Source: https://de.scribd.com/document/374209075/Control-Legislativo-de-Instalaciones
Timestamp: 2020-02-29 14:32:17+00:00

Document:
Control Legislativo de Instalaciones | Hospital | Ascensor
control sobre requisitos legales de diferentes instalaciones
speichernControl Legislativo de Instalaciones für später speichern
EL CONFLICTO FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL.docx
DIMENSIONAMIENTO ASCENSORES
Automatización de un sistema de ascensor
Requerimientos Para La Instalación de Montacoches
8. Manual de Operación y Mantenimiento_unlocked (1)
Ext Rp7uzlo64xhqrim2zfvf
PROPUESTA CASI
matic_ES
P.2007.09 - Optimización del servicio de lavandería en un Hospital Publico.pdf
Informe de Gestion Atencion Al Usuario 2015 Tri 2
1 Agenda Laboral FTCCP
Informe autoevaluacion Hosp. SJL 2013.pdf
DAÑOS SISMICOS EN LOS ASCENSORES
Plantilla Electricas
15T00583
Cálculo de Un Ascensor Oficial
DE INSTALACIONES EN LOS
Subdirección de Calidad
En la elaboración de este documento han participado:
Julio Zarco Rodríguez. Dirección General de Atención al Paciente
Alberto Pardo Hernández. Subdirección de Calidad.
Cristina Navarro Royo. Subdirección de Calidad.
Esther Moreno Maté. Subdirección de Calidad.
Juan Ferrándiz Santos. Subdirección de Calidad.
Salvador López Monmeneu. Sº de Mantenimiento del H. Virgen de la Torre.
David Romera Benito. Sº de Mantenimiento del H. U. Fundación Jiménez Díaz.
Alfredo Somolinos Martínez. Sº de Mantenimiento y SS Generales del H. U. del Tajo.
Presentación………………………………………………………………………………………………………………….…3
Metodología .......................................................................................................................... 4
1. Equipos a presión .................................................................................................................. 6
2. Ascensores ............................................................................................................................ 8
3. Instalaciones eléctricas ....................................................................................................... 10
4. Almacenamiento de productos químicos ........................................................................... 12
5. Instalaciones petrolíferas I .................................................................................................. 14
6. Instalaciones petrolíferas II ................................................................................................. 16
7. Instalaciones frigoríficas I .................................................................................................... 18
8. Instalaciones frigoríficas II ................................................................................................... 20
9. Instalaciones térmicas I ....................................................................................................... 22
10. Instalaciones térmicas II ...................................................................................................... 24
11. Control de emisiones .......................................................................................................... 28
12. Instalaciones Legionella ...................................................................................................... 30
13. Instalaciones de protección contra incendios..................................................................... 34
En el marco de los Sistemas de Gestión Ambiental, cuya referencia la encontramos en la norma
UNE EN ISO 14001:2004, complementariamente a aspectos tales como la gestión de residuos, los
vertidos a la red de alcantarillado, los consumos de energía, agua, materiales, etc, existen otros
aspectos vinculados directamente a las instalaciones con un importante peso específico en los
hospitales de alta complejidad.
Contribuyen a ello la diversidad y magnitud de las distintas instalaciones que coexisten en un
mismo centro y la extensa y complicada normativa ambiental que les puede aplicar, que hace muy
laborioso el proceso de identificación y evaluación de los requisitos legales, siendo éste uno de los
requerimientos que establece la citada norma ISO 14001, en sus apartados 4.3.2 y 4.5.2.
Teniendo en cuenta estas premisas, y en el marco del proyecto de Gestión Ambiental que viene
desarrollando la Dirección General de Atención al Paciente, se estimó conveniente elaborar un
documento con el objetivo de facilitar la identificación, evaluación y seguimiento de los requisitos
legales de carácter ambiental que aplican a las instalaciones, tanto en lo que concierne a las
exigencias para la puesta en funcionamiento, como en el control y mantenimiento periódicos.
Bajo este planteamiento, en el documento que aquí presentamos se ha tratado de sintetizar y
concretar los principales requisitos normativos ambientales que pueden aplicar a los aspectos
relacionados con las instalaciones más comunes de los centros del Servicio Madrileño de Salud.
Por sus contenidos, puede considerarse una herramienta de trabajo sencilla y práctica, que
permite agilizar y mejorar en gran medida el proceso de evaluación del cumplimiento legal que
realizan los responsables de los departamentos de ingeniería y de gestión ambiental,
profesionales a los que fundamentalmente va dirigido.
Para finalizar, quiero agradecer el esfuerzo y dedicación de los profesionales que han participado
en su elaboración, con su experiencia y conocimientos, haciendo posible la elaboración de esta
guía, presentada y consultada en la Comisión Técnica de Gestión Ambiental. Y asimismo
agradecer la colaboración del Asociación Española de Ingeniería Sanitaria que ha revisado y
refrendado este documento.
Esperamos sea de utilidad y facilite las acciones que dirigimos a “Potenciar la implantación de los
Sistemas de Gestión Ambiental”, como uno de nuestros objetivos institucionales, de cara a
fomentar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Julio Zarco Rodriguez
Director General de Atención al Paciente
INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.
