Source: https://www.daikin.de/de_de/produkte/EHBH-CB.table.html
Timestamp: 2019-06-17 16:47:50+00:00

Document:
Heizerleistung Stufe 1 kW 3 3 3 3 3 3 3
Stufe 2 kW max. 6 kW max. 6 kW max. 6 kW
Leistungsaufnahme Nom. kW 0.075 0.075 0.075 0.110 0.110 0.170 0.170
Material Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech Vorbeschichtetes Blech
Abmessungen Gerät Höhe mm 890 890 890 890 890 890 890
Breite mm 480 480 480 480 480 480 480
Tiefe mm 344 344 344 344 344 344 344
Kompaktgerät Höhe mm 415 415 415 415 415 415 415
Breite mm 650 650 650 650 650 650 650
Tiefe mm 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016
Gewicht Gerät kg 41.0 43.0 45.0 44.0 43.0 45.0 44.0
Kompaktgerät kg 45.0 46.0 48.0 47.0 46.0 48.0 46.0
Verpackung Material Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt) Karton_, EPS, PP (Gurt)
Gewicht kg 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
PED Category Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Kategorie I, Siehe Hinweis 1 Kategorie I, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1 Art.3 §3, Siehe Hinweis 1
Kritischstes Teil Bezeichnung Platten-Wärmetauscher Platten-Wärmetauscher
Ps * V bar 51.0 51.0
Pumpe Type Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_ Gleichstrommotor_
Drehzahl Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt Invertergeregelt
Leistungsaufnahme W 45 45 45 76 76 140 140
Wasserseitiger Wärmetauscher Typ Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech Gelötetes Blech
Anzahl 1 1 1 1 1 1 1
Wasservolumen l 0.900 1.30 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00
Wasserdurchfluss Min. l/min 13.0 (2) 13.0 (2) 13.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2)
Isoliermaterial Elastomerschaum Elastomerschaum Elastomerschaum Elastomerschaum Elastomerschaum Elastomerschaum Elastomerschaum
Ausdehnungsgefäß Volumen l 10 10 10 10 10 10 10
Max. Wasserdruck bar 3 3 3 3 3 3 3
Vordruck bar 1 1 1 1 1 1 1
Water filter Durchmesser Perforationen mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Material Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl Kupfer – Messing – Edelstahl
Wasserkreislauf Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse Zoll G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse) G 1"1/4 (Buchse)
Sicherheitsventil bar 3 3 3 3 3 3 3
Manometer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Entleerungs- / Füllventil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Absperrventil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Entlüftungsventil Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Gesamt-Wasservolumen l 3.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3) 4.00 (3)
Kältemittelkreislauf Gasseitiger Durchmesser mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Flüssigkeitsseitiger Durchmesser mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Schallleistungspegel Nom. dB(A) 40.0 (4) 40.0 (4) 40.0 (4) 41.0 (4) 41.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4)
Schalldruckpegel Nom. dB(A) 26.0 (5) 26.0 (5) 26.0 (5) 27.0 (5) 27.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5)
Betriebsbereich Heizen Wasserseite Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
Inneninstallation Umgebung Min. °C Trockenkugel 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Max. °C Trockenkugel 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Warmwasser Wasserseite Min. °C 25 25 25 25 25 25 25
Schutzvorrichtungen Element 01 Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher Thermischer Unterbrecher
Spannungsversorgung Bezeichnung Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11 Siehe Hinweis 11
Spannungsbereich Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Elektroheizung Spannungsversorgung Bezeichnung 3V3 3V3 9W 9W 3V3 9W 3V3
Phase 1~ 1~ Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 1~ Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 1~
Spannung V 230 230 230 230
Strom Betriebsstrom A 13.0 13.0 13.0 13.0
Minimalwert für Ssc Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12 Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12 Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12
Elektrischer Reserveheizer + Zusatzheizer (Modelle EKHW*) Betriebsstrom *V3 A 26 (13+13) 26 (13+13) 26 (13+13) 26 (13+13)
Minimalwert für Ssc *V3 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13 Siehe Hinweis 13
Spannungsbereich Min. % -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
Verdrahtungsanschlüsse Kommunikationskabel Anzahl 3 3 3 3 3 3 3
Bemerkung 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
Stromzähler Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Bemerkung Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung) Min. 0,75 mm² (5 V DC Impulserkennung)
Vorzugsstromtarif der Stromversorgung Anzahl Leistung: 2 Leistung: 2 Leistung: 2 Leistung: 2 Leistung: 2 Leistung: 2 Leistung: 2
Bemerkung Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14 Leistung 6,3 A, Siehe Hinweis 14
Warmwasserpumpe Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Bemerkung Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom) Min. 0,75 mm² (2 A Geräte-Einschaltstrom, 1 A Dauerstrom)
Für Spannungsversorgung der Reserveheizer Quantity 3G 3G Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 3G Siehe Installationsanleitung oder Zeichnung 4D093592 3G
Bemerkung Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14 Siehe Hinweis 14
Für Spannungsversorgungsanschluss zum optionalen *KHW* Anzahl 3G 3G 3G 3G 3G 3G 3G
Bemerkung 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14 13A, Siehe Hinweis 14
Für Anschluss zum optionalen Modell *KHW* + Q2L Anzahl 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G
Bemerkung Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14 Weitere Informationen über den Spannungsbereich und die Stromstärken finden Sie in der Installationsanleitung., Siehe Hinweis 14
Für Anschluss an R5T Anzahl Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW*
Bemerkung Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW* Kabel im Lieferumfang des Zubehörs *KHW*
Für Anschluss an R6T Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Bemerkung min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm² min. 0,75 mm²
Für Anschluss an A3P Anzahl Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung Vom Typ des Thermostats abhängig, siehe Installationsanleitung
Bemerkung Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230 V / max. Strom: 100 mA / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14
Für Verbindung mit M2S Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Für Anschluss an M3S Anzahl 3 3 3 3 3 3 3
Für Anschluss mit Bodenplatten-Heizband Anzahl 2 2 2 2 2 2 2
Bemerkung Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14 Spannung: 230V / min. 0,75 mm², Siehe Hinweis 14
Für Anschluss an Bedienpult Menge 2 2 2 2 2 2 2
Bemerkung 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m) 0,75 mm² bis 1,25 mm² (max. Länge 500 m)
Für Anschluss an optionales FWXV* (Bedarfseingang und -ausgang) Anzahl 4 4 4 4 4 4 4
Bemerkung 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm² 100 mA, min. 0,75 mm²
Hinweise PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC
Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.) Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)
einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß
TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) TK/FK 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts. Der Schalldruckpegel wird in einem schalltoten Raum im Abstand von 1 m vom Gerät gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt.Der genannte Schalldruckpegel ist der maximal mögliche Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts.
15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme 15°C bis 25°C: nur Reserveheizer, kein Wärmepumpenbetrieb = während Inbetriebnahme
Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei 10 °C
Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen *RHQ*- und *RLQ*-Modellen sind dem Betriebsbereich zu entnehmen
Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden. Falls Kondensation zu erwarten ist, muss die Installation einer Kondensatwanne EKHBDP* berücksichtigt werden.
> 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb > 50 °C nur BSH, kein Wärmepumpenbetrieb
Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.
Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.
Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind. Anlage entspricht den Forderungen der EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.
Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus. Wählen Sie Durchmesser und Typ entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen aus.

References: Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3
 Art.3
 §3