Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-rd1942-1993.html
Timestamp: 2016-10-23 21:28:41+00:00

Document:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios (Vigente hasta el 23 de Mayo de 2010).
Publicado en BOE n�m. 298 de 14 de Diciembre de 1993
Vigencia desde 14 de Marzo de 1994. Esta revisi�n vigente desde 28 de Julio de 1998 hasta 23 de Mayo de 2010
Vigente desde 14/Marzo/1994 hasta 28/Julio/1998
Vigente desde 28/Julio/1998 hasta 23/Mayo/2010
.�REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Acreditaci�n del cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en este Reglamento
Instalaci�n, puesta en servicio y mantenimiento
.� CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
.� RELACION DE NORMAS UNE QUE SE CITAN
.� MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
BOE 7 Mayo 1994. Correcci�n de errores RD 1942/1993 de 5 Nov. (se aprueba el Regl. de instalaciones de protecci�n contra incendios) Afectaciones recientes
RD 560/2010 de 7 May. (modificaci�n normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) Ocultar / Mostrar comentarios Disposici�n adicional primera renumerada por el apartado uno del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Anterior disposici�n adicional �nica. Disposici�n adicional segunda introducida por el apartado dos del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Disposici�n adicional tercera introducida por el apartado tres del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Disposici�n adicional cuarta introducida por el apartado cuatro del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Disposici�n adicional quinta introducida por el apartado cinco del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Art�culo 10 redactado por el apartado siete del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Art�culo 11 redactado por el apartado ocho del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo; correcci�n de errores �B.O.E.� 19 junio).
Art�culo 13 redactado por el apartado nueve del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
Art�culo 14 redactado por el apartado diez del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo; correcci�n de errores �B.O.E.� 19 junio).
Art�culo 16 redactado por el apartado once del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
Art�culo 17 redactado por el apartado doce del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo).
Art�culo 18 redactado por el apartado trece del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� y expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en el apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� y expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en el apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). 28/7/1998
Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y se revisa el anexo I y los ap�ndices del mismo
Ocultar / Mostrar comentarios V�ase el art�culo 1.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, dicho art�culo establece que los hidratantes exteriores, regulados en el presente apartado, se incluyen entre los equipos comprendidos en el art�culo 2 (�B.O.E.� 28 abril).
T�ngase en cuenta el art�culo 2.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, que es del tenor literal siguiente: "Como consecuencia de la anulaci�n de las normas UNE 23402 y UNE 23403 relativas a las bocas de incendios equipadas, reguladas en el apartado 7 del ap�ndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, quedan sustituidas desde la entrada en vigor de esta disposici�n, por las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 a los efectos de su aprobaci�n seg�n lo dispuesto en el art�culo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios.
De los di�metros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 para las bocas de incendios equipadas, s�lo se admitir�n las equipadas con mangueras semirr�gidas de 25 mil�metros y con mangueras planas de 45 mil�metros, que son los �nicos aceptados en el Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios, manteniendo los mismos niveles de seguridad (caudal, presi�n y reserva de agua) establecidos en el mismo." (�B.O.E.� 28 abril).
T�ngase en cuenta el art�culo 3.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, que es del tenor literal siguiente: "Los sistemas de extinci�n por rociadores autom�ticos de agua, sus caracter�sticas y especificaciones, as� como las condiciones de su instalaci�n, se ajustar�n a las normas UNE 23590 y UNE 23595 que anulan y sustituyen a las citadas en el apartado 9 del ap�ndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios." (�B.O.E.� 28 abril).
Tabla I del Ap�ndice 2 modificada por el apartado d�cimo de la O.M. de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y se revisa el anexo I y los ap�ndices del mismo (�B.O.E.� 28 abril), dando nueva redacci�n a la r�brica de la misma y al apartado relativo a los extintores de incendios, e introduciendo el apartado relativo al sistema de abastecimiento de agua contra incendios.
Tabla II del Ap�ndice 2 modificada por el apartado d�cimo de la O.M. de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y se revisa el anexo I y los ap�ndices del mismo (�B.O.E.� 28 abril), dando nueva redacci�n a la r�brica de la misma y al apartado relativo a los extintores de incendios, e introduciendo el apartado relativo al sistema de abastecimiento de agua contra incendios.
R.D. 1942/1993, 5 noviembre, rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 7 mayo 1994). V�ase Res. 18 marzo 2002, de la Direcci�n General de Pol�tica Tecnol�gica, por la que se acuerda publicar la relaci�n de productos, destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca "N" (�B.O.E.� 6 abril).
Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protecci�n contra incendios se caracterizan porque su instalaci�n se hace con la expectativa de que no han de ser necesariamente utilizados y, por otra parte, los ensayos efectuados para contrastar su eficacia dif�cilmente pueden realizarse en las mismas condiciones en que van a ser utilizados.