La elaboración de este documento parte del análisis de las dificultades que han mostrado los
centros sanitarios en el propio proceso de evaluación y seguimiento del cumplimiento legal de las
normativas ambientales que aplican a las instalaciones existentes en dichos centros, o de cara al
desarrollo de auditorías. Ello se justifica tanto por la diversidad y complejidad de aquellas
(equipos a presión, centrales térmicas, equipamientos frigoríficos, almacenes de productos
químicos, torres de refrigeración, instalaciones eléctricas, equipos de prevención y extinción
contra incendios, etc.), como por la extensa y complicada legislación que les afecta.
Siendo éste el punto de partida se planteó la necesidad de confeccionar un documento-guía
orientado a organizar y facilitar la identificación y evaluación de los requisitos legales que aplican
a las instalaciones, en el entorno de los Sistemas de Gestión Ambiental (Norma UNE EN ISO
14001:2004).
Para ello se formó un grupo de trabajo en el que han participado los responsables de ingeniería
de tres hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Fundación Jiménez Díaz, Hospital del Tajo y
Hospital Virgen de la Torre) y técnicos de la Subdirección de Calidad, abordando esta labor en
varias etapas, como sigue:
 Selección de las instalaciones más comunes en los hospitales del Servicio Madrileño de
 Identificación de las normativas ambientales de aplicación, de alcance nacional y
autonómico, a través el espacio de gestión ambiental de la página de calidad de intranet
https://saluda.salud.madrid.org/calidad/Paginas/GestionGestionAmbiental.aspx
En esta primera edición no se han tenido en cuenta la normativa europea y municipal por
hacer más fácil la lectura y comprensión del documento, si bien se puede disponer de
toda esta información en el enlace reseñado.
 Búsqueda y revisión de textos legales en espacios específicos de páginas de internet.
 Identificación de requisitos legales, extraídos del articulado de las diferentes normativas
ambientales identificadas, que afectan a los siguientes aspectos:
1) Puesta en funcionamiento de instalaciones;
2) Periodicidad de control, mantenimiento, revisiones, etc;
3) Entidades de control y revisión.
Estos ítems fueron seleccionados por su representatividad en la evaluación de
cumplimiento legal en el entorno de los sistemas de gestión ambiental.
 Revisión de documentos técnicos relacionados (ATISAE; ECA; IDAE)
 Diseño y elaboración.
El resultado obtenido ofrece un documento estructurado en diez tablas para cada una de las
instalaciones seleccionadas que incluyen:
1. Equipos a presión;
2. Ascensores;
3. Instalaciones eléctricas;
4. Almacenamiento de productos químicos;
5. Instalaciones petrolíferas I y II;
6. Instalaciones frigoríficas I y II;
7. Instalaciones térmicas I y II;
8. Instalaciones de Legionella;
9. Instalaciones de protección contra incendios.;
10. Control de emisiones a la atmósfera.
a) Tipo de instalación;
b) Normativa;
c) Requisitos de puesta en funcionamiento;
d) Requisitos de control, mantenimiento, revisión, etc;
e) Entidad de control;
f) Evidencias documentales.
Frente a la complejidad y magnitud que representan los aspectos ambientales ligados a
instalaciones, hemos tratado de adaptar un diseño práctico y sencillo, pero que ofrezca una visión
amplia y cercana a la realidad de nuestros centros, y que a la vez facilite los procesos vinculados a
la evaluación y seguimiento del cumplimiento técnico legal.
Por último, señalar el importante trabajo de recopilación y síntesis normativa, que nos lleva a
contemplar esta guía como un documento activo, no sólo en cuanto a las actualizaciones que
puedan surgir, sino también ante futuras aportaciones orientadas a la mejora continua.
1. EQUIPOS A PRESIÓN
REQUISITOS EVIDENCIA
EQUIPOS A PRESIÓN NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL ENTIDAD DE CONTROL
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DOCUMENTAL
(Inspecciones, revisiones…)
Calderas y sus elementos asociados
Inspecciones de nivel A, B y C OCA
(calderas de vapor, economizadores, R.D. 2060/20081 Solicitud de autorización previa en el Certificados/Actas de
según tipo y categoría Instalador
precalentadores, sobrecalentadores, ITC EP-1 Servicio Territorial de Industria y Energía inspección
(Ver Tabla 1) (Ver Tabla 1)
recalentadores, etc.)
R.D. 2060/2008 Solicitud de autorización previa en el Certificados/Actas de
Depósitos criogénicos según tipo y categoría Instalador/fabricante
ITC EP-4 Servicio Territorial de Industria y Energía inspección
(Ver Tabla 2) (Ver Tabla 2)
Centros de recarga y centros de
R.D. 2060/2008 Solicitud de autorización previa en el
inspección de botellas de equipos Inspección cada 5 años
ITC EP-5 Servicio Territorial de Industria y Energía
respiratorios autónomos
AGENTE Y PERIODICIDAD AGENTE Y PERIODICIDAD
Inspección Inspección Categorías I, II, III y IV
I-2 y II-2 I-1, II-1, III-2 y IV-2 III-1 y IV-1
Empresa instaladora Empresa instaladora Empresa instaladora Empresa instaladora o fabricante
Nivel A Nivel A
4 años 3 años 2 años 1 año
O.C.A. O.C.A. O.C.A. O.C.A.
Nivel B Nivel B
8 años 6 años 4 años 3 años
O.C.A. O.C.A. O.C.A.
