n ont pas à traiter de la conformité eu égard aux codes du bâtiment ni aux normes et règlements régissant le secteur de la construction et le secteur de la santé et sécurité ni aux normes et règlements régissant l assurabilité du bâtiment pour tout risque d assurance. Du fait que l inspection faisant l objet de la présente Norme de pratique n inclut pas d examens techniquement exhaustifs, l inspecteur doit recommander un examen techniquement exhaustif effectué par un spécialiste lorsqu un nombre suffisamment élevé d indices lui permet de conclure à une déficience ou un défaut potentiellement important d un système ou d une composante du bâtiment. CHAPITRE I - DE LA NORME DE PRATIQUE SECTION I - CHAMPS D APPLICATION Art. 1. La norme de pratique s applique aux inspections portant sur une partie ou sur l ensemble d un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq (5) logements, incluant un immeuble détenu en copropriété divise ou par indivision. SECTION II - NÉCESSITÉ D UNE CONVENTION Art. 2. Une inspection portant sur une partie ou sur l ensemble d un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq (5) logements, incluant un immeuble détenu en copropriété divise ou par indivision, doit au préalable faire l objet d une convention de service dont le contenu minimal est prévu à la convention type approuvée et reconnue par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec. SECTION III - OBJET DE LA NORME Art. 3. La norme de pratique vise notamment à : 1 fournir des lignes directrices minimales en matière d inspection en bâtiment; 2 donner un caractère public aux services fournis par des inspecteurs en bâtiment en pratique privée, rétribués à l acte; 3 définir certains termes relatifs à l inspection en bâtiment; 4 fournir des lignes directrices afin d uniformiser la présentation des rapports d inspections réalisées en conformité avec la norme de pratique. Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 34 SECTION IV - INTERPRÉTATION Art. 4. À moins que le contexte ne s y oppose, les définitions prévues à l annexe 1 de la présente norme en font partie intégrante. Art. 5. À moins que le contexte ne s y oppose, tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin et vice versa et tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice versa. CHAPITRE II DES GÉNÉRALITÉS SUR L INSPECTION EN BÂTIMENT SECTION I - OBJET DE L INSPECTION EN BÂTIMENT Art. 6. Une inspection en bâtiment exécutée conformément à la présente norme a pour but de donner à un client les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l état d un immeuble, tel que constaté au moment de l inspection. SECTION II - EXÉCUTION DE L INSPECTION EN BÂTIMENT 1 Examen visuel Art. 7. L inspection en bâtiment est une inspection visuelle et n est pas techniquement exhaustive. Art. 8. L inspection en bâtiment comporte notamment un examen visuel des systèmes et des composantes installés, facilement accessibles et prévus à la présente norme de pratique. 2 Démarches non incluses lors d une inspection en bâtiment Art. 9. Lors de l inspection en bâtiment, l inspecteur n a pas à : 1 offrir ou fournir un service interdit par la loi ou par un code de déontologie; 2 offrir quelques garanties que ce soit; 3 calculer la résistance mécanique d un système ou d une composante ou évaluer s il est approprié ou efficace; 4 pénétrer dans une partie de l immeuble ou effectuer une opération quelconque lorsqu il pourrait en résulter des dommages à l immeuble ou à une composante ou des risques pour la sécurité de l inspecteur ou d autres personnes; 5 faire fonctionner un système ou une composante qui est fermé et qui ne peut pas de quelque autre façon être actionné sans risque; 6 faire fonctionner un système ou une composante qui ne réagit pas aux commandes normales; 7 déplacer des articles personnels, des meubles, du matériel, des plantes, de la terre, de la neige, de la glace ou des débris qui empêchent l accès ou nuisent à la visibilité; 8 établir, analyser ou émettre une opinion sur la présence ou l absence de substances dangereuses, notamment des moisissures, micro-organismes ou autres substances cancérigènes ou toxiques, de risques environnementaux ou contaminants véhiculés par l air, le sol, le son ou l eau; 9 déterminer l efficacité d un système ou d une composante; Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 45 10 prédire des conditions futures, notamment la défaillance d une composante; 11 prédire le coût de fonctionnement futur d un système ou d une composante; 12 évaluer le rendement acoustique d un système ou d une composante; 13 se prononcer sur la conformité ou la non-conformité de l immeuble aux codes du bâtiment en vigueur et aux règlements pris en application de ces codes; 14 déterminer la présence de matériau instable ou radioactif ou tout autre élément non visible se rapportant à l immeuble. 3 Exclusion Art. 10. Lorsque le client en fait la demande par écrit, l inspection de certains systèmes ou composantes prévue à la norme de pratique peut être exclue de l inspection en bâtiment. 4 Services additionnels Art. 11. L inspection en bâtiment peut comporter la fourniture d autres services d inspection additionnels suite à une convention écrite à cet effet. SECTION III - RAPPORT D INSPECTION EN BÂTIMENT 1 Nécessité d un rapport écrit Art. 12. Après analyse de l examen visuel effectué, l inspecteur doit remettre au client un rapport écrit. 2 Contenu du rapport écrit Art. 13. Le rapport écrit doit : 1 indiquer la date, l heure, les conditions climatiques ainsi que le nom des personnes présentes lors de l inspection; 2 indiquer le nom du requérant de l inspection et l objet pour lequel l inspection est effectuée; 3 décrire les systèmes et composantes prévus à la présente norme; 4 indiquer les systèmes et les composantes qui ont effectivement été inspectés; 5 identifier les systèmes et les composantes qui n ont pas été inspectés et donner les raisons pour lesquelles ils n ont pas été inspectés; 6 indiquer les systèmes et les composantes qui exigent une réparation immédiate ou une réparation majeure; 7 indiquer les éléments qui représentent une situation dangereuse et mentionner l obligation pour l inspecteur d en informer les personnes concernées; 8 informer le client des réparations mentionnées en 6 et référer en annexe à une table de coûts unitaires; 9 contenir des photographies visant à appuyer certaines informations contenues au rapport. Art. 14. Le rapport d inspection ne doit pas traiter les éléments suivants : 1 o De déterminer