Por ello, si las caracter�sticas de estos aparatos, equipos y sistemas, as� como su instalaci�n y mantenimiento, no satisfacen los requisitos necesarios para que sean eficaces durante su empleo, adem�s de no ser �tiles para el fin para el que han sido destinados, crean una situaci�n de falta de seguridad, peligrosa para personas y bienes.
La Norma B�sica de la Edificaci�n, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, establece que el dise�o, la ejecuci�n y el mantenimiento de las instalaciones de detecci�n, alarma y extinci�n de incendios, as� como sus materiales, sus componentes y sus equipos cumplir�n lo establecido en su reglamentaci�n espec�fica.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece, en su art�culo 12, las disposiciones que deben contener los reglamentos de seguridad; en este sentido, el presente Reglamento se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y la segunda, que est� constituida por dos ap�ndices, contiene las disposiciones t�cnicas; el primer ap�ndice establece las prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de protecci�n contra incendios, incluyendo caracter�sticas e instalaci�n, y el segundo el mantenimiento m�nimo de los mismos.
Asimismo, la citada Ley 21/1992 define el marco en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial, estableciendo los instrumentos necesarios para su puesta en aplicaci�n, de conformidad con las competencias que corresponden a las distintas Administraciones P�blicas.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Industria y Energ�a y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 5 de noviembre de 1993, dispongo:
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios que figura como anexo a este Real Decreto, as� como los dos ap�ndices relativos a las disposiciones t�cnicas.
DISPOSICION ADICIONAL UNICAA partir de: 23 mayo 2010
Disposici�n adicional primera renumerada por el apartado uno del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Anterior disposici�n adicional �nica. Se autoriza al Ministro de Industria y Energ�a para que, de acuerdo con la evoluci�n de la t�cnica, actualice la relaci�n de normas UNE que figuran en este Reglamento y sus ap�ndices y adecue las exigencias t�cnicas cuando las mismas resulten de normas de derecho comunitario.
Disposici�n adicional segunda introducida por el apartado dos del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). A partir de: 23 mayo 2010
Disposici�n adicional tercera introducida por el apartado tres del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). A partir de: 23 mayo 2010
Disposici�n adicional cuarta introducida por el apartado cuatro del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). A partir de: 23 mayo 2010
Disposici�n adicional quinta introducida por el apartado cinco del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera
A los aparatos, equipos o sistemas ya instalados o en proyecto de instalaci�n, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, �nicamente les ser� de aplicaci�n aquellas materias relativas a su mantenimiento.
La marca a que se refiere el art�culo 2 del Reglamento anexo a este Real Decreto s�lo ser� exigible a los aparatos, equipos o componentes de sistemas que se instalen a partir de un a�o de la entrada en vigor del presente Reglamento.
En la Comunidad Aut�noma de Cantabria, los servicios correspondientes a la Administraci�n General del Estado ejercer�n las funciones previstas en el presente Reglamento hasta que se lleve a cabo el traspaso de servicios previsto en el art�culo 22 de la Ley Org�nica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Aut�nomas que accedieron a la autonom�a por la v�a del art�culo 143 de la Constituci�n.
1. Se faculta al Ministro de Industria y Energ�a para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.
V�ase R.D. 786/2001, 6 julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (�B.O.E.� 30 julio).
2. El presente Real Decreto entrar� en vigor a los tres meses de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Se solicitar� el informe de la Comisi�n Permanente de las condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios, creada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, en todos los temas de su competencia.
ANEXOREGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Cap�tulo Primero Objeto y �mbito de aplicaci�n
Es objeto del presente Reglamento establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, as� como su instalaci�n y mantenimiento empleados en la protecci�n contra incendios.
Cap�tulo II Acreditaci�n del cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en este Reglamento
El cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento para aparatos, equipos, sistemas o sus componentes deber� justificarse, cuando as� se determine, mediante certificaci�n de organismo de control que posibilite la colocaci�n de la correspondiente marca de conformidad a normas.
Cuando se trate de productos procedentes de alguno de los Estados miembros de la Comunidad Econ�mica Europea, el Ministerio de Industria y Energ�a aceptar� que las marcas de conformidad a normas, a que se refiere esta disposici�n, sean emitidas por un organismo de normalizaci�n y/o certificaci�n, oficialmente reconocido en otro Estado miembro de la Comunidad Econ�mica Europea, siempre que ofrezca garant�as t�cnicas, profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas por la legislaci�n espa�ola.
V�ase el art�culo 6.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios (�B.O.E.� 28 abril).
Los organismos a los que se refiere el art�culo 2 remitir�n al Ministerio de Industria y Energ�a y a las Comunidades Aut�nomas del territorio donde act�en, relaci�n de las marcas de conformidad que en el mismo se se�alan, las cuales ser�n publicadas en el �Bolet�n Oficial del Estado�, sin perjuicio de la publicaci�n, cuando corresponda, en los Diarios Oficiales de las Comunidades Aut�nomas.