Nivel C No obligatorio Nivel C
12 años 12 años 6 años
REQUISITOS ENTIDAD DE
ASCENSORES NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL EVIDENCIA DOCUMENTAL
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL
Acta de inspección y rótulo en
Ficha técnica de la instalación Inspección cada 2 años OCA cabina con vigencia de inspección
Ascensores en edificios de uso Industrial
(instalador/ fabricante) favorable
y lugares de pública concurrencia:
Marcado CE (fabricante)
- de personas R.D. 88/2013
Contrato en vigor de
- de personas y objetos ITC - AEM-122 Revisión:
mantenimiento Registro de datos en cada
- solo de objetos (si cabe una persona y Actas de ensayos de control final  6 semanas (si tiene menos de 20 años Empresa
actuación (Boletín de
tiene dentro la botonera) (cuando sea aplicable) de antigüedad y 4 paradas o menos) mantenedora
 Mensual (resto)
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto
2291/1985, de 8 de noviembre
3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REQUISITOS ENTIDAD DE EVIDENCIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL DOCUMENTAL
Proyectos de la instalación. Certificados/Actas de
Inspección cada 3 años OCA / EICI
Centrales eléctricas de alta Certificado de instalación (empresa instaladora). inspección
tensión (centro de R.D. 337/20143 Certificado final de obra.
Empresa de Libro de instrucciones
transformación) Contrato de mantenimiento con empresa autorizada.
Revisión según fabricante mantenimiento de control y
OCA inicial si la tensión nominal supera los 30 Kv.
autorizada mantenimiento
Obra nueva y ampliaciones y modificaciones superiores
al 50% de potencia.
Inicio de expediente en EICI.
Solicitud de registro de instalación. Certificados/Actas de
Proyecto de la instalación. Inspección cada 5 años OCA / EICI
Certificado de la dirección de obra.
Acreditación de la empresa instaladora.
R.D.842/2002,
Contrato de mantenimiento con empresa autorizada.
Instalaciones en baja instrucciones técnicas
Certificado de inspección inicial.
complementarias que
tensión, nuevas o existentes Certificado y registro de la instalación.
aplican (ITC-BT)4
sus modificaciones o Orden 19 /11/2013 de la
ampliaciones. Ampliaciones y modificaciones inferiores al 50% de
Comunidad de Madrid5 Boletín de
potencia. reconocimiento anual
Inicio de expediente en EICI Empresa de
Solicitud de registro de instalación. Revisión cada año mantenimiento
Memoria técnica de diseño (MDT). autorizada
Certificado de instalación eléctrica. empresa autorizada
Certificado y registro de la instalación.
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-RAT 01 a 23.
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-BT).
Orden de 19 de noviembre de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se establece el procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones frigoríficas y se adaptan las
disposiciones de desarrollo del Decreto 38/2002 de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades de control reglamentario en las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid.
4. ALMACENAMIENTO DE
4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
ALMACENES DE REQUISITOS ENTIDAD DE
NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL EVIDENCIA DOCUMENTAL
PRODUCTOS QUÍMICOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL
Certificado de OCA en el que se acredite la
conformidad de las instalaciones, con los
preceptos de la ITC complementaria, o en los
términos de las autorizaciones concedidas.,
Proyecto de inscripción de instalaciones que además contenga:
que podrá ser sustituido por otro Control e inspección de instalaciones cada 5 años. OCA  Documentos de revisión según ITC.
 Registros de las pruebas de estanqueidad
Almacenamiento de documento más sencillo según
especifiquen las ITC, o en los a recipientes y tuberías enterradas, si no
productos químicos: existen sistemas de detección de fugas.
almacenamientos que contempla el artº 3.
1. Líquidos inflamables y  Registros de comprobación de los sistemas
R. D 379/20016
combustibles Solicitud de inscripción en el Registro de de detección de fugas, si hay.
2. Oxido de etileno 1. MIE- APQ-01 Establecimientos Industriales. Revisiones o pruebas periódicas de las
3. Cloro 2. MIE- APQ-02 instalaciones según se establecen en la
4. Amoniaco anhidro 3. MIE- APQ-03 Certificación técnica de la dirección de correspondientes MIE-APQ del Reglamento:
5. Botellas de gases 4. MIE- APQ-04 obra sobre cumplimiento del proyecto y 1. Líquidos inflamables y combustibles: cada año.
comprimidos, licuados 5. MIE- APQ-05 prescripciones del Reglamento. 2. Óxido de etileno: cada año .
6. MIE- APQ-06
y disueltos a presión 3. Cloro: cada dos años
7. MIE- APQ-07 Inspección inicial por OCA para puesta en 4. Amoniaco anhidro: cada cinco a diez años máximo Inspector
6. Líquidos corrosivos
funcionamiento de la instalación. (según sean exteriores, o interiores).8 propio; Registros de las pruebas y revisiones
7. Almacenamiento de
5. Botellas de gases comprimidos, licuados y disueltos organismo periódicas
líquidos tóxicos En las instalaciones que no precisen a presión9 de control.
proyecto se requerirá certificado suscrito 6. Líquidos corrosivos: cada año (elementos) y cada
por un organismo de control autorizado. cinco años (espesores de recipientes y tuberías
metálicas).