la limite de vie d'un système ou d'une composante; 2 la cause de la nécessité d une réparation immédiate ou majeure; 3 la méthode à utiliser pour effectuer une réparation, les matériaux à utiliser, le coût de la réparation; 4 la possibilité, pour l immeuble, de convenir à une utilisation donnée; 5 la conformité aux codes ou aux règlements de zonage, de construction, d'occupation du Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 56 sol et autres codes ou règlements, à des dérogations ou à des servitudes; 6 la valeur marchande de la propriété; 7 l opportunité de l achat de la propriété; 8 un système ou une composante qui n a pas été regardé; 9 la présence ou l absence d organismes qui endommagent le bois, à moins d évidences;la présence ou l absence de rongeurs, d insectes ou d autres bêtes nuisibles, à moins d évidences; 10 tout élément souterrain; 11 élément décoratif; 12 les appareils de chauffage d appoint. Le rapport n a pas à traiter de la durabilité prévisible des systèmes et composantes. 3 Informations supplémentaires Art. 15. Le rapport peut contenir toute autre information, observation ou description supplémentaire que celles exigées à l article 13. CHAPITRE III - DES PARTICULARITÉS DE L INSPECTION EN BÂTIMENT SECTION I - COMPOSANTES STRUCTURALES Art. 16. L inspecteur doit regarder les composantes structurales, y compris : 1 les fondations; 2 les planchers; 3 les murs; 4 les colonnes; 5 les plafonds; 6 les toits. Art. 17. L inspecteur doit sonder les composantes structurales qui semblent détériorées, cette opération n étant toutefois pas requise lorsqu elle aurait pour effet d endommager une surface finie. Art. 18. L inspecteur doit pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles, sauf si l accès en est bloqué, si le fait d y pénétrer peut endommager l immeuble ou si l on craint la présence de conditions dangereuses ou difficiles. Art. 19. L inspecteur doit décrire le type : 1 de fondation; 2 de structure de plancher; 3 de structure de mur; Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 67 4 de colonnes; 5 de structure de plafond; 6 de structure de toit. Art. 20. L inspecteur doit indiquer dans son rapport les méthodes utilisées pour la visite des vides sanitaires et des combles. Art. 21. L inspecteur doit noter dans son rapport tout signe de pénétration d eau dans l immeuble ou de condensation anormale sur des composantes structurales de l immeuble. SECTION II - EXTÉRIEUR Art. 22. L inspecteur doit regarder : 1 les revêtements extérieurs des murs, les solins et les boiseries; 2 les fenêtres et portes permanentes; 3 les dispositifs de commande électrique des portes de garage; 4 les terrasses, les balcons, les perrons, les marches, les porches, les balustrades et les puits de lumière de sous-sol (soupiraux); 5 les avant-toits, y compris les fascias et les sous-faces; 6 la végétation, les pentes du sol, l évacuation des eaux, les entrées de garage, les trottoirs d entrée et les murs de soutènement, pour ce qui est de l effet de leur présence sur l état de l immeuble. Art. 23. L inspecteur n a pas à regarder : 1 les contre-fenêtres amovibles, les contre-portes, les moustiquaires, les volets, les auvents et autres accessoires saisonniers similaires; 2 les clôtures; 3 les vitrages de sécurité; 4 les appareils de commande à distance des portes de garage; 5 les conditions géologiques; 6 les conditions du sol; 7 les installations récréatives; 8 les dépendances autres que les garages et abris d auto. Art. 24. L inspecteur doit faire fonctionner toutes les portes permanentes extérieures, y compris les portes de garage à ouverture manuelle ou munies d une commande électrique installée en permanence. Art. 25. L inspecteur doit décrire dans son rapport les matériaux de revêtement extérieur des murs. Art. 26. L inspecteur doit indiquer dans son rapport si la commande électrique de la porte de garage se met en marche arrière ou s arrête lorsqu elle rencontre une résistance raisonnable au moment où la porte se ferme. Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 78 SECTION III - TOITURE Art. 27. L inspecteur doit regarder : 1 les revêtements de la toiture; 2 les systèmes d évacuation des eaux de toit; 3 les solins; 4 les lanterneaux, les cheminées, les émergences de toit; 5 les signes d infiltration ou de condensation anormale sur les systèmes et les composantes de l immeuble. Art. 28. L inspecteur n a pas à : 1 marcher sur le toit; 2 regarder les accessoires fixés au bâtiment tels que les capteurs solaires, les antennes, les paratonnerres et autres accessoires similaires. Art. 29. L inspecteur doit : 1 décrire les types de matériaux de revêtement de la toiture; 2 indiquer dans son rapport les méthodes utilisées pour l examen de la toiture. SECTION IV - PLOMBERIE Art. 30. L inspecteur doit faire fonctionner tous les appareils de plomberie ainsi que tous les robinets non fixés à un appareil ménager. Art. 31. L inspecteur doit regarder le système intérieur de distribution d eau y compris : 1 les matériaux des tuyauteries d amenée et de distribution d eau; 2 les appareils et les robinets; 3 l écoulement efficace; 4 les fuites; 5 les raccordements nuisibles. Art. 32. L inspecteur doit regarder le système intérieur d évacuation des eaux, y compris : 1 les siphons, les tuyauteries d évacuation et de ventilation, les supports de tuyauterie; 2 les fuites; 3 l évacuation efficace. Art. 33. L inspecteur doit regarder le système de production d eau chaude, y compris : 1 l équipement de chauffage de l eau; 2 les commandes normales; 3 les dispositifs automatiques de sécurité; 4 l extérieur des cheminées, des conduits de fumée et des évents. Art. 34. L inspecteur doit regarder le système de stockage et de distribution du combustible, y compris : Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 89 1 le matériel de stockage intérieur, y compris la tuyauterie d amenée, la ventilation et les supports; 2 les fuites. Art. 35. L inspecteur doit regarder les systèmes et les composantes de l évacuation des fosses de retenue. Art. 36. L inspecteur n a pas à déterminer si un réseau d alimentation en eau ou d évacuation des eaux est public ou privé. Art. 37. L inspecteur n a pas à faire fonctionner : 1 les dispositifs automatiques de sécurité; 2 les robinets autres que les manettes de chasse d eau, les robinets des appareils sanitaires et les robinets d arrosage. Art. 38. L inspecteur n a pas à regarder : 1 les systèmes de traitement de l eau; 2 les systèmes d extincteurs automatiques à eau; 3 les systèmes d