En los mismos t�rminos ser�n asimismo publicadas en el �Bolet�n Oficial del Estado� las relaciones de los productos a los que se ha retirado la marca.
Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la no concesi�n o la retirada de la marca de conformidad, podr� manifestar su disconformidad ante el organismo que la conceda y, en caso de desacuerdo, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
La Administraci�n requerir� del organismo de control los antecedentes y practicar� las comprobaciones que correspondan, dando audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, resolviendo en el plazo que al efecto establezca y, en su defecto, en el plazo de tres meses si es o no correcta la actuaci�n del mismo.
En tanto no se produzca una resoluci�n expresa, por parte de la Administraci�n, favorable a la concesi�n o mantenimiento de la marca de conformidad, el interesado no podr� comercializar el producto objeto de la marca.
En caso de retirada de la marca, el fabricante, importador o persona responsable retirar� del mercado el producto de que se trate.
En el caso de aparatos, equipos o componentes de las instalaciones de protecci�n contra incendios procedentes de los Estados miembros de la Comunidad Econ�mica Europea, se considerar� que satisfacen las especificaciones t�cnicas de seguridad exigidas en este Reglamento si cumplen las disposiciones nacionales vigentes en sus pa�ses respectivos, siempre que �stas supongan un nivel de seguridad para las personas y los bienes, reconocido como equivalente por el Ministerio de Industria y Energ�a.
De conformidad con el art�culo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Comunidad Aut�noma correspondiente podr� llevar a cabo, por s� misma o a trav�s de las entidades que designe, comprobaciones de tipo t�cnico realizando los muestreos y ensayos que estime necesarios, a fin de verificar la adecuaci�n del producto a los requisitos de seguridad establecidos en la presente reglamentaci�n.
Cuando se compruebe que la utilizaci�n de un producto con marca de conformidad resulta manifiestamente peligrosa, los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma podr�n ordenar, cautelarmente, la puesta fuera de servicio del aparato, equipo o sistema en que se haya puesto de manifiesto la situaci�n peligrosa y, en su caso, tramitar� la cancelaci�n de dicha marca.
No ser� necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando �stos se dise�en y fabriquen como modelo �nico para una instalaci�n determinada. No obstante, habr� de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por t�cnico titulado competente, en el que se especifiquen sus caracter�sticas t�cnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por este Reglamento, realiz�ndose los ensayos y pruebas que correspondan.
Cap�tulo III Instaladores y mantenedores
SECCION 1 INSTALADORES
La instalaci�n de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, a que se refiere este Reglamento, con excepci�n de los extintores port�tiles, se realizar� por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Aut�noma correspondiente, llevar� un libro Registro en el que figurar�n los instaladores autorizados.
Art�culo 10 redactado por el apartado siete del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Art�culo 11
1. La inscripci�n en el Registro de Instaladores deber� solicitarse a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
La solicitud incluir�, como m�nimo:
a) Relaci�n de aparatos, equipos y sistemas de protecci�n contra incendios para cuya instalaci�n se solicita la inscripci�n.
b) Documentaci�n acreditativa de su plantilla de personal adecuada a su nivel de actividad. Deber�n contar con un t�cnico titulado, responsable t�cnico, que acreditar� su preparaci�n e idoneidad para desempe�ar la actividad que solicita.
c) Descripci�n de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de su actividad.
d) Documentaci�n acreditativa de haber concertado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
2. A la vista de los documentos presentados, previas las comprobaciones que se estimen oportunas y si ello resulta satisfactorio, los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma, proceder�n a la inscripci�n correspondiente, indicando la clase de aparatos, equipos y sistemas para los que se hace la inscripci�n y emitir� un certificado acreditativo de la misma.
3. Seg�n lo dispuesto en el art�culo 13.3 de la Ley 21/1992, las autorizaciones concedidas tendr�n �mbito estatal.
4. La validez de las inscripciones ser� de tres a�os prorrogables, a partir de la primera inscripci�n, a petici�n del interesado, por per�odos iguales de tiempo, siempre que la empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los requisitos exigidos.
Si durante el per�odo de validez de la autorizaci�n se dejara de cumplir alg�n requisito, podr� ser revocada o suspendida la autorizaci�n conseguida en funci�n de la gravedad del incumplimiento.
Art�culo 11 redactado por el apartado ocho del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo; correcci�n de errores �B.O.E.� 19 junio).
Con independencia de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este Reglamento, relacionadas con la instalaci�n y montaje de equipos, aparatos y sistemas de protecci�n contra incendios que ejecuten los instaladores autorizados, �stos deber�n abstenerse de instalar los equipos, aparatos u otros componentes de los sistemas de protecci�n contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos. No ser�n reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.
Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Una vez concluida la instalaci�n, el instalador facilitar� al comprador o usuario de la misma la documentaci�n t�cnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalaci�n, necesarias para su buen uso y conservaci�n.