7. Líquidos tóxicos: en recipientes, cubetos y sistemas
de drenaje, revisión exterior cada cinco años, y
cada diez una interior
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1 a MIE APQ-7.
Se excluyen del ámbito de aplicación: a) Sólidos tóxicos: clase T+, 50 Kg; clase T, 250 Kg; clase Xn 1.000 Kg.; b) Comburentes: 500Kgs; c) Sólidos corrosivos: clase a, 200 Kg; clase b, 400 Kg; clase c, 1000 Kg;
d) Irritantes: 1000 Kg; e) Sensibilizantes: 1000 Kg; f) Carcinogénicos: 1000 Kg; g) Mutagénicos: 1000 Kg; h) Tóxicos para la reproducción: 1000 K ; i) Peligrosos para el medio ambiente: 1000 Kg
A tener en cuenta las comprobaciones e inspecciones que establece el vigente Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre).
Según lo establecido en el vigente Reglamento de Aparatos a Presión ITC MIE-AP-7.
5. INSTALACIONES PETROLÍFERAS I
REQUISITOS PERIODICIDAD
REQUISITOS PUESTA EN DE CONTROL EVIDENCIA
Instalaciones de almacenamiento para NORMATIVA ENTIDAD DE CONTROL
FUNCIONAMIENTO (Inspección, DOCUMENTAL
consumo en la propia instalación
mantenimiento…)
Inicio expediente en EICI.
Solicitud de registro de instalación.
Memoria de la instalación y certificado
1) Instalaciones que no requieren acreditativo de la adaptación a la ITC firmado
proyecto: por el técnico instalador.
No requiere inspección. Empresa de
- En exterior de capacidad: Certificado de fabricación de tanques. Informe, certificado o
Revisiones cada 10 años mantenimiento
≥ Q ≥ 1000 litros de la clase C. Certificado de prueba de estanqueidad. dictamen
(38.1 de IP-03) autorizada/OC A
- En interior de capacidad : Acreditación de la empresa instaladora.
3000 ≥ Q ≥ 1000 litros de la clase C. Contrato de mantenimiento con empresa
Registro de la instalación.
R. D 1523/1999; MI-IP-0310 Inicio expediente en EICI.
Orden 19 /11/2013 de la Solicitud de registro de instalación.
2) Instalaciones que requieren Comunidad de Madrid11 Proyecto técnico y certificado final de obra.
proyecto: Certificados/Actas de
Certificado de fabricación de tanques. Certificados/Actas de
Inspección cada 10 años inspección por OCA
- En exterior de capacidad: Certificado de prueba de estanqueidad. inspección por OCA.
Revisiones cada 5 años Empresa de
>5000 litros de la clase C. Acreditación de la empresa instaladora. Informe, certificado o
(38.1 de IP-03) mantenimiento
- En interior de capacidad: Contrato de mantenimiento con empresa dictamen
autorizada/OCA
> 3000 litros de la clase C. autorizada.
3) Resto de instalaciones: Memoria de la instalación y certificado
acreditativo de la adaptación a la ITC firmado No requiere inspección. Empresa de
Instalaciones de almacenamiento de Informe, certificado o
por el técnico instalador. Revisiones cada 10 años mantenimiento
capacidades inferiores a las dictamen
No necesitan inscripción en el registro de (38.1 de IP-03) autorizada/OC A
especificadas en los apartados 1) y 2). instalaciones de la Comunidad de Madrid.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-
IP03 (aprobada por el Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre), y MI-IPO4 (aprobada por el Real Decreto 2201/1995 de 28 de diciembre).
6. INSTALACIONES PETROLÍFERAS II
Instalaciones de almacenamiento REQUISITOS PUESTA EN REQUISITOS PERIODICIDAD DE CONTROL ENTIDAD DE EVIDENCIA
para consumo en la propia FUNCIONAMIENTO (Inspección, mantenimiento,…)* CONTROL DOCUMENTAL
Comprobación periódica de funcionamiento cada
Correcto funcionamiento de la protección:
4) Instalaciones enterradas: - Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada
Protección activa mediante corriente 5 años.
impresa - Tanques con capacidad global hasta 60 m3 cada
- Tanques con capacidad global de más de 60 m3
5) Instalaciones enterradas:
- Tanques de doble pared con Ver requisitos que aplican según la
No es necesaria la realización de pruebas de Empresa de
detección de fugas clasificación que se muestra en los Informe, certificado
R. D 1523/1999; MI-IP-012 estanqueidad. mantenimiento
apartados (1), (2) y (3) de la tabla o dictamen
- Tanques enterrados en cubeto autorizada/OCA
anterior (Instalaciones Petrolíferas I)
estanco con tubo buzo
6) Instalaciones enterradas: Cada 5 años prueba de estanqueidad con producto
A los tanques que no se encuentren
Cada 10 años prueba de estanqueidad sin producto
incluidos en el punto 4 y 5 y limpio
Las tuberías deben de ser sometidas cada 5 años a
7) Instalaciones enterradas: un aprueba de estanquidad.
Tuberías La primera prueba de estanquidad se efectuará a
los diez años de su instalación/reparación.