arrosage de pelouse; 4 la qualité de l eau et la quantité d eau amenée; 5 les systèmes d élimination des ordures; 6 les systèmes de drainage des fondations; 7 les «spas». Art. 39. Dans son rapport, l inspecteur doit décrire : 1 les matériaux des tuyauteries d amenée et de distribution d eau; 2 les matériaux des tuyauteries d évacuation et de ventilation; 3 l installation de chauffage de l eau. Art. 40. L inspecteur n a pas à se prononcer sur l efficacité des dispositifs de contre-siphonnage. SECTION V - ÉLECTRICITÉ Art. 41. L inspecteur doit regarder : 1 les câbles d entrée de service; 2 le matériel de branchement, l équipement de mise à la terre, le dispositif de protection générale, le panneau principal et les panneaux de distribution; 3 l intensité et la tension nominales de l installation; 4 les câbles du circuit de dérivation, leurs dispositifs de protection et la compatibilité des intensités admissibles et des tensions; 5 le fonctionnement d un nombre représentatif d appareils d éclairage installés, d interrupteurs et de prises de courant placés dans l immeuble ou à l extérieur; 6 la polarité et la mise à la terre de toutes les prises de courant situées : - à moins de 6 pieds d appareils de plomberie intérieurs, - dans le garage ou l abri d auto, et - à l extérieur des bâtiments inspectés; Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 910 7 le fonctionnement des disjoncteurs différentiels. 8 le boîtier de branchement principal, (dispositif de protection et la localisation); 9 le panneau de distribution principal et les panneaux secondaires (dispositif de protection, capacité affichée, localisation); 10 l inspecteur doit ouvrir les boîtiers de branchements principaux à fusibles et les panneaux de distribution lorsqu il est sécuritaire de le faire. S il n est pas en mesure d ouvrir ces équipements, il doit en mentionner la raison au rapport d inspection. Art. 42. L inspecteur n a pas à introduire des outils, sondes ou appareils d essai dans les panneaux. Art. 43. L inspecteur n a pas à vérifier ou faire fonctionner les dispositifs de protection contre les surintensités, sauf les disjoncteurs différentiels. Art. 44. L inspecteur n a pas à démonter des dispositifs ou des commandes électriques. Art. 45. L inspecteur n a pas à regarder : 1 les systèmes à basse tension; 2 les détecteurs de fumée; 3 les fileries de téléphone, de sécurité, de télévision par câble ou autres réseaux auxiliaires ne faisant pas partie du système principal de distribution d électricité. Art. 46. L inspecteur doit décrire : 1 l intensité et la tension de service; 2 les matériaux du câble de l entrée de service; 3 le type d entrée (aérien ou souterrain); 4 l emplacement du panneau principal et des panneaux de distribution. Art. 47. L inspecteur doit noter la présence éventuelle de tout câble en aluminium dans le circuit de dérivation. SECTION VI - CHAUFFAGE Art. 48. L inspecteur doit regarder les systèmes de chauffage installés en permanence, y compris : 1 les appareils de chauffage, incluant la pompe à chaleur; 2 les commandes normales; 3 les dispositifs automatiques de sécurité; 4 l extérieur des cheminées, des conduits de fumée et des stabilisateurs de tirage; 5 les systèmes de distribution de chaleur, y compris les ventilateurs soufflants, les pompes de circulation, les conduits, la tuyauterie, les radiateurs, les convecteurs, les registres et les filtres à air; Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1011 6 le nombre de sources de chaleur installées en permanence et vérifier s il en existe une par pièce. Art. 49. L inspecteur doit faire fonctionner les systèmes en utilisant les commandes normales. Art. 50. L inspecteur doit ouvrir les panneaux d accès ouvrants fournis par le fabricant ou l installateur pour permettre au propriétaire d effectuer un entretien de routine. Art. 51. L inspecteur n a pas à faire fonctionner les systèmes de chauffage lorsque, compte tenu des conditions climatiques ou autres circonstances, il peut en résulter des dommages aux appareils, ni faire fonctionner les dispositifs automatiques de sécurité. Art. 52. L inspecteur n a pas à regarder : 1 les appareils de chauffage à combustible solide; 2 l intérieur des cheminées, des conduits de fumée, des stabilisateurs de tirage et des appareils de chauffage; 3 les humidificateurs; 4 les filtres à air électroniques; 5 l uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque pièce. Art. 53. L inspecteur doit décrire : 1 la source d énergie; 2 le type d équipement de production et de distribution de la chaleur. SECTION VII - CLIMATISATION CENTRALE Art. 54. L inspecteur doit faire fonctionner les systèmes au moyen des commandes normales. Art. 55. L inspecteur doit ouvrir les panneaux d accès ouvrants fournis par le fabricant ou l installateur pour permettre au propriétaire d effectuer un entretien de routine. Art. 56. L inspecteur doit regarder le système de climatisation centrale, y compris : 1 les appareils de refroidissement et de ventilation, incluant la pompe à chaleur; 2 les commandes normales. Art. 57. L inspecteur doit regarder les systèmes de distribution, y compris : 1 les conduits, les registres et les filtres à air; 2 le nombre de sources de refroidissement installées et vérifier s il en existe une dans chaque pièce. Art. 58. L inspecteur n a pas à faire fonctionner les systèmes de refroidissement lorsque, compte tenu des conditions climatiques ou autres circonstances, il peut en résulter des dommages aux appareils. Art. 59. L inspecteur n a pas à regarder les appareils de climatisation n appartenant pas à un système central. Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1112 Art. 60. L inspecteur n a pas à vérifier : 1 si l alimentation en air froid dans les pièces est uniforme ou appropriée; 2 les composantes qui ne sont pas visuellement accessibles sans les démonter. Art. 61. L inspecteur doit décrire : 1 les sources d énergie; 2 le type d installation de refroidissement. SECTION VIII - INTÉRIEUR Art. 62. L inspecteur doit regarder : 1 les murs, les planchers et les plafonds; 2 les marches, les escaliers, les balcons et les balustrades; 3 les armoires et les comptoirs; 4 les fenêtres et les portes, y compris la quincaillerie; 5 les murs, les portes et les plafonds séparant les espaces habitables et un garage; 6 les fosses de retenue. Art. 63. L inspecteur doit faire fonctionner un nombre représentatif de fenêtres permanentes et de portes intérieures. Art. 64. L inspecteur n est pas tenu de regarder : 1 la peinture, le papier-peint et autres revêtements de finition des murs, plafonds et planchers intérieurs; 2 les moquettes; 3 les rideaux, les stores et autres accessoires de fenêtres; 4 les appareils ménagers; 5 les installations récréatives. Art. 65. L inspecteur doit rapporter les signes d infiltration d eau à l intérieur de l immeuble ou les signes anormaux ou dommageables de condensation sur les éléments de l immeuble, et de plus, il doit faire mention toutes traces d apparence de moisissures observées à l intérieur du bâtiment. Si la situation le justifie, l inspecteur doit utiliser un détecteur d humidité dans le but de confirmer ou d infirmer la présence d humidité aux endroits suspects uniquement. SECTION IX - ISOLATION ET VENTILATION Art. 66. L inspecteur doit regarder : 1 l isolation des combles non finis et des fondations; 2 la ventilation des combles et du sous-sol; Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1213 3 les appareils du système de ventilation; 4 les ventilateurs d extraction de la cuisine, des salles de bains et de la salle de lavage. Art. 67. L inspecteur doit décrire les matériaux d isolation et de pare-vapeur vus dans les espaces non finis. Art. 68. Le rapport de l inspecteur n a pas à traiter : 1 des isolants et pare-vapeur dissimulés; 2 de l équipement de ventilation faisant partie d appareils ménagers. Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1314 ANNEXE 1 - Lexique APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE Appareil de chauffage consommant un combustible solide comme le charbon, le bois ou une autre matière organique similaire, tel que, notamment, un foyer (en maçonnerie ou préfabriqué), un poêle encastrable, un poêle ordinaire, un générateur central de chaleur, etc. APPAREIL MÉNAGER Tout appareil de cuisine ou de lavage, climatiseur autonome, et autres électroménagers semblables. CHAUFFAGE D APPOINT Appareils et leurs accessoires qui ont été ajoutés en complément au système de chauffage principal pour aider le système principal ou y remédier en cas de panne ou de défectuosité de ce système. Le chauffage d appoint inclut tous les poêles et foyers quel qu en soit le combustible ou la source d énergie, sans s y limiter. CLIENT Personne ou organisation à qui le rapport est destiné. CLIMATISATION CENTRALE Système qui distribue, au moyen de conduits, de l air refroidi ou déshumidifié, ou les deux, dans plus d une pièce en même temps et qui n est pas simplement branché à une prise de courant. COMMANDE NORMALE Tout dispositif que le propriétaire fait fonctionner, tel qu un thermostat, un interrupteur mural ou un commutateur de sûreté. COMPOSANTE Partie facilement accessible et visible d un système, telle qu un plancher ou un mur (le terme ne s applique pas à des éléments individuels tels que des planches ou des clous, éléments qui, réunis en groupes nombreux d éléments semblables, constituent une composante). COMPOSANTE STRUCTURALE Composante de l immeuble qui sert de support aux matériaux de revêtement intérieur ou extérieur ou d appui à d autres composantes de l immeuble. CONDITIONS DANGEREUSES OU DIFFICILES Conditions dans lesquelles l inspecteur risque d être blessé ou qui exigent le port de vêtements protecteurs spéciaux ou l utilisation d équipement de sécurité. DÉCRIRE Représenter par écrit un système ou une composante, en en indiquant le type et les autres caractéristiques observables avec suffisamment de détails pour qu on puisse le distinguer d autres composantes utilisées aux mêmes fins. DÉFAILLANCE Bris subit DÉMONTER Enlever une composante, un dispositif ou une pièce d équipement boulonné, vissé ou fixé de Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1415 quelque autre façon, et qu un propriétaire ne démonte pas dans le cours de l entretien normal d une maison. DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ Tout dispositif conçu et installé pour protéger les systèmes et les composantes des températures ou pressions excessivement hautes ou basses et des courants électriques excessifs, de la perte d eau, de la perte d allumage, des fuites de combustible, du feu, du gel ou autres conditions dangereuses. ÉCOULEMENT EFFICACE L écoulement de l eau est efficace quand la pression à l appareil le plus élevé de l immeuble est raisonnable lorsqu un autre appareil fonctionne en même temps. ÉLÉMENT DÉCORATIF OU ÉLÉMENT NON PERMANENT Éléments individuels ou accessoires ne faisant pas partie ou n étant pas essentiel à un système ou une composante de l immeuble ou à son fonctionnement notamment les systèmes d alarme, les systèmes d éclairage avec détecteur de mouvement ou décoratif, les antennes, les paratonnerres, les drapeaux ou autres. ÉLÉMENT SOUTERRAIN Système ou composante enfoui dans le sol à l intérieur ou à l extérieur des bâtiments notamment égout, drain de fondation, réservoir de mazout enfoui et qui ne peut être accessible sans excaver ou utiliser un outil spécialisé. ÉVACUATION EFFICACE Un système d évacuation est efficace lorsqu il remplit sa fonction avec une rapidité raisonnable et qu il ne déborde pas lorsqu un autre appareil se vide en même temps. FAIRE FONCTIONNER Faire les gestes nécessaires pour qu un système ou un appareil fonctionne. FERMER Une pièce d équipement ou un système est dit fermé lorsqu on ne peut pas le faire fonctionner de la manière qu un propriétaire le ferait normalement. Si le commutateur de sûreté, le fusible de sûreté ou le disjoncteur de sécurité est en position de rupture de circuit, l inspecteur n est PAS obligé de faire fonctionner l appareil ou le système. INSPECTEUR Personne qui examine des composantes d un immeuble par simple examen visuel, en utilisant les commandes ordinaires et sans faire appel aux sciences mathématiques. INSTALLATION RÉCRÉATIVE «Spa», sauna, bain de vapeur, piscine, court de tennis, matériel de terrain de jeux ou autres installations d activité physique ou de divertissement. INSTALLÉ Fixé ou relié à l immeuble même, au système de plomberie, au système mécanique ou au système d électricité de la maison de façon à ne pouvoir être enlevé qu au moyen d outils. NOMBRE REPRÉSENTATIF Une composante par pièce, dans le cas de composantes identiques multiples telles que des Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1516 fenêtres ou des prises de courant. Une composante par face de l immeuble, dans le cas de composantes extérieures identiques multiples. PANNEAU D ACCÈS OUVRANT Panneau servant à l inspection ou à l entretien par le propriétaire, muni de fixations ou de verrous amovibles, qu une