SECCION 2 MANTENEDORES
El mantenimiento y reparaci�n de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la protecci�n contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados.
La Comunidad Aut�noma correspondiente llevar� un Libro Registro en el que figurar�n los mantenedores autorizados.
1. La inscripci�n en el Registro de Mantenedores deber� solicitarse a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
La solicitud incluir� como m�nimo:
a) Relaci�n de aparatos, equipos y sistemas de protecci�n contra incendios, para cuyo mantenimiento se solicita la inscripci�n.
b) Documentaci�n acreditativa de su plantilla de personal, adecuada a su nivel de actividad, que deber� contar con un t�cnico titulado, responsable t�cnico, el cual acreditar� su preparaci�n o idoneidad para desempe�ar la actividad que solicita.
c) Descripci�n de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad que solicita, incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e id�neos para la ejecuci�n eficaz de las operaciones de mantenimiento.
d) Tener cubierta mediante la correspondiente p�liza de seguros, la responsabilidad que pudiera derivarse de sus actuaciones.
2. A la vista de los documentos presentados, previas las comprobaciones que se estimen oportunas y si ello resulta satisfactorio, los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma proceder�n a la inscripci�n correspondiente, indicando las clases de aparatos, equipos y sistemas para los que se hace la inscripci�n y emitir� un certificado acreditativo de la misma.
4. La validez de estas inscripciones ser� por tres a�os, prorrogables a partir de la primera inscripci�n, a petici�n del interesado, por per�odos iguales de tiempo, una vez que la empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los requisitos exigidos.
Los mantenedores autorizados adquirir�n las siguientes obligaciones en relaci�n con los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparaci�n les sea encomendado:
Expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b) Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las deficiencias o aver�as que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado.
c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garant�a de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe ser� razonado t�cnicamente.
d) Conservar la documentaci�n justificativa de las operaciones de mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecuci�n, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de menci�n para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservaci�n se realice. Una copia de dicha documentaci�n se entregar� al titular de los aparatos, equipos o sistemas.
e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento peri�dicas.
Cuando el usuario de aparatos, equipos o sistemas acredite que dispone de medios t�cnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protecci�n contra incendios, podr� adquirir la condici�n de mantenedor de las mismas, si obtiene la autorizaci�n de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
Cap�tulo IV Instalaci�n, puesta en servicio y mantenimiento
1. La instalaci�n en los establecimientos y zonas de uso industrial de los aparatos, equipos y sistemas incluidos en este Reglamento requerir�, cuando as� se especifique, la presentaci�n de un proyecto o documentaci�n, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
El citado proyecto o documentaci�n ser� redactado y firmado por t�cnico titulado competente, debiendo indicar los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad.
El procedimiento que deber� seguirse, salvo que espec�ficamente se disponga otra cosa, ser� el establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalizaci�n industrial y en la Orden de 19 de diciembre de 1980, que establece las normas de procedimiento y desarrollo de dicho Real Decreto.
2. En los edificios a los que sea de aplicaci�n la Norma B�sica de la Edificaci�n �Condiciones de protecci�n contra incendios en los edificios�, NBE-CPI-91, las instalaciones de protecci�n contra incendios, en los aspectos contemplados en el apartado 1 anterior, se atendr�n a lo dispuesto en la misma.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el apartado 1 del art�culo anterior se har� de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2135/1980, no precisando otro requisito que la presentaci�n, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma, de un certificado de la empresa instaladora emitido por un t�cnico titulado competente designado por la misma.
Art�culo 18 redactado por el apartado trece del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). Art�culo 19
Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se someter�n a las revisiones de conservaci�n que se establecen en el ap�ndice II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo m�ximo que podr� transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.
Las actas de estas revisiones, firmadas por el t�cnico que ha procedido a las mismas, estar�n a disposici�n de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma al menos durante cinco a�os a partir de la fecha de su expedici�n.
APENDICE 1 CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los aparatos, equipos y sistemas, as� como sus partes o componentes, y la instalaci�n de los mismos, deben reunir las caracter�sticas que se especifican a continuaci�n:
1. Sistemas autom�ticos de detecci�n de incendio.
1. Los sistemas autom�ticos de detecci�n de incendio y sus caracter�sticas y especificaciones se ajustar�n a la norma UNE 23.007.
2. Los detectores de incendio necesitar�n, antes de su fabricaci�n o importaci�n, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el art�culo 2 de este Reglamento, justific�ndose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23.007.
2. Sistemas manuales de alarma de incendios.Los sistemas manuales de alarma de incendio estar�n constituidos por un conjunto de pulsadores que permitir�n provocar voluntariamente y transmitir una se�al a una central de control y se�alizaci�n permanentemente vigilada, de tal forma que sea f�cilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
Las fuentes de alimentaci�n del sistema manual de pulsadores de alarma, sus caracter�sticas y especificaciones deber�n cumplir id�nticos requisitos que las fuentes de alimentaci�n de los sistemas autom�ticos de detecci�n, pudiendo ser la fuente secundaria com�n a ambos sistemas.