*Requisitos adicionales de instalaciones enterradas a los indicados en los apartados (1), (2) y (3) de la tabla Instalaciones Petrolíferas I
7. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS I
REQUISITOS PERIODICIDAD DE ENTIDAD
13 EVIDENCIA
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS NORMATIVA REQUISITOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL DE
(Inspecciones, revisiones…) CONTROL
Requisitos Nivel 1:
Instalaciones formadas por uno o varios Inicio expediente en EICI.
sistemas frigoríficos independientes. Modelo oficial de solicitud
Potencia eléctrica en los compresores Memoria técnica
inferior o igual a 30 Kw Suma total no Certificado de instalación (modelo indicado en IF-10). Sin inspección - -
superior a 100 Kw Siempre que Certificado de instalación eléctrica. Por instalador en baja
empleen refrigerantes de alta seguridad tensión.
Declaraciones de conformidad de los equipos a presión.
(L1) y no refrigeren cámaras de
Requisitos Nivel 2 :
R.D. 138/201114 Inicio expediente en EICI.
Orden 19 /11/2013 Inspecciones periódicas de las
de la Comunidad de instalaciones por OCA al menos cada 10
Proyecto técnico por titulado competente.
Nivel 2 Madrid 15 Certificado técnico de dirección de obra (modelo indicado
años (IF-14 apdo. 3).
Instalaciones formadas por uno o varios Si se emplean refrigerantes fluorados se
en IF-10).
sistemas frigoríficos independientes. inspeccionan
Certificado de instalación suscrito por la empresa frigorista
(IF- 14 apdo. 3):
Potencia eléctrica en los compresores (modelo indicado en IF -10). Certificados/Actas
- Cada 1 año si su carga
superior a 30 Kw Suma total superior a Certificado de instalación eléctrica por instalador en baja OCA de inspección por
refrigerante es igual o superior a
100 Kw Y que utilicen refrigerantes de tensión. OCA
media y baja seguridad (L2 y L3), o Declaraciones de conformidad de los equipos a presión.
- Cada 2 años si su carga
refrigeren cámaras de atmósfera refrigerante es inferior a 3000 Kg
Contrato de mantenimiento con empresa frigorista
artificial. autorizada.
pero igual o superior a 300 Kg.
- Cada 5 años si es superior a 30 Kg
Certificado de inspección oficial.
pero inferior a 300 Kg.
Exentas las instalaciones frigoríficas que forman parte de los sistemas de climatización para bienestar térmico de las personas en los edificios (RITE), y los sistemas de refrigeración compactos con sistemas de
acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos y congeladores domésticos.
8. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS II
INSTALACIONES REQUISITOS PUESTA EN REQUISITOS PERIODICIDAD DE CONTROL EVIDENCIA
NORMATIVA ENTIDAD DE CONTROL
FRIGORÍFICAS FUNCIONAMIENTO (Inspecciones, revisiones…) DOCUMENTAL
Mantenimiento preventivo según manual de instrucciones que refiere el Libro de registro de la
Ver requisitos que aplican apdo. 2.2 de la IF-10, y apdo. 1 de la IF-14. Empresa mantenedora instalación frigorífica.
según la clasificación que se Revisiones periódicas obligatorias (IF-14 apdo. 2): con capacitación Boletín de revisión
muestra en la tabla anterior - Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años. profesional e inscrita en expedido por la empresa
(Instalaciones Frigoríficas I: - Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a el registro de la frigorista designada para el
Nivel 1 y Nivel 2) 3000 Kg. y posean una antigüedad superior a quince años se Comunidad de Madrid mantenimiento técnico
revisarán al menos cada dos años. legal.
Revisión de los sistemas frigoríficos (Control de fugas) IF-17:
- Sistemas nuevos: inmediatamente a su puesta en servicio.
- Aparatos con sistemas sellados con menos de 6 Kg de gases
fluorados: exentos de control periódico.
- Aparatos con carga inferior a 3 kg de gases fluorados: exentos de
16 con capacitación Datos consignados en el
R.D. 138/2011 control periódico
Nivel 1 y Nivel 2 Etiquetado de equipos: todos profesional e inscrita en libro de registro de la
RD 795/201017 - Para 3 Kg o más de gases fluorados (no herméticos) y herméticos
el registro de la instalación frigorífica
los equipos que contengan de más de 6 Kg: cada 12 meses.
CFHs deben llevar una etiqueta Comunidad de Madrid
- Para 30 Kg o más de gases fluorados: cada 12 meses.
en castellano con la siguiente - Para 300 Kg o más de gases fluorados con sistema de detección de
información: “Contiene gases fugas: cada 6 meses. Si el sistema obligatorio de detección de fugas
fluorados de efecto no funciona correctamente la frecuencia será de tres meses.
invernadero. Nombres
químicos abreviados de los
nombres. Cantidad de gases
fluorados en Kg
apdo. 2.2 de la IF-10, y apdo. 1 de la IF-14. Empresa mantenedora instalación frigorífica.
Revisiones periódicas obligatorias (IF-14, 2): con capacitación Boletín de revisión
- Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años. profesional e inscrita en expedido por la empresa
- Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a el registro de la frigorista designada para el
3000 Kg. y posean una antigüedad superior a quince años se Comunidad de Madrid mantenimiento técnico
Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos.
