Source: http://docplayer.es/2019561-La-interconexion-de-generadores.html
Timestamp: 2016-12-06 08:50:24+00:00

Document:
⭐LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES
Download "LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES"
Hugo Sosa Cáceres
1 LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico DIRECTORADO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN JULIO 2008 REGLAMENTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambos o condición de veterano.3 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico Reglamento para la Interconexión de Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica ÍNDICE Sección Página I. INTRODUCCIÓN...1 Artículo A: Propósito...1 Artículo B: Base Legal...1 Artículo C: Aplicabilidad...1 Artículo D: Términos Utilizados...2 Artículo E: Disposiciones Generales...2 II. DEFINICIONES...2 III. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA...9 Artículo A: Disposiciones Generales...9 Artículo B: Leyes, Reglamentos, Códigos y Estándares Aplicables...11 Artículo C: Descripción del Proceso de Interconexión...11 Artículo D: Proceso de Revisión para Interconexión Simple...15 Artículo E: Proceso de Revisión Mediante Estudio Suplementario...18 Artículo F: Criterios y Requisitos Técnicos...21 Artículo G: Pruebas, Modificaciones y Mantenimiento del GD...27 Artículo H: Seguros de Responsabilidad Pública General...29 Artículo I: Esfuerzos Razonables...30 IV. PENALIDADES...30 V. PROCEDIMIENTO APELATIVO...31 VI. INCONSTITUCIONALIDAD...31 VII. VIGENCIA...31 VIII. APROBACIÓN...32 APÉNDICES DEL REGLAMENTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A. Solicitud de Evaluación para la Interconexión de Generador Distribuido (GD) al Sistema de Distribución Eléctrica B. Aspectos Relevantes de los Estándares IEEE 1547 e IEEE 519 C. Diagramas Ilustrativos del Esquema de Protección D. Acuerdo para la Interconexión de Generador Distribuido al Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad4 Estado Libre Asociado de Puerto Rico Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico REGLAMENTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Artículo A: Propósito SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN Este Reglamento establece los requisitos y el proceso para la instalación y operación de los Generadores Distribuidos interconectados con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad). El propósito del mismo es aportar a la estrategia de promover el uso eficiente de la energía y al desarrollo de alternativas de energía renovable garantizando la seguridad de los empleados, clientes y equipos de nuestra Agencia, así como la calidad del ambiente. Las disposiciones de este Reglamento aplican a todo Proyecto de Generador Distribuido que se interconecte al sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. Este Reglamento no aplica a la instalación u operación de Generadores interconectados al sistema de transmisión o subtransmisión, o que operen aislados del sistema de distribución de la Autoridad. Artículo B: Base Legal Este Reglamento se promulga por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en virtud de las enmiendas a la Sección 111 del Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA), según aprobadas en el Subtítulo E, Amendments to PURPA, del Energy Policy Act of 2005 (EPAct 2005) y de las siguientes leyes, según enmendadas: Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo C: Aplicabilidad Este Reglamento aplica e incluye: 1. Las instalaciones privadas de Generadores Distribuidos en los predios, edificios o estructuras de personas naturales o jurídicas, se interconectarán a través del medidor en las instalaciones del Cliente al sistema de distribución eléctrica de la Autoridad, el cual tiene un voltaje nominal de 13.2 kv o menos.5 2 2. Los Generadores Distribuidos privados con Capacidad de hasta 1 MVA. Los Proyectos con Capacidad mayor de 1 MVA se evaluarán mediante un Estudio Suplementario. El mismo considerará las características del Proyecto y del circuito de distribución al cual se propone la interconexión. 3. Persona natural o jurídica, pública o privada y cualquier agrupación de ellas que solicite la interconexión de Generadores Distribuidos con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. Artículo D: Términos Utilizados La palabra utilizada en singular incluye el plural y viceversa. Además, el género masculino incluye el femenino y viceversa. Artículo E: Disposiciones Generales Las disposiciones de este Reglamento quedan complementadas con las del Reglamento para la Certificación de Planos de Proyectos de Construcción Eléctrica, Código Eléctrico Nacional, Código Eléctrico Nacional de Seguridad y de otras leyes o política pública, reglamentos, manuales, normas, patrones y comunicados técnicos, vigentes adoptados por la Autoridad. También quedan complementadas con las disposiciones de los reglamentos de la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). SECCIÓN II: DEFINICIONES Artículo A: Acuerdo de Interconexión Acuerdo para la Interconexión de Generadores Distribuidos al Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad incluyendo los anexos añadidos e incorporados por referencia específica. Este Acuerdo entre la Autoridad y el Cliente autoriza la interconexión del Generador Distribuido con el sistema de distribución de la Autoridad. En este documento se establecen los derechos y responsabilidades de ambas Partes. Ver Anexos. Artículo B: Anti-islas, Anti-islanding Esquema de control instalado como parte del equipo de generación o de interconexión, que detecta y previene la formación de una Isla Eléctrica involuntaria.6 3 Artículo C: Arquitecto Persona natural autorizada por la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico a ejercer la profesión de arquitectura en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; con licencia profesional vigente y miembro activo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Artículo D: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad) Corporación pública y entidad gubernamental creada por la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, con el propósito de proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable posible, sin menoscabo del medio ambiente. Artículo E: Capacidad Valor nominal de generación de potencia eléctrica, usualmente medida en megavatios (MW), megavoltios-amperios (MVA), kilovatios (kw) o kilovoltiosamperios (kva). Artículo F: Capacidad Agregada Suma de todas las capacidades nominales de los Generadores Distribuidos conectados a un mismo alimentador o transformador, según el caso. Artículo G: Carta de Evaluación Comunicación escrita entre la Autoridad y el Solicitante que describe los requisitos para continuar el proceso de Solicitud de Evaluación y recibir el endoso de los Planos de diseño del Proyecto propuesto. Artículo H: Cliente Aquel Solicitante que cumpla con todas las disposiciones de este Reglamento e interconecte su Generador Distribuido al sistema de distribución de la Autoridad. Artículo I: Cogeneradora Cualquier instalación que produce continuamente electricidad y cualquier otra forma de energía termal útil (i.e. calor o vapor) que se utiliza para propósito industrial, comercial, residencial o institucional, y que por lo demás cumple con los requerimientos del capítulo 18 del Code of Federal Regulations, Secciones (b) y para la operación, eficiencia y uso de la energía producida.7 4 Artículo J: Condiciones Inseguras de Operación Condiciones que si no son corregidas o modificadas pueden ocasionar daños a la vida o equipos; pérdida de la integridad del sistema de distribución u operación del equipo fuera de los parámetros requeridos en este Reglamento. Artículo K: Demanda Pico Valor máximo de la carga o demanda eléctrica de un circuito o sistema eléctrico, durante un intervalo de tiempo definido, típicamente medida en MW, MVA, kw o kva. Artículo L: Diagrama del Esquema de Protección y Control Dibujos que muestran el alambrado de los relés y otros equipos de protección con sus conexiones. Los dibujos mostrarán todos los detalles relacionados con su operación, ya que estos equipos son un elemento crítico para la interconexión. Artículo M: Diseñador Ingeniero o Arquitecto, licenciado y colegiado, que elabora o confecciona planos. Artículo N: Disturbio Eléctrico Evento que causa una desviación de los valores nominales de corriente, voltaje o frecuencia. Artículo O: Emergencia Incidente súbito o inesperado que conlleva un peligro claro e inminente que requiere acción inmediata para prevenir o mitigar la pérdida o daño a la vida, salud, propiedad o a los servicios públicos esenciales o a la continuidad de estos últimos. Artículo P: Equipo Aprobado Equipo de tecnología de inversores que cumple con los requisitos del estándar IEEE 1547 o UL 1741, según aplicables, certificado por un Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente y autorizado por la Autoridad para uso en Generadores Distribuidos interconectados con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. Artículo Q: Equipo de Interconexión Cables eléctricos, interruptores y equipo relacionado requeridos para la interconexión del Generador Distribuido.8 5 Artículo R: Equipo de Medición Equipo y programación necesarios para medir la potencia eléctrica que incluye el medidor, transformadores de voltaje y corriente, base del medidor y gabinete de medición, entre otros. Artículo S: Equipo de Protección Equipo y funciones para proteger el sistema de distribución de Condiciones Inseguras de Operación. Artículo T: Estándar IEEE 1547 Serie de estándares sobre interconexión de generadores con sistemas eléctricos, elaborado por el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (IEEE en inglés). Incluye los estándares , , y otros añadidos a esta serie. Artículo U: Estudio Suplementario Proceso de análisis que realiza la Autoridad cuando la Solicitud de Evaluación para interconexión del Generador Distribuido no cualifica para el Proceso de Revisión para Interconexión Simple. Artículo V: Exportar Energía Suplir potencia eléctrica a través del punto de entrega desde el sistema del Cliente hacia el sistema de distribución de la Autoridad. Artículo W: Generador Aparato que convierte energía mecánica, química o solar a energía eléctrica. Artículo X: Generación Distribuida, Generador Distribuido (GD) Generadores eléctricos o Inversores, Equipos de Protección, seguridad, interconexión y equipos asociados necesarios para producir energía eléctrica en la instalación del Cliente y ser capaz de operar en paralelo con el sistema de distribución de la Autoridad. Artículo Y: Ingeniero Persona natural autorizada por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico a ejercer la profesión de ingeniería en el Estado Libre Asociado de9 6 Puerto Rico; con licencia profesional vigente y miembro activo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Artículo Z: Interruptor de Interconexión Dispositivo de desconexión que aislará al Generador Distribuido del sistema eléctrico de la Autoridad al ocurrir cualquier Disturbio Eléctrico. Por lo general este dispositivo opera de manera automática. No se aceptará el uso de fusibles para proveer esta función. Artículo AA: Interruptor Manual Dispositivo de operación manual con capacidad de interrumpir la corriente máxima a la cual estará expuesto. El mismo será visible y accesible al personal de la Autoridad, y proveerá para asegurar con un candado de la Autoridad la posición abierta del interruptor. Artículo BB: Inversor Equipo o sistema que cambia la potencia de corriente directa a corriente alterna y viceversa, según aplique. Artículo CC: Isla Eléctrica, Islanding Condición en el sistema de distribución donde uno o más Generadores Distribuidos energizan una porción de un alimentador aislado eléctricamente del resto del sistema de distribución. Artículo DD: Laboratorio de Pruebas Reconocido Nacionalmente, (NRTL en inglés) Laboratorio acreditado que, entre sus funciones, realiza pruebas de certificación requeridas en los estándares IEEE 1547 o UL Artículo EE: Operación en Paralelo Operación simultánea del Generador Distribuido con el sistema de distribución que mientras está interconectado, pudiera transferir energía eléctrica entre los sistemas eléctricos del Cliente y de la Autoridad.10 7 Artículo FF: Parpadeo, Voltage Flicker Fluctuación o inestabilidad de voltaje en el sistema de distribución que puede ocasionar cambios en los niveles de iluminación y daños a equipos, que afectan adversamente la calidad del servicio de energía eléctrica a los clientes. Artículo GG: Planos Dibujos detallados y precisos, hechos a una escala conveniente, que representan gráficamente la interconexión propuesta del Generador Distribuido con la Autoridad, y que requieren la firma del Diseñador que los preparó o confeccionó. Estos dibujos incluyen Planos de Instalaciones Eléctricas, de Situación y de Ubicación. Artículo HH: Planos de Instalaciones Eléctricas Dibujos que ilustran el sistema eléctrico existente en el área de la obra de construcción y el sistema eléctrico propuesto para servir el Proyecto nuevo. Estos dibujos usan de marco de referencia geográfica el sitio o solar descrito en los Planos de Situación. Artículo II: Planos de Situación, Site Plan Dibujos que representan el solar de la obra de construcción respecto a los puntos cardinales. Estos dibujos presentan los terrenos, edificios o estructuras colindantes al solar, así como las calles, carreteras o accesos vehiculares al mismo. Artículo JJ: Planos de Ubicación, Location Plan Dibujos que representan la ubicación del Proyecto de construcción en un mapa topográfico del United States Geological Survey (USGS) con coordenadas Lambert y una escala de 1: Artículo KK: Proceso de Revisión para Interconexión Simple Análisis que realiza la Autoridad cuando recibe la Solicitud de Evaluación para determinar si la instalación cualifica para el proceso de interconexión simple o si requiere realizar un Estudio Suplementario. Artículo LL: Productor Cualificado Cualquier productor pequeño de electricidad o Cogeneradora que cumple con los criterios de Capacidad, combustible, eficiencia y titularidad especificados en el11 8 capítulo 18 del Code of Federal Regulations, Capítulo I, Parte 292 Subparte B de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Artículo MM: Proyectista Persona que realiza y facilita los Proyectos. El Proyectista y el Diseñador pueden ser la misma persona. Artículo NN: Proyecto Obra a realizarse conforme a Planos de Construcción certificados bajo las disposiciones de los Reglamentos de ARPE y de la Autoridad, para la Certificación de Proyectos de Construcción. Artículo OO: Pruebas de Aceptación Pruebas a las que se someten los equipos antes de que éstos entren en servicio para garantizar que los mismos operan según su diseño o especificación. Artículo PP: Pruebas Periódicas Pruebas realizadas al GD y equipos asociados en un intervalo de tiempo predeterminado conforme con las especificaciones del manufacturero. Artículo QQ: Punto Común de Conexión (PCC) Análogo al punto de entrega según definido en el Reglamento de Términos y Condiciones. Artículo RR: Reconectador, Recloser Dispositivo de protección que, ante un Disturbio Eléctrico en el circuito que protege, automáticamente interrumpe y recierra el circuito de distribución eléctrica con una secuencia predeterminada de interrupciones y recierres. Artículo SS: Reglamento de Interconexión, Reglamento Reglamento para la Interconexión de Generadores con el Sistema de Distribución Eléctrica. Artículo TT: Solicitante Persona natural o jurídica, pública o privada y cualquier agrupación de ellas que12 9 solicite la interconexión del Generador Distribuido con el sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. Artículo UU: Solicitud de Evaluación Formulario que se someterá a la Autoridad para solicitar la interconexión del GD al sistema de distribución eléctrica de la Autoridad. Ver Anexos. Artículo VV: Transformador de Interconexión, Transformador Transformador a través del cual se interconectará el GD al sistema de distribución primaria de la Autoridad. Éste podrá ser el transformador que suple las instalaciones del Solicitante. SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Artículo A: Disposiciones Generales 1. Autorización Requerida para Operar a. El Solicitante cumplirá con este Reglamento, formalizará un Acuerdo de Interconexión y recibirá por escrito el permiso de la Autoridad, para comenzar la Operación en Paralelo del GD con el sistema de distribución de la Autoridad. 2. Servicios No Provistos con el de Interconexión a. La compra de energía al Cliente y otros servicios requeridos por éste no se regulan en el presente Reglamento y se formalizarán en acuerdos distintos al de interconexión. Por ejemplo, los servicios de medición neta se establecerán conforme a la Ley Núm. 114 del 16 de agosto de 2007, supra, y la reglamentación vigente promulgada por dicha ley. b. La interconexión del GD en paralelo con el sistema de distribución de la Autoridad, no le otorga al Cliente el derecho a utilizar el sistema para la distribución de energía a otros clientes de la Autoridad. 3. Revisiones e Inspecciones del Diseño y la Construcción a. La Autoridad revisará el diseño del GD del Solicitante y lo inspeccionará previo al comienzo de la Operación en Paralelo con el13 10 sistema de distribución. b. Mediante la firma del Plano, el Diseñador certifica que éste se preparó en conformidad con las leyes, reglamentos, códigos y patrones aprobados por la Autoridad. La Autoridad no será responsable del diseño de los Planos y el endoso de éstos por parte de la Autoridad no relevará de responsabilidad al Diseñador. El constructor, al momento de comenzar las obras, será responsable de cumplir con las disposiciones del Código Eléctrico Nacional, Código Eléctrico Nacional de Seguridad, las leyes aplicables y los reglamentos vigentes de la Autoridad y de otras agencias o entidades de gobierno. Lo aquí dispuesto no relevará a las Partes que intervengan en el diseño, construcción e inspección del Proyecto de cumplir con los requisitos del Reglamento para la Certificación de Planos y Proyectos de Construcción Eléctrica. c. El GD del Solicitante estará equipado con los dispositivos y la programación de protección diseñados para prevenir la formación de una Isla Eléctrica. d. Se requerirá un Interruptor Manual que pueda operarse y asegurarse con un candado de la Autoridad. Este Interruptor estará visible y accesible a personal de la Autoridad. e. La Autoridad informará por escrito al Solicitante las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos de este Reglamento. 4. Derecho al Acceso El Cliente proveerá acceso al personal de la Autoridad, para que estos puedan ejecutar sus deberes conforme con este Reglamento, el Acuerdo de Interconexión y el Reglamento de Términos y Condiciones Generales para el Suministro de Energía Eléctrica. 5. Operación y Mantenimiento a. El Cliente será responsable de operar, mantener y reparar el GD para que cumpla en todo momento con los requisitos de interconexión de este Reglamento y con el Acuerdo de Interconexión. b. La Autoridad requerirá al Cliente, como condición para renovar el Acuerdo de Interconexión, certificaciones que acrediten las Pruebas Periódicas y los mantenimientos al GD, según se establece en este Reglamento. Si el Cliente no presenta dichas certificaciones se le14 11 revocará el permiso de Operación en Paralelo y se le desconectará del sistema de distribución de la Autoridad. c. La Autoridad se reserva el derecho de estar presente en las pruebas y los trabajos de mantenimiento preventivo del GD. 6. Interrupciones y Desconexión a. La Autoridad podrá desconectar o limitar la operación del GD del sistema de la Autoridad en cualquier momento, bajo las siguientes condiciones: 1) Sin notificación previa: a) En eventos de Emergencia o para corregir Condiciones Inseguras de Operación. 2) Con notificación previa: a) Si se determina que el Cliente no cumple con alguna de las disposiciones del Reglamento. Dicha determinación se notificará al Cliente, por escrito, al menos con 30 días de anticipación. b) Para realizar trabajos rutinarios de mantenimiento, reparación o modificaciones al sistema de distribución eléctrica. c) Al vencimiento del Acuerdo de Interconexión. b. El Cliente podrá optar por desconectarse del sistema de distribución de la Autoridad. El mismo notificará, por escrito, su intención de desconectarse a la Oficina de Ingeniería de Distribución de la Región en donde ubique el GD, con por lo menos 30 días de anticipación. Esta desconexión no se interpretará como una terminación del Acuerdo de Interconexión a no ser que el Cliente así lo solicite. Artículo B. Leyes, Reglamentos, Códigos y Estándares Aplicables Las disposiciones de este Reglamento se complementarán con las de otras leyes, reglamentos, normas y patrones en vigor, adoptados por la Autoridad. Artículo C. Descripción del Proceso de Interconexión 1. Disposiciones Generales a. El Solicitante completará y entregará la Solicitud de Evaluación para la interconexión del GD en la Oficina de Ingeniería de Distribución de la15 12 Región en donde se construirá el GD. La misma estará disponible en las Oficinas de Ingeniería de Distribución Regional y en la página de Internet de la Autoridad. b. La Autoridad evaluará la Solicitud de Evaluación y notificará, mediante una Carta de Evaluación, los resultados al Solicitante. c. El GD se conectará al sistema de distribución de la Autoridad a través del Equipo de Medición de la Autoridad en las instalaciones del Solicitante. d. Si el Solicitante no es dueño de la propiedad donde se instalará el GD, la Solicitud de Evaluación especificará la relación del Solicitante con el dueño de la misma. Además, incluirá un documento del que surja el derecho a instalar el GD en dicha propiedad. Esto no será requisito indispensable para radicar la Solicitud de Evaluación, pero se requerirá al momento de completar el Acuerdo de Interconexión. La evidencia que se requiere para demostrar el derecho a instalar el GD en la propiedad es la siguiente: 1) Ser dueño del lugar o arrendatario con derecho a desarrollar en la propiedad sistemas propios de generación. 2) Poseer una opción de compra o arrendamiento para desarrollar un GD en la propiedad. 3) Una relación de negocios entre el Solicitante de interconexión y la entidad con derecho a vender, arrendar, poseer u ocupar el lugar para ese propósito. e. La Autoridad atenderá las Solicitudes de Evaluación según la fecha y hora de entrega. f. El Director Ejecutivo o su representante autorizado y el Cliente determinarán los términos y condiciones para cualquier interconexión previa a la vigencia de este Reglamento. g. El flujograma de la Figura 1 ilustra el Proceso de Interconexión de Generación Distribuida. Éste no incluye los procesos, endosos, permisos u otros trámites administrativos requeridos por otras agencias.16 13 Figura 1. Flujograma del Proceso de Interconexión de Generación Distribuida.17 14 2. Solicitud de Evaluación para Interconexión de Generador Distribuido a. El Solicitante entregará la Solicitud de Evaluación en la Oficina de Ingeniería de Distribución Regional que aplique, según la localización de su Proyecto. b. Documentos que deberá entregar con la Solicitud de Evaluación: 1) Para desarrollos nuevos o GDs con capacidad mayor o igual a 50 kw instalados en facilidades existentes, dos copias de los Planos de Situación (Site Plan) que incluyan la ubicación (Location Plan) del proyecto. 2) Diagrama del Esquema de Protección y Control. 3) Número de Proyecto de ARPE, Junta de Planificación o Municipio Autónomo, de tenerlo disponible. Será necesario presentar este número al momento de firmar el Acuerdo de Interconexión. c. Todo proyecto nuevo presentado por un Proyectista, que consista de múltiples unidades, cada una con uno o más GDs propios y con servicio eléctrico individual, se considerará para propósitos de evaluación como un solo Proyecto. La evaluación tomará en consideración las características de cada GD individual y del total de los GDs como agregados. Los costos asociados del estudio, si alguno, serán responsabilidad del Solicitante. Ejemplo: un desarrollo de un proyecto con múltiples unidades residenciales, cada una con su GD particular. d. La Solicitud de Evaluación se sellará con la fecha y hora al momento de recibo. e. La Autoridad entregará al Solicitante una Carta de Evaluación dentro de los 20 días laborables de recibo de la Solicitud de Evaluación. La misma indicará alguno de los siguientes resultados de la evaluación: 1) El Proyecto cumple con el Proceso de Revisión para Interconexión Simple. El Solicitante podrá proseguir a la etapa de endoso de los Planos del Proyecto propuesto. 2) Se necesita información adicional para completar la evaluación. En caso de que el Solicitante no provea toda la información requerida en la Solicitud de Evaluación, o si la Autoridad necesita información adicional para completar la evaluación, se requerirá al Solicitante que someta dicha información. 3) El Proyecto no cumple con el Proceso de Revisión para Interconexión Simple. La Autoridad evaluó el GD propuesto y determinó que se requiere un Estudio Suplementario para18 15 determinar los cambios necesarios al sistema del Solicitante o al de la Autoridad, si alguno, previo al proceso de certificación o endoso. La Autoridad notificará los análisis que incluirá el Estudio Suplementario, así como el costo estimado y el tiempo que conlleva realizar el mismo. f. Si la Carta de Evaluación indica que se requiere información adicional o es necesario realizar un Estudio Suplementario, el Solicitante tendrá 30 días para someter la información adicional solicitada o aceptar el estudio con sus costos asociados, según aplique. Si no cumple con esto en el término indicado, se entenderá que el Solicitante retira la Solicitud de Evaluación. g. El endoso del Proyecto estará sujeto a que el Solicitante entregue los documentos requeridos en la Carta de Evaluación o en el Estudio Suplementario, incluyendo el Acuerdo de Interconexión firmado. Dicho endoso tendrá vigencia de un año. 3. Interconexión a. El Solicitante podrá comenzar la construcción del GD luego de que la Autoridad endose los planos del diseño eléctrico y éste obtenga los permisos y endosos de las demás agencias correspondientes. b. Para comenzar a operar en paralelo con el sistema de distribución de la Autoridad es requisito realizar Pruebas de Aceptación al equipo, según lo dispuesto en el Artículo G de esta Sección, Pruebas, Modificaciones y Mantenimiento del GD. c. La Autoridad autorizará la Operación en Paralelo del GD con el sistema de distribución eléctrica, luego que se cumpla de forma satisfactoria con la inspección, las pruebas, los términos aplicables del Acuerdo de Interconexión y se paguen los costos relacionados con la interconexión, incluyendo los costos relacionados al Estudio Suplementario y a las mejoras necesarias al sistema de distribución, según aplique. Estos costos se determinarán según las particularidades del GD y del circuito de distribución al cual se propone la interconexión. Artículo D. Proceso de Revisión para Interconexión Simple 1. Aplicabilidad a. La evaluación del Proceso de Revisión para Interconexión Simple establece los criterios para verificar que la interconexión del GD no19 16 degrade la operación del sistema eléctrico, no presente riesgos y garantice la seguridad de la ciudadanía, los empleados de la Autoridad, los clientes y los equipos del Solicitante. b. El Proceso de Revisión para Interconexión Simple aplica al Solicitante que proponga conectar al sistema de distribución de la Autoridad un Equipo Aprobado, a base de inversor, monofásico no mayor de 25 kw o trifásico con capacidad no mayor de 200 kw. Para considerarse como Equipo Aprobado, el GD tiene que cumplir con los criterios del Inciso 2 del Artículo F, Criterios y Requisitos Técnicos. c. Si no se satisface alguno de los criterios del Proceso de Revisión Para Interconexión Simple será necesario realizar un Estudio Suplementario. Éste determinará los cambios que requiere el diseño del GD o el sistema de la Autoridad, si alguno, antes de que ésta apruebe la interconexión del GD del Solicitante. d. La Figura 2 ilustra el Proceso de Revisión para Interconexión Simple.20 17 Figura 2. Flujograma del Proceso de Revisión para Interconexión Simple. 2. Criterios de Evaluación del Proceso para Interconexión Simple a. Para cualificar bajo el proceso de interconexión simple, el GD deberá reunir las siguientes características: 1) La Capacidad Agregada de todos los GD conectados en un mismo alimentador, incluyendo el GD propuesto, no excederá el 15 por ciento (15%) de la Demanda Pico anual del mismo. Esta Demanda Pico se determinará a la salida del alimentador en la subestación y corresponderá a la demanda máxima registrada en el alimentador durante los 12 meses previos a la fecha en que se recibe la Solicitud de Evaluación.21 18 2) El equipo estará aprobado por la Autoridad según el Inciso 2 del Artículo F, Certificación y Aprobación de Equipos. 3) Será basado en tecnologías de inversores, monofásico con capacidad no mayor de 25 kw o trifásico con capacidad no mayor de 200 kw. 4) La Capacidad Agregada de los GD conectados a un Transformador, incluyendo el GD propuesto, será menor o igual a la Capacidad del mismo. 5) La Capacidad Agregada conectada al sistema de distribución, incluyendo el GD propuesto, será menor o igual al uno por ciento (1%) de la Demanda Pico del sistema eléctrico de la Autoridad. 6) El GD cumple con los requisitos señalados en el Artículo F, de esta Sección, Criterios y Requisitos Técnicos, de este Reglamento. Artículo E. Proceso de Revisión Mediante Estudio Suplementario 1. Aplicabilidad a. Las solicitudes que no cumplan con los criterios de evaluación del Proceso de Revisión para Interconexión Simple, requerirán un Estudio Suplementario para continuar con el proceso de interconexión. Este estudio determinará si es necesario realizar mejoras al sistema de distribución eléctrica de la Autoridad o cambios al diseño del GD, para lograr la interconexión segura y confiable del GD. b. La Autoridad, mediante Carta de Evaluación, notificará al Solicitante o a su representante que es necesario un Estudio Suplementario. Dicha carta incluirá la información adicional requerida, si alguna, los análisis que realizará la Autoridad y proveerá un estimado de los costos y el tiempo que conlleva el estudio. El Solicitante tendrá 30 días para aceptar el Estudio Suplementario con sus costos asociados y someter la información adicional solicitada. Si no cumple con lo requerido en la oración anterior en dicho término, se entenderá que el Solicitante retira la Solicitud de Evaluación. c. La Tabla 1 presenta una guía de los costos para los estudios, divididos por tecnologías del GD y la capacidad de los mismos. Mostrar más
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico REGLAMENTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE GENERADORES AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA DE MEDICIÓN NETA OCTUBRE 2012 Somos un Más detalles REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE MEDICIÓN NETA
REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE MEDICIÓN NETA Estado Libre Asociado de Puerto Rico Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DE MEDICIÓN NETA SEPTIEMBRE Más detalles REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENERO 2010 Guías Efectivas: una Empresa Competitiva Somos un patrono con igualdad de oportunidades Más detalles Requisitos técnicos para la interconexión de fuentes distribuidas de. generación en pequeña escala.
Requisitos técnicos para la interconexión de fuentes distribuidas de 1. ALCANCE generación en pequeña escala. Este documento establece los requisitos y especificaciones técnicas para la interconexión entre Más detalles GUÍAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ENDOSO O RECOMENDACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS E INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO DIRECTORADO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN GUÍAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ENDOSO O RECOMENDACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS E INSPECCIÓN DE OBRAS Más detalles ESTÁNDARES Y PROCESOS para PROYECTOS Y EQUIPOS FOTOVOLTAICOS y el efecto de la nueva LEY de PERMISOS sobre estos.
ESTÁNDARES Y PROCESOS para PROYECTOS Y EQUIPOS FOTOVOLTAICOS y el efecto de la nueva LEY de PERMISOS sobre estos. Oficina de Gerencia ARQ. ALBERTO LASTRA POWER, DIRECTOR EJECUTIVO La Ley 161 aprobada el Más detalles AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTENIDO Tarifa Página GRS Servicio Residencial General... 2-3 LRS Servicio Residencial Especial... 4-5 RH3 Servicio Más detalles REGLAMENTO SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA
REGLAMENTO SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA 24 DE ABRIL DE 2014 Reglamento sobre el uso y manejo del Más detalles REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE PLANOS Y LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS EN EDIFICIOS
La Junta Directiva General, en su sesión Nº 37-03/04-G.E. de fecha 30 de setiembre del 2004, acordó lo siguiente: Acuerdo Nº 4: Aprobar la propuesta de modificación al Reglamento para el trámite de planos Más detalles NORMAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
1. OBJETO En la presente norma se definen las condiciones técnicas de la conexión de plantas de generación de energía eléctrica trifásica al Sistema de Distribución Local de Energía de las Empresas Públicas Más detalles CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO
CÓDIGO DE REDES FOTOVOLTAICO NORMAS TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE CALIDAD, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE CENTRALES SOLARES Y CENTRALES SOLARES CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL Más detalles Para ordena y autorizar a la AEE a establecer un programa de medición neta (net metering) Ley Núm. 114 de 16 de agosto de 2007
(P. del S. 1212), 2007, ley 114 (Conferencia) Para ordena y autorizar a la AEE a establecer un programa de medición neta (net metering) Ley Núm. 114 de 16 de agosto de 2007 Para ordenar y autorizar a la Más detalles Especificación Técnica
Página 1 de 24 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable Más detalles Mecanismos de interruptores de transferencia de bypass
Tema relacionado con la energía #6013 Información técnica de Cummins Power Generation Mecanismos de interruptores de transferencia de bypass > Notas técnicas Por Gary Olson, director, Desarrollo de sistemas Más detalles ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Consideraciones para proyectos solar fotovoltaicos: media y gran escala Ing. Francisco Gómez Bueno Octubre 2014 1 Hay 2 tipos de Sistemas Fotovoltaicos (FV) Sistema FV aislado Más detalles Contrato de Ventas. Contrato Ventas Residenciales Página 1 de 11
Contrato de Ventas Este documento es el Contrato de Ventas entre New Energy Consultants and Contractos, Inc, una corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el número Más detalles Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Santurce, Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Santurce, Puerto Rico REGLAMENTO PARA REGIR LA OPERACION DE NEGOCIOS DEDICADOS A LA VENTA, ALQUILER Y ENTRENAMIENTO DE PERROS GUARDIANES Más detalles LICENCIA EN ELECTRICIDAD
LICENCIA EN ELECTRICIDAD La ley del Estado de Israel establece que quien se ocupa de trabajos en electricidad, debe contar con una licencia vigente y correspondiente al tipo de labor específico. Efectuar Más detalles COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
COMISIÓN DE METROLOGÍA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO GUÍA PARA LA APLICABILIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN ITC/3022/2007, DE 10 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL Más detalles Este procedimiento no aplica a un cliente cuyo único propósito sea el de vender energía eléctrica, por medio de una Central Particular.
ANEXO A Procedimiento para la Conexión de Centrales Particulares de Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias de hastaa Quinientos (500) kilowatts, a las Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión de las Empresas Más detalles Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Marzo 2008 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Más detalles Protección de Falla a Tierra
GE Energy Industrial Solutions Protección de Falla a Tierra Programa Digital de Especificación América Latina Sistemas de protección de Falla a Tierra para equipo de Baja Tensión. I. Introducción En los Más detalles LEY EXPOSICION DE MOTIVOS
(P. de la C. 3647) LEY Para enmendar el inciso (c) y añadir los nuevos incisos (x) y (y) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Energía Más detalles Especificación para la Interconexión a la Red Eléctrica de Baja Tensión de Sistemas Fotovoltaicos con capacidad hasta 30 kw
Especificación para la Interconexión a la Red Eléctrica de Baja Tensión de Sistemas Fotovoltaicos con capacidad hasta 30 kw 1 Contenido de la Especificación 1.- Objetivo 2.- Campo de aplicación 3.- Normas Más detalles Gobierno de Puerto Rico OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS Guaynabo, Puerto Rico ENMIENDA A LA REGLA LXX, REGLAMENTO NÚM. 6254
Gobierno de Puerto Rico OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS Guaynabo, Puerto Rico ENMIENDA A LA REGLA LXX, REGLAMENTO NÚM. 6254 SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO PARA VEHÍCULOS DE MOTOR ARTÍCULO 1. Más detalles LEY 235 30 DE AGOSTO DE 2000
(P. del S. 2597) LEY 235 30 DE AGOSTO DE 2000 Para crear la Ley sobre el Catastro Multifinalitario y Multidisciplinario de Puerto Rico, bajo la autoridad y responsabilidad del Centro de Recaudación de Más detalles Proceso para conexión a clientes fuera del área de los 200 metros red aérea
Proceso para conexión a clientes fuera del área de los 200 metros red aérea Estimado cliente de EEGSA: Con el fin de facilitar su relación con nosotros, hemos preparado este documento en el cual se explica Más detalles de Diseño en Puerto Rico
Consideraciones Profesionales de Diseño en Puerto Rico Carlos J. Ortega, PE, RCDD OC Engineering Group, PSC Presidente IIE 1er Vice Presidente Nota: El autor no se resposabiliza por la información presentada. Más detalles LEY NUM. 180 7 DE DICIEMBRE DE 2007
(P. de la C. 3343) LEY NUM. 180 7 DE DICIEMBRE DE 2007 Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 y 23 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE ESTADO Número: Fecha: Aprobado: Secretario de Estado Más detalles PROCEDIMIENTO LOCKOUT & TAGOUT
1.0 Propósito 1.1 Protección a los empleados del riesgo de una energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada por maquinaria o equipo durante el mantenimiento o servicio al mismo. Más detalles NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST- COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE NEAST GUATEMALA C.A. Página 1/9 INDICE NORMAS DE ESTUDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE -NEAST- TITULO Más detalles Especificaciones. Controles BankGuard Plusr de S&C. Para Bancos de Capacitores en Subestaciones y Reactores en Derivación
Para Bancos de Capacitores en Subestaciones y Reactores en Derivación Especificaciones Condiciones de Venta NORMALES: Aplican las condiciones de ventas normales por parte del vendedor que se estipulan Más detalles UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ENERGÍA DIRECCIÓN DISTRIBUCIÓN NORMAS TECNICAS DE ENERGÍA NORMAS DE DISEÑO PLANTAS DE EMERGENCIA INDICE DE CONTENIDO
Página 1 de 15 INDICE DE CONTENIDO 9 PLANTAS DE ENERGIA Y SISTEMAS DE EMERGENCIA... 3 9.1 Generalidades... 3 9.1.1 Obligatoriedad de la planta de emergencia.... 3 9.1.2 Cargas en una planta de emergencia... Más detalles El Gobierno cuenta con una flota de aproximadamente, 12,000 vehículos.
1. INTRODUCCIÓN La Administración de Servicios Generales (ASG) es la agencia de la Rama Ejecutiva encargada de integrar servicios auxiliares dispersos en los organismos gubernamentales, para que se provean Más detalles COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CNEE NORMA TÉCNICA PARA LA CONEXIÓN, OPERACIÓN, CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE NTGDR- Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR OFICINA DEL SECRETARIO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR OFICINA DEL SECRETARIO REGLAMENTO SOBRE GARANTÍAS DE EQUIPOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA DISPOSICIONES GENERALES I REGLA 1 - AUTORIDAD Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO SENADO DE PUERTO RICO. P. del S. 284. 23 de enero de 2009. Presentado por el señor Tirado Rivera
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO ta Asamblea ra Sesión Legislativa Ordinaria SENADO DE PUERTO RICO P. del S. de enero de 00 Presentado por el señor Tirado Rivera Referido a las Comisiones de Agricultura; Más detalles Requisitos para contratar Servicio de Energía
Requisitos para contratar Servicio de Energía Introducción Una vez completados los trámites de Inspección, Aprobación de Proyectos, Endoso y Conexión se deberá proceder de la siguiente manera: 1. Si la Más detalles Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente. Siemens AG 2010 Energy Sector
Reconectadores de vacío Siemens para suministro eléctrico inteligente Energy Sector 1. Es su red lo bastante segura? Graves incidentes se deben muchas veces a causas pequeñas: Impacto de rayos viento ramas Más detalles Estructura Tarifaria Autoridad de Energía Eléctrica
Estructura Tarifaria Autoridad de Energía Eléctrica Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 Las tarifas vigentes se establecieron por la facultad que otorgó su Ley Orgánica Más detalles NORMA TÉCNICA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE NORMA TÉCNICA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y USUARIOS AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA. NTGDR GUATEMALA, C.A. Resolución CNEE-227-2014 Página Más detalles Avances en Programas de Eficiencia energética en Colombia Generación Distribuida y Redes inteligentes, Resultados de una red piloto experimental
Avances en Programas de Eficiencia energética en Colombia Generación Distribuida y Redes inteligentes, Resultados de una red piloto experimental Horacio Torres-Sánchez Programa PAAS-UN www.paas.unal.edu.co Más detalles REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPUESTA DE ADICIÓN DEL TITULO XI: NORMAS DE MEDICIÓN APLICABLES A LOS CLIENTES REGULADOS OCTUBRE - 2012 TÍTULO XI: NORMAS DE MEDICIÓN Más detalles GOBIERNO DE PUERTO RICO OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS REGLAMENTO PARA ESTABLECER EL REGISTRO DE CONSULTORES CERTIFICADOS Y AUTORIZADOS Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PR SAN JUAN, PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PR SAN JUAN, PUERTO RICO REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION PREFACIO La Ley Número 7 del 19 de Más detalles AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ASEP)
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ASEP) Procedimiento para la Interconexión de Pequeños Sistemas Fotovoltaicos (PSF) y Pequeños Sistemas Eólicos (PSE), no mayores de (10) kilowatts, a las Redes Más detalles La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007
5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 0.1 Portada Manual Página X de Y La Empresa Manual del Sistema de Más detalles Área Vinculación Clientes Energía. Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía
Área Vinculación Clientes Energía Conexión y Vinculación de Clientes al Servicio de Energía EPM Conexión y Vinculamos Clientes al Mercado de Energía Disponibilidad Punto de Conexión Proyecto, estudios, Más detalles Características Generales Estándar:
Características Generales Estándar: Tensión de entrada: 127 Vac (220 opcional) Tensión nominal de salida: 120 ó 127 Vac (220 opcional) Frecuencia 50/60 hz. Rango de entrada: +15% -30% Vac de tensión nominal. Más detalles INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON CAPACIDAD HASTA
AGOSTO 2008 MÉXICO C O N T E N I D O 1 OBJETIVO 1 2 CAMPO DE APLICACIÓN 1 3 NORMAS QUE APLICAN 1 4 DEFINICIONES 1 4.1 Arreglo Fotovoltaico 1 4.2 Caja de Conexión 1 4.3 Celda Fotovoltaica 1 4.4 Conductores Más detalles Instalaciones de Consumo en Baja Tensión NCH Elec. 4/2003
14.- SISTEMAS DE AUTOGENERACION 14.0.- CONCEPTOS GENERALES 14.0.1.- Los sistemas de autogeneración están destinados a proporcionar energía a instalaciones eléctricas en forma independiente de la red pública Más detalles Reforma Energética Sector de Electricidad
Reforma Energética Sector de Electricidad El Congreso de la Unión aprobó el paquete de reformas legislativas en materia de energía, que incluyen la Ley de la Industria Eléctrica ( LIE ) y la Ley de la Más detalles GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO REGLAMENTO DE LA LEY DE CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS POR INVERSIÓN EN LA NUEVA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA ALQUILER A FAMILIAS DE INGRESOS BAJOS Más detalles MEDIDOR CÓMO FUNCIONA. La energía se actualiza
Medidores inteligentes La energía se actualiza Al actualizarnos a nuevas tecnologías avanzadas de medición, estamos invirtiendo en nuestra infraestructura y en nuestros clientes. Actualmente existen teléfonos Más detalles Código de Seguros de Puerto Rico; Adición del Capítulo 30 Ley Núm. 104 de 19 de julio de 2002
Página: 1 Código de Seguros de Puerto Rico; Adición del Capítulo 30 Ley Núm. 104 de 19 de julio de 2002 (P. del S. 1574) (Conferencia) Para adicionar un nuevo Capítulo 30 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio Más detalles SOLICITUD PARA OPERAR EN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Certificación (Completar y suministrar información contenida en Sección A)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO 500 Ave. Roberto H. Todd, San Juan, Puerto Rico 00907-3941 Teléfono: (787) 756-0804 SOLICITUD PARA OPERAR Más detalles Construcción de Obras Públicas y Mejoras Permanentes
Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR Construcción de Obras Públicas y Mejoras Permanentes Pedro J. Rivera González MBA, CFE Gerente de Auditoría Objetivo del Adiestramiento Proveer Más detalles TECNOLOGIAS DE INFORMACION GUBERNAMENTAL OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
TECNOLOGIAS DE INFORMACION GUBERNAMENTAL OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO POLITICA NÚM. TIG-004 FECHA DE EFECTIVIDAD: 15 de diciembre de 2004 FECHA DE REVISIÓN: 12 de septiembre de 2007 TEMA: SERVICIOS Más detalles INDICE 1. ANTECEDENTES 2. OBJETO Y ALCANCE 3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PERMISOS 4. ASPECTOS LEGALES 5. REQUISITOS PARA OBTENER UN PERMISO
INDICE 1. ANTECEDENTES 2. OBJETO Y ALCANCE 3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PERMISOS 4. ASPECTOS LEGALES 5. REQUISITOS PARA OBTENER UN PERMISO 6. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UN PERMISO 7. GLOSARIO DE TERMINOS Más detalles Soporte. Los programas anuales de soporte y mantenimiento Estándar y Extendido están diseñados para proteger
Esta guía le proporcionará la información necesaria para conseguir el máximo valor de su inversión en programas técnicos de soporte ECM Solutions para las soluciones de gestión de contenidos y productos Más detalles PREOCUPADOS POR MEJORAR LA INFORMACIÓN
Manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS ELÉCTRICAS Manual de PRESUPUESTOS DE OBRAS ELÉCTRICAS PRESENTACIÓN PREOCUPADOS POR MEJORAR LA INFORMACIÓN que deben tener presente las constructoras e inmobiliarias al Más detalles [Servicio de Ambulancias]
[Servicio de Ambulancias] Ley Núm. 225 de 23 de Julio de 1974, según enmendada (Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: Ley Núm. 39 de 7 de Junio de 1977 ) Para autorizar a la Comisión Más detalles Minuta DDGP N 07/2015. Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC
Minuta DDGP N 07/2015 Guía de Criterios de Diseño de las Nuevas Subestaciones Eléctricas que Seccionan el Sistema de Transmisión Troncal CDEC SIC 9 de Septiembre de 2015 Pág. 2 de 11 INDICE Pág. 1 Objetivo Más detalles PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC. Tercera Revisión - Página P-1-1 Cancela Segunda Revisión - Page P-1-1 ESCALA DE TARIFAS PARA SERVICIOS ADICIONALES
Tercera Revisión - Página P-1-1 Cancela Segunda Revisión - Page P-1-1 31.1 Tarifas por Contrato 31.1.1 Esta sección contiene los términos, condiciones, tarifas y cargos aplicables a los servicios de Tarifas Más detalles INTRUCCIONES DE TRABAJO POR FAVOR SER CUIDADOSO CON EL SIGUIENTE DOCUMENTO EL CUAL EXPLICA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS
UNITED STATES EMBASSY Bogota, Colombia. SECCION DE ASUNTOS NARCOTICOS (NAS) TITLE: MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS BOGOTÁ, COLOMBIA Number of pages: Request No. Date: INTRUCCIONES DE TRABAJO POR Más detalles SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO PARA VEHICULOS DE MOTOR
SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO PARA VEHICULOS DE MOTOR 8051. Declaración de propósitos. 8052. Definiciones. 8053. Disposiciones generales - Responsabilidad obligatorio. 8054. Quiénes ofrecerán el Más detalles Productos y soluciones para sistemas de energía solar. Fuentes de energía renovable
Fuentes de energía renovable Productos y soluciones para sistemas de energía solar Aproveche las ventajas y beneficios de la energía renovable Cooper Bussmann está dedicado a la fabricación de los productos Más detalles GOBIERNO DE PUERTO RICO OFICINA DEL GOBERNADOR JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL R-11-23-1. RESOLUCiÓN Y NOTIFICACiÓN
GOBIERNO DE PUERTO RICO OFICINA DEL GOBERNADOR JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL In Re: Adopción de Formularios Sobre: Permiso General para Generadores de electricidad para Emergencias (Uso Residencial Unifamiliar, Más detalles REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DEL CREDITO CONTRIBUTIVO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO SOLAR
CARTA CIRCULAR DE RENTAS INTERNAS NUM. 08-13 ASUNTO: REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DEL CREDITO CONTRIBUTIVO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO SOLAR I. Exposición de Motivos La Ley Núm. 248 de 10 de Más detalles PROCEDIMIENTO DO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR DEL CDC
PROCEDIMIENTO DO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL ENVÍO DE DATOS AL SITR DEL CDC Diciembre 2010 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1 De acuerdo con lo dispuesto Más detalles NORMA TÉCNICA DGNTI- COPANIT ISO/IEC 17025
Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO/IEC 17025-2006 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Más detalles SISTEMA DE ALARMAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
SISTEMA DE ALARMAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA REGLAMENTO DE USO La Universidad de Córdoba, el Campus de Rabanales y los Departamentos afectados han promovido la Más detalles Zenith Energy Commander Tablero de paralelismo
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO HIPÓLITO YRIGOYEN 642 C.A.B.A. 1 CAPÍTULO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS En este capítulo se Más detalles TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES.
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES. HOJA DE ASIGNATURA CON DESGLOSE DE UNIDADES TEMÁTICAS 1. Nombre de la asignatura Calidad y eficiencia de la energía. 2. Competencias Más detalles AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE OCCUVAX, LLC Actualización efectiva a partir del 1 de julio de 2011
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE OCCUVAX, LLC Actualización efectiva a partir del 1 de julio de 2011 ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIZARSE Y REVELARSE SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE TENER ACCESO Más detalles Transformación y ALIVIO Energético, Ley de Ley Núm. 57-2014 27 de mayo de 2014
Transformación y ALIVIO Energético, Ley de Ley Núm. 57-2014 27 de mayo de 2014 (Sustitutivo del Senado al P. del S. 837, P. del S. 838, P. del S. 839, P. del S. 840, P. del S. 841, P. del S. 842, P. del Más detalles Con otros analizadores de calidad de la energía usted está derrochando energía eléctrica.
Con otros analizadores de calidad de la energía usted está derrochando energía eléctrica. Analizadores de la Energía y de la Calidad Eléctrica de la serie 430 II de Fluke. Modelos de la serie 430 II de Más detalles PROVEEDORES. 1. Cuáles son las disposiciones legales que aplican a los planes médicos de salud en Puerto Rico?
PROVEEDORES Preguntas y Respuestas Sobre el Código de Seguros de Salud y la Implementación del Affordable Care Act (ACA) de Interés para los Proveedores: 1. Cuáles son las disposiciones legales que aplican Más detalles ARTÍCULO I: NOMBRE, LOCALIZACIÓN, BASE LEGAL, PROPÓSITO...
Ejemplo de Modelo de Reglamento TABLA DE CONTENIDO ARTÍCULO I: NOMBRE, LOCALIZACIÓN, BASE LEGAL, PROPÓSITO... 1 SECCIÓN 1: NOMBRE... 1 SECCIÓN 2: OFICINA... 1 SECCIÓN 3: AGENTE RESIDENTE... 1 SECCIÓN 4: Más detalles II MARCO CONCEPTUAL. 2.1 Auditorías. 2.1.1 Proceso de Auditorías
II MARCO CONCEPTUAL 2.1 Auditorías En general podemos considerar una auditoría como un proceso sistemático y formal en el que se determina hasta qué punto una organización está cumpliendo los objetivos Más detalles Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico Presentación Ante el Instituto de Ingenieros Electricistas de Puerto Rico, CIAPR Reglamento para Endosos de Infraestructura y Servidumbre para Más detalles SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REQUISITOS
NORMA CUBANA NC 18001: 2004 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REQUISITOS Título en Ingles ICS: 1. Edición mes año REPRODUCCIÓN PROHIBIDA Oficina Nacional Más detalles MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX
MOTORES GENERADORES Y CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, REACTANCIAS CAPÍTILO XIX I N D I C E 1.- Condiciones Generales de Instalación de Motores.... 1 1.1.- Conductores de Conexión.... 2 1.1.1.- Motores Más detalles Articulo I. Base Legal.
Reglamento para la certificación, venta y fijación de un sello y para regular el programa de educación continuada del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico. Articulo Más detalles PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC Cuarta Revisión - Página K-7-1 Cancela Tercera Revisión - Página K-7-1. SERVICIOS DE ACCESO (Cont.
Cuarta Revisión - Página K-7-1 Cancela Tercera Revisión - Página K-7-1 SECCIÓN 7 SERVICIO ETHERNET VIRTUAL LINK 7.1 General 7.1.1 El Servicio Ethernet Virtual Link (Servicio EVL) es un servicio de data Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA CNEE Normas Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (Acometidas) GUATEMALA, C. A. Página 1/39 Resolución CNEE-61-2004 CONTENIDO ANEXO I, NORMAS PARTICULARES DE EMPRESA Más detalles Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1. CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1.1. CLASIFICACIÓN POR USOS Las máquinas eléctricas de acuerdo a sus usos se dividen en: A. Generadores.- Transforman la energía mecánica Más detalles REGLAMENTO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPITULO I
REGLAMENTO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAPITULO I Del objeto y de las Relaciones del Comercializador con el Distribuidor y el Usuario Final Art. 1.- El presente Más detalles REPUBLICA DE PANAMÁ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGLAS PARA EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD REGLAS COMERCIALES
REPUBLICA DE PANAMÁ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGLAS PARA EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD REGLAS COMERCIALES INDICE OBJETO...5 GLOSARIO...5 2.1 DEFINICIONES...5 2.2 NOMENCLATURAS...9 Más detalles Energías Renovables. Interconexión a la red eléctrica
Energías Renovables. Interconexión a la red eléctrica Jun-2009 1 Qué son las energías renovables Las energías renovables se caracterizan porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento en energía Más detalles Transformadores de Potencia. tipo columna. Aplicaciones: Capacidades
Transformadores de potencia tipo columna Equipo diseñado y fabricado de acuerdo con normas y especificaciones nacionales e internacionales, para aplicación en subestaciones en tipo intemperie y reducción Más detalles TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Tema: Uso de Sistemas de Información, de la Internet y del Correo Electrónico TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO POLÍTICA NÚM.: TIG-008 FECHA DE EFECTIVIDAD: 15 Más detalles Capítulo Catorce. Telecomunicaciones. las medidas relacionadas con el acceso y el uso de servicios públicos de telecomunicaciones;
Capítulo Catorce Telecomunicaciones Artículo 14.1: Ámbito y Cobertura 1. Este Capítulo se aplica a: (d) las medidas relacionadas con el acceso y el uso de servicios públicos de telecomunicaciones; medidas Más detalles EJEMPLO DE PROGRAMA DE BLOQUEO Y ETIQUETADO
EJEMPLO DE PROGRAMA DE BLOQUEO Y ETIQUETADO Definiciones Empleado autorizado: un empleado que bloquea o etiqueta máquinas o equipos a fin de realizar tareas de servicio o mantenimiento. Empleado afectado: Más detalles SISTEMA ELECTRÓNICO DE RASTREO VEHICULAR. Inteligente, intuitivo...
A C C E S O R I O S G E N U I N O S SISTEMA ELECTRÓNICO DE RASTREO VEHICULAR Inteligente, intuitivo... Presentamos Mopar EVTS Rastreador de flotillas La Solución Económica de Rastreo de Flotillas El Sistema Más detalles REGLAMENTO PROPUESTO
REGLAMENTO PROPUESTO Estado Libre Asociado de Puerto Rico ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A ASEGURADORAS Y/U ORGANIZACIONES Más detalles NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SALVADOR. IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de Energía
NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SALVADOR IX Reunión Iberoamericana de Reguladores de Energía Jorge Isidoro Nieto Menèndez Superintendente Punta del Este, Uruguay, 6 Más detalles ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE SALUD SAN JUAN, PUERTO RICO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE SALUD SAN JUAN, PUERTO RICO REGLAMENTO DEL SECRETARIO DE SALUD NÚM. PARA LA INSTALACIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS EN ESTABLECIMIENTOS Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: ARTÍCULO 1
 Resolución 
 RESOLUCiÓN 
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 14