personne peut, sans aide, enlever en soulevant ou ouvrir par rotation ou de quelque autre façon, dont les bords et les fixations ne sont pas noyés dans la peinture, qui sont accessibles normalement ou à l aide d un escabeau de quatre pieds et dont l accès n est pas bloqué par des objets entreposés, des meubles ou des composantes de l immeuble. PÉNÉTRER Entrer dans un espace pour en regarder tous les composants visibles. PORTES ET FENÊTRES PERMANENTES Portes extérieures et fenêtres conçues pour demeurer en place toute l année. QUALITÉ DE L EAU Qualité de l eau amenée sur les lieux. Elle dépend de la teneur de l eau en bactéries, en composés chimiques, en sels minéraux ou en matières solides. QUANTITÉ D EAU AMENÉE Quantité d eau amenée sur les lieux. Elle est fonction du débit. RACCORDEMENT NUISIBLE Raccordement ou disposition mettant en contact de l eau potable avec une source de contamination. REGARDER Soumettre à un examen visuel. RÉPARATION IMMÉDIATE Réparation qui, si elle n est pas effectuée dans l immédiat, pourrait amener une dégradation de cette composante, d une autre composante ou d un système, ou mettre en danger la sécurité des occupants de l immeuble. RÉPARATION MAJEURE Une réparation importante par sa nature, ses coûts et les conséquences qu elle peut entraîner si elle n est pas effectuée. SERVICES D INGÉNIERIE Travail d analyse ou de conception exigeant une préparation prolongée et de l expérience dans l utilisation des mathématiques, de la chimie, de la physique et des sciences du génie. SYSTÈME Toute combinaison de composantes interdépendantes agissant les unes sur les autres et assemblées pour exercer une ou plusieurs fonctions. SYSTÈME D ÉVACUATION DES EAUX DE TOIT Gouttières, descentes, blocs pare-pluie et autres composantes servant à évacuer l eau du toit et à l éloigner de l immeuble. Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 1617 TECHNIQUEMENT EXHAUSTIF Une inspection est techniquement exhaustive lorsqu elle fait appel de façon importante à des mesures, à l utilisation d instruments, à des essais, à des calculs et à tout genre d autres moyens pour arriver à des conclusions ou recommandations de nature scientifique ou découlant de l ingénierie. VIDE SANITAIRE Espace situé à l intérieur des fondations, entre la surface du sol et le dessous du composant structural du plancher placé le plus bas. VITRAGE DE SÉCURITÉ (SAFETY GLAZING) Verre trempé, verre feuilleté ou matière plastique. 5 novembre 2012 Norme de pratique de l inspection en bâtiment reconnue par l OACIQ 17 Montrer encore
Norme de pratique d inspection TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 - Norme de pratique... 3 Section... 3 Mise en contexte... 3 Section 2... 3 Champs d application... 3 Section 3... 4 Nécessité d une convention... Plus en détail Normes de pratique professionnelle pour l inspection de bâtiments résidentiels
Normes de pratique professionnelle pour l inspection de bâtiments résidentiels UNE PUBLICATION DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC L ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC L ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS Plus en détail Norme de pratique professionnelle pour l inspection visuelle de bâtiments principalement résidentiels
Norme de pratique professionnelle pour l inspection visuelle de bâtiments principalement résidentiels ASSOCIATION DES INSPECTEURS EN BÂTIMENTS DU QUÉBEC Une publication de l Association des inspecteurs Plus en détail INSPECTION D UN BÂTIMENT
ASSOCIATION DES THERMOGRAPHES EN INSPECTION DE BÂTIMENT 84 RUE DES ROSIERS, ST-APOLLINAIRE, QC G0S 2E0 TÉLÉPHONE : 1-888-931-0221 NORMES DE PRATIQUE D INSPECTION DE BÂTIMENT L'inspecteur agit comme généraliste Plus en détail Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers
Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers Normes de pratique nationales 2012 Les Normes de pratique nationales constituent un ensemble de lignes directrices que les inspecteurs de biens Plus en détail CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 4 juillet 2007;
RÈGLEMENT NUMÉRO 762 RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 4 juillet 2007; LE 18 JUILLET Plus en détail DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L IMMEUBLE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES VENDEUR 2 / PAR VENDEUR 1 / PAR
DÉCLARATIONS DU SUR L IMMEUBLE 1 / PAR 2 / PAR nom, adresse, téléphone et courriel du vendeur 1 nom, adresse, téléphone et courriel du vendeur 2 ci-dessous collectivement nommés «vendeur» Ce formulaire Plus en détail INSPECTION D UN BÂTIMENT
NORMES DE PRATIQUE D INSPECTION DE BÂTIMENT L'inspecteur agit comme généraliste et il doit aviser le client de consulter un spécialiste en structure, fondation, électricité, plomberie, etc, et ce, si un Plus en détail DIVULGATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR
DIVULGATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR Note: Ce formulaire de divulgation vous est proposé en vue de favoriser une transaction juste, honnête et équitable. Le Code civil du Québec impose au propriétaire de Plus en détail Les inspections Jean-Michel Jean-Michel Chénier CP : 2753 Succ. Buckingham Gatineau, Québec J8L 2X1 819-918-9994. www.inspectionsjm.
Les inspections Jean-Michel Jean-Michel Chénier CP : 2753 Succ. Buckingham Gatineau, Québec J8L 2X1 819-918-9994 www.inspectionsjm.ca Table des matières SOMMAIRE... 4 PROPRIÉTÉ INSPECTÉE... 4 DESCRIPTION Plus en détail DÉCLARATION DU VENDEUR
DÉCLARATION DU VENDEUR Le Vendeur doit compléter cette déclaration au meilleur de sa connaissance en y apportant, si nécessaire, des précisions et en considérant que seul un propriétaire occupant est en Plus en détail Le point sur la situation économique et financière du Québec
Le point sur la situation économique et financière du Québec Le 14 janvier 2009 Le point sur la situation économique et financière du Québec Le 14 janvier 2009 ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DU 14 JANVIER 2009 Dans Plus en détail Inutilisable pour. transaction. Compte tenu de l importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur doit transmettre les informations
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L IMMEUBLE (TERRAIN ET BÂTIMENTS, CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES) Inutilisable pour Formulaire élaboré en collaboration avec l Association des inspecteurs Plus en détail FICHE ÉCOCON$EIL. L humidité et la condensation dans la maison. Quand écoénergie rime avec économies. Liens rapides.
FICHE ÉCOCON$EIL Quand écoénergie rime avec économies Liens rapides Qu est-ce que la condensation? Condensation dans les fenêtres Condensation dissimulée Les causes et les solutions Régulation du taux Plus en détail NORMES D AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURITÉ DES LIEUX DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES
NORMES D AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURITÉ DES LIEUX DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES Septembre 2002 PRÉAMBULE L aménagement et l environnement des lieux physiques d une ressource intermédiaire doivent assurer la Plus en détail RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en Plus en détail RAPPORT D INSPECTION
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 2950-2954, rue Duhaime Le Plateau Mont-Royal (Montréal), QC Préparé pour : M. Jacques Normand Date de l inspection : jeudi 22 novembre, 2012 Inspecté Plus en détail Problèmes de condensation et d humidité des produits de fenêtrage
Problèmes de condensation et d humidité des produits de fenêtrage Qu est-ce que la condensation? Techniques de prévention Résistance à la condensation Ombrage Rideaux et stores Bouches de chaleur et appareils Plus en détail OTPQ ACQC. Guide d inspection préachat Inspection de petits bâtiments
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 6730-6736, boul. Pie IX Montréal, QC Préparé pour : Mme. Cliente Satisfaite Date de l inspection : vendredi, 3 septembre, 2010 Inspecté par : Robert Zbikowski, Plus en détail La Réserve de Remplacement
La Réserve de Remplacement Guide d utilisation mai 2006 Services familiaux et communautaires Habitation et soutien du revenu Province du Nouveau Brunswick La réserve de remplacement GUIDE D UTILISATION Plus en détail Catalogue de répartition frais entretien - Investissement
Catalogue de répartition frais entretien - investissements 1. Parois extérieures 1.1. Rénovation de façades (sans isolation) Nouvelle couche de peinture, remplacement d un revêtement (y compris bardeaux) Plus en détail DIVULGATION DU PROPRIÉ TAIRE VENDEUR PAGE 1 DE 5
DIVULGATION DU PROPRIÉ TAIRE VENDEUR PAGE 1 DE 5 Association des inspecteur(e)s en bâ timents du Québec Nom du(des) propriétaire(s) vendeur(s) : tél. : Adresse du bâ timent : Note : Ce formulaire de divulgation Plus en détail RAPPORT D INSPECTION
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 3900, rue Richard Montréal, QC Préparé pour : Mme Cliente Satisfaite Date de l inspection : jeudi, 4 sept, 2010 Inspecté par : Robert Zbikowski, I.A.B. Plus en détail LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ;
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d équipement des logements. LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Plus en détail RAPPORT D INSPECTION
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 2130, King Edward Beaconsfield, QC Préparé pour : M. Client Satisfait Date de l inspection : jeudi, 9 septembre, 2010 Inspecté par : Robert Zbikowski, Plus en détail Pour un bâtiment non détenu en copropriété et pour la partie privative d un bâtiment détenu en copropriété
Inspections régionales Inc. http://www.inspectionsregionales.com/ courriel: info@inspectionsregionales.com Téléphone : 819-893-3460 (Gatineau) Téléphone : 514-312-8240 (Montréal) Télécopieur : 1-855-587-8858 Plus en détail LES TROUBLES HABITUELS
LES TROUBLES HABITUELS Le diagnostic et les solutions d intervention Problèmes majeurs Troubles Opérations habituelles 1. Fondation - drainage -- affaissement, déformation -- joints -- fissures -- pourriture Plus en détail InfoMaison No.19 11 POINTS À VÉRIFIER AVANT L INSPECTION EN BÂTIMENT
InfoMaison No.19 Est un dossier préparé pour Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN) à l intention de toutes les personnes intéressées par l immobilier et l immobilier résidentiel de la Rive-Nord du Grand Montréal Plus en détail Liste des sous-catégories de licence. Annexe I. Sous-catégories relevant de la catégorie Entrepreneur général
Annexe I Entrepreneur général 1.1.1 1 Bâtiments résidentiels neufs visés par un plan de garantie, classe I construction qui concernent : une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée détenue ou Plus en détail GUIDE D APPLICATION DE MESURES D EFFICACITÉ DANS LE CADRE DE RÉNOVATIONS
GUIDE D APPLICATION DE MESURES D EFFICACITÉ DANS LE CADRE DE RÉNOVATIONS PROGRAMME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU VOLET SOCIAL À l'intention des Offices municipaux d'habitation Plus en détail INSTALLATIONS, RÉPARATIONS ET AMÉLIORATIONS DE BIENS RÉELS
BULLETIN NO. 008 Publié en mai 1998 Révisé en juin 2005 LOI DE LA TAE SUR LES VENTES AU DÉTAIL INSTALLATIONS, RÉPARATIONS ET AMÉLIORATIONS DE BIENS RÉELS Le présent bulletin décrit l application de la Plus en détail Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage
Inspection des systèmes de plomberie et de chauffage Présentation à la 44 ième rencontre du RTHQ Mai 2011 Sommaire Codes applicables Produits approuvés Évacuation Ventilation Alimentation en eau potable Plus en détail RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE Règlement concernant la salubrité et l entretien des habitations. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l aménagement Plus en détail RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT
RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT PROPRIÉTÉ SITUÉE AU Montréal REQUÉRANTE Mme. Alaoui Youssef Inspecteur en bâtiment 4018 de la Duchesse Laval (QC) H7C 2S2 Tel. 514-999-1630 info@inspectionmontreal.ca www.inspectionmontreal.ca Plus en détail Catalogue de répartition frais entretien - investissements (Etat au 01.01.2010)
Département des finances, des institutions et de la sécurité Service cantonal des contributions Section des personnes physiques Departement für Finanzen, Institutionen und Sicherheit Kantonale Steuerverwaltung Plus en détail ÉNONCÉ DE POLITIQUE MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES RÉPARATIONS OU RÉNOVATIONS MAJEURES EXCÉDANT 25 000 $ CODE : BG-6. Origine :
POLITIQUE : MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES RÉPARATIONS OU RÉNOVATIONS MAJEURES EXCÉDANT 25 000 $ CODE : BG-6 Origine : Services de l équipement Autorité : Résolution 92-04-22-7.2 Référence(s) : ÉNONCÉ DE Plus en détail Présenté par Stéphane Hurens
Présenté par Stéphane Hurens Le 7 octobre 2013 annonce du gouvernement du Québec Politique économique Priorité emploi avec 2 milliards de dollars en fonds publics : 43 000 nouveaux emplois d ici 2017. Plus en détail VILLE DE QUÉBEC RÈGLEMENT R.V.Q. 1570 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D HARMONISATION SUR L URBANISME RELATIVEMENT AUX PERMIS ET CERTIFICATS
VILLE DE QUÉBEC RÈGLEMENT R.V.Q. 1570 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D HARMONISATION SUR L URBANISME RELATIVEMENT AUX PERMIS ET CERTIFICATS Avis de motion donné le 18 janvier 2010 Adopté le 1 er février Plus en détail RAPPORT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. Rapport de vérification à l'intention des assurés du programme d'assurances Sékoia
RAPPORT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF Rapport de vérification à l'intention des assurés du programme d'assurances Sékoia Assurances Sékoia PROGRAMME D ENTRETIEN PRÉVENTIF À l usage exclusif des assurés Sékoia Plus en détail No # du document Date Résumé
1. # 2009-0309591M4 18/02/2009 Nouvelle toiture + questions générales et différences entre rénovation et maintenance. Maintenance : Nettoyage de fournaise. Déneigement. Entretien de la pelouse. Nettoyage Plus en détail Évaluation Client Date : 27 Décembre 2010 #1251 Jack Content
1 Évaluation Client Date : 27 Décembre 2010 #1251 Jack Content Adresse Téléphone RAPPORT Inspection 742, Rue l heureux 418-777-7777 Québec, Qc XXX XXX dddthhtthermographiqu Thermographe Caméra Distance Plus en détail NOUS SOMMES LOCUSI BIEN BÂTIR NOUS SOMMES DYNAMIQUES, À L IMAGE DE NOS DIRIGEANTS ET DE NOS
NOUS SOMMES LOCUSI NOUS SOMMES DYNAMIQUES, À L IMAGE DE NOS DIRIGEANTS ET DE NOS EMPLOYÉS. TOUJOURS DÉVOUÉS, À L ÉCOUTE DE NOS CLIENTS ET IMPLI- QUÉS AU MAXIMUM DANS CHACUN DE NOS PROJETS, NOUS METTONS Plus en détail CONVENTION DE SERVICE D INSPECTION internachi pour un Immeuble Principalement Résidentiel
1. PARTIES CONVENTION DE SERVICE D INSPECTION internachi 1 Numéro de Dossier Entre, sis au Compagnie d Inspection Adresse à, QC,, représentée par, Ville Code Postale Inspecteur ci-après désigné l INSPECTEUR Plus en détail Règlement de construction
Municipalité de Sainte-Aurélie Version administrative seulement. Inclus les modifications suivantes du règlement # 11-2007 : # 07-2011, # 10-2010 Seules les versions originales des règlements sont valides Plus en détail SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6
SYSTÈMES DE PLOMBERIE (ÉGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES) MODULE 6 LES PRÉCISIONS A. Diagnostiquer des problèmes simples de fonctionnement : d un système de drainage Reconnaître les composants d un système Plus en détail NOTICE d Installation et d utilisation des radiateurs Verre trempé Miroir Sèche serviette Osily - (à conserver par l utilisateur final de l appareil)
NOTICE d Installation et d utilisation des radiateurs Verre trempé Miroir Sèche serviette Osily - (à conserver par l utilisateur final de l appareil) - 1 Introduction : La notice d utilisation est une Plus en détail LISTE D INSPECTION PRÉRÉCEPTION
Avis au lecteur sur l accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades Plus en détail Devis Standard. Entré charretière 20 x 40 et selon modèle (pierre 0-3/4) + ponceau 30 pour entré si besoin selon terrain.
Projet: Nom client: Nom client: Représentant: Devis Standard Terrain (selon disponibilité appartenant à l entrepreneur) Excavation, remblaiement et nivelage brut terrain (max 5000pieds carré) Test sol Plus en détail RAPPORT D INSPECTION
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 5441, des Érables Laval, QC Préparé pour : Mme Christine De Longpré et M. Jacques Chagnon Date de l inspection : dimanche 20 janvier 2013 Inspecté par Plus en détail NORMES DE CONCEPTION DES LOCATAIRES
2013 NORMES DE CONCEPTION DES LOCATAIRES Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. COORDONNATEUR DES LOCATAIRES... 2 3. CONDITIONS DES SOUMISSIONS... 3 A. Soumission préliminaire... 3 B. Soumission définitive... Plus en détail TABLE DES MATIÈRES. 1- Historique... 1. 2- Types de ventilateurs et leurs différents usages... 1
LA VENTILATION DES COUVERTURES 01-01-1998 TABLE DES MATIÈRES Page 1- Historique... 1 2- Types de ventilateurs et leurs différents usages... 1 3- Recommandations et investigations avant réfection... 3 4- Plus en détail GUIDE. à l intention des propriétaires
GUIDE à l intention des propriétaires Pour faciliter la construction, l agrandissement ou la rénovation d un bâtiment sur votre propriété, p. ex., une nouvelle maison, une terrasse, un garage ou l exécution Plus en détail OTPQ ACQC. Formulaire de déclaration du propriétaire-vendeur
Ordre des technologues professionnels du Québec 1265, rue Berri, bureau 720 Montréal (Qué.) H2L 4X4 Tél.: (514) 845-3247 - 1-800-561-3459 Téléc.: (514) 845-3643 www.otpq.qc.ca Association des consommateurs Plus en détail Rénover et construire à Westmount Page 1. 3. Toitures
Rénover et construire à Westmount Page 1 3. Toitures Conserver tout trait distinctif d importance d une toiture existante ou d un élément de cette toiture. Conserver la toiture aussi longtemps que possible Plus en détail PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENJAMIN DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.02 TITRE ET BUT DU RÈGLEMENT
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENJAMIN RÈGLEMENT NUMÉRO 349-11 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES BÂTIMENTS D HABITATION CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Plus en détail Installations de plomberie
Service de l urbanisme, des biens et de l aménagement Installations de plomberie Guide à l intention des propriétaires pour l interprétation des règlements municipaux de la ville de Winnipeg concernant Plus en détail RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT
RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT PROPRIÉTÉ SITUÉE AU L Assomption, QC REQUÉRANT M. Youssef Alaoui Inspecteur en bâtiment 4018 de la Duchesse Laval (QC) H7C 2S2 Tel. 514-999-1630 info@inspectionmontreal.ca Plus en détail EN CAS DE DÉFAUT DE CONSTRUCTION, CONTACTER D ABORD LE CONSTRUCTEUR L ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE NE REMPLACE PAS LE SERVICE APRÈS-VENTE DU CONSTRUCTEUR
La garanties Dommage-Ouvrage qu est ce que c est? Vous êtes propriétaire d une maison que vous avez fait construire depuis moins de 10 ans. Un désordre lié à la construction apparaît. Vous avez souscrit Plus en détail Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums
Directives d installation des Chauffe-Air d adjonction électriques montés dans les plénums Août 2008 VERSION 4 CES INSTRUCTIONS D INSTALLATIONS COUVRENT: MODÈLES T-4 à T-30 (4Kw à 30 Kw) NOTES GÉNÉRALES Plus en détail CHARGES COMMUNAUTE OU COMMUNE Proposition validée par la Commission scolaire du 16-6-14
Obligations du locataire et du propriétaire COMMUNE CCVA Tiers Observations Extérieur Entretien des allées, balayage de la cour Taille, arbres et arbustes taille d'entretien exclusivement Abattage - Elagage, Plus en détail L'ADEME - Le chauffage, la régulation, l eau chaude
L'ADEME - Le chauffage, la régulation, l eau chaude Les énergies Comment ça fonctionne Avantages Inconvénients Chauffage central - la chaleur est produite en un seul endroit : par une chaudière, des capteurs Plus en détail # du document Date Résumé
1. 2009-0309591M4 18/02/2009 Nouvelle toiture + questions générales et différences entre rénovation et maintenance. Maintenance : Nettoyage de fournaise. Déneigement. Entretien de la pelouse. Nettoyage Plus en détail Qu est-ce que l humidité?
L HUMIDITÉ...utile mais parfois nuisible Qu est-ce que l humidité? L humidité peut être relative ou absolue L humidité relative : Rapport de la pression effective de la vapeur d eau à la pression maximale. Plus en détail Votre maison. Avant de réparer ou de remplacer le revêtement du toit. Figure 1 Problèmes courants
CF 28 g Avant de réparer ou de remplacer le revêtement du toit Solin non étanche ou détérioré La plupart des fuites par le toit se produisent à la traversée des différents ouvrages, tels que la cheminée. Plus en détail UTILISATION DE PLANS ET DEVIS MODULE 5
UTILISATION DE PLANS ET DEVIS MODULE 5 Les précisions d éléments de contenu A. Repérer des éléments sur des plans : d installations électriques; d architecture; de climatisation; de plomberie. Les dessins Plus en détail BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-014 CIRCUITS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE DES LOCAUX)
BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-014 CIRCUITS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (CHAUFFAGE DES LOCAUX) 2 e émission MARS 2011 OBJECTIF Ce bulletin technique d installation concerne les circuits alimentant des Plus en détail Calendrier d entretien pour la maison
CF 47 Un entretien régulier, voilà le secret Inspecter régulièrement sa maison et en faire un bon entretien, c est tout ce qu il faut pour protéger votre investissement. Peu importe que vous fassiez quelques Plus en détail DEVIS DE CONSTRUCTION BUREAU DES VENTES //819 565.1212 HABITATIONSPLUS.COM
DEVIS DE CONSTRUCTION BUREAU DES VENTES //819 565.1212 HABITATIONSPLUS.COM 1. TERRAIN 1. Permis de construction. 2. Certificat d implantation et certificat de localisation. 3. Emplacement de la cour et Plus en détail INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521
INSTRUCTIONS D INSTALLATION MODÈLE 300521 WWW.BURCAM.COM 2190 Boul. Dagenais Ouest LAVAL (QUEBEC) CANADA H7L 5X9 TÉL: 514.337.4415 FAX: 514.337.4029 info@burcam.com Votre pompe a été soigneusement emballée Plus en détail Projet de Loi 122 Un résumé de la situation
Projet de Loi 122 Un résumé de la situation L INSPECTION DES FAÇADES ET DES STATIONNEMENTS COMMENT PROCEDER ET QUEL SERA LE COÛT? PLAN DE LA PRÉSENTATION Plan de la présentation Rappel des exigences de Plus en détail LA GOÉLETTE SPÉCIFICATIONS DES FINIS INCLUS EXTÉRIEUR Garage simple avec clef, porte standard en acier isolée, 11 X 20 6 Entrée de garage en asphalte et trottoir en béton Aménagement paysagé complet Fini Plus en détail Diagnostic du logement
Diagnostic du logement Mise à jour novembre 2014 Fiche réalisée par Héliose Les 5 clés de la basse consommation ❶ Isolation de l enveloppe ❺ Energies renouvelables ❷ Ventilation et étanchéité à l air ❹ Plus en détail LOGIRÉNOV. Travaux de rénovation résidentielle reconnus 1 pour l application du crédit d impôt LogiRénov
LOGIRÉNOV LISTE DES TRAVAUX de rénovation RECONNUS pour une résidence admissible Travaux de rénovation résidentielle reconnus 1 pour l application du crédit d impôt LogiRénov Rénovation d une ou de plusieurs Plus en détail Avant de réparer ou remplacer le revêtement du toit
17/09/07 11:44 1 of 7 Les feuillets d information suivants sont de la série générale Votre maison. Avant de réparer ou remplacer le revêtement du toit Tout revêtement de toit doit à un moment ou à un autre Plus en détail CARACTERISTIQUES GENERALES
CARACTERISTIQUES GENERALES Structure en béton armé Balcons architecturaux avec garde-corps en acier peint et vitrage trempé clair Fenestration : Fenêtre en aluminium avec volet ouvrant vers l intérieur Plus en détail Les problématiques concernant les bâtiments
Bonnes pratiques FICHE PL-5 Évacuation des eaux pluviales Solutions acceptables et mesures différentes pour les bâtiments existants à toit plat Cette fiche Bonnes pratiques complète le guide produit sur Plus en détail PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES MÉRULES DANS L HABITAT RECOMMANDATIONS POUR UNE RÉHABILITATION DURABLE
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES MÉRULES DANS L HABITAT RECOMMANDATIONS POUR UNE RÉHABILITATION DURABLE wà PROPOS DES MÉRULES Une quarantaine de champignons peuvent infester les bois d une maison et les Plus en détail Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le Plus en détail 5211 Entretien général d immeubles. Fiches descriptives. Reconnaissance des acquis et des compétences FP2009-12
Formation professionnelle et technique et formation continue Direction de la formation continue et du soutien 5211 Entretien général d immeubles Fiches descriptives Reconnaissance des acquis et des compétences Plus en détail Quotation Maison Ossature bois préfabriquée. Description de la villa: 3 Chambres, 1 Salle à manger, 1 Salon, 2 Salles de bain, 1 Cuisine
S A T E B 25 ans d Expérience à votre service Ossature bois - Maison container - Bungalows S à r l Quotation Maison Ossature bois préfabriquée Espace Habitable: 178 m2 + Terrasse: 10 m2 Description de Plus en détail BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-008 BI-ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE
BULLETIN TECHNIQUE D INSTALLATION BTI-008 BI-ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE 3 e émission SEPTEMBRE 2014 Mise à jour : Norme E.21-10 «Service d électricité en basse tension», 10 e édition (Livre bleu), juin 2014 Plus en détail BULLETIN D INFORMATION RÉPARATIONS ET ENTRETIEN
BULLETIN D INFORMATION RÉPARATIONS ET ENTRETIEN - RESPONSABILITÉS RESPECTIVES IMPORTANT Le contenu du présent bulletin d information est présenté à titre informatif seulement et ne remplace pas les dispositions Plus en détail Liste de contrôle d auto-évaluation pour le niveau de confinement 1 pour les phytoravageurs
Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité Office of Biohazard, Containment and Safety Direction générale des sciences Science Branch 59, promenade Camelot 59 Camelot Drive Ottawa ON K1A 0Y9 Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail LA PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION DES MOISISSURES DANS LES BÂTIMENTS
LA PRÉVENTION DE LA PROLIFÉRATION DES MOISISSURES DANS LES BÂTIMENTS Les moisissures dans les bâtiments Qu est-ce que la moisissure? Les moisissures dans l environnement Champignons microscopiques à croissance Plus en détail HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION
HABITATIONS DESPROS INC. ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVIS DE CONSTRUCTION Nous avons sélectionnés avec minutie nous ouvriers & collaborateurs pour formés une équipe compétente pour la réalisation de votre maison Plus en détail Les différentes étapes lors de la construction d un bâtiment FIN
Avant d attaquer les travaux, les étapes suivantes doivent être réalisées: le terrain a été acheté. le notaire a édité tous les papiers administratifs nécessaires. les plans ont été dessinés et validés Plus en détail Pour un meilleur confort et une meilleure qualité de vie dans votre logement, nous vous donnons quelques conseils.
BIEN VIVRE CHEZ SOI Pour un meilleur confort et une meilleure qualité de vie dans votre logement, nous vous donnons quelques conseils. LES RÉPARATIONS LOCATIVES Conformément à la loi N 89-462 du 6 juillet Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 64
 Art. 65
 Art. 66
 Art. 67
 Art. 68