9. INSTALACIONES TÉRMICAS I
18 REQUISITOS
INSTALACIONES TÉRMICAS REQUISITOS EVIDENCIA
NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL ENTIDAD DE CONTROL
EN LOS EDIFICIOS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DOCUMENTAL
Instalaciones térmicas en Proyecto técnico.
edificios existentes, o con Certificado técnico de la dirección Instalaciones con potencia instalada superior a 100 Empresa mantenedora con
Registro de operaciones de
licencia de construcción anterior R.D. 1751/199819 de obra. Kw, deberán cumplir con operaciones de. capacitación profesional e
mantenimiento (según ITE
al 01/03/2008, definidas en el R.D. 1218/200220 Certificado de inspección favorable- “Obligatoriedad del Mantenimiento”. inscrita en el registro de la
8.1.4.)
R.I.T.E. /98 y sus IT OCA (montaje y pruebas). (Ver Tabla 3) Comunidad de Madrid
complementarias. Certificado de instalación (DGIEM)*
*Dirección General de Industria, Energía y Minas
A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a
atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo
relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan.
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios e Instrucciones Técnicas complementarias (ITE) y se crea la Comisión asesora para las instalaciones
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
10. INSTALACIONES TÉRMICAS II
INSTALACIONES REQUISITOS
TÉRMICAS NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL
EN LOS EDIFICIOS (Inspecciones, revisiones…)
Inspección de la instalación térmica completa. Para instalaciones con
P >20 Kw en calor o P >12 Kw en frío.
*Nota: La primera de este tipo se hace coincidente con la primera periódica tras
Registro de instalaciones que
superar los 15 años desde su puesta en servicio. Las posteriores cada 15 años.
requieren proyecto: potencia
nominal mayor de 70 kW: Inspección periódica de eficiencia energética (equipos sujetos a éste RITE
Inicio expediente en EICI. que son los puestos en servicio desde el 01/03/2008):
Solicitud de registro de instalación  Generadores de calor (Ver Tabla 4) Certificados/Actas
térmica.  Con potencia térmica nominal (Kw): 20 ≤ P ≤ 70: Cada 5 años. OCA de inspección por
21 Proyecto técnico firmado por  Con potencia térmica nominal (Kw): P > 70: Cada 4/2 años según el
Instalaciones térmicas R.D. 1027/2007 OCA
técnico titulado.
en edificios con licencia RD 1826/200922 tipo de combustible.
Certificado técnico de montaje  Generadores de frío:
RD 238/2013 23
posterior al suscrito por instalador habilitado  Con potencia térmica nominal (Kw): 12 ≤ P ≤ 70: a determinar por el
Orden 19 /11/2013
01/03/2008, definidas de la Comunidad de
y la dirección de obra. órgano competente de cada comunidad autónoma, según su potencia
en el R.I.T.E. /2007 y sus Acreditación de la empresa
Madrid 24 y antigüedad.
IT complementarias instaladora.  Con potencia térmica nominal (Kw): P > 70: a determinar por el
Contrato de mantenimiento con órgano competente de cada comunidad autónoma, según su potencia
empresa autorizada. y antigüedad.
Certificado y registro de la
instalación. Empresa
mantenedora Registro de
Revisión: Operaciones de mantenimiento capacitada inscrita operaciones de
(Ver Tabla 5) en registro mantenimiento
Comunidad de (según IT 3, T-3.1).
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 238/2013 de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
TABLA 3 (RITE – 2008). ITE 08.1.3 Operaciones de Mantenimiento
Medidas Operación Periodicidad
Consumo de combustible M
Consumo de energía eléctrica M
Consumo de agua M
Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida m
Temperatura ambiente en la sala de máquinas m
Temperatura de los gases de combustión m
Contenido de CO m
Índice de capacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos m
Tiro en la caja de humos de la caldera m
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador m
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador m
Medidas en Pérdida de presión en el evaporador m
máquinas Pérdida de presión en el condensador m
frigoríficas Temperatura y presión de evaporación m
Temperatura y presión de condensación m
Potencia absorbida m
En aquellas instalaciones que dispongan de un sistema de gestión inteligente, las medidas indicadas en las tablas adjuntas podrán efectuarse desde el puesto de control central
Las comprobaciones que, como mínimo, deben realizarse y su periodicidad son las indicadas en las tablas que siguen, donde se emplea esta simbología:
- m: Una vez al mes para potencia térmica entre 100 y 1.000 Kw. Una vez cada 15 días para potencia térmica mayor que 1.000 Kw
- M: Una vez al mes
- 2ª: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma
- A: Una vez al año
TABLA 4- RITE 2007
Potencia térmica nominal Tipo de combustible Períodos de inspección
Gases y combustibles renovables Cada 5 años
Otros combustibles Cada 5 años
Gases y combustibles renovables Cada 4 años
Otros combustibles Cada 2 años
TABLA 5- RITE 2007
Medidas de generadores de calor
20 Kw < P ≤ 70 Kw 70 Kw < P < 1000 Kw P > 1000 Kw
Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor 2ª 3m m
Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 2ª 3m m
Temperatura de los gases de combustión 2ª 3m m
Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión 2ª 3m m
Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de
2ª 3m m
partículas sólidas en combustibles sólidos
Tiro en la caja de humos de la caldera 2ª 3m m
Nota: m (una vez al mes); 3m (cada tres meses, la primera al inicio de la temporada); 2ª (cada dos años)
Medidas de generadores de frio
70 Kw < P ≤ 1000 Kw P > 1000 Kw
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3m m
Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3m m
Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3m m
Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua 3m m
Temperatura y presión de evaporación 3m m
Temperatura y presión de condensación 3m m
Potencia eléctrica absorbida 3m m
Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima 3m m
CEE o COP instantáneo 3m m
Caudal de agua en el evaporador 3m m
Caudal de agua en el condensador 3m m
Nota: m (una vez al mes, la primera al inicio de la temporada); 3m (cada tres meses, la primera al inicio de la temporada)
11. CONTROL DE EMISIONES
POTENCIALMENTE REQUISITOS ENTIDAD DE
CONTAMINADORAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONTROL
(Inspección, revisiones…)
ATMÓSFERA (APCA) *
Disponer de la autorización de APCA* (Grupos Certificados de inspección
Grupo A A y B). Inspección por OCA OCA
por OCA.
Adecuación de focos para medida de
Estudio de minimización de emisiones Registro de los controles de
Control de emisiones y límites permitidos de Empresa
Disponibilidad de elementos operativos para el emisiones y niveles de
Grupo B acuerdo a lo establecido en la autorización y mantenedora
Ley 34/200725 control de emisiones.
normativa aplicable. autorizada
contaminación (Libro de
Resolución 12/03/200926 Registro).
R.D. 100/201127
Realizar la notificación de APCA (Grupo C). Inspección por OCA OCA
Adaptación de focos para medida de
Grupo C Estudio de minimización de emisiones
Control de emisiones y límites permitidos de
Registro de los controles de
acuerdo a lo establecido en la normativa emisiones y niveles de
Disponibilidad de elementos operativos para el mantenedora
aplicable (Resolución de 12 de marzo de contaminación Libro de
control de emisiones. autorizada
2009) Registro).
* ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS A LA ATMÓSFERA (APCA): Aquellas que por su propia naturaleza, ubicación o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas
características pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto (Ley 34/2007), o incluidas en el anexo del Real Decreto 100/2011.
Ley 34 /2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Resolución de 12 de marzo de 2009, por la que se desarrollan procedimientos de vigilancia y control de la contaminación atmosférica industrial en la Comunidad de Madrid
Real Decreto 100/2011 DE 28 de enero por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfera, y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
12. INSTALACIONES LEGIONELLA
INSTALACIONES LEGIONELLA NORMATIVA PUESTA EN PERIODICIDAD DE CONTROL ENTIDAD DE CONTROL
FUNCIONAMIENTO (Inspecciones, revisiones…)
Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) , Notificación de Empresa contratada para realizar los
torres de refrigeración, condensadores evaporativos, torres de Ver tabla 6 tratamientos con productos biocidas, Libro de Registro
etc. refrigeración inscrita en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de
la Comunidad de Madrid, a tenor de lo
R.D. 865/200328 dispuesto en el artículo 27 del Real
Instalaciones de agua fría para consumo humano Orden 1187/1998 29 Decreto 1054/200230, de 11 de octubre,
(AFCH), equipos de enfriamiento evaporativo que por el que se regula el proceso de
pulvericen agua, no incluidos en el apartado 1., - Ver tabla 7 evaluación para el registro, autorización Libro de Registro
humectadores, sistemas de riego, contraincendios, y comercialización de biocidas.
Operarios con formación específica
(O.SCO 317/2003)
Orden 1187/1998, de 11 de junio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan los criterios higiénico-sanitarios que deben reunir los aparatos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire y aparatos de humectación para prevención de Legionella.
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
TABLA 6. Planificación del mantenimiento preventivo. Instalaciones de agua caliente sanitaria
Instalaciones Frecuencia Acción realizada
Diario Control de la temperatura de los depósitos finales de acumulación (Tª 60ºC).
Semanal Purga del fondo de los acumuladores.
Apertura de grifos y duchas de instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.
Revisión de la conservación y limpieza de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas). Se hacen
revisiones rotatorias, de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales.
Mensual Purga de válvulas de drenaje de las tuberías.
Control de la temperatura en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los
más cercanos y los más alejados de los cumuladores. Al final del año, se habrán comprobado todos los puntos
finales de la instalación (Tª 50ºC).
caliente sanitaria Trimestral Revisión de la conservación y limpieza de los depósitos acumuladores.
Determinación de Legionella, en muestras de puntos representativos de la instalación.
Anual Revisión general de funcionamiento de la instalación.
 Antes de la puesta en marcha de la instalación.
Siempre  Tras una parada mayor a un mes.
 Tras una reparación o modificación estructural.
 Cuando una revisión general así lo aconseje.
 Cuando lo determine la Autoridad Sanitaria.
TABLA 7. Planificación del mantenimiento preventivo en instalaciones de agua fría
Diario ---
Semanal ---
Mensual revisiones rotatorias de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales.
Control de la temperatura en el depósito. (Si es posible Tª< 20ºC).
Trimestral Revisión del estado de conservación y limpieza de los depósitos.
fría de consumo
Instalaciones de agua Anual Limpieza en la prueba hidráulica
fría contra incendios
13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DE PROTECCIÓN REQUISITOS PUESTA EN
NORMATIVA PERIODICIDAD DE CONTROL ENTIDAD DE CONTROL EVIDENCIA DOCUMENTAL
CONTRA FUNCIONAMIENTO
R.D. 1942/1993 31 Instalaciones apartado 1. c (RD 2267/2004 de
Las operaciones de mantenimiento
3 de diciembre)
recogidas en la Tabla I serán efectuadas por
Orden 19 /11/2013 Inicio de expediente en EICI.
personal de un instalador o un mantenedor
Edificios Existentes de la Comunidad de Solicitud de registro de la instalación.
autorizado, o por el personal del usuario o
(No industriales) Madrid 32 Proyecto técnico firmado por técnico titulado.
titular de la instalación. Constancia documental del
Certificado técnico de montaje suscrito
Las operaciones de mantenimiento cumplimiento del programa de
emitido por técnico competente que acredite Según tablas I y II del Reglamento
recogidas en la tabla II serán efectuadas por mantenimiento preventivo, las
la adecuación de las instalaciones. de Instalaciones de Protección
personal del fabricante, instalador o operaciones efectuadas, el
Acreditación de la empresa instaladora en los Contra Incendios (Real Decreto
mantenedor autorizado para los tipos de resultado de las verificaciones
casos que el centro disponga de instalaciones 1942/1993 de 5 de noviembre)
aparatos, equipos o sistemas de que se y pruebas y la sustitución de
que requieran ser realizadas por estas (Ver tablas 8 y 9).
trate, o bien por personal del usuario, si ha elementos defectuosos que se
adquirido la condición de mantenedor por hayan realizado.
Edificios de Nueva Contrato de mantenimiento con empresa
disponer, de medios técnicos adecuados,
Construcción ajuicio de los servicios competentes en
(No industriales) materia de industria de la Comunidad de
R.D. 1371/2007 33 Certificado y registro de la instalación.
Nota: El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, será de aplicación en caso de que existan almacenamientos de
cualquier tipo, cuando su carga de fuego total, calculada en el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI).
Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el DB-SI-CTE. Documento Básico de Seguridad (SI) en Caso de Incendios del CTE, Rev. Junio 2014.
TABLA 8. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
Cada TRES MESES Cada SEIS MESES
Sistemas automáticos Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución
de detección y alarma de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
de incendios. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).
Sistema manual de Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).
alarma de incendios. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).
Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos,
inscripciones, manguera, etc.
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si
existe), estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.)
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera
en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.
equipadas (BIE) Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. Inspección
visual comprobando la estanquidad del conjunto.
Hidrantes. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los
válvula principal y del sistema de drenaje.
racores.
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas del piso.
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase
Columnas secas. si es necesario).
Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.
Comprobación de las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de
Sistemas fijos de obstáculos para su funcionamiento correcto.
extinción: Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de
- Rociadores de agua. prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de
- Agua pulverizada. polvo, o agentes extintores gaseosos.
- Polvo. Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico,
- Espuma. o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
- Agentes extintores Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de
TABLA 9. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
Cada AÑO Cada CINCO AÑOS
Sistemas automáticos de Verificación de uniones roscadas o soldadas.
detección y alarma de Limpieza y reglaje de relés.
incendios. Regulación de tensiones e intensidades.
Sistema manual de Limpieza de sus componentes.
alarma de incendios. Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el
impulsión, estado del agente extintor. extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión
Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. sobre extintores de incendios («Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23
Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. de junio de 1982).
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema
Bocas de incendio de cierre.
La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15Kg/cm2
equipadas (BIE) Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor
de conexión de la manguera.
Sistemas fijos de Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en
extinción: todo caso:
- Rociadores de agua. - Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
- Agua pulverizada - Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del
- Polvo. peso o presión).
- Espuma. - Comprobación del estado del agente extintor.
- Anhídrido carbónico. - Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
Dokumente ähnlich wie Control Legislativo de Instalaciones
Edisson Mauricio GUEVARA LEGARDA
Psicologia Miscelaneo
magazinesindicatos
Ricardo Soraide
Diseño de un bastidor de ascensor
2_Ejemplo de ProyectoProductivo
20190329130301.pdf
Florentino García Velasco
Cristian Salinas Murillo
CAPÍTULO 1 Estruc Avance01
UNE-EN 81-20 2017_unlocked (1)-DESBLOQUEADO.pdf
josemar alejandro caichihua quispe
tyjbbnm
Ppt a Marco Ascensores[2]
Lista de Residuos Peligrosos EU
Une 73401 Garantia Calidad Insta Nucleares
F-De-07 Matriz de Planificacion de Cambios v1_0
Prevencion y Metodos Extincion Incendios
Charla de Capacitacion
Convocatoria_OADPRS
Hoja de Vida Arco en C Vendido Siemens Ver
jose eulicer gonzalez
AlbertVargas
AlejandroMarteloReales
LA DELINCUENCIA EN EL PERU.docx
Cancion Er Ooo
Las Moscas Trasmiten Diversas Enfermedades
Transferencia de O2 .pdf
t04- Chuquillanqui Camarena, Luis
Luiz Eduardo Chuquillanqui
WilsonDurandPajares
Comlinica
CD-5636
majo_107
SOL-003.pdf
AnaPineda
Informe #6 Descarga por Vertedero.docx
Lateritas y Bauxita1S
Invercion y Costos de c&t(01!07!2017)
PACIFIC FREEZING COMPANY SAC.docx
Colombia es pobre?
intervenciones terapeuticas embarazo.pdf
cardio impri
Formatos PLACE IMSS

References: Real Decreto 
 Real Decreto

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 Real Decreto 

Resolución 

Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto