Source: http://docplayer.fr/807619-Tj-5-aide-memoire-juridique.html
Timestamp: 2017-01-18 00:23:21+00:00

Document:
⭐TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE
Download "TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE"
1 Aération et assainissement des lieux de travail TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE2 L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est un organisme scientifique et technique qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS et plus ponctuellement pour les services de l État ainsi que pour tout autre organisme s occupant de prévention des risques professionnels. Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention : chef d entreprise, médecin du travail, CHSCT, salariés. Face à la complexité des problèmes, l Institut dispose de compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels. Ainsi, l INRS élabore et diffuse des documents intéressant l hygiène et la sécurité du travail : publications (périodiques ou non), affiches, audiovisuels, site Internet Les publications de l INRS sont distribuées par les CRAM. Pour les obtenir, adressez-vous au service prévention de la Caisse régionale ou de la Caisse générale de votre circonscription, dont l adresse est mentionnée en fin de brochure. L INRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constituée sous l égide de la CNAMTS et soumise au contrôle financier de l État. Géré par un conseil d administration constitué à parité d un collège représentant les employeurs et d un collège représentant les salariés, il est présidé alternativement par un représentant de chacun des deux collèges. Son financement est assuré en quasi-totalité par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les Caisses régionales d assurance maladie (CRAM) et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) Les Caisses régionales d assurance maladie et les Caisses générales de sécurité sociale disposent, pour participer à la diminution des risques professionnels dans leur région, d un service prévention composé d ingénieursconseils et de contrôleurs de sécurité. Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risques professionnels et s appuyant sur l expérience quotidienne de l entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l entreprise (direction, médecin du travail, CHSCT, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise à disposition de tous les documents édités par l INRS. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l INRS, de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l adaptation ou la transformation, l arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d auteur constitue une contrefaçon punie d un emprisonnement de deux ans et d une amende de euros (article L et suivants du code de la propriété intellectuelle). INRS, 2007.3 Rectificatif TJ 5 Aération et assainissement des lieux de travail P. 4 Valeurs limites de concentration admissibles Au paragraphe 6 lire : «On peut en particulier se reporter aux articles R et suivants pour ce qui concerne notamment le benzène, les poussières de bois, le chlorure de vinyle monomère, le plomb métallique et ses composés» P. 32 Annexe 5 Arrêté du 9 février 2006 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R du code du travail (J.O n 35 du 10 février 2006) Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes concernant les substances suivantes sont supprimées : Acide chlorhydrique. Ammoniac anhydre. Azide de sodium. Chloroforme. Cyclohexanone. N,N-diméthylacétamide. Diméthylamine. Heptane-3-one. 4-méthylpentane-2-one. 1,1,1-trichloroéthane.4 Aide-mémoire juridique n 5 (mise à jour juillet 2007) Juridique Aération et assainissement des lieux de travail Synthèse établie par Anne Le Roy, Assistance juridique, INRS, Paris Cet aide-mémoire met à la disposition du lecteur les principales données légales et réglementaires d'hygiène et de sécurité en matière d aération et de ventilation des lieux de travail. Les établissements assujettis au Code du travail doivent respecter des règles en matière d aération. La réglementation concerne les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Elle s applique aussi à tous les lieux où le personnel doit intervenir et où il existe un risque lié à la qualité de l air. L article R du Code du travail pose deux objectifs : maintenir un état de pureté de l atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. La réglementation distingue deux grandes catégories de locaux et de pollution : les locaux dits à pollution non spécifique quand la pollution est liée à la seule présence humaine à l exception des locaux sanitaires ; les locaux dits à pollution spécifique, si des polluants y sont émis (gaz, vapeurs, brouillards, fumées, poussières ) (partie 1). Les objectifs de ventilation prévus par la réglementation doivent être pris en compte dès la conception de l installation. Les textes imposent un échange d informations entre les parties impliquées dans la réalisation et la conduite de l installation. Le maître d ouvrage doit mettre à disposition de l occupant des locaux des moyens de ventilation adaptés aux activités prévues. Il doit informer le futur occupant au moyen d une notice d'instructions décrivant l ensemble de l installation afin que ce dernier puisse l utiliser et l entretenir dans les meilleures conditions (partie 2). Le chef d établissement, pour sa part, doit vérifier que les caractéristiques de l installation de ventilation sont adaptées à l activité prévue et qu elles permettent d assurer la salubrité de l air de sorte que les concentrations en polluants restent inférieures aux valeurs limites fixées et qu elles ne sont pas dangereuses pour la santé. Il est responsable de la maintenance et de l entretien de l installation et doit en assurer régulièrement le contrôle (partie 3). Par ailleurs, il existe des règles de ventilation particulières pour certains travaux ou activités. Elles s ajoutent aux dispositions prévues pour les locaux à pollution spécifique (partie 4). 15 SOMMAIRE 1. RÈGLES PROPRES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE LOCAUX Locaux à pollution non spécifique Ventilation naturelle Ventilation mécanique Recyclage de l air Locaux à pollution spécifique Valeurs limites de concentration admissibles Débits minimaux d air neuf Principe du captage à la source Recyclage de l air Équipements de protection individuelle Locaux sanitaires Locaux fumeurs et non-fumeurs 2. RÈGLES DE CONCEPTION COMMUNES À TOUTES LES INSTALLATIONS. OBLIGATIONS DES MAÎTRES D OUVRAGE Caractéristiques des installations Filtration de l'air Gêne et inconfort Niveaux sonores 3. MAINTENANCE ET CONTRÔLES DES INSTALLATIONS Dossier d'installation Notice d'instructions Consigne d utilisation Contrôles périodiques Autocontrôle par le chef d établissement Mesures et contrôles prescrits par l inspecteur du travail Organismes de contrôles agréés 4. INSTALLATIONS DE VENTILATION PARTICULIÈRES Travail en atmosphère confinée Émanations malsaines Travaux souterrains Travaux de décapage, dépolissage, dessablage au jet Exposition à des agents biologiques Exposition à l amiante ANNEXES Entretien des installations Conception, réception et suivi des installations Notice d'instructions Les abréviations utilisées sont les suivantes : L. = loi, D. = décret, A. = arrêté, C. = circulaire, art. = article. 26 1. RÈGLES PROPRES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE LOCAUX Le chef d établissement doit s assurer que les caractéristiques de l installation de ventilation sont adaptées à l activité du local. Locaux à pollution non spécifique Ce sont les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine (bureaux, salles de réunion, locaux de formation), à l exception des locaux sanitaires. Choix du mode de ventilation : selon l article R du Code du travail, dans ces locaux l aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente par des ouvrants (portes, fenêtres). Ventilation naturelle C est la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l écart de température entre l extérieur et l intérieur. Dans ce cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. Volume d'air par personne L aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l extérieur est autorisée quand le volume par occupant est égal ou supérieur à : 15 m 3 pour les bureaux et pour les locaux où est effectué un travail physique léger ; 24 m 3 pour les autres locaux. Cette ventilation est dépendante des conditions météorologiques (vent, écarts de température entre l extérieur et l intérieur). L ouverture des fenêtres en saison chaude permet de compenser le ralentissement du tirage naturel, ce qui nécessite l existence d ouvrants directement sur l extérieur. Pendant la saison froide, le volume de réserve d air et les infiltrations par les joints de menuiseries extérieures peuvent assurer une qualité d air suffisante, du moins pendant plusieurs heures d occupation. Cela explique la nécessité d avoir un cubage d air suffisant par occupant. C est en effet pendant les périodes où les conditions climatiques obligent à maintenir les fenêtres fermées que ces infiltrations sont les plus importantes. L ouverture des fenêtres pour le renouvellement de l air doit cependant être assurée pendant les interruptions de travail et plus généralement dès que les conditions climatiques le permettent. Si le volume par occupant mentionné plus haut n est pas atteint, la ventilation permanente est obligatoire, ce qui nécessite l existence d aménagements spécifiques pour la ventilation autres que les fenêtres, au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Ventilation par balayage Par «balayage» il faut entendre le passage de l air d un local successivement à d autres locaux contigus, sans qu il y ait recyclage. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par balayage, par l intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. Ventilation mécanique C est la ventilation assurée par une installation mécanique. Lorsque l aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d air neuf à introduire par occupant est fixé par le tableau suivant : Désignation des locaux Exemples d activité (art. R ) (C ) Débit minimal d air neuf par occupant (art. R ) Bureaux, locaux sans travail physique. Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion. Ateliers et locaux avec travail physique léger. Autres ateliers et locaux. Travail assis du type : écriture, frappe à la machine, dessin, couture, comptabilité. Travail assis ou debout du type : assemblage ou triage de matériaux légers, percement ou fraisage de petites pièces, bobinage, usinage avec outil de faible puissance, déplacement occasionnel. Travail soutenu. Travail intense. 25 m 3 /heure 30 m 3 /heure 45 m 3 /heure 60 m 3 /heure 37 Les débits minimaux s appliquent à de l air neuf pris directement sur l extérieur sans transiter dans d autres locaux et qui peut être mélangé à de l air recyclé sans que cela puisse réduire les débits d air neuf prescrits. La ventilation mécanique peut évidemment être arrêtée en cas d inoccupation des locaux. Toutefois, les installations doivent toujours être mises en marche avant occupation des locaux. L air recyclé n est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d air neuf prévu dans le tableau. Recyclage de l air Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou groupe de locaux. Toutefois, l air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n est pas considéré comme de l air recyclé. En application de l article R du Code du travail, l air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré. En cas de panne du système d épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté. L air d un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique. La filtration de l air recyclé provenant d un local à pollution non spécifique sera considérée comme satisfaisante si les installations de filtration ont un rendement d au moins 50 % au test opacimétrique défini par la norme française X relative aux méthodes d essais des filtres à air utilisés en ventilation générale. Locaux à pollution spécifique Ce sont les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ou locaux sanitaires. Dès lors qu un polluant est émis dans le local, celui-ci devient un local à pollution spécifique. L installation doit permettre d atteindre deux objectifs : 1) apporter de l air neuf dans les mêmes conditions que celles prévues pour la ventilation mécanique des locaux à pollution non spécifique ; 2) respecter les valeurs limites admissibles de concentration de poussières, gaz, aérosols, liquides ou vapeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Valeurs limites de concentration admissibles Code du travail, art. R Poussière : est considérée comme «poussière» toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées «poussières totales». Toute poussière susceptible d atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme «poussière alvéolaire». Le «diamètre aérodynamique» d une poussière est le diamètre d une sphère de densité égale à l unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d humidité relative. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par m 3 d air. Ces valeurs concernent les poussières sans effet spécifique, c est-à-dire les poussières qui ne sont pas en mesure de provoquer seules sur les poumons ou sur tout autre organe ou système du corps humain d autre effet qu un effet de surcharge. D autres poussières et plus généralement d autres substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs font ou feront l objet de valeurs limites à ne pas dépasser. On peut en particulier se reporter à l article R du Code du travail pour ce qui concerne le benzène, les poussières de bois, le chlorure de vinyle monomère, le plomb métallique et ses composés. Enfin des arrêtés ministériels peuvent fixer des valeurs limites d exposition professionnelle indicatives constituant des objectifs de prévention (voir l arrêté du 30 juin 2004 en annexe 5). Débits minimaux d air neuf Code du travail, art. R Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées pour les locaux à pollution non spécifique (voir tableau ci-dessus). Lorsque l air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d entrée d air neuf (l air neuf est «pris à l air libre hors des sources de pollution» Code du travail, art. R ). 48 Principe du captage à la source Aspiration des émissions de substances insalubres, gênantes ou dangereuses L article R du Code du travail précise les objectifs à atteindre par ordre de priorité. 1. Suppression des émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs y compris par la mise en œuvre de procédés d humidification en cas de risque de suspension de particules lorsque les techniques de production le permettent. 2. Captage, au plus près possible des sources d émission de la totalité des polluants. Le captage doit notamment tenir compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l air. 3. En cas d impossibilité technique de captage, dilution et évacuation des polluants résiduels par la ventilation générale. La ventilation générale ne peut être admise comme technique principale d assainissement que lorsque les polluants sont peu toxiques, qu ils sont émis avec un faible débit et à une distance suffisante des travailleurs. Les installations de ventilation et de captage doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu elles restent inférieures aux valeurs limites de concentration admissibles (10 et 5 mg/m 3 air sur huit heures de travail ou valeur limite à ne pas dépasser propre à une substance, à une poussière). Une attention particulière doit être portée aux émissions susceptibles de former un mélange explosif. Le premier objectif doit être la suppression de telles émissions. L extraction par le captage à la source doit être réalisée avec un matériel adapté évitant notamment la formation d étincelles. Quand ces substances sont des gaz ou des vapeurs inflammables, leur concentration doit être maintenue à la plus faible valeur possible et rester inférieure à 25 % de la limite inférieure d explosivité (LIE) dans l ensemble de l installation et à 10 % de cette limite si des personnes travaillent dans cette atmosphère. Quand ces substances sont des poussières inflammables, il faut éviter la formation de nuages de poussières et, notamment, supprimer par des nettoyages fréquents tout dépôt de poussières susceptibles de se soulever et utiliser des conduits d extraction aussi courts que possible. Les dispositifs d entrée d air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n est pas décelable par les occupants des locaux. En raison de leur fiabilité, les dispositifs d avertissement et de surveillance fonctionnant suivant le principe de la sécurité positive doivent être préférés à tout autre système. Un dispositif est dit «de sécurité positive» quand un incident quelconque susceptible de l empêcher de jouer ultérieurement correctement son rôle provoque sa mise automatique en position de protection. Recyclage de l air Code du travail, art. R L air provenant d un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et de substances dans l atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites de concentrations admissibles définies à l article R du Code du travail. Les prescriptions particulières mentionnées audit article interdisent ou limitent, le cas échéant, l utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou certaines catégories de locaux. Les systèmes d épuration doivent être choisis après identification et détermination des caractéristiques de tous les polluants émis. Sauf cas particulier des locaux à empoussièrement contrôlé (comme les «salles blanches» ou «salles propres»), les installations de recyclage des locaux à pollution spécifique ne devraient pas fonctionner hors des périodes de chauffage ou de climatisation. L efficacité des systèmes d épuration doit être commune pour tous les polluants émis. Notamment, quand les polluants sont des poussières, les courbes de rendement granulométrique doivent être fournis. Ces données font partie des informations à communiquer au médecin du travail et aux membres du CHSCT. Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces personnes sont en outre consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies précédemment, le cas échéant en arrêtant le recyclage. 59 Le contrôle en permanence de la qualité de l air recyclé dans les locaux doit être retenu chaque fois que c est possible. Équipements de protection individuelle S il est impossible d éliminer les polluants par le système de ventilation, des équipements de protection individuelle doivent être fournis aux salariés. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter les caractéristiques d efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu il est possible, réduire leur champ visuel. Le chef d établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d être attribués à un nouveau titulaire. Code du travail, art. R Locaux sanitaires Les locaux sanitaires (douches, cabinets d aisances, etc.) doivent bénéficier d un débit d air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous, dès lors qu ils ont été mis en construction ou aménagés à partir du 1 er janvier Code du travail, art. R Désignation des locaux Débit minimal d air introduit (en m 3 par heure et par local) Cabinet d aisances isolé** 30 Salle de bains ou de 45 douches isolée** Salle de bains ou de 60 douches** commune avec un cabinet d aisances Bains, douches et cabinets N* d aisances groupés affectés à un usage collectif, ( ), sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs». Le décret n o du 15 novembre 2006 précise l étendue du principe et vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le décret détermine, aux articles R à R du code de la santé publique, les conditions auxquelles doivent répondre les locaux réservés aux fumeurs ; l objectif est d empêcher l exposition, même de manière involontaire, des salariés non fumeurs au tabac. C est pourquoi il ne peut être dérogé au principe d interdiction que dans les emplacements réservés. Ces emplacements doivent respecter les normes de ventilation prévues à l article R : ils doivent être équipés d un dispositif d extraction d air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d air minimal de dix fois le volume de l emplacement par heure ; ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes. Le caractère impératif de ce dispositif vise à s assurer que les non fumeurs, qu ils soient salariés, prestataires de service, agents d entretien ou de maintenance, ne puissent être exposés à la fumée du tabac dans le cadre de leur emploi. C est pourquoi, conformément à l article R , il est demandé que l efficacité du dispositif de renouvellement d air du local fumeur soit attestée par l installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique. Le responsable de l établissement est tenu de produire cette attestation à l occasion de tout contrôle et de faire procéder à l entretien régulier du dispositif. Enfin aucune tâche d entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans ces emplacements sans que l air ait été renouvelé, en l absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Lavabos groupés N* 6 N* : nombre d équipements dans le local. ** : pour un cabinet d aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d aisances, le débit minimal d air introduit peut être limité à 15 m 3 par heure si ce local n est pas à usage collectif. Locaux fumeurs et non-fumeurs En application de l article L du code de la santé publique, «il est interdit de fumer dans les lieux 2. RÈGLES DE CONCEPTION COMMUNES À TOUTES LES INSTALLATIONS. OBLIGATIONS DES MAÎTRES D OUVRAGE Le maître d ouvrage qui entreprend la construction ou l aménagement de bâtiments destinés à l exercice d une activité professionnelle doit respecter certaines règles pour satisfaire aux objectifs assignés par le Code du travail en matière d aération.10 Caractéristiques des installations Code du travail, art. R et suivants Filtration de l air Dans les locaux à pollution non spécifique, le maître d ouvrage doit : 1) prévoir un système de filtration de l air neuf quand il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; 2) prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique. Les conditions techniques de filtration sont précisées dans la circulaire du 9 mai Gêne et inconfort Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l humidité de l air, des bruits et des vibrations. Pour les ambiances thermiques modérées, la norme ISO 7730 et la norme française X indiquent des valeurs acceptables. Pour les méthodes de mesure et les ambiances chaudes on pourra utilement consulter les normes ISO 7726 et 7743 et les normes françaises X , 202 et 204. Niveaux sonores Les installations ne doivent pas entraîner d augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans ces locaux. Les niveaux sonores acceptables des installations de ventilation dépendent des activités exercées. En règle générale, le fonctionnement des installations de ventilation ne devrait pas majorer les niveaux moyens d ambiance de plus de 2 db(a), à moins que le niveau sonore engendré par ces installations ne dépasse pas les 50 db(a). Ces niveaux sont mesurés à l emplacement des postes de travail. Entretien des installations Conception, réception et suivi des installations Toutes dispositions doivent être prises lors de l installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d efficacité. Les parois internes des circuits d arrivée d air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs. Une note technique du 5 novembre 1990 donne des précisions notamment sur la conception, la réception et le suivi des installations de ventilation. Notice d'instructions Pour préparer la maintenance, le maître d ouvrage précise dans une notice d'instructions qu il transmet au chef d établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l assainissement des locaux et les informations permettant d entretenir les installations, d en contrôler l efficacité et d établir la consigne d utilisation. Code du travail, art. R La notice indique notamment : en cas de ventilation mécanique, le débit d air neuf assuré pour chaque local ; pour les installations de captage, les caractéristiques principales (débit, pression statique, efficacité minimale) ; enfin, toutes informations permettant la conduite et l entretien de ces installations. Cette notice doit indiquer également les informations concernant les mesures qu il convient de prendre : en cas de panne des installations de ventilation mécanique, pour les remettre en marche ou établir une ventilation naturelle ; en cas de panne des installations d épuration, pour arrêter le recyclage. Un maître d ouvrage qui réalise une installation de ventilation sans connaître l utilisation qui sera faite des locaux définit néanmoins les possibilités d occupation ultérieures ; en effet : les débits choisis pour l air déterminent les effectifs maximaux ; la disposition des recyclages ou des balayages peut interdire la mise en place de sources de pollution dans certains locaux. La notice d'instructions permet à l employeur qui occupera des locaux de connaître les possibilités d occupation. Les valeurs de référence La notice d'instructions doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l installation qui garantissent le respect de l application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison. Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations. Contenu du dossier de valeurs de référence. Dans les locaux à pollution non spécifique, il doit comporter les informations suivantes : débit minimal d air neuf ; débit minimal d air neuf par local ; pressions statiques ou vitesses d air, en des points caractéristiques des installations, associées à des débits ; 711 8 caractéristiques des filtres installés, classe d efficacité, perte de charge initiale et maximale admise. Dans les locaux à pollution spécifique, il doit comporter les informations suivantes : indication du ou des polluants représentatifs de la pollution ambiante ; débit d air extrait par chaque système de captage ainsi que les pressions ou les vitesses d air en différents points caractéristiques de l installation, associées à ces débits ; débit global d air extrait ; efficacité de captage minimale des systèmes d aspiration. (Cette efficacité est obtenue soit par conformité à des normes en vigueur, compte tenu des débits et de la géométrie des capteurs ; soit par mesure quand il n existe pas de norme ou quand cette efficacité est susceptible d être réduite par l existence de mouvements de l air perturbateurs.) ; caractéristiques des systèmes de surveillance mis en œuvre et moyens de contrôle de ces systèmes. Des informations complémentaires doivent être fournies lorsque les locaux comportent un système de recyclage ou quand les installations sont implantées dans des locaux pourvus de tels systèmes. Ces informations sont les suivantes : débit d air neuf introduit dans les locaux ; efficacité minimale des systèmes d épuration et, dans le cas de poussières, efficacité par tranches granulométriques. Ces indications sont celles fournies par les constructeurs ou par des mesures initiales ; concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants en différents points caractéristiques de la pollution dans l atelier et dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ; système de surveillance mis en œuvre et moyens de contrôle de ces systèmes. 3. MAINTENANCE ET CONTRÔLES DES INSTALLATIONS Le chef d établissement doit maintenir l ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Code du travail, art. R Dossier d installation Le chef d établissement doit établir et tenir à jour le dossier d installation. A Ce dossier permet le suivi et le contrôle régulier de l installation. Il comprend : une notice d'instructions établie et remise par le maître d ouvrage en application de l article R du Code du travail pour les nouvelles installations et celles ayant fait l objet de modifications notables ; une consigne d utilisation prévue par l article R du Code du travail qui est un guide de maintenance et un recueil de résultats des contrôles périodiques. En cas de modification notable faite sur l installation ou sur l un de ses composants, le chef d établissement doit mettre à jour le dossier d installation ou en constituer un nouveau. L ensemble du dossier de l installation est tenu à la disposition : de l inspecteur du travail ; des agents des services prévention des organismes de Sécurité sociale compétents ; des membres des CHSCT. Notice d'instructions (voir dans partie 2 : «Notice d'instructions») Le maître d ouvrage transmet la notice d'instructions au chef d établissement. Celle-ci doit lui permettre d entretenir ses installations, d en contrôler l efficacité et d établir une consigne d utilisation. Consigne d utilisation C est un document propre à chaque établissement où doivent être enregistrées toutes les opérations qui concernent l installation de ventilation (maintenance, entretien, résultats des contrôles périodiques). Le chef d établissement indique dans une consigne d utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Code du travail, art. R La consigne est établie en tenant compte des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d ouvrage. Elle est soumise à l avis du médecin du travail, des membres du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. L absence de notice d'instructions fournie par le maître d ouvrage ne dispense pas l employeur de l application des règles qui le concernent. Dans le cas où l employeur n est pas responsable des installations de ventilation, il lui appartient d obtenir les informations concernant la ventilation des locaux qu il occupe et de demander, le cas échéant, au service gestionnaire, les modifications de l installation et le respect des règles d entretien. C est le cas notamment quand l employeur n occupe qu une partie des locaux d un bâtiment collectif. Contenu de la consigne d utilisation C12 Installations de ventilation mécanique Installations de captage Installations de recyclage Fonctionnement Débit d air neuf assuré pour chaque local. Efficacité du captage ou, à défaut, débit de l air extrait. Efficacité de l épuration et méthode de contrôle de cette efficacité. En cas de panne Mesures permettant la remise en marche ou permettant d établir une ventilation naturelle permanente. Mesures permettant l arrêt de la production des polluants. Mesures permettant l arrêt du recyclage. Mesures permettant l arrêt de la production des polluants s ils ne peuvent être rejetés dans l atmosphère. Mesures et délais d évacuation des locaux lorsqu un renouvellement d air suffisant ne peut être assuré. Mesures de sauvegarde et d évacuation en fonction des risques que présentent les polluants, si l arrêt de leur production n est pas possible immédiatement. Mesures de sauvegarde et d évacuation, si l arrêt de la production des polluants n est pas possible immédiatement. Pour toutes les installations, la consigne doit indiquer les informations permettant leur conduite et leur entretien et un dossier de maintenance où sont mentionnés notamment les dates et résultats des contrôles périodiques, les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations. La consigne d utilisation prescrite par l article R du Code du travail doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés : les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d entretien et de nettoyage ; les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations. Contenu du dossier de maintenance dans les locaux à pollution non spécifique. Au moins une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance : contrôle du débit global minimal d air neuf de l installation ; examen de l état des éléments de l installation (système d introduction et d extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristiques, classe d efficacité), de leurs dimensions, de la perte de charge ; examen de l état des systèmes de traitement de l air (humidificateur, batteries d échangeurs) ; quand le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d air aux points caractéristiques de l installation. Contenu du dossier de maintenance dans le cas des locaux à pollution spécifique. Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance. a) Au minimum tous les ans : contrôle du débit global d air extrait par l installation ; contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l installation, notamment au niveau des systèmes de captage ; examen de l état de tous les éléments de l installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d apport d air de compensation ). b) Au minimum tous les six mois quand il existe un système de recyclage : contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ; contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en œuvre. L ensemble de ces contrôles ne dispense pas le chef d établissement de l entretien et du nettoyage de l installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu ils sont nécessaires. Contrôles périodiques Autocontrôle par le chef d établissement Le chef d établissement, responsable du contrôle et de l entretien des installations, peut effectuer un autocontrôle ou faire suivre son installation par une personne, une entreprise ou un organisme agréé ou non de son choix. 913 10 Les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d entretien et de nettoyage sont consignés dans le dossier de maintenance (voir : «Consigne d utilisation»). On trouvera ci-dessous un résumé de la fréquence et de la nature des contrôles périodiques. A Locaux à pollution non spécifique Tous les ans : débit global minimal d air neuf, examen de l état des éléments de l installation, conformité des filtres de rechange à la fourniture initiale, dimensions, perte de charge des filtres, examen de l état des systèmes de traitement de l air (humidificateurséchangeurs), pressions statiques et vitesses de l air. Locaux à pollution spécifique Tous les ans : débit global d air extrait, pressions statiques et vitesses de l air, examen de l état de tous les éléments de l installation ; Tous les 6 mois (s il y a un système de recyclage) : concentrations en poussières dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé, contrôle de tous les systèmes de surveillance. Au-delà de l autocontrôle du chef d établissement qui va lui permettre de tenir à jour le dossier d installation, l inspecteur du travail peut exiger des contrôles effectués par des organismes agréés. Code du travail, art. R Mesures et contrôles prescrits par l inspecteur du travail L inspecteur du travail peut demander au chef d établissement d effectuer des mesures et des contrôles au titre de l autocontrôle auquel il est tenu. Il peut également lui demander de faire procéder à des mesures et contrôles autres que les contrôles périodiques permettant de vérifier le respect des dispositions du Code du travail et notamment l efficacité des installations, le maintien des performances de l installation. L inspecteur précise les locaux, les installations, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s applique. Les mesures et contrôles sont les suivants. Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique ou naturelle permanente : la mesure du débit d air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d air neuf ; le contrôle des filtres ; la situation des prises d air neuf. Pour les locaux à pollution spécifique : la mesure du débit d air des installations, et notamment du débit d air neuf ; la situation des prises d air neuf ; la mesure de l efficacité de captage ; lorsque l air est recyclé : la mesure de l efficacité d épuration et, s il y a lieu, dans le cas de poussières, l efficacité par tranches granulométriques ; le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ; la mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires. Mesures complémentaires : la mesure des pressions statiques ou des vitesses d air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d air et aux efficacités de captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrits par l arrêté du 8 octobre 1987 ; la mesure de concentration des polluants faisant l objet de valeurs limites réglementaires. L arrêté du 9 octobre 1987 et son annexe précisent le type de mesures à effectuer et les méthodes et les techniques de contrôle (voir annexe 3). Ces mesures et contrôles sont effectués par une personne ou un organisme agréé choisi par le chef d établissement. Le chef d établissement justifie qu il a saisi l organisme agréé dans les quinze jours suivants la date de demande de vérification et transmet à l inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. Les résultats des mesures et contrôles sont consignés dans un document transmis par le chef d établissement à l inspecteur du travail. La présentation et la conservation des résultats doivent être compatibles avec la préservation du secret industriel quant aux produits et aux procédés mis en œuvre et, notamment, sur demande du chef d établissement, les schémas d installation, l activité des postes de travail, le nom du personnel peuvent être fournis sous la forme codée habituelle connue par l inspecteur du travail. Organismes de contrôle agréés Le chef d établissement choisit la personne ou l organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du Travail et par le ministre chargé de l Agriculture. L arrêté du 9 octobre 1987 précise les conditions et les modalités d agrément des personnes et des organismes agréés. Ceux-ci sont agréés pour différentes missions correspondant à différents types de locaux et selon le type de contrôle ou de mesure prescrit par l inspecteur du travail.14 Arrêté du 9 octobre 1987 CATÉGORIE A B C D Type de locaux Pollution non spécifique Pollution spécifique Mesure de pression statique et de vitesse d air. X X Mesure de débit d air. X X Contrôle des filtres. X X Mesure de l efficacité de captage. X Mesure de concentration en poussières. Mesure d efficacité de filtration ou de dépoussiérage et contrôle des dépoussiéreurs et des systèmes de surveillance. X X Mesure d efficacité d épuration, contrôle des systèmes de surveillance (gaz, vapeur). X Nota La catégorie A comprend les mesures aérauliques dans les locaux sanitaires dépendant des locaux à pollution non spécifique. (A ) 4. INSTALLATIONS DE VENTILATION PARTICULIÈRES Travail en atmosphère confinée Travaux dans les puits, cuves et réservoirs Code du travail, art. R Évaluation des risques et mise en place de mesures de ventilation particulières Dans les puits, conduites de gaz, carneaux (cheminées), conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n est pas possible d assurer de manière permanente le respect des dispositions relatives à l aération et à l assainissement, les travaux ne doivent être entrepris qu après vérification de l absence de risque pour l hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l atmosphère et vidange du contenu. Il est nécessaire, avant d accéder à ces lieux de travail, de contrôler leur contenu et de vérifier que leur atmosphère ne présente aucun risque, notamment en ce qui concerne la toxicité, l asphyxie, la corrosivité, l inflammabilité et l explosivité. Afin de maintenir la salubrité de l atmosphère pendant l exécution des travaux, la ventilation doit être réalisée, en tenant compte, selon le cas, des prescriptions applicables aux locaux à pollution non spécifique ou celles applicables aux locaux à pollution spécifique. On peut distinguer les situations suivantes. Absence de risque inhérent au lieu de travail et travaux ne produisant pas d émission de polluant. Le débit minimal d entrée d air neuf à réaliser est celui indiqué à l article R du Code du travail, soit : 45 m 3 par heure et par occupant en cas de travail physique léger ; 60 m 3 par heure et par occupant en cas de travail soutenu ou intense. Risques liés à l atmosphère ou au contenu des lieux de travail et travaux ne produisant pas d émission de polluants. Préalablement à toute intervention, et selon le résultat du contrôle, l assainissement par ventilation et le cas échéant la vidange du contenu doivent être effectués. Pendant les travaux, un débit minimal d air neuf supérieur aux débits mentionnés ci-dessus doit être assuré de façon à maintenir l assainissement de l atmosphère. Absence de risque inhérent aux lieux de travail et travaux produisant les émissions de polluants. Le débit minimal de ventilation pendant les travaux doit répondre aux prescriptions de l article R de façon à évacuer les polluants au fur et à mesure de leur production, afin que leur concentration ne puisse être dangereuse pour la santé et la sécurité des travailleurs. Risques liés à l atmosphère ou au contenu des lieux de travail et travaux produisant les émissions de polluants. Il faut conjuguer les mesures précisées pour les deux situations précédentes. 1115 Mesures de protection individuelle Il faut rappeler également que les salariés appelés à travailler dans les puits, les cuves ou les réservoirs ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. D une manière générale, dès qu il y a présence de substances dangereuses dans de tels lieux, outre les précautions déjà précisées concernant le contrôle, l assainissement préalable et la ventilation, les travaux ne doivent être effectués qu en présence d une personne restant à l extérieur et équipée des dispositifs lui permettant de surveiller et de porter secours sans s exposer elle-même. Émanations malsaines L article R du Code du travail prévoit que : l atmosphère des locaux affectés au travail et leurs dépendances doit être tenue constamment à l abri de toute émanation provenant d égouts, fosses, puisards, fosses d aisances ou toute autre source d infection ; dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l égout et l établissement doit être munie d un intercepteur hydraulique, qui doit être fréquemment nettoyé et dont la garde d eau doit être assurée en permanence. Travaux souterrains Percement de galeries et de puits Pour les travaux du bâtiment, les travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, il y aura lieu de tenir compte également des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 relatives à la ventilation, notamment pour les travaux dans les galeries souterraines en cours de percement et les puits en cours de fonçage (articles 83 à 89 du décret). Le décret pose comme principe que la qualité de l atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et les puits en cours de fonçage doit être compatible avec l hygiène et la sécurité des travailleurs. Il prescrit aussi des débits minimaux de ventilation dans les cas suivants. Quand l aération naturelle est insuffisante, l assainissement de l atmosphère est obtenu au moyen d une installation de ventilation artificielle. Cette installation doit assurer au front de taille un débit minimal d air de 25 litres par seconde et par homme. L air doit être prélevé loin de toute source de viciation. Dans les galeries où il est fait usage d explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions suivantes : 1) il doit être introduit au front de taille, au moyen d une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ; 2) après chaque tir une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d éliminer au maximum les poussières en suspension ; 3) éventuellement une ventilation auxiliaire doit permettre d accélérer l absorption du bouchon de tir. Quand il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu il existe des émanations nocives, les quantités minimales d air à introduire doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l atmosphère demeure compatible avec l hygiène et la sécurité des travailleurs Travaux de décapage, dépolissage, dessablage au jet Installations appropriées à ces opérations Sauf impossibilité technique, les opérations de décapage ou de dessablage au jet doivent être effectuées soit en appareil clos dont l étanchéité doit être maintenue, soit en cabine. Toutefois les opérations de dessablage au jet d eau projeté sous très forte pression ne peuvent être effectuées que dans des installations hermétiquement closes. Les poussières dégagées au cours des opérations doivent être captées de telle manière qu elles ne puissent polluer l environnement. À cet effet, les appareils et cabines doivent être maintenus en légère dépression. Lorsque les opérations de décapage ou de dessablage au jet s effectuent en cabine ou pour des raisons d ordre technique à l air libre, le chef d établissement doit fournir à chaque travailleur exposé une cagoule, ou des vêtements de travail ainsi que des gants ou des chaussures. Pendant l exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute. Port d équipements de protection individuelle Pour l exécution des opérations, le chef d établissement est tenu de fournir à chaque travailleur exposé des équipements de protection individuelle tels que tablier, gants, lunettes. 1216 Exposition à des agents biologiques Quand l activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques, des règles particulières de prévention et de protection doivent être prises. On entend par «agents biologiques» les microorganismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. Code du travail, art. R Ces agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction du risque d infection qu ils présentent : risques pathogènes chez l homme, dangers pour les travailleurs, risques de propagation dans la collectivité, existence d une prophylaxie et/ou d un traitement efficace. La liste des agents biologiques pathogènes est fixée par l arrêté du 18 juillet 1994 modifié. Le chef d établissement doit évaluer la nature, la durée et les conditions d exposition aux agents biologiques dans l entreprise. Si les résultats de cette évaluation révèlent l existence d un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée. Quand elle ne peut pas être évitée, elle doit être réduite en prenant notamment des mesures de confinement. L arrêté du 13 août 1996 (Journal officiel du 7 septembre 1996) précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l agent biologique et de l activité considérée, laboratoire de recherche, de développement et d enseignement, établissements industriels et agricoles. Parmi les mesures de confinement à mettre en œuvre sont notamment prévues l existence d un système de ventilation de secours et la filtration de l air entrant dans les lieux de travail. Exposition à l amiante Le décret n o du 30 juin 2006 modifie le code du travail et crée une section V bis concernant les mesures particulières de protection contre les risques liés à l amiante (art. R et suivants). Ces dispositions s intègrent aux mesures générales de prévention du risque chimique ainsi qu aux règles particulières de prévention à prendre contre les risques d exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En fonction des postes de travail, la réglementation précise les règles applicables aux activités de confinement et de retrait de l amiante ainsi que les dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d émettre des fibres d amiante. Pour toutes les activités, le chef d établissement doit prendre les mesures propres à réduire les niveaux d exposition, la durée d exposition et le nombre de salariés exposés aux poussières d amiante. Il doit procéder à l évaluation des risques, informer les travailleurs, les former à la sécurité. Mesures des niveaux d empoussièrement et respect de la valeur limite En fonction des résultats de l évaluation des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite d exposition de 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, le chef d établissement devra procéder à des contrôles des niveaux d empoussièrement. Ces contrôles seront réalisés sur des postes de travail en situation significative de l exposition personnelle à l inhalation des poussières d amiante. Les échantillons prélevés seront analysés par un laboratoire accrédité à cet effet. 1317 ANNEXES Annexe n 1 Aération et assainissement des lieux de travail : extraits du code du travail (articles R à R et R à R ) et circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets et du 7 décembre Annexe n 2 Arrêté du 8 octobre Contrôle périodique des installations d aération et d assainissement des locaux de travail. Annexe n 3 Arrêté du 9 octobre 1987 modifié. Contrôle de l aération et de l assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l inspecteur du travail. Annexe n 4 Note technique de 5 novembre Aération et assainissement des ambiances de travail. Annexe n 5 Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d exposition professionnelle indicatives en application de l article R du Code du travail. Annexe n 6 Éléments bibliographiques. 14 Annexe n 1 Aération et assainissement des lieux de travail Code du travail Section II - Ambiances des lieux de travail Sous-section 1 - Aération, assainissement (Décret n du 7 décembre 1984 modifié par décret n du 1 er octobre 1987, par décret n du 23 décembre 2003) Art. R Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1 Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2 Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa cidessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R à R Art. R Pour l'application de la présente soussection, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé. Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique. Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Poussières : est considérée comme «poussière» toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées «poussières totales».18 Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme «poussière alvéolaire». Le «diamètre aérodynamique» d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative. Art. R Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants. L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à : a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ; b) 24 mètres cubes pour les autres locaux. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. Art. R Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après : DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en m 3 /heure) Bureaux, locaux sans travail physique Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion Ateliers et locaux avec travail physique léger Autres ateliers et locaux Art. R L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté. L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique. Art. R I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, éva- luées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2 de l'article L déterminent le cas échéant : 1 D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; 2 Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. III. - Des valeurs limites d exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture. Art. R Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf. Art. R Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées y compris, par la mise en œuvre de procédés d humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent. Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local. Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. Art. R L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement 1519 épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies aux I et II de l'article R Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux. Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies aux I et II de l'article R , le cas échéant, en arrêtant le recyclage. Art. R Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R , est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R ; b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R Art. R Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu. Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas suivant les prescriptions définies à l'article R ou à l'article R , de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n du 8 janvier Art. R Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R à R est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. 16 Art. R L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R à R Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du Travail et par le ministre chargé de l'agriculture. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. Art. R Des arrêtés conjoints du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent : Art. R L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection. Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence. Section II - Règles d'hygiène Sous-section 2 - Aération, assainissement (Décret n du 7 décembre 1984) Art. R Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et20 leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R à R Art. R Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux. Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité. Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs. Art. R Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R , le maître d'ouvrage doit : 1 Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; 2 Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R précité. Art. R Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous. DÉSIGNATION DES LOCAUX DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en m 3 /heure/local) Cabinet d'aisances isolé** Salle de bains ou de douches isolée** Salle de bains ou de douches** commune avec un cabinet d'aisances Bains, douches et cabinets d'aisances groupés N* Lavabos groupés N* N* : nombre d'équipements dans le local. ** : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. ment, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets et du 7 décembre 1984 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail (non parue au Journal officiel) Le décret n , en vertu de son article 8, est applicable à compter du 1 er décembre 1986 et le décret n , en vertu de son article 2, à compter du 1 er décembre La présente circulaire a notamment pour but d'apporter les précisions techniques nécessaires pour que les adaptations aux prescriptions nouvelles puissent se faire en temps utile. A - Décret n du 7 décembre 1984 (obligations des chefs d'établissement) Le décret n du 7 décembre 1984 est pris en application de l'article L , 1 du code du travail. Son article 1 er abroge la sous-section 7 de la section première (Locaux affectés au travail) du chapitre II (Hygiène) du titre III (Hygiène et sécurité) du livre II (deuxième partie) du code du travail, intitulée «Assainissement». Son article 2 substitue à la sous-section 1 (Aération) de la même section une nouvelle sous-section 1 intitulée «Aération, assainissement». Il a paru plus clair, en effet, de regrouper les dispositions des sous-sections 1 et 7, car les problèmes d'aération, de ventilation et d'assainissement sont souvent très liés. Les articles R à R et R à R , soit quinze articles, constituent désormais la sous-section précitée. Les nouvelles dispositions actualisent et précisent les prescriptions des anciennes sous-sections 1 et 7. En effet, sont notamment fixées : des valeurs minimales de renouvellement d'air, en harmonie avec les valeurs du règlement sanitaire type ; des valeurs maximales d'exposition aux poussières ; des obligations concernant l'évacuation des polluants, l'utilisation du recyclage et l'entretien des installations. En raison de l'intérêt qui s'attache à ce que ces mesures puissent être appliquées dans les délais prévus avec toute l'efficacité désirable, il paraît nécessaire d'appeler l'attention sur certains points particulièrement importants ou certaines novations essentielles. Art. R Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établisse- Art. R Les termes ci-dessous appellent les remarques complémentaires suivantes. 17 Montrer encore
1. REGLEMENTATION Code du travail articles R. 4222-1 à 26, R. 4412-149 et 150, R. 4722-1, 2, 13, 14, 26, R. 4724-2 et 3 et R. 4212-1 à 7; Arrêté du 8 octobre 1987: contrôle périodique des installations Plus en détail LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL. TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre II : Aération et assainissement Article R4212-1 Le Plus en détail Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) LA VENTILATION DES LOCAUX DE TRAVAIL
Direction des études Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) LA VENTILATION DES LOCAUX DE TRAVAIL Introduction La mise en œuvre, de produits, notamment des produits chimiques, Plus en détail Afth. l air. Rappel des recommandations en matière d air ambiant. thermoludiques
Rappel des recommandations en matière d air ambiant dans le GBPTh M. Fouquey (ISC eau) Quelques définitions (Art. R 4222-3 du code du travail) 1 Air neuf, l air pris à l air libre hors des sources de pollution Plus en détail Roger Cadiergues. MémoCad na14.a LE CODE DU TRAVAIL SOMMAIRE
Roger Cadiergues MémoCad na14.a LE CODE DU TRAVAIL SOMMAIRE na14.1. Présentation générale du code du travail na14.2. L organisation du code du travail na14.3. Extraits du code du travail La loi du 11 mars Plus en détail Risque chimique : fiche ou notice de poste ED 6027 AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUE
Risque chimique : fiche ou notice de poste ED 6027 AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUE L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est Plus en détail Amiante Protection des travailleurs
P/DN/IJ 7/7/2006 Amiante Protection des travailleurs Le décret n 2006-761 du 30 juin 2006 modifie le Code du travail et introduit de nouvelles règles pour la protection des travailleurs contre les risques Plus en détail L assainissement de l air des locaux de travail
L assainissement de l air des locaux de travail 1 GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS Plus en détail Prévention des risques d exposition aux poussières de bois. aide à la mise en place d un système d aspiration
Prévention des risques d exposition aux poussières de bois aide à la mise en place d un système d aspiration Les poussières de bois ont été reconnues cancérogènes quelque que soit le type de bois utilisé Plus en détail ASFETM Travail sécuritaire en espace clos
Colloque, CSST Sherbrooke, 22 mai 2013 ASFETM Travail sécuritaire en espace clos par Charbel Mouawad, M.Sc. Hygiéniste industriel/ergonome, ASFETM 1 Objectifs À la fin de la session, les participants seront Plus en détail PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE
de en Martinik NOTICE HYGIENE ET SECURITE BUREAU VERITAS ASEM Dossier n 6078462 Révision 2 Octobre 2014 Page 1 de en Martinik SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 1.1 OBJET DE LA NOTICE... 3 1.2 CADRE REGLEMENTAIRE... Plus en détail Réglementation selon les arrêtés du 26/02/2003, du 07/03/2008 et du 14/12/2011 et le Code du travail. Effectif des locaux Évacuation Ambiance
RÉGLEMENTATION L éclairage de sécurité et l alarme incendie (suite) 2. Les établissements recevant des travailleurs (ERT) Pour les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), l effectif théorique des Plus en détail SORBONNES SOMMAIRE 2. REGLEMENTATION...5 2.1. CODE DU TRAVAIL...5 2.2. NORMES...5 3. FABRICANT, INSTALLATEURS, UTILISATEUR : LE ROLE DE CHACUN...
SORBONNES SOMMAIRE INTODUCTION...2 QU EST CE QU UNE SORBONNE?...2 1.1. DEFINITION - DESCRIPTION...2 1.2. ACQUISITION D UNE SORBONNE...3 2. REGLEMENTATION...5 2.1. CODE DU TRAVAIL...5 2.2. NORMES...5 3. Plus en détail Décret n o 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante
Dr CROUZET Amiante decret 040512.doc Page 1 sur 8 Décret n o 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante Publics concernés : employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux Plus en détail Arrêté Ministériel du 5 décembre 2012 La ventilation : 2.6 de l annexe I
Arrêté Ministériel du 5 décembre 2012 La ventilation : 2.6 de l annexe I L arrêté du 5 décembre 2012 fixe des règles en ce qui concerne la ventilation d un atelier de nettoyage à sec, sans pour autant Plus en détail Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1.
Dossier de demande d autorisation temporaire d exploiter une centrale d enrobage à chaud SRTP le Petit Nazé ARGENTRE (53) Indice : 1 Juin 2015 NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE P. 2 sur 8 SOMMAIRE 1 Hygiène... Plus en détail LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES
Roger Cadiergues MémoCad ml21.a LA REGLEMENTATION DES CHAUDIÈRES SOMMAIRE ml21.1. Les éléments de base ml21.2. Les chaudières de 4 à 400 kw ml21.3. Les chaudières de 0,4 à 20 MW : rendements et équipements Plus en détail LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
> Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE... Plus en détail AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
29/05/2013 AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL Les obligations réglementaires Béatrice KISSIEN-SCHMIT 1 INTEFP - 1 PLAN Bâtiment Ambiances de travail :bruit, éclairage, température Hygiène Installations électriques, Plus en détail L histoire de la ventilation des logements s écrit avec l amélioration thermique des bâtiments.
LA PLACE DE LA VENTILATION DANS L'EXISTANT Concilier la performance énergétique et la Qualité de l'air Intérieur LES FICHES THEMATIQUES L histoire de la ventilation des logements s écrit avec l amélioration Plus en détail Filtration. Schéma de principe de la filtration
Filtration textes : R. Gregori, service gestion des fluides Photos/S. Elmosnino panneau 1 Le traitement de l eau est une des parties techniques parmi les plus importantes pour le bon fonctionnement d une Plus en détail LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Olivier LEMAÎTRE Responsable du pôle Qualités Sanitaires des Bâtiments au CETE Nord-Picardie, olivier.lemaitre@developpement-durable.gouv.fr Plus en détail S P A N C SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
S P A N C SERVICE PUBLIC DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF *-*-*-*-* REGLEMENT DU SERVICE SOMMAIRE Chapitre 1 Dispositions générales Art.1 - Objet du règlement Art.2 - Autres prescriptions Art.3 - Définitions Plus en détail Travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment
17.qxd 04/01/00 11:55 Page 46 SERVICES R 376 modifiée RECOMMANDATION Travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment Recommandation R 376 modifiée, adoptée au comité technique national du bâtiment Plus en détail La ventilation Générale
Master Prévention des Risques et Nuisances Technologiques Année 2004/2005 Faculté de pharmacie Marseille La ventilation Générale Laure DENTINGER Olivia FREYSZ Caroline GENET 1/35 Plan de la présentation Plus en détail Le dossier d installation de ventilation
Le dossier d installation de ventilation 10 GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS est Plus en détail RISQUE CHIMIQUE : VÉRIFIER L EFFICACITÉ DES ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE
RISQUE CHIMIQUE : VÉRIFIER L EFFICACITÉ DES ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE >> www.cramif.fr RISQUE CHIMIQUE : LE SUIVI DES MESURES DE PRÉVENTION Dans le cas du risque chimique, lorsque la substitution Plus en détail Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans
Sécurité Livre de paie (applicable jusqu au 31/07/1998) art. L. 143-5). Déclarations préalables à l embauche L. 320). Relevé mensuel des contrats de travail art. R. 320-1-1). Tous documents, en général, Plus en détail N 267.3.a.: Peinture (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection)
LOI DU 10 JUIN 1999 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES FORMULAIRE DE DEMANDE D AUTORISATION CLASSE 2 (produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres Plus en détail Commune de Saint-Aubin-Sauges
Commune de Saint-Aubin-Sauges REGLEMENT CONCERNANT L EVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX (du 22 juin 1999) Commune de SaintAubin-Sauges Règlement concernant l évacuation et le traitement des eaux page Plus en détail Dossier Technique Amiante
Dossier Technique Amiante Depuis 1998 un DTA (Dostier Technique Amiante) est suivi sur le site. Il est revu tous les trois ans. Il consiste à faire un état des lieux des différentes structures composant Plus en détail Obligations RÉGLEMENTAIRES en matière d information et de formation des travailleurs à la prévention des risques à l amiante
Obligations RÉGLEMENTAIRES en matière d information et de formation des travailleurs à la prévention des risques à l amiante Partie réglementaire nouvelle QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Plus en détail La ventilation et l assainissement de l air
La ventilation et l assainissement de l air 1 - Généralités Lutter contre la pollution dans les différents locaux d un laboratoire de recherche consiste à réduire, à un niveau le plus faible possible, Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ Décret n o 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, Plus en détail Prévention de la pénibilité
Prévention de la pénibilité La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites pose une double exigence : Tracer l exposition des travailleurs aux facteurs de risques caractérisant la pénibilité afin Plus en détail Prévention de la. Pénibilité &Prévention de la Pénibilité de Pénibilité. Carsat Centre Ouest 1
Prévention de la Retraite Pénibilité pour cause de Pénibilité &Prévention & Retraite de la Pénibilité pour cause de Pénibilité 1 Organisation de l intervention : Contexte Retraite Prévention Entreprise Plus en détail Journée Cotita du 8 octobre 2015 Entretien d anciennes protections anticorrosion
LE RISQUE CHIMIQUE Un agent chimique dangereux est une substance ou un mélange dont la composition est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés exposés ou des utilisateurs. Plus en détail Cahier des clauses techniques particulières
CONSEIL GENERAL DE LA SOMME DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 3 RUE BEAUREGARD BP 326-15 80026 AMIENS CEDEX 1 Travaux de désamiantage de la sous-toiture des bureaux de la Direction Informatique du Plus en détail Les ATmosphères EXplosives. Prévention des Risques et Protection des Salariés. R. REVALOR INERIS Méditerranée
Les ATmosphères EXplosives («ATEX») Prévention des Risques et Protection des Salariés R. REVALOR INERIS Méditerranée 1 ATEX : Les produits concernés ATMOSPHERE EXPLOSIVE Mélange avec l air, dans les conditions Plus en détail Consultation du CHSCT
Fondamentaux De manière générale, le CHSCT peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel (art. L. 4612-13 du Code du travail). Plus en détail DECRET Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
Accueil > Les textes législatifs et réglementaires > Détail d'un texte En savoir plus sur ce texte... JORF n 33 du 8 février 1996 page 2050 DECRET Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection Plus en détail FONTAINIER AGENT D EXPLOITATION D EAU POTABLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Dans quels cas réaliser un plan de prévention? «L opération» peut être de différentes natures : chantiers, travaux de bâtiment, entretien de locaux, prestations intellectuelles Planification d une opération Plus en détail Ventilation Générale des Locaux de Travail
Marseille, le 14/06/2005 Master Prévention des Risques et Nuisances Technologiques Projet UE 05 - Facteurs d'ambiance Ventilation Générale des Locaux de Travail Laure DENTINGER, Olivia FREYSZ, Caroline Plus en détail Climat des locaux. Climat des locaux Page 1 sur 6
Climat des locaux Climat des locaux Page 1 sur 6 Dangers principaux Composition de l air / proportion d air frais L atmosphère qui nous entoure contient 21 % d oxygène, 78 % d azote, de petites quantités Plus en détail Compléments du guide état de l art. ANNEXE D Application de la réglementation ATEX aux silos de stockage de produits agro-alimentaires
MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Compléments du guide état de l art. ANNEXE D Application de la réglementation ATEX aux silos de stockage Plus en détail L Amiante. Journée des CLHS 13 décembre 2010. Service Hygiène Sécurité. Service Hygiène et Sécurité Bureau 51-12, place du panthéon 75005 Paris
Service Hygiène Sécurité Affaire suivie par : Guy BONNET Abed MAKOUR Téléphone 01.44.07.80.51 Télécopie 01.44.07.75.19 Courriel rachysec@univ-paris1.fr L Amiante Journée des CLHS 13 décembre 2010 Introduction Plus en détail Obligations de formations pour les activités relevant uniquement de l'article Article R4412-139 du Code du Travail
Obligations de formations pour les activités relevant uniquement de l'article Article R4412-139 du Code du Travail Destiné aux entreprises réalisant des travaux susceptibles d'être en présence d'amiante Plus en détail Stockage de produits chimiques
Conseils prévention Santé au travail Crée le 28/04/2011 par VK Mise à jour 28/04/2011 par VK Stockage de produits chimiques 1 Risques liés au stockage de produits chimiques...2 2 Règles générales...2 3 Plus en détail AUDIT POUSSIERES DE BOIS
AUDIT POUSSIERES DE BOIS Objectif : Faire diminuer l empoussièrement dans les ateliers de travail du bois par la prévention primaire, en formant et informant les entreprises sur les risques des poussières Plus en détail Programmes Prioritaires Nationaux : Fumées de soudage. Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité
Programmes Prioritaires Nationaux : Fumées de soudage Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité Règles essentielles de ventilation appliquées aux activités de soudage Y. CAROMEL - Contrôleur de sécurité Règles Plus en détail PUITS CANADIEN ET VMC DOUBLE FLUX.
PUITS CANADIEN ET VMC DOUBLE FLUX. source Helios Le puits canadien ou provençal, comme la ventilation mécanique double flux, s inscrivent dans la nouvelle politique de construction. Le premier est très Plus en détail DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DATE Émetteur rappel du titre général de la présentation PÉNIBILITÉ RISQUE CHIMIQUE CAUDRY 26 JUIN 2014 DÉMARCHE DE PRÉVENTION Centre de Mesures Physiques de la CARSAT Nord-Picardie (CMP-NP) 1 Lorem ipsum Plus en détail Fiche Hygiène et Sécurité
Fiche Hygiène et Sécurité N 15 01/13 I nterventions d entreprises extérieures Définition - Généralités On appelle entreprise extérieure toute entreprise amenée à faire travailler son personnel pour la Plus en détail COMMUNE DE LA CÔTE-AUX-FÉES. Règlement d'application du Plan Général d'évacuation des Eaux
COMMUNE DE LA CÔTE-AUX-FÉES Règlement d'application du Plan Général d'évacuation des Eaux Édition janvier 2009 2 REGLEMENT D'APPLICATION DU PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX Chapitre 1 Dispositions générales Plus en détail Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet
Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet 832.314.12 du 5 avril 1966 (Etat le 1 er mai 1966) Le Conseil Plus en détail Améliorer la ventilation générale
Roger Cadiergues Améliorer la ventilation générale L14. SOMMAIRE 1. Introduction p. 3 1.01. L organisation de l information 1.02. Les trois classes d intervention 1.03. Les trois catégories d installations Plus en détail La Ventilation. Réalisation C. Kermarrec TECHNOSOL
La Ventilation Qu est ce qu une Ventilation? La ventilation est dans le bâtiment, le dispositif permettant le renouvellement d air dans les pièces. Les fonctions essentielles du renouvellement de l air Plus en détail Travaux d encapsulage et de retrait d amiante ou d interventions sur des matériaux contenant de l amiante
Fiche Prévention - A1 F 05 13 Annule et remplace les fiches A1 F 05 11 et I4 F 01 09 Travaux d encapsulage et de retrait d amiante ou d interventions sur des matériaux contenant de l amiante Obligations Plus en détail Sommaire. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
Sommaire 1. Généralités 7 2. Réseaux d alimentation d eau dans les bâtiments 8 2.1 Généralités 8 2.2 Dimensionnement du réseau d alimentation - Méthode générale 8 2.2.1 Principes généraux 8 2.2.2 Données Plus en détail Conception des lieux de travail Obligations des maîtres d ouvrage Réglementation
Conception des lieux de travail Obligations des maîtres d ouvrage Réglementation L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l INRS Plus en détail Quelles normes dans les ateliers de vitrail? Par Philippe LAURENT, Cerfav Dossier mis à jour en septembre 2010
Quelles normes dans les ateliers de vitrail? Par Philippe LAURENT, Cerfav Dossier mis à jour en septembre 2010 Les rejets dans l atmosphère Ils doivent être contrôlés. La liste des entreprises agréées Plus en détail Performances environnementales et économiques économiques. Description
BREF Industries de traitement des déchets - Doc. de synthèse V 1.0-01/12/08 MTD pour des types spécifiques de traitements de déchets TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES DECHETS - METHANISATION Description 65 - Plus en détail FICHE D ENTREPRISE. Etablie en application de l article R. 4624-37 du code du travail Conforme à l arrêté du 29 mai 1989
I RENSEIGNEMENTS D ORDRE GÉNÉRAL 1. Date d établissement de la fiche FICHE D ENTREPRISE Etablie en application de l article R. 462437 du code du travail Conforme à l arrêté du 29 mai 1989 Médecin du travail Plus en détail Certificat d Aptitude Professionnelle
REPÈRES POUR LA FORMATION ET L ÉVALUATION Certificat d Aptitude Professionnelle CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES Annexe 5 Conditions d utilisation d un véhicule routier dans l enceinte d un EPLE CAP Conducteur Plus en détail PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DANS LES IAA ENERGIES FLUIDES
PRINCIPALES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ENERGIES FLUIDES Sommaire: - Réglementation sur les chaudières: Décret 2009-648 - Installations soumises à déclaration et autorisation ICPE 2910 - Equipements sous Plus en détail Plan Canicule. En été, les périodes de canicule sont particulièrement propices aux coups de chaleur et plusieurs facteurs peuvent y contribuer.
Plan Canicule Fiche 3.2 : Les travailleurs En été, les périodes de canicule sont particulièrement propices aux coups de chaleur et plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Facteurs environnementaux Ensoleillement Plus en détail 1.1. Réglementation et règles de l art
Afin d assurer la qualité de l assainissement collectif, la loi a donné l obligation aux particuliers de se raccorder au réseau d eaux usées lorsqu il est en place. Pour faciliter en pratique la réalisation Plus en détail Nouvelles dispositions relatives au chauffage des logements
Législation Nouvelles dispositions relatives au chauffage des logements arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la L pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l aide de combustibles Plus en détail AMIANTE Démarche de prévention
GIPHISE 30/04/2013 Identification de la présence d amiante AMIANTE Démarche de prévention Analyse des circonstances d exposition des travailleurs Evaluation préalable des niveaux d empoussièrement Mise Plus en détail NANO. MATÉRIAUX Risques pour la santé & mesures de prévention
NANO MATÉRIAUX Risques pour la santé & mesures de prévention Les nano-objets Les nano-objets sont des matériaux produits intentionnellement dont une, deux ou trois dimensions externes se situent à l échelle Plus en détail Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Arrêté du Plus en détail Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise
BATIMENT TRAVAUX PUBLIC S.A.S au Capital de 500 000 Tél : 04 90 60 00 94 - Fax : 04 90 63 05 01 Préambule Notice hygiène et sécurité Engagement de l entreprise La note ci jointe décrit les engagements Plus en détail Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 1 sur le travail (loi), arrête: Objet et champ d application
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3) 822.113 du 18 août 1993 (Etat le 1 er mai 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 1 sur le Plus en détail 1. Risques liés aux situations de co-activité
A LA CHARGE DE L EMPLOYEUR EN Annexe 1 MATIERE D EVALUATION DES RISQUES 1. Risques liés aux situations de co-activité Il s agit d articuler le document unique avec les instruments prévus par : - le décret Plus en détail L environnement dans les formations et les activités professionnelles automobiles
H. Bonnes pratiques environnementales 1. Déchets La gestion des déchets est régie par : des grands principes définissant, par exemple, les responsabilités du producteur ou détenteur de déchets ou la prise Plus en détail Règlement intercommunal d assainissement non collectif
Règlement intercommunal d assainissement non collectif Chapitre I : Dispositions générales Article 1 er Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers Plus en détail Guide de bonne pratique sous section 4 amiante
Guide de bonne pratique sous section 4 amiante Orienter, organiser, construire sa démarche de prévention dans le cadre d interventions susceptibles de provoquer l émissions de fibres d amiante ACERFS Formation Plus en détail CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L essentiel
N 38 Développement durable n 2 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 19/02/2013 ISSN 1769-4000 CONCASSAGE, CRIBLAGE DE MATERIAUX : ENREGISTREMENT ICPE, ARRETE DE PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE L Plus en détail VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30
VEILLE RÉGLEMENTAIRE Sécurité des personnes Fiche VRE.30 Incendie Code du Travail R4216-1 à R4216-7 ; R4216-11 à R4216-34 Code du Travail R4225-8 Code du Travail R4227-34 à R4227-36 Code du Travail R4227-1 Plus en détail ICPE «Installations Classées pour la Protection de l Environnement» Date : 05/02/08 v.1 Mercure 1-580
ICPE «Installations Classées pour la Protection de l Environnement» Sommaire La réglementation ICPE La nomenclature ICPE Utiliser la nomenclature ICPE Les installations non classées ICPE soumises à déclaration Plus en détail TECHNIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L AIR. confort = équilibre entre l'homme et l'ambiance
TECHNIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L AIR Tâche T4.2 : Mise en service des installations Compétence C1.2 : Classer, interpréter, analyser Thème : S5 : Technologie des installations frigorifiques Plus en détail Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 2 sur le travail (loi), arrête: Objet et champ d application
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) 1 822.113 du 18 août 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 4, et 40 de la loi du 13 mars 1964 2 sur le travail Plus en détail LA VENTILATION (source: site internet de l'ademe) www.ademe.fr
LA VENTILATION (source: site internet de l'ademe) www.ademe.fr NOUS AVONS TOUS BESOIN D'AIR FRAIS Renouveler l air de la maison est une nécessité vitale : - pour y apporter un air neuf et pourvoir à nos Plus en détail MACHINES PORTATIVES ET POUSSIÈRES DE BOIS
MACHINES PORTATIVES ET POUSSIÈRES DE BOIS PRATIQUES MÉTIER INTRODUCTION Les machines portatives, largement utilisées dans les entreprises de charpente et de menuiserie, sur chantier comme en atelier, Plus en détail LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH)
Roger Cadiergues MémoCad nr11.a LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) SOMMAIRE nr11.1. Les définitions nr11.2. Les obligations nr11.3. Extraits de textes officiels La loi du 11 mars 1957 n autorisant, Plus en détail PIECE V - NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE
PIECE V - NOTICE D HYGIENE ET DE SECURITE Pièce V Notice d hygiène et de sécurité Page 344 SOMMAIRE I. ORGANISATION GENERALE... 346 A- Effectif et rythme de travail... 346 B- C.H.S.C.T.... 346 C- Formation Plus en détail Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de la fonction publique NOR : RDFF1503959C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de la fonction publique NOR : RDFF1503959C Plus en détail 58 74 21 35 tél. 05 58 90 97 97 - Fax 05
Informations Régie des Eaux Renseignements Accueil Téléphonique ipale des eaux siège de la Régie munic et de l Assainissement 58 74 21 35 tél. 05 58 90 97 97 - Fax 05 8h00 à 12h30 vendredi de Bureau ouvert Plus en détail 1. REGLEMENTATION 2. INTRODUCTION
1. REGLEMENTATION Installations sanitaires : Code du travail articles R. 3121-2, R. 4222-1 à 25, R. 4223-1 à 14, R. 4225-2 à 5 et 7, R. 4228-1 à 18, R. 4412-149 et 150, R. 4722-1 à 4, 13, 14 et 26 et R. Plus en détail Principe de ventilation
Principe de ventilation Cadre législatif et normatif Christophe Delmotte, Ir Laboratoire Qualité de l Air et Ventilation CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction 15/11/2013 - Page 1 Pourquoi Plus en détail CONSTRUIRE avec l ÉNERGIE. Engagement Volontaire des Architectes & des Entreprises La ventilation des habitations. Janvier 2009
CONSTRUIRE avec l ÉNERGIE naturellement! Engagement Volontaire des Architectes & des Entreprises La ventilation des habitations Janvier 2009 CSTC-CCW-FPMs-IFAPME-UCL-ULg-UWA Exemple pratique D Calcul des Plus en détail DOSSIER THÉMATIQUE. Les atmosphères explosives (ATEX)
THÉMATIQUE (ATEX) Sommaire 1. L essentiel à retenir...... 3 2. Guide pratique... 4 2.1. Une problématique à l échelle européenne... 4 2.2. Qu est-ce qu une atmosphère explosive?... 6 2.3. Qui est concerné?... Plus en détail LES DOUCHES ET LES BASSINS OCULAIRES D URGENCE
LES DOUCHES ET LES BASSINS OCULAIRES D URGENCE LES DOUCHES ET LES BASSINS OCULAIRES D URGENCE Tous les jours, des milliers de Néo-Brunswickois travaillent près de produits chimiques dangereux. Même si Plus en détail ENTRETIEN DES LOCAUX Date de dernière mise à jour : 20/11/06
Page 1 sur 8 ENTRETIEN DES LOCAUX ASPECT REGLEMENTAIRE En matière d entretien et de nettoyage des locaux, la règlementation impose à l autorité territoriale certaines opérations : Tenir en état constant Plus en détail LISTE DES ÉQUIPEMENTS PRIORITAIRES
LISTE DES ÉQUIPEMENTS PRIORITAIRES N fiche Segmentation Équipements Exigences Carsat PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE 1 VL Carrosserie et PL 2 VL Mécanique et PL Système de lavage pour pistolets à peinture Plus en détail nouvelle réglementation 2013
Pressing : nouvelle réglementation 2013 SOURCES D INFORMATION Nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement Arrêté du 5 décembre 2012 modifiant l arrêté du 31 août 2009 Plus en détail DOMINO 1,rue de la Faltans Z.I. SUD 25220 ROCHE LES BEAUPRE tel/fax : 03 81 88 02 48 mobile : 06 71 28 85 26 e mail : domino@domino.

References: Art.1
 Art.2
 Art.3
 art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6