Los pulsadores de alarma se situar�n de modo que la distancia m�xima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.
3. Sistemas de comunicaci�n de alarma.El sistema de comunicaci�n de la alarma permitir� transmitir una se�al diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La se�al ser�, en todo caso, audible, debiendo ser, adem�s, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).
El nivel sonoro de la se�al y el �ptico, en su caso, permitir�n que sea percibida en el �mbito de cada sector de incendio donde est� instalada.
El sistema de comunicaci�n de la alarma dispondr� de dos fuentes de alimentaci�n, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria com�n con la del sistema autom�tico de detecci�n y del sistema manual de alarma o de ambos.
4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus caracter�sticas y especificaciones se ajustar�n a lo establecido en la norma UNE 23.500.
El abastecimiento de agua podr� alimentar a varios sistemas de protecci�n si es capaz de asegurar, en el caso m�s desfavorable de utilizaci�n simult�nea, los caudales y presiones de cada uno.
1. Los sistemas de hidrantes exteriores estar�n compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuber�as para agua de alimentaci�n y los hidrantes exteriores necesarios.Los hidrantes exteriores ser�n del tipo de columna hidrante al exterior (CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).
2. Las CHE se ajustar�n a lo establecido en las normas UNE 23.405 y UNE 23.406. Cuando se prevean riesgos de heladas, las columnas hidrantes ser�n del tipo de columna seca.Los racores y mangueras utilizados en las CHE necesitar�n, antes de su fabricaci�n o importaci�n, ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 2 de este Reglamento, justific�ndose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.400 y UNE 23.091.
3. Los hidrantes de arqueta se ajustar�n a lo establecido en la norma UNE 23.407, salvo que existan especificaciones particulares de los servicios de extinci�n de incendios de los municipios en donde se instalen.
V�ase el art�culo 1.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, dicho art�culo establece que los hidratantes exteriores, regulados en el presente apartado, se incluyen entre los equipos comprendidos en el art�culo 2 (�B.O.E.� 28 abril).
1. Los extintores de incendio, sus caracter�sticas y especificaciones se ajustar�n al �Reglamento de aparatos a presi�n� y a su Instrucci�n t�cnica complementaria MIE-AP5.
2. Los extintores de incendio necesitar�n, antes de su fabricaci�n o importaci�n, con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el art�culo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE 23.110.
3. El emplazamiento de los extintores permitir� que sean f�cilmente visibles y accesibles, estar�n situados pr�ximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible pr�ximos a las salidas de evacuaci�n y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como m�ximo, a 1,70 metros sobre el suelo.
4. Se considerar�n adecuados, para cada una de las clases de fuego (seg�n UNE 23.010), los agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1.TABLA I-1
Agentes extintores y su adecuaci�n a las distintas clases de fuego
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estar�n compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuber�as para la alimentaci�n de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm.
2. Las bocas de incendio equipadas deber�n, antes de su fabricaci�n o importaci�n, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 2 de este Reglamento, justific�ndose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.
3. Las BIE deber�n montarse sobre un soporte r�gido de forma que la altura de su centro quede como m�ximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a m�s altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la v�lvula de apertura manual si existen, est�n situadas a la altura citada.Las BIE se situar�n, siempre que sea posible, a una distancia m�xima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obst�culo para su utilizaci�n.
El n�mero y distribuci�n de las BIE en un sector de incendio, en espacio di�fano, ser� tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que est�n instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acci�n de �sta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
La separaci�n m�xima entre cada BIE y su m�s cercana ser� de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE m�s pr�xima no deber� exceder de 25 m.
Se deber� mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obst�culos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
La red de tuber�as deber� proporcionar, durante una hora, como m�nimo, en la hip�tesis de funcionamiento simult�neo de las dos BIE hidr�ulicamente m�s desfavorables, una presi�n din�mica m�nima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.
Las condiciones establecidas de presi�n, caudal y reserva de agua deber�n estar adecuadamente garantizadas.
El sistema de BIE se someter�, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mec�nica, sometiendo a la red a una presi�n est�tica igual a la m�xima de servicio y como m�nimo a 980 kPa (10 kg/cm�), manteniendo dicha presi�n de prueba durante dos horas, como m�nimo, no debiendo aparecer fugas en ning�n punto de la instalaci�n.
8. Sistemas de columna seca.El sistema de columna seca estar� compuesto por toma de agua en fachada o en zona f�cilmente accesible al servicio contra incendios, con la indicaci�n de uso exclusivo de los bomberos, provista de conexi�n siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y llave de purga de 25 mm, columna ascendente de tuber�a de acero galvanizado y di�metro nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de �sta, provistas de conexi�n siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas se instalar� una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta correspondiente.
La toma de fachada y las salidas en las plantas tendr�n el centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo.
Las llaves ser�n de bola, con palanca de accionamiento incorporada.
El sistema de columna seca se someter�, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mec�nica, someti�ndole a una presi�n est�tica de 1.470 kPa (15 kg/cm�) durante dos horas, como m�nimo, no debiendo aparecer fugas en ning�n punto de la instalaci�n.
Los racores antes de su fabricaci�n o importaci�n deber�n ser aprobados de acuerdo con este Reglamento ajust�ndose a lo establecido en la norma UNE 23.400.
9. Sistemas de extinci�n por rociadores autom�ticos de agua.
Los sistemas de rociadores autom�ticos de agua sus caracter�sticas y especificaciones as� como las condiciones de su instalaci�n, se ajustar�n a las normas UNE 23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, UNE 23.594, UNE 23.596 y UNE 23.597.T�ngase en cuenta el art�culo 3.� de la O.M. 16 abril 1998, de desarrollo y modificaci�n del R.D. 1942/1993 por el que se establece el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios, que es del tenor literal siguiente: "Los sistemas de extinci�n por rociadores autom�ticos de agua, sus caracter�sticas y especificaciones, as� como las condiciones de su instalaci�n, se ajustar�n a las normas UNE 23590 y UNE 23595 que anulan y sustituyen a las citadas en el apartado 9 del ap�ndice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci�n contra Incendios." (�B.O.E.� 28 abril).
10. Sistemas de extinci�n por agua pulverizada.Los sistemas de agua pulverizada, sus caracter�sticas y especificaciones, as� como las condiciones de su instalaci�n se ajustar�n a las normas UNE 23.501, UNE 23.502, UNE 23.503, UNE 23.504, UNE 23.505, UNE 23.506 y UNE 23.507.
11. Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n.Los sistemas de espuma f�sica de baja expansi�n, sus caracter�sticas y especificaciones, as� como las condiciones de su instalaci�n, se ajustar�n a las normas UNE 23.521, UNE 23.522, UNE 23.523, UNE 23.524 UNE 23.525 y UNE 23.526.
12. Sistemas de extinci�n por polvo.Los sistemas de extinci�n por polvo, sus caracter�sticas y especificaciones as� como las condiciones de su instalaci�n, se ajustar�n a las normas UNE 23.541, UNE 23.542, UNE 23.543 y UNE 23.544.
13. Sistemas de extinci�n por agentes extintores gaseosos.Los sistemas por agentes extintores gaseosos estar�n compuestos, como m�nimo, por los siguientes elementos:
b) Equipos de control de funcionamiento el�ctrico o neum�tico.
c) Recipientes para gas a presi�n.
Los mecanismos de disparo ser�n por medio de detectores de humo, elementos fusibles, term�metro de contacto o termostatos o disparo manual en lugar accesible.
La capacidad de los recipientes de gas a presi�n deber� ser suficiente para asegurar la extinci�n del incendio y las concentraciones de aplicaci�n se definir�n en funci�n del riego, debiendo quedar justificados ambos requisitos.
Estos sistemas s�lo ser�n utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuaci�n del personal. Adem�s, el mecanismo de disparo incluir� un retardo en su acci�n y un sistema de prealarma de forma que permita la evacuaci�n de dichos ocupantes antes de la descarga del agente extintor.
ANEXO AL APENDICE 1 RELACION DE NORMAS UNE QUE SE CITAN
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 1. Introducci�n.
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 2. Requisitos y m�todos de ensayo de los equipos de control y se�alizaci�n.
UNE 23.007/4.1982
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 4. Suministro de energ�a.
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 5. Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento est�tico.
UNE 23.007/5.1990 1.� modificaci�n
UNE 23.007/6.1993.
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 6. Detectores t�rmicos termoveloc�metros puntuales sin elemento est�tico.
UNE 23.007/7.1993.
Componentes de sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 7. Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan seg�n el principio de difusi�n o transmisi�n de la luz o de ionizaci�n.
UNE 23.007/8.1993.
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 8. Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada.
UNE 23.007/9.1993.
Componentes de los sistemas de detecci�n autom�tica de incendios. Parte 9. Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo.
UNE 23.091/1.1989.
Mangueras de impulsi�n para la lucha contra incendios. Parte 1. Generalidades.
UNE 23.091/2A.1990.
Mangueras de impulsi�n para la lucha contra incendios. Manguera flexible plana para servicio ligero de di�metros 45 y 70 mil�metros.
UNE 23.091/2B.1981.
Mangueras de impulsi�n para la lucha contra incendios. Parte 2B. Manguera flexible plana para servicio duro, de di�metros 25, 45, 70 y 100 mil�metros.
UNE 23.091/3A.1983.
Mangueras de impulsi�n para la lucha contra incendios. Manguera semirr�gida para servicio normal de 25 mil�metros de di�metro.
Mangueras de impulsi�n para la lucha contra incendios. Parte 4. Descripci�n de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
UNE 23.110/1.1975.
Lucha contra incendios. Extintores port�tiles de incendios.
1.� modificaci�n
Lucha contra incendios. Extintores port�tiles de incendios. Parte 1. Designaci�n, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B.
UNE 23.110/2.1980.
Extintores port�tiles de incendios.
UNE 23.110/3.1986.
Extintores port�tiles de incendios. Parte 3. UNE 23.110/4.1984.
Extintores port�tiles de incendios. Parte 4. Cargas y hogares m�nimos exigibles.
UNE 23.110/5.1985.
Extintores port�tiles de incendios. Parte 5. Especificaciones y ensayos complementarios.
UNE 23.400/1.1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexi�n de 25 mil�metros.
UNE 23.400/2.1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexi�n de 45 mil�metros. UNE 23.400/3.1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexi�n de 70 mil�metros.
UNE 23.400/4.1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexi�n de 100 mil�metros.
UNE 23.400/5.1990.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexi�n. Procedimiento de verificaci�n.
UNE 23.402.1989.
Boca de incendio equipada de 45 mil�metros (BIE-45).
UNE 23.403.1989.
Boca de incendio equipada de 25 mil�metros (BIE-25).
UNE 23.405.1990.
Hidratante de columna seca. UNE 23.406.1990.
Lucha contra incendios. Hidrante de columna h�meda.
UNE 23.407.1990.
UNE 23.501.1988.
UNE 23.502.1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema. UNE 23.503.1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Dise�o e instalaci�n.
UNE 23.504.1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepci�n.
UNE 23.505.1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos peri�dicos y mantenimiento. UNE 23.506.1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y c�lculos hidr�ulicos. UNE 23.507.1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detecci�n autom�tica. UNE 23.521.1990.
Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Generalidades. UNE 23.522.1983.
Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Sistemas fijos para protecci�n de riesgos interiores. UNE 23.523.1984.
Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Sistemas fijos para protecci�n de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento de combustibles l�quidos. UNE 23.524.1983.
Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Sistemas fijos para protecci�n de riesgos exteriores. Espuma pulverizada. UNE 23.525.1983.
Sistemas de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Sistemas para protecci�n de riesgos exteriores. Monitores lanza y torres de espuma. UNE 23.526.1984.
Sistema de extinci�n por espuma f�sica de baja expansi�n. Ensayos de recepci�n y mantenimiento. UNE 23.541.1979.
Sistemas fijos de extinci�n por polvo. Generalidades. UNE 23.542.1979.
Sistemas fijos de extinci�n por polvo. Sistemas de inundaci�n total. UNE 23.543.1979.
Sistemas fijos de extinci�n por polvo. Sistemas de aplicaci�n local. UNE 23.544.1979.
Sistemas fijos de extinci�n por polvo. Sistemas de mangueras manuales. UNE 23.590.1981.
Sistemas de rociadores de agua. Generalidades. UNE 23.591.1981.
Sistemas de rociadores de agua. Tipolog�a. UNE 23.592.1981.
Sistemas de rociadores autom�ticos. Clasificaci�n de riesgos. UNE 23.593.1981.
Sistemas de rociadores autom�ticos. Par�metros de dise�o. UNE 23.594.1981.
Sistemas de rociadores autom�ticos de agua. Dise�o de las tuber�as. UNE 23.596.1989.
Sistemas de rociadores de agua. Inspecci�n, pruebas y recepciones. UNE 23.597.1984.
Sistemas de rociadores de agua. Abastecimiento de agua. Categor�a m�nima de abastecimiento en funci�n de la clase de riesgo.
APENDICE 2 MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1. Los medios materiales de protecci�n contra incendios se someter�n al programa m�nimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I ser�n efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalaci�n.
Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� y expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en el apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). 3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II ser�n efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condici�n de mantenedor por disponer de medios t�cnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Aut�noma.
Expresi�n �instalador autorizado� sustituida por �empresa instaladora� y expresi�n �mantenedor autorizado� sustituida por �empresa mantenedora� de conformidad con lo establecido en el apartado seis del art�culo tercero del R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 22 mayo). 4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalaci�n, conservar�n constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como m�nimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustituci�n de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deber�n llevarse al d�a y estar�n a disposici�n de los servicios de inspecci�n de la Comunidad Aut�noma correspondiente.
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalaci�n
Sistemas autom�ticos de detecci�n y alarma de incendios.
Comprobaci�n de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustituci�n de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposici�n de agua destilada, etc.).
Comprobaci�n de funcionamiento de la instalaci�n (con cada fuente de suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposici�n de agua destilada, etc.).
Comprobaci�n de la accesibilidad, se�alizaci�n, buen estado aparente de conservaci�n.
Inspecci�n ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobaci�n del peso y presi�n en su caso.
Inspecci�n ocular del estado externo de las partes mec�nicas (boquilla, v�lvula, manguera, etc.).
Comprobaci�n de la buena accesibilidad y se�alizaci�n de los equipos. Comprobaci�n por inspecci�n de todos los componentes, procediendo a desarrollar la manguera en toda su extensi�n y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.
Comprobaci�n, por lectura del man�metro, de la presi�n de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la se�alizaci�n en los hidrantes enterrados. Inspecci�n visual comprobando la estanquidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la c�mara de aceite del mismo. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la v�lvula principal y del sistema de drenaje.
Comprobaci�n de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso. Comprobaci�n de la se�alizaci�n.
Comprobaci�n de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario). Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas est�n cerradas.
Comprobar que las llaves de seccionamiento est�n abiertas. Comprobar que todas las tapas de racores est�n bien colocadas y ajustadas.
Sistemas fijos de extinci�n:
Rociadores de agua. Agua pulverizada.
Polvo. Espuma. Agentes extintores gaseosos.
Comprobaci�n de que las boquillas del agente extintor o rociadores est�n en buen estado y libres de obst�culos para su funcionamiento correcto.
Comprobaci�n del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la v�lvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalaci�n de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
Comprobaci�n del estado de carga de la instalaci�n de los sistemas de polvo, anh�drido carb�nico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobaci�n de los circuitos de se�alizaci�n, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes.
Verificaci�n por inspecci�n de todos los elementos, dep�sitos, v�lvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, se�ales, etc.
Comprobaci�n de funcionamiento autom�tico y manual de la instalaci�n de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposici�n de agua destilada, etc.).
Verificaci�n de niveles (combustible, agua, aceite, etc�tera).
Verificaci�n de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilaci�n de salas de bombas, etc.
Accionamiento y engrase de v�lvulas.
Verificaci�n y ajuste de prensaestopas.
Verificaci�n de velocidad de motores con diferentes cargas.
Comprobaci�n de alimentaci�n el�ctrica, l�neas y protecciones.
Tabla I del Ap�ndice 2 modificada por el apartado d�cimo de la O.M. de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y se revisa el anexo I y los ap�ndices del mismo (�B.O.E.� 28 abril), dando nueva redacci�n a la r�brica de la misma y al apartado relativo a los extintores de incendios, e introduciendo el apartado relativo al sistema de abastecimiento de agua contra incendios.Vigencia: 28 julio 1998
Verificaci�n integral de la instalaci�n. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificaci�n de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de rel�s.
Regulaci�n de tensiones e intensidades. Verificaci�n de los equipos de transmisi�n de alarma. Prueba final de la instalaci�n con cada fuente de suministro el�ctrico.
Verificaci�n integral de la instalaci�n. Limpieza de sus componentes.
Verificaci�n de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalaci�n con cada fuente de suministro el�ctrico.
En el caso de extintores de polvo con botell�n de gas de impulsi�n se comprobar� el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botell�n.
Inspecci�n ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, v�lvulas y partes mec�nicas.
Nota: En esta revisi�n anual no ser� necesaria la apertura de los extintores port�tiles de polvo con presi�n permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomal�as que lo justifique.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situar� en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisi�n interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisi�n interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucci�n o deterioro de la misma.
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se proceder� al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presi�n sobre extintores de incendios.
Se rechazar�n aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricaci�n.
Desmontaje de la manguera y ensayo de �sta en lugar adecuado. Comprobaci�n del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobaci�n de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
Comprobaci�n de la indicaci�n del man�metro con otro de referencia (patr�n) acoplado en el racor de conexi�n de la manquera.
La manguera debe ser sometida a una presi�n de prueba de 16 kg/cm�.
Polvo. Espuma. Anh�drido carb�nico.
Comprobaci�n integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: Verificaci�n de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
Comprobaci�n de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presi�n). Comprobaci�n del estado del agente extintor. Prueba de la instalaci�n en las condiciones de su recepci�n.
Limpieza de filtros y elementos de retenci�n de suciedad en alimentaci�n de agua.
Prueba del estado de carga de bater�as y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prueba, en las condiciones de su recepci�n, con realizaci�n de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energ�a.
Tabla II del Ap�ndice 2 modificada por el apartado d�cimo de la O.M. de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protecci�n contra incendios y se revisa el anexo I y los ap�ndices del mismo (�B.O.E.� 28 abril), dando nueva redacci�n a la r�brica de la misma y al apartado relativo a los extintores de incendios, e introduciendo el apartado relativo al sistema de abastecimiento de agua contra incendios.Vigencia: 28 julio 1998
(1) En presencia de tensi�n el�ctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma: el resto de los agentes extintores podr�n utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo diel�ctrico normalizado sn UNE 23.110. Ver Texto (2) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. Ver Texto ');

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto