Source: https://www.slideshare.net/miriamxita/libro-ptar
Timestamp: 2018-07-18 20:54:56+00:00

Document:
Ptar by Rony Coronel Tenorio 723 views
Programa de Rescate, Operación y En... by secof 1843 views
Plan de Mantenimiento y control de ... by Tatiana Gallego O... 4466 views
GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIE... by Ingeniería y Gest... 855 views
Trabajo de planta de tratamiento de... by Juan Felipe Rios 4592 views
Tratamiento de aguas residuales f... by Noslen Shiguango 68854 views
1. 1 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Estudio DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS EPS DEL PERÚ Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
2. 2 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Estudio Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 2008 © SUNASS Av. Bernardo Monteagudo 210, Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú Telf.: (051) 614-3220, Fax: 614-3140 www.sunass.gob.pe E-mail: sunass@sunass.gob.pe SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento GTZ/PROAGUA Cooperación Alemana al Desarrollo Autores : Ing. Juan Pablo Méndez Vega Ing. Johnny Marchán Peña Supervisión : Ing. Mabel Morillo Viera Revisión : Ing. Mercedes Riofrío Cisneros Diagramación e impresión : RyF Publicaciones y Servicios S.A.C. Manuel Candamo 350 Lince. Lima - Perú Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2008 - 14631
3. 3 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución CONTENIDO 1 Introducción 2 Objetivos del estudio 3 Marco Legal 3.1 De los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad del agua (ECA) 3.2 De la obligatoriedad de tratar las aguas residuales 3.3 Del nivel mínimo de tratamiento 3.4 De la autorización sanitaria de los sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domesticas 3.5 De la facultad de las EPS para suscribir convenios con potenciales usuarios de las aguas residuales tratadas. 4 Política Nacional de Saneamiento 5 Diagnóstico situacional del tratamiento de aguas residuales en las EPS 5.1 Insuﬁciente investigación y desarrollo tecnológico en el Perú 5.2 Acción parcial y desarticulada de las organizaciones del sector. 5.3 Déﬁcit de ﬁnanciamiento en tratamiento de aguas residuales. 5.3.1 Financiamiento de la cooperación internacional 5.3.2 Sostenibilidad de las inversiones 5.4 Insuﬁcientes recursos para la O&M de las PTAR 6 Problemas de fondo 6.1 Limitaciones existentes durante el diseño del proyecto 6.2 Limitaciones durante la ejecución del proyecto y obra 6.3 Limitaciones durante la operación 7 Inversiones en tratamiento de aguas residuales por parte de las EPS 7.1 Déﬁcit de inversión en infraestructura de PTAR 7.2 Lineamientos para evaluar inversiones en PTAR 7.3 Inﬂuencia de los créditos de carbono en los proyectos de tratamiento de AR. 7.4 Nuevos mecanismos para el ﬁnanciamiento de las inversiones en el sector 5 9 11 13 15 16 16 16 19 23 25 28 34 35 38 39 47 47 48 48 53 53 54 54 55
4. 4 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 8 Medios necesarios para lograr el saneamiento sostenible en el Perú 8.1 Fomento a la investigación tecnológica 8.2 Acción concertada y planiﬁcada de los actores del sector 8.3 Fuentes de ﬁnanciamiento disponibles y concertadas para inversiones en tratamiento de aguas residuales 8.4 Recursos humanos y económicos suﬁcientes para la correcta operación y mantenimiento de las PTAR 8.5 Propuesta de lineamientos generales para un Programa Nacional 8.6 Resultados Esperados Anexos Siglas 59 59 60 61 62 63 64 66 79
5. 5 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución En el Perú, a ﬁnes de 2007, el 63,6% de la población urbana total tuvo servicio de alcantarillado administrado por empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS); el resto fue administrado directamente por las municipalidades o a través de operadores especializados (OES) en pequeñas ciudades, comités de agua o simplemente no cuenta con dicho servicio. Durante ese año los sistemas de alcantarillado recolectaron aproximadamente 747,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales, producto de las descargas de los usuarios conectados al servicio1 . De ese volumen, sólo 29,1% ingresaron a un sistema de tratamiento de aguas residuales, muchos de los cuales con deﬁciencias operativas y de mantenimiento, y el resto se descargó directamente a un cuerpo de agua (mar, ríos o lagos), se inﬁltró en el suelo o se usó clandestinamente para ﬁnes agrícolas. Es decir, al menos 530,0 millones de metros cúbicos de aguas residuales pasaron a contaminar los cuerpos de agua superﬁcial que se usan para la agricultura, pesca, recreación e incluso para el abastecimiento de agua potable. Si a ello se suma la contaminación por fuentes mineras e industriales, se constituye un escenario que pone en peligro la salud pública, genera deterioro de ecosistemas, produce limitaciones para la agroexportación e incrementa los costos de tratamiento del agua para ﬁnes de abastecimiento poblacional. En este contexto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) ejerce dos funciones principales: 1) la función supervisora, con la cual evalúa la gestión de las EPS en cuanto al estado de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y dicta acción correctiva cuando detecta incumplimiento de sus obligaciones técnicas, legales o contractuales, y 2) la función reguladora, con la cual determinaelniveltarifarioquepermitacubrirlasnecesidadesdeinversióneninfraestructura de tratamiento y los costos eﬁcientes para su operación y mantenimiento. A través de estas actividades, la SUNASS ha acumulado la experiencia necesaria para identiﬁcar los problemas de índole técnico, económico y legal que atentan contra la sostenibilidad de las inversiones en tratamiento de aguas residuales efectuadas hasta la fecha y las que puedan ejecutarse en el futuro, y con conocimiento, postula que las soluciones a tales problemas deben abordarse con enfoque integral y sistémico en el que 1 Entre los usuarios se tienen a los domésticos, comerciales, industriales y sociales. 1 INTRODUCCIÓN
6. 6 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución participen todos los actores del sector saneamiento del Perú: autoridades sectoriales, EPS, usuarios, la empresa privada y los organismos de cooperación internacional. En el país, de un total de 143 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), pocos son los proyectos que puedan llamarse exitosos. Ello se debe, por un lado, a la visión sesgada de las EPS que no llega a descubrir el potencial socio económico de las aguas residuales tratadas, la cual se maniﬁesta al caliﬁcar como castigo para el trabajador la designación para efectuar actividades de operación y mantenimiento de las PTAR y, por otro lado, a la ausencia de una cultura de protección del ambiente como parte de la misión de las EPS. El resultado es la contaminación de los cuerpos de agua que reciben tanto los eﬂuentes de insuﬁciente calidad de las PTAR como los vertimientos de aguas residuales crudas provenientes de los sistemas de alcantarillado. Las inversiones en construcción de PTAR en las EPS del Perú se estiman en US$ 369 millones de dólares estadounidenses2 , monto que fue colocado por diversos gobiernos para evitar o aliviar los efectos de los contaminantes de las aguas residuales crudas y preservar el ambiente humano y natural. La inadecuada operación y mantenimiento de tales inversiones, e incuso fallas de diseño, impide lograr estos objetivos en 67 ecosistemas de igual número de cuerpos receptores, lo que además pone en riesgo la salud pública por el riego sin control de 61 áreas de cultivo y 12 áreas verdes recreativas3 . Las aguas residuales, están compuestas por materias orgánicas e inorgánicas que sin tratamiento apropiado constituyen un elevado riesgo para la salud pública por su y para el ambiente. La ingesta directa de agua por fuentes contaminadas o indirecta a través de alimentos de consumo crudo de tallo bajo regados por aguas residuales o de tallo alto sin tratar o insuﬁcientemente tratadas, así como el contacto con campos regados con aguas residuales insuﬁcientemente tratadas y sin tomar las debidas restricciones, representan un elevado riesgo de infección parasítica (giardiasis, amebiasis, teniasis, ascariasis), vírica (hepatitis, diarreas por rotavirus) y bacteriana (cólera, tifoidea, EDAS en general). Del mismo modo, cuando las aguas residuales sin tratar son vertidas a los cuerpos de agua, el hábitat de la vida acuática y marina se verá afectada por la acumulación de sólidos, el oxígeno disminuirá por la descomposición aerobia de la materia orgánica, y los organismos acuáticos pueden perjudicarse aun más por la presencia de sustancias tóxicas, lo que puede extenderse hasta los organismos superiores por la bioacumulación en la cadena alimentaria. Si la descarga entra en aguas conﬁnadas, como un lago o una bahía, su contenido de nutrientes puede ocasionar la eutroﬁzación, con molesta vegetación que puede afectar la pesca y las áreas recreativas. Los desechos sólidos generados en el tratamiento de las aguas servidas (arenas y lodos) pueden contaminar el suelo y las aguas si no se manejan correctamente. Otro problema que afecta directamente la eﬁcacia de las PTAR, lo constituye el ingreso de eﬂuentes industriales a los sistemas de alcantarillado, cuya carga orgánica y otros elementos como metales pesados, ácidos y bases que generan sobrecarga en las unidades de tratamiento y afectan negativamente los procesos biológicos de depuración. 2 Calculado sobre la base del costo per cápita de la población servida de US$ 90,00, como se puede ver en el anexo 5 del Plan Nacional de Saneamiento 2006–2015, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2006- VIVIENDA. 3 Inventario de PTARS de SUNASS.
7. 7 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La descarga de una industria puede equipararse a varios cientos o miles de personas y es por eso que en la actualidad el MVCS está impulsando la creación de LMP para descargas de eﬂuentes industriales al sistema de alcantarillado con el propósito de evitar trasladar el sobrecosto de tratamiento al usuario común. Al mismo tiempo, la SUNASS en la actualidad viene determinando la tarifa por factor contaminante con el propósito de generar incentivos económicos para el tratamiento de las aguas residuales en el ámbito de la industria. Por el contrario, una PTAR eﬁcaz en el cumplimiento de sus objetivos de calidad logra un impacto positivo sobre el ambiente. Los impactos directos incluyen la disminución de molestias y de los peligros para la salud pública en el área colindante a las PTAR, mejoramiento de la calidad y aumento del uso beneﬁcioso de las aguas receptoras con respecto a la descarga de aguas residuales crudas. Los impactos indirectos incluyen la conservación de áreas al servicio del desarrollo, mayor productividad en acuicultura, pesquería, agricultura y bosques, incremento de la actividad turística y recreativa, y menores demandas sobre otras fuentes de agua como resultado de la reutilización del eﬂuente. La SUNASS, en este documento, postula algunas soluciones bajo el enfoque del marco lógico para encarar el problema de inoperatividad, ineﬁciencia y abandono de las PTAR, así como el déﬁcit de inversión en sistemas eﬁcientes para el tratamiento de las aguas residuales. Dado el desarrollo económico que está experimentando el Perú, se espera incorporar de manera sostenible el reuso de las aguas residuales. Sobre el particular, la ﬁrma de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, China y otros países desarrollados plantea un reto al sector saneamiento, no sólo para lograr mayores coberturas en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas, sino también para tratar eﬁcientemente las aguas residuales recolectadas y darles uso con ﬁnes productivos. Parte de la solución del problema requiere inversiones, por lo que será necesario contar con fondos del Estado en sus diferentes niveles de gobierno a través del Programa Agua Para Todos (APT) y a las fuentes de ﬁnanciamiento internacional usualmente empleadas, como los Fondos del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) y otros fondos de la cooperación, ya sea vía aporte ﬁnanciero (donación) y vía préstamo con tasas de interés cada ves más bajas debido al mejoramiento del grado de inversión del Perú. Se explorará el uso de instrumentos ﬁnancieros ligados al mercado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que destaca la captura de metano en el caso de las PTAR, cuyo ﬂujo de fondos puede ser incorporado cuantitativamente en el análisis de los costo-efectividad de las alternativas tecnológicas en proyectos de tratamiento de aguas servidas. En esta misma línea, se pueden valorizar los gastos evitados en recuperación de la salud, así como los menores costos del tratamiento de agua para uso doméstico e industrial y mayores rentas de la pesca, el turismo, la recreación y los ingresos generados por la venta de lodo tratado como mejorador de suelos, lo que puede servir para tomar mejores decisiones al momento de seleccionar la mejora alternativa tecnológica con un enfoque integral y de largo plazo.
8. 8 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
9. 9 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución El estudio se ha trazado como objetivos: • Identiﬁcar la problemática de las EPS en la gestión de las aguas residuales. • Proponer soluciones integrales, sistémicas y viables para mitigar las causas de la problemática identiﬁcada. 2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
10. 10 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
11. 11 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La norma fundamental para la gestión de los recursos hídricos en el Perú es la Ley General de Aguas D.L. Nº 17752 (24 de julio de 1969), que rige sobre las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos. En su artículo 1º, la Ley declara que “las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible” y que “no hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”. Ello precisa el marco constitucional existente4 , que señala en cuanto a los recursos naturales que “por ley orgánica se ﬁjan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares” y agrega que “la concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. Dicha ley denota en varios artículos la intención de priorizar el interés social y el desarrollo nacional como criterios para asignar el agua o solucionar conﬂictos entre intereses enfrentados. Aunque la Ley ha tenido algunas modiﬁcaciones menores desde su promulgación, se mantienen los lineamientos originales. Esta Ley establece dispositivos precisos para regular el uso o aprovechamiento de los recursos hídricos. Respecto a los criterios para la asignación del recurso, el artículo 26º precisa el siguiente orden de preferencia para el uso del agua: 1) Necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones 2) Cría y explotación de animales 3) Agricultura 4) Usos energéticos, industriales y mineros 5) Otros usos. Otra característica importante es el rol protagónico que se asigna al Estado, que asume directamente la responsabilidad de formular la política para el aprovechamiento de los recursos hídricos, y de buscar su uso racional y económicamente eﬁciente, dado el carácter multisectorial de la demanda de este recurso. Ello implica la responsabilidad de ejecutar programas para conservar, preservar o incrementar dicho recurso, lo que requiere inventarios y evaluaciones actualizadas permanentemente. 4 Constitución de 1993. 3 MARCO LEGAL
12. 12 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Es importante destacar que el Estado, aparte de reservarse la propiedad del recurso, tiene ciertas facultades para reservar aguas de interés público, organizar las unidades de gestión para hacer más eﬁciente el uso del agua, declarar zonas de protección, desviar aguas de una cuenca a otra, sustituir fuentes de abastecimiento y declarar estados de emergencia cuando sea necesario. Para aplicar este marco legal, la Ley crea dos tipos de autoridad: la de aguas, dedicada principalmente a los aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento del recurso, y la sanitaria, que se preocupa por la preservación de su calidad. La autoridad de aguas en la actualidad está a cargo de la Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura creado mediante Decreto Ley Nº 25902 de 1992, es la instancia encargada de los asuntos relacionados con el uso sostenible de los recursos hídricos y tiene la función de proponer, supervisar y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y normas sobre el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos del agua y suelo, además de supervisar y controlar la ejecución de los mismos. La IRH descentraliza sus funciones a nivel de cuenca a través de las Administraciones Técnicas del Distrito del Riego (ATDR), las que se constituyen como dependencias técnica y funcional, responsables de administrar los recursos de agua y suelo en concordancia con las realidades hidrológicas, agrológicas y climáticas en el ámbito de su jurisdicción con arreglo a la legislación vigente en materia de aguas. La Autoridad Sanitaria, por su parte, es el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), a quien mediante DS Nº 023-2005-SA de 2006 le fuera encargada la responsabilidad de velar por la preservación de la calidad del recurso hídrico, vía la formulación de políticas nacionales de salud ambiental, el establecimiento de normas técnicas sanitarias para el manejo, reuso y vertimiento de aguas residuales domésticas, la vigilancia de la calidad sanitaria de los sistemas de agua potable así como del agua como recurso, controlar a los agentes contaminantes, registrar y controlar los vertimientos y evaluar los riesgos ambientales, para lo cual se vale de instrumentos tales como los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Sobre esta base, la DIGESA evalúa y otorga la Autorización Sanitaria para el reuso o vertimiento de las aguas residuales en los cuerpos de agua, responsabilidad que comparte con los sectores, quienes son los responsables de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), para proyectos nuevos, o Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), para proyectos en operación, como requisito previo a la entrega de la citada autorización. En este escenario, en mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo Nº 1013 se crea el Ministerio del Ambiente (MINAM) como ente rector de la política ambiental nacional, cuyo objeto es la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, prevenir y revertir su degradación y la del ambiente, supervisar, ﬁscalizar y sancionar el incumplimiento de la normatividad ambiental. Para ejercer estas funciones, el Concejo Nacional del Ambiente (CONAM) se fusiona con el Ministerio del Ambiente y la DIGESA transﬁere sus funciones ambientales preservando aquellas en materia sanitaria, dicha transferencia se deberá hacer efectiva a ﬁnes del 2008.
13. 13 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Si bien la Ley General de Aguas de 1969 desarrolló algunos puntos relacionados con el tema ambiental, es con la aprobación de la Ley General del Ambiente mediante Ley Nº 28611 de 2005 que se ordena el marco legal para la gestión ambiental en el Perú, así como los roles de cada uno de los actores y desarrolla integralmente los lineamientos e instrumentos para su implementación. Esta Ley es la norma fundamental para la protección de la calidad del agua como recurso a través de la deﬁnición de instrumentos para regular el vertimiento, tratamiento y reuso de las aguas residuales, declarándose al Estado como promotor del uso de las mismas con ﬁnes productivos. Asimismo, la Ley establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la vigilancia y sanción por el incumplimiento de los LMP en los residuos líquidos domésticos que se vierten al sistema de alcantarillado, en coordinación con las autoridades sectoriales, y que el tratamiento de las aguas residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros debidamente autorizados o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la materia, es decir, a los LMP cuyos valores se encuentran en Reglamento de Desagües Industriales aprobado por Decreto Ley Nº 28-60-SAPL de 1960, vigente hasta la fecha. 3.1 De los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad del agua (ECA) Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se deﬁnen como la concentración de los parámetros físicos, químicos y biológicos en el agua en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo signiﬁcativo para la salud de las personas ni del ambiente. El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales, las políticas públicas y en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. Es por ello que el diseño de las PTAR parte de la deﬁnición del ECA para el tipo de uso que se le otorga al cuerpo de agua que recibirá sus eﬂuentes. Por su parte, los Límites Máximos Permisibles (LMP) se deﬁnen como la concentración de los parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan un eﬂuente, que al ser excedido causa o puede causar daños para la salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente.5 El procedimiento actualizado para la aprobación de los estándares de calidad del agua y los límites máximos permisibles fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2007- PCM6 , donde se designa al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), hoy Ministerio del Ambiente, como la autoridad responsable de su conducción y a las autoridades sectoriales como responsables de la elaboración de las propuestas de ECA y LMP según competencias. Esta norma complementa el Decreto del Consejo Directivo del CONAM 029-2006-CONAM/CD,7 que establece el cronograma priorizado para la aprobación progresiva de los ECA y los LMP. El Decreto Legislativo Nº 10138 , que crea el Ministerio 5 Artículos 63 y 64 del Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. 6 Publicado el 5 de abril de 2007 en el Diario “El Peruano”. 7 Publicado el 2 de diciembre de 2006 en el Diario “El Peruano”. 8 Publicado el 14 de mayo de 2008 en el Diario Oﬁcial “El Peruano”.
14. 14 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución del Ambiente, precisa que la aprobación de los ECA y LMP se hará mediante Decreto Supremo y deberá contar con la opinión del sector correspondiente. La creación del ente rector de la política ambiental nacional deberá permitir agilizar el procedimiento de aprobación y actualización de los ECA y LMP, ya que la responsabilidad de su elaboración pasa de la autoridad sectorial al Ministerio del Ambiente, solo con opinión favorable del sector, y la aprobación pasa de la PCM al Ministerio del Ambiente. El estado de aprobación del ECA AGUA, LMP de eﬂuentes de PTAR y LMP de eﬂuentes industriales de acuerdo al cronograma priorizado se muestra en el cuadro 1: Cuadro 1 Cronograma de priorización para la aprobación de los ECA y LMP Ajustado a la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) ECA o LMP Responsable Plazo Norma que reemplaza Situación Elaboración Opinión Aprobación ECA para el agua, con alrededor de 80 parámetros agrupados por uso en cuatro categorías. MINAM INRENA y DIGESA MINAM Noviembre de 2006 Art. 81º y 82º del Reglamento de la LGA Aprobado por D.S. Nº 002- 2008-MINAM LMP de plantas de tratamiento de e uentes líquidos de fuentes domésticas. MINAM VIVIENDA MINAM Enero de 2008 No existe Pendiente LMP de fuentes industriales en las redes colectoras de aguas residuales. Julio de 2007 Reglamento de Desagües Industriales Presentado el 6 de septiembre de 2007 9 falso10 falso 11 falso12 Fuente: Resolución 029-2006-CONAM/CD, D.S. 002-2008-MINAM Entre tanto, el D.S. Nº 002-2008-MINAM no haya sido reglamentado por el MINAM en cuanto a su procedimiento de implementación, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes para los cuerpos de agua son los comprendidos en los numerales 81º y 82º del Reglamento de la Ley General de Aguas y sus modiﬁcatorias13 , según tipo de uso: I. Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección. II. Aguas de abastecimientos domésticos con tratamiento equivalente a procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, ﬁltración y cloración, 9 Decreto Supremo Nº 261-69-AP, publicado el 13.12.1969. 10 Se encuentra pendiente por parte del MINAM el dictado de las normas para su implementación. 11 Decreto Supremo Nº 28/60 SAPL del 1 de diciembre de 1960. 12 Presentado mediante oﬁcio Nº 314-2007-VIVIENDA/OMA. 13 DS Nº 261-69-AP y modiﬁcatorias DS Nº 007-83-SA y DS Nº 003-2003-SA.
15. 15 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución aprobados por el Ministerio de Salud. III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. IV. Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). V. Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos. VI. Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial. A continuación se muestran los LMP de los principales parámetros sobre los cuales las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales tienen inﬂuencia. Cuadro 2 LMP de coliformes fecales y DBO5 en cuerpos de agua por tipo de uso Parámetro I II III IV V VI CF DBO5 0 5 4000 5 1000 15 1000 10 200 10 4000 10 Fuente: Reglamento de la Ley 17752. Del mismo modo, entre tanto no se aprueben nuevos LMP de fuentes industriales en las redes colectoras de aguas residuales y su procedimiento de implementación, se encuentra vigente el Reglamento de Desagües Industriales aprobado mediante Decreto Supremo Nº 28/60 SAPL. Al respecto es preciso resaltar que la aprobación e implementación de los nuevos LMP de eﬂuentes industriales y la implementación del ECA Agua dotará a la SUNASS de los instrumentos necesarios para implementar el principio contaminador-pagador, mediante una tarifa diferenciada de tratamiento de aguas residuales para los usuarios industriales cuya carga orgánica diaria equivale a varios cientos o miles de veces la de un usuario doméstico común, pese a ello en la actualidad el importe que pagan los usuarios industriales solo considera el volumen de aguas residuales que vierten al sistema de alcantarillado. De esta manera se evitará que la población en general que goza del servicio de tratamiento de aguas residuales, subsidie a la población industrial. 3.2 De la obligatoriedad de tratar las aguas residuales La Ley General de Aguas14 , en su artículo 22º, establece la prohibición de verter cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y causar daños o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la ﬂora y fauna, o comprometer su empleo para otros usos. Y señala que dichas descargas deberán ser sometidas al tratamiento previo que sea necesario. El Reglamento de la Ley General de Aguas15 , en su artículo 61º del título II, señala que todo vertimiento de residuos a las aguas marítimas o terrestres del país deberá efectuarse previo tratamiento, lanzamiento submarino o alejamiento adecuado, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria16 y deberá contar previamente con la licencia respectiva. 14 Ley Nº 17752, publicada el 24 de julio de 1969. 15 DS Nº 261-69-AP, publicado el 12 de diciembre de 1969. 16 Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA).
16. 16 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución El Reglamento de Desagües Industriales17 , de alcance nacional, en su artículo 701º establece que por razones sanitarias no se permitirá la descarga directa de los desagües y residuos industriales en los cuerpos de agua. 3.3 Del nivel mínimo de tratamiento Como complemento, la Norma Técnica OS.090 del Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones, que norma el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales, en su numeral 4.3.11 establece que en ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento a un cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que no es necesario el tratamiento. Señala que el tratamiento mínimo que deberán recibir las aguas residuales antes de su descarga deberá ser el tratamiento primario. Es decir, un nivel de tratamiento capaz de remover la materia orgánica sedimentable, entre los que se encuentra el tanque Imhoff, el tanque séptico, el tanque o laguna de sedimentación y las lagunas en general, aunque estas ultimas se encuentren dentro de los procesos de tratamiento secundario, que es un objetivo adicional al alcanzado mediante el tratamiento primario. 3.4 De la autorización sanitaria de los sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales domesticas La complementación del reglamento del título III de la Ley General de Aguas18 , en su artículo 173º, señala que las aguas terrestres o marítimas del país solo podrán recibir residuos sólidos, líquidos o gaseosos previa autorización sanitaria, siempre que sus características físicoquímicas y bacteriológicas no superen las condiciones máximas establecidas para dichas aguas. El artículo 180º de la norma señala que los vertimientos domésticos y de poblaciones que no cuenten con autorización sanitaria deberán ajustarse a las caliﬁcaciones establecidas para los tramos de las aguas receptoras o zonas costeras. La autoridad sanitaria establecerá los plazos para que los responsables de dichos vertimientos los adecuen de acuerdo con la prioridad de uso y el volumen de la descarga. Los artículos precedentes determinan dos aspectos relevantes: 1) todo vertimiento o planta de tratamiento de aguas residuales domésticas requiere autorización sanitaria para operar y 2) aquellas que no cuenten con autorización deberán regularizar su situación en los plazos señalados por la autoridad sanitaria, es decir, DIGESA. El Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud,19 procedimiento 15, establece los pasos para la obtención de la autorización sanitaria para i) vertimiento y ii) reuso. 3.5 De la facultad de las EPS para suscribir convenios con potenciales usuarios de las aguas residuales tratadas Con el propósito de formalizar la relación proveedor-cliente entre las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y los usuarios actuales y potenciales 17 DS Nº 28-60-SAPL, publicado el 29 de noviembre de 1960. 18 DS Nº 41-70-A, publicado el 20 de febrero de 1970. 19 DS 017-2005-SA, publicado el 30 de agosto de 2005.
17. 17 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución de las aguas residuales tratadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emitió la Resolución Ministerial Nº 049-2006-VIVIENDA, con la que se faculta a las EPS a suscribir convenios para abastecer con aguas servidas tratadas a potenciales usuarios. Previamente, los potenciales usuarios deberán obtener los permisos y licencias ante las autoridades que correspondan, así como la factibilidad técnica otorgada por la EPS. De esta manera, queda en salvaguarda las funciones de la Autoridad de Aguas (INRENA) para otorgar previamente la licencia de uso de las aguas residuales, y la funciones de la Autoridad Sanitaria (DIGESA) para otorgar la Autorización Sanitaria para el reuso cuando la calidad del agua lo permita.
18. 18 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
19. 19 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución El 8 de septiembre de 2000, en la octava sesión plenaria de la Cumbre de las Naciones Unidas se declararon ocho Objetivos del Milenio, que deberán cumplirse en el año 2015. Entre esos objetivos se encuentra la Meta 10: “Reducción a la mitad, para el año 2015, del porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y saneamiento”. Todo servicio de saneamiento prestado de manera sostenible implica necesariamente el respectivo tratamiento de aguas residuales, pues de otra manera no podría considerarse sostenible en términos ambientales. Teniendo como marco esta política internacional, a la cual se adhirió el Perú, en marzo de 2005 el Gobierno del Perú promovió la suscripción del Acuerdo Nacional con la participación de todas las fuerzas políticas. En él propone que los acuerdos declarados se conviertan en políticas de Estado, independientemente del gobierno que se encuentre de turno. De esta manera se refrendaron las siguientes políticas de Estado: Numeral 13º c): Ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento básico. Numeral 21º c): Otorgar especial énfasis a la infraestructura de saneamiento. Con este corolario el Ministerio de Vivienda determinó que para cumplir la meta 10 de los Objetivos de Milenio en el 2015, la cobertura de agua a nivel nacional debería subir a 82% (en 1990 se encontraba en 63%) y la de saneamiento a 77% (en 1990 la cobertura era de 54%). Y la cobertura de tratamiento de aguas residuales recolectadas por los sistemas de alcantarillado deberá llegar a 100% en el ámbito urbano. 4 POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMIENTO
20. 20 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 3 Estado de cumplimiento de las Metas del Mileno a nivel nacional en 2005 Servicio Cobertura 1990 2005 2015 Agua potable 63% 76% 82% Saneamiento 54% 57% 77% Tratamiento 5% 22% 100% Fuente: VIVIENDA Presentación del Programa Agua Para Todos, octubre de 2006. Para alcanzar la meta establecida, el Gobierno del Perú con refrendo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante el Decreto Supremo 006-2007- VIVIENDA aprobó el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, con las siguientes metas de cobertura: Cuadro 4 Metas del Milenio en Saneamiento bajo administración de las EPS Grupo Cobertura proyectada 2005 (base) 2010 2015 Servicio de agua potable SEDAPAL 89% 93% 97% EPS grandes 80% 82% 85% EPS medianas 79% 82% 83% EPS pequeñas 71% 67% 73% Servicio de Alcantarillado SEDAPAL 84% 89% 95% EPS grandes 71% 75% 83% EPS medianas 63% 70% 80% EPS pequeñas 58% 52% 65% Tratamiento de aguas residuales (1) SEDAPAL 10% 40% 100% EPS grandes 43% 72% 100% EPS medianas 33% 66% 100% EPS pequeñas 6% 53% 100% (1) Porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistema de alcantarillado. Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 y su fe de erratas. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 estimó que para alcanzar la meta de tratamiento de aguas residuales en 2015, a partir del nivel de cobertura alcanzado en 2005, se requiere en las EPS una inversión de US$ 948 millones en ampliación20 y de US$ 20 El costo per cápita de obras de ampliación en tratamiento de aguas residuales estimado en el Plan Nacional de Saneamiento es de US$ 90,00 por habitante servido.
21. 21 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 30 millones en rehabilitación21 de los sistemas existentes, es decir, un monto total de US$ 978 millones. El avance de 2006 en el cumplimiento de las metas establecidas en dicho Plan, que se muestra en el cuadro Nº 5, comparado con el nivel de cobertura alcanzado en 2005, muestra diferencias porcentuales signiﬁcativas. Esta situación debe entenderse como el efecto del sinceramiento de los valores de la población urbana total y la población urbana servida por efecto del censo de 2005, cuyo resultado ha permitido ajustar los valores de cobertura del periodo 2006, y no necesariamente como un efecto de las inversiones ejecutadas en dicho periodo. Por su parte, se aprecia que los porcentajes de tratamiento de aguas residuales en EPS Medianas y Pequeñas se redujeron signiﬁcativamente de 2006 a 2007, dicha variación no obedece al incremento de aguas residuales recolectadas respecto al volumen de aguas residuales tratada sino al cambio de metodología de cálculo por parte de SUNASS, ya que a partir de 2007 cuando una planta recibe un caudal mayor al de diseño solo se considera este último para determinar el volumen tratado. Dicha situación, como veremos más adelante, es común en muchas PTAR debido al déﬁcit de inversiones, sin embargo en la mayoría de los casos tiene un efecto negativo en la eﬁciencia del tratamiento de las aguas residuales impidiendo cumplir con los objetivos de calidad. Cuadro 5 Avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio en agua y saneamiento, bajo la administración de las EPS Grupo Cobertura ejecutada 2005 (base) 2006 (2) 2007 (2) 2010 2015 Servicio de agua potable SEDAPAL 89% 85,8% 88,1% 92% 97% EPS grandes 80% 82,8% 84,1% 83% 85% EPS medianas 79% 80,0% 80,3% 81% 83% EPS pequeñas 71% 81,6% 88,0% 72% 73% Servicio de alcantarillado SEDAPAL 84% 81,5% 83,7% 91% 95% EPS grandes 71% 72,7% 72,4% 78% 83% EPS medianas 63% 64,9% 68,1% 75% 80% EPS pequeñas 58% 67,0% 71,2% 63% 65% Tratamiento de aguas residuales (1) SEDAPAL 10% 12,4% 13,3% 40% 100% EPS grandes 43% 51,0% 57,3% 72% 100% EPS medianas 33% 40,8% 28,7% 66% 100% EPS pequeñas 6% 38,3% 30,3% 53% 100% (1) Porcentaje estimado con la población urbana servida con sistema de alcantarillado. (2) Indicadores de gestión de 2006 y 2007 de SUNASS. Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 e Indicadores de gestión de la SUNASS. 21 El costo per cápita de obras de rehabilitación en tratamiento de aguas residuales estimado en el Plan Nacional de Saneamiento es de US$ 14 por habitante servido.
22. 22 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La metodología empleada para determinar el índice de tratamiento de aguas residuales deberá cambiar en el futuro para considerar la Carga Orgánica Máxima Diaria como capacidad máxima de tratamiento, en lugar del Caudal de Diseño de la PTAR. Sin embargo, ello demandará que las EPS lleguen a efectuar no solo un control frecuente de la calidad de los aﬂuentes y eﬂuentes de sus plantas, sino también de la calidad de los desagües crudos vertidos directamente a los cuerpos receptores, de tal manera que pueda ser establecida la relación entre la carga orgánica removida y la carga orgánica recolectada por los sistemas de alcantarillado en el punto de vertido o de entrega a las PTAR.
23. 23 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La SUNASS, en ejercicio de su función supervisora y ﬁscalizadora de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), cuenta con un inventario de las plantas de tratamiento de aguas residuales al 2007, su estado de operación y mantenimiento y la calidad del servicio que prestan. Esa información ha sido recopilada en las inspecciones de campo que los ingenieros especialistas en supervisión y ﬁscalización de la SUNASS han llevado a cabo en las empresas reguladas e información complementaria remitida por las EPS en el año 2007. Sobre esa base se ha identiﬁcado que en las EPS los principales problemas en la gestión de las aguas residuales son: a) El déﬁcit de cobertura de tratamiento y b) la ineﬁciencia operativa de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Las causas directas e indirectas de este problema, así como las consecuencias que acarrea, se sintetizan en el gráﬁco 1 y se listan a continuación: • Principales causas: Insuﬁciente investigación y desarrollo tecnológico en el Perú. Acción parcial y desarticulada de las organizaciones del sector. Insuﬁcientes recursos destinados a la operación y mantenimiento de las PTAR. Déﬁcit de ﬁnanciamiento para el tratamiento de las aguas residuales. • Principales consecuencias: Incumplimiento de los objetivos de calidad de las PTAR. Bajo volumen de aguas residuales tratadas. El desarrollo amplio de estas causas del problema y sus consecuencias se efectúa en los subsiguientes numerales. 5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS EPS
24. 24 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Gráﬁco1 Árboldecausa–efectoentornoalproblemadel déﬁcitdecoberturayeﬁcienciaeneltratamientodelasaguasresiduales bajoadministracióndelasEPS
25. 25 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 5.1 Insuﬁciente investigación y desarrollo tecnológico en el Perú El inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales en las EPS de SUNASS de 2007 muestra que de las 143 PTAR, 92% se compone de lagunas de estabilización en sus diferentes variedades de comportamiento biológico (anaerobias, facultativas o aireadas), siendo las lagunas facultativas las más empleadas, 78% en 112 PTAR, como se muestra en el gráﬁco 2. Gráﬁco 2 Inventario de plantas de tratamiento de AR Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre de 2007. En cuanto al resto de tecnologías, solo existen cinco PTAR que operan con ﬁltros percoladores, tres con lodos activados y una con un reactor anaerobio de ﬂujo ascendente (RAFA). Vale la pena mencionar que la única planta de lodos activados de tipo secuencial (SBR) es la de Puente Piedra y la administra SEDAPAL.
26. 26 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 6 PTAR con tecnología distinta de las lagunas de estabilización Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre de 2007. En cuanto al tamaño, la planta de tratamiento más grande del Perú es la de San Bartolo bajo operación de SEDAPAL. Tiene un caudal máximo de diseño de 1,7 m3 /seg y está conformada por un conjunto de lagunas aireadas de mezcla completa y mezcla parcial, seguidas de lagunas de maduración y ﬁnalmente de instalaciones para la desinfección. Las 10 PTAR más grandes administradas por las EPS se indican en el cuadro 7. Cuadro 7 Las 10 PTAR más grandes del Perú LAM: Lagunas Aireadas Mecánicamente/FP: Filtros Percoladores/LACT: Lodos Activados/LF: Lagunas Facultativas/LAN: Lagunas Anaerobias./SBR: Secuencia Bach Reactor. Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre 2007. Probablemente la principal causa de que en el Perú las empresas prestadoras de servicios de saneamiento hayan invertido en la construcción de PTAR con lagunas de estabilización del tipo facultativo se deba a su bajo costo de inversión, operación y mantenimiento y a la elevada eﬁciencia en la remoción de materia orgánica en comparación con otras tecnologías, como se muestra en los gráﬁcos 3 y 4. Además, solo las lagunas de estabilización, debido a sus largos periodos de retención (8 días como mínimo), logran la remoción de huevos o quistes de parásitos (helmintos), lo cual es una ventaja si de reuso de aguas residuales sin restricción se trata. Solo es comparable con procesos de precipitación química, que tienen costos adicionales de operación y mantenimiento.
27. 27 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Gráﬁco 3 Costo relativo de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales Fuente: Presentado por el ingeniero Ricardo Rojas Vargas en el Taller de Diseño y Dimensionamiento de PTAR del Instituto del Agua y Medio Ambiente (IAMA), abril de 2007, Lima, Perú. Gráﬁco 4 Costo relativo de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales para PTAR de 200 l/s Nota: Basado en ecuaciones de costos de diversas publicaciones y calculado sobre la base de una PTAR de 200 l/s y costos de O&M a perpetuidad con tasa de 5% anual.
28. 28 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Sin embargo, cuando existen limitaciones para la disponibilidad de terreno, la PTAR está dentro de la zona urbana o la caracterización y las condiciones climatológicas lo exigen, es necesario usar otras tecnologías de eﬁciencia comparable pero que tienen mayores costos de inversión, operación y mantenimiento, como los ﬁltros percoladores, los lodos activados y los RAFA, a los que hay que adicionar procesos de tratamiento avanzado como la precipitación química y la cloración para remover los quistes de nematodos intestinales y reducir la carga bacteriana, respectivamente. Esto se corrobora en el cuadro 7, donde se puede observar que las primeras siete PTAR más grandes en el Perú administradas por las EPS usan tecnologías distintas de las lagunas facultativas y que más bien operan con lagunas aireadas mecánicamente, lagunas anaerobias, ﬁltros percoladores y lodos activados. Como ejemplo podemos observar en el cuadro 8 que una PTAR de 500 l/s con lagunas facultativas necesitaría 43,2 hectáreas de terreno, mientras que el requerimiento de terreno con las otras alternativas no supera las cinco hectáreas. Cuadro 8 Requerimientos de área por tipo de tecnología para PTAR de 500 l/s Fuente: Norma Técnica OS-090 (rangos de Periodo de Retención-T, profundidad-h y carga hidráulica) 5.2 Acción parcial y desarticulada de las organizaciones del sector 5.2.1 Dispersión de competencias ambientales en torno al tratamiento de aguas residuales Son varias las organizaciones del sector que tienen competencia en el sector saneamiento y especíﬁcamente en el tratamiento de aguas residuales, pero ejercen sus funciones de manera parcial y desarticulada por limitaciones operativas, económicas, sociales y políticas. Consecuentemente, sus planes operativos, actividades, indicadores y metas no están alineados con los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento.
29. 29 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 9 Matriz de competencia de las organizaciones vinculadas al sector y limitaciones para el ejercicio de sus funciones Organización Competencia Situación Limitación Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) Gestionar, operar y mantener e ciente- mente las PTAR. Tramitar ante la DI- GESA la autorización sanitaria de tratamien- to de aguas residuales y disposición sanitaria de aguas residuales domesticas (AS) 11,2% PTAR inoperativas 35,7% PTAR sin mantenimiento 43,3% PTAR sobrecargadas Q 55,2% PTAR sin cribas 72% PTAR sin desarenador 60,8% PTAR sin medidor de Q 66% PTAR con e ciencia de remoción de DBO5 <80,0% 48% PTAR con e ciencia de remoción de CF<99,0% Ausencia de recursos eco- nómicos y humanos para la O&M, obtención de la AS, formulación y evolución de proyectos del SNIP. Administración del servicio como centro de costos y no como centro de bene cios. Acumulación de pasivos (FONAVI, endeudamiento externo, etc). Limitación para supervisión de obras convocadas por otras entidades (municipali- dades, gobiernos regionales) que serán transferidas a las EPS. DIGESA (Autoridad Sanitaria) Otorgar la autoriza- ción sanitaria para el funcionamiento de las PTAR, vertimiento y reuso de AR. Establecer los plazos de regularización de las PTAR que no cuen- tan con AS. Sancionar el incum- plimiento de la Ley General de Aguas y su reglamento. Supervisar y scalizar la correcta O&M de las PTAR. 6,3% de las PTAR con autoriza- ción sanitaria (AS) vigente. 0% de plazos establecidos de o cio. Ninguna EPS sancionada. Insu cientes recursos para efectuar acciones de o cio. Ausencia de reglamento de infracciones y sanciones. Ministerio del Ambiente Dirigir el sistema na- cional de gestión am- biental. Elaborar y aprobar los ECA y LMP. ECA de agua aprobado el 31.07.2008 LMP de emisiones industriales al sistema de alcantarillado (pendiente) Reglamento de implementa- ción de ECA agua (pendien- te). Debe esperar la opinión fa- vorable de los sectores, falta aplicar Silencio Administrativo Positivo. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) Ejercer control y vigi- lancia para prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos navegables. Sancionar administrati- vamente a los infracto- res. intervenciones mínimas. DIGESA debe primero esta- blecer las metas de calidad de cada vertimiento en la autorización sanitaria o estos deben estar establecidos en el PAMA aprobado por el sector correspondiente.
30. 30 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Organización Competencia Situación Limitación SUNASS Regular los servicios de las EPS. Aprobar planes maestros optimizados (PMO) que incluyan costos de O&M de las PTAR y el servicio de la deuda. Establecer metas de calidad del servicio de AR. Autorizar los incre- mentos tarifarios nece- sarios. Fiscalizar que la O&M de las PTAR cumplan las normas técnicas. Supervisar y sancionar el incumplimiento de metas. Fijar la tarifa por venta de AR. Se ha propuesto modi car las estructuras tarifarias para incor- porar la variable calidad de los desagües industriales. 12/50 empresas con PMO al mes de agosto de 2008. Los PMO aprobados no esta- blecen metas de calidad del servicio de tratamiento de AR, solo metas de cobertura de AR. Diversas acciones de super- visión, scalización y sanción en materia de tratamiento de aguas residuales No se ha jado la tarifa de venta de AR. Largo proceso de aprobación de PMO. DIGESA previamente debe entregar la Autorización Sa- nitaria para jar las metas de calidad de e uentes de PTAR. Retraso en aprobación de LMP de e uentes industriales di culta la formulación de una tarifa por exceso de carga contaminante. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea- miento Elaborar y dirigir la política sectorial en materia de tratamiento de AR. Canalizar el nancia- miento para el trata- miento de AR. Promover la construc- ción de PTAR. Promover la sosteni- bilidad de las inversio- nes. Promover la participa- ción del sector priva- do. Aprobar los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las PTAR existentes que no cumplen los niveles de calidad de sus e uentes. Sostenibilidad de las inversio- nes en riesgo por ine ciencia operativa y ausencia de mante- nimiento. 2 proyectos de participación del sector privado en el tratamiento de AR (La Chira y La Taboada). 12 PAMA aprobado por el Sec- tor para la obtención de la Auto- rización Sanitaria de DIGESA. Presión por ejecutar inversio- nes Insu ciente capacidad s- calizadora y resolutiva para aprobar EIA y PAMAS. Ministerio de Economía y Finanzas Normar y dirigir el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Avalar los endeuda- mientos externos. 369 millones de dólares inverti- dos. 3 endeudamientos para Seda- pal y Sedalib. Supuesto de sostenibilidad del SNIP es la transferencia a las EPS, pero no es la inclusión en el PMO y su aprobación para cubrir los costos de O&M. Presión por viabilizar inver- siones rápidamente y ase- gura el uso e ciente de los fondos. Largo proceso para otorgar viabilidad de inversiones. Recursos Humanos de unida- des formuladoras insu cien- temente formados y capacita- dos. Fuente: Normas nacionales vigentes y documentos de fuentes secundarias. 5.2.2 Informalidad en la construcción y operación de las PTAR Si bien la normatividad nacional exige que toda planta de tratamiento de aguas residuales cuente con autorización sanitaria de funcionamiento, solo nueve de ellas la tienen y 12 cuentan con un plan de adecuación y manejo ambiental (PAMA) aprobado por el MVCS; es decir, solo 14,7 % de las 143 PTAR tienen tal documentación, como se muestra en el cuadro 10.
31. 31 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro10 PTARconautorizaciónsanitariaoPAMA Fuente:InformaciónrecopiladaporlaSUNASSdelasEPSenagostode2007.
32. 32 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Esta situación se ha generado debido a que la Autoridad Sanitaria (DIGESA) se encuentra limitada para ejercer su facultad ﬁscalizadora y sancionadora sobre las EPS, y no exige que las EPS tramiten la autorización sanitaria y regularicen su situación. Dicha limitación se reﬁere a la débil capacidad de respuesta técnica y económica por parte de las EPS para sufragar las mejoras en las PTAR, garantizar la calidad de sus eﬂuentes de fuentes industriales y controlar la eﬁciencia operativa de sus PTAR. De esta forma se crea un círculo vicioso entre el administrador y el administrado. 5.2.3 Informalidad en el reuso de aguas residuales La normatividad exige que previamente al uso de las aguas residuales para ﬁnes agrícolas se debe contar con una autorización sanitaria. De las 143 PTAR de las EPS, los eﬂuentes de 61 PTAR (150,6 millones de m3 /año) se emplean para el riego agrícola mientras que los eﬂuentes de 12 PTAR (20,1 millones de m3 /año) se emplean para el riego de áreas verdes recreativas, como se muestra en el cuadro 11. Cuadro 11 Destino de los eﬂuentes de las PTAR Nota: Las PTAR inoperativas están incluidas en el número de PTAR, pero el volumen tratado es 0 m3 / año. Se considera el caudal total que pasa por las PTAR. Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre de 2007. Por un lado, solo tres de las 61 PTAR cuyos eﬂuentes se emplean para ﬁnes agrícolas tienen autorización sanitaria o PAMA para el reuso, como se aprecia en el cuadro 10. Por otro lado, todas las plantas cuyos eﬂuentes se emplean para el riego de áreas verdes cuentan con un PAMA y esas plantas son administradas por SEDAPAL. Si nos atenemos a los ECA establecidos en el Reglamento de la Ley General de Aguas según el tipo de uso, observamos que en el caso de aguas de uso III (aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales) se obtiene que solo una de las 73 PTAR cuyo eﬂuente se emplea en agricultura o riego de áreas verdes cumple con los ECA de DBO5 y CF, según se aprecia en el cuadro 12.
33. 33 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 12 Estado de cumplimento de los ECA para el caso de aguas de uso III Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre 2007. Por su parte, en el caso de aguas de uso VI (aguas de zonas de preservación de Fauna Acuática y Pesca Recreativa o Comercial) se obtiene que ninguna de las 67 PTAR cuyo eﬂuente se vierte a ríos, quebradas, lagos o al mar, cumple con los ECA de DBO5 y CF, tal como se aprecia en el cuadro 13. Cuadro 13 Estado de cumplimento de los ECA para el caso de aguas de uso VI Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre 2007. Las PTAR restantes inﬁltran en el suelo (3), completando las 143 plantas bajo administración de las EPS. Como se aprecia, también han sido contabilizadas las unidades que actualmente se encuentran inoperativas mediante el uso de resultados históricos de la calidad de sus eﬂuentes. El Reglamento de la Ley de Aguas, en su artículo 97º inciso c, también señala que para los frutales de cultivo no rastrero y tubérculos se podrá permitir el uso de aguas servidas sometidas a tratamiento secundario (ﬁltros biológicos, ﬁltros de arena, lodos activados, zanjas de oxidación y lagunas de estabilización). Por su parte, las Directrices de la OMS22 señalan que solo deberán emplearse lagunas de estabilización con periodo de retención mínimo de ocho días para el riego de plantas de tallo alto, lo que indica que se prioriza la remoción de huevos de parásitos y, además, se debe dejar de regar dos semanas antes de la cosecha y se prohíbe el riego por aspersión. Esta directriz recomienda como LMP de la presencia de huevos de helmintos 1 huevo/litro, mientras que para la presencia de coliformes no establece una recomendación ya que considera que el único grupo humano expuesto son los trabajadores. Mientras que en el caso de riego de cultivos que se consumen crudos donde los consumidores y trabajadores se encuentran expuestos recomienda CF< 1000 NMP/100 ml y en el caso de que el público en general se encuentre expuesto, como en el riego de prados públicos, recomienda CF< 200 NMP/100 ml. Se aprecia que estas directrices no recomiendan estándares para la Demanda Bioquímica de Oxigeno para uso agrícola. Por otro lado, los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua aprobados por el Ministerio del Ambiente mediante D.S. 002-2008-MINAM, próximos a implementarse mediante reglamento, ﬁjan como estándar para riego de vegetales de tallo alto CF<2000 NMP/100 ml y de tallo bajo CF<1000 NMP/100 ml, mientras que para ambos casos el 22 Serie de Informes Técnicos 778/OMS.
34. 34 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución estándar para la presencia de huevos de helmintos es menor a 1 huevo/litro y para el nivel de DBO5 es de 15 mg/l. Ello quiere decir que los nuevos ECA de CF son más exigentes que las Directrices de la OMS en cuanto al riego de vegetales de tallo alto y equivalentes en tallo bajo, en cuanto a huevos de helmintos son equivalentes en ambos tipos de tallo, mientras que en DBO5 los ECA nacionales son más exigentes en ambos tallos. Si apreciamos el nivel de cumplimiento de los estándares ﬁjados por el Reglamento de la Ley General de Aguas para aguas de uso III (Cuadro 12), cuyos valores en cuando a DBO5 son idénticos a los nuevos ECA y en cuanto a CF muy próximos, es sencillo pronosticar que los nuevos estándares de calidad ambiental tampoco serán cumplidos en las PTAR existentes si no se implementa un programa de mejoramiento y rehabilitación de las mismas. 5.3 Déﬁcit de ﬁnanciamiento en tratamiento de aguas residuales Tal como se ha señalado, existe un déﬁcit de inversiones de US$ 978 millones para alcanzar la meta de 2015 en tratamiento de aguas residuales domésticas. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 considera un esquema de ﬁnanciamiento para el periodo 2009- 2015 que incluye las inversiones en agua y alcantarillado, pero no cuenta con recursos concertados. Cuadro 14 Política de ﬁnanciamiento para el periodo 2006-2015 Fuente de ﬁnanciamiento Porcentaje 1. Recursos ordinarios (gobiernos regionales y locales) 13% 2. Endeudamiento externo (1) 25% 3. Donaciones 11% 4. SEDAPAL 10% 5. Recursos propios de las EPS (2) 4% 6. Participación del sector privado 31% 7. Contrapartida nacional (endeudamiento externo, PSP) 6% TOTAL 100% (1) Considera un techo de endeudamiento externo de US$ 100 millones por año. (2) Considera la inversión promedio histórica de las EPS. Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015. Se observa que el mayor peso del ﬁnanciamiento recae en la participación del sector privado (31%). Sin embargo, a la fecha solo existen dos iniciativas privadas para el ﬁnanciamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales: La Taboada (14 m3 /seg) y La Chira (8 m3 /seg)23 . El segundo componente de ﬁnanciamiento de mayor relevancia es el endeudamiento externo (25%). Este mecanismo está ligado al pago del servicio de la deuda por parte del operador, es decir, la empresa prestadora de servicios con el aval del Estado peruano. 23 La experiencia actual del Perú en torno a este tema se reduce al contrato BOT (Build, Operate and Transfer) de la planta de tratamiento de agua potable del río Chillón, en Lima, con capacidad de 2,5 m3 / seg, a través del Consorcio Agua Azul S.A., en el cual la empresa privada invierte durante los primeros dos años en la construcción de la planta, la opera por 25 años y al ﬁnalizar la transﬁere a SEDAPAL. Por su parte, SEDAPAL garantiza la compra del agua en bloque durante los 25 años de operación en manos del operador privado.
35. 35 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Una de las principales experiencias de este tipo, por el monto de ﬁnanciamiento, es el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima (Mesías) de SEDAPAL. Dicho proyecto comprende la construcción de tres plantas de tratamiento en San Bartolo (1,7 m3 /seg), Huáscar (0,5 m3 /seg) y San Juan (1 m3 /seg). Su ejecución requirió un endeudamiento por US$ 110 millones con el Banco de Cooperación Internacional del Japón y una contrapartida nacional de US$ 40 millones. El monto ejecutado ascendió a US$ 122,3 millones porque no se ejecutaron todos los componentes del proyecto original. El proyecto Mesías ha tenido varios inconvenientes desde su ejecución hasta su actual puesta en operación, entre ellos podemos mencionar: El litigio legal entre la Municipalidad de Lurín y SEDAPAL por la descarga de los eﬂuentes de San Bartolo en el río Lurín. La explosión de la línea de conducción de aguas residuales crudas a la PTAR San Bartolo por la falla de una válvula de purga de gases. El colapso de uno de los diques debido a supuestas fallas en el procedimiento constructivo de las juntas de dilatación entre las losas de concreto que revisten las lagunas, lo ha conllevado a reducir la altura hidráulica de operación, lo que sumado a que la carga orgánica real superó la proyectada, se obtiene un caudal de operación de 0,8 m3/seg. El tercer componente del esquema de ﬁnanciamiento con mayor relevancia son los recursos ordinarios del gobierno regional y gobierno local (13%). La obra, una vez ejecutada y liquidada, es transferida a la EPS y pasa a formar parte de sus activos y patrimonio y de esta manera es capitalizada por la EPS. Este mecanismo incluye los proyectos de Agua Para Todos con recursos transferidos del gobierno central al gobierno regional, local y la misma EPS. Por último, el mecanismo de donaciones (11%) o aporte ﬁnanciero es uno de los más aplicados por la cooperación internacional para asegurar la colocación de sus créditos. La donación destinada al ﬁnanciamiento de obras de saneamiento casi siempre se encuentra ligada a la aceptación de un monto de endeudamiento para ﬁnanciar obras de agua potable. Un ejemplo de este esquema de ﬁnanciamiento es la PTAR La Totora de Ayacucho (350 l/s), cuya ejecución formó parte de un aporte ﬁnanciero de US$ 5,54 millones asociado a un endeudamiento por US$ 8,31 millones para obras de agua potable. 5.3.1 Financiamiento de la cooperación internacional Es necesario en este punto, hacer una revisión del listado de plantas de tratamiento de aguas residuales que han sido ejecutadas con ﬁnanciamiento de la cooperación internacional, ya sea mediante un esquema de endeudamiento externo o aporte ﬁnanciero. Entre las entidades de ﬁnanciamiento están el Banco Estatal de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo (KfW, de Alemania), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros.
36. 36 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 15 Plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas con ﬁnanciamiento externo PTAR (en operación) Capacidad nominal EPS Entidad Financ. Esquema de Financ. Fecha Cont. Monto millones US$ Boca del Río (2000) 140 l/s EMAPISCO KfW Aporte nanc. 1997 3,98 La Totora (2004) 536 l/s EPSASA KfW Aporte nanc. 1999 5,54 Puente Piedra (2006) 422 l/s SEDAPAL BIRF- 3811 Endeudamiento 1994 4,38 San Bartolo (2008) 1700 l/s SEDAPAL JBIC-P16 Endeudamiento 1996 110,0San Juan (2000) 800 l/s SEDAPAL Huáscar (2003) 170 l/s SEDAPAL Covicorti (1998) 880 l/s SEDALIB KfW Endeudamiento 1994 18,97 Cortijo (1998) 263 l/s SEDALIB Basado en la serie histórica de desembolsos 1990–2006 de la Dirección de Endeudamiento del MEF. Se observa que el mecanismo de endeudamiento ha sido aplicado en EPS grandes como SEDALIB y SEDAPAL a través del BIRF, JBIC y KfW, mientras que el mecanismo de Aporte Financiero o Donación ha sido aplicado por la KfW en empresas de mediano tamaño, como EMAPISCO S.A. y EPSASA. Independientemente del esquema de ﬁnanciamiento, una vez que la infraestructura entra en funcionamiento demanda recursos para sufragar los costos de operación y mantenimiento. Si el esquema de ﬁnanciamiento es por endeudamiento, además hay que cubrir el servicio de la deuda según las condiciones pactadas con la entidad ﬁnanciera (intereses, comisiones y periodo de gracia). Dado que los servicios de saneamiento se desarrollan con un esquema regulado, al encontrarse de manera natural en un mercado monopólico, el que estas EPS asuman los costos mencionados sin que su impacto económico-ﬁnanciero en las operaciones futuras haya sido evaluado y por consiguiente considerado en la fórmula tarifaria, podría conducir ﬁnalmente al abandono de la infraestructura por falta de mantenimiento o a que los objetivos de calidad para la cual fue diseñada no se cumplan por una incorrecta operación. Cuadro 16 Estudios tarifarios en EPS con ﬁnanciamiento externo EPS Último incremento tarifario Última fórmula tarifaria autorizada por SUNASS Aprobada y aplicada por la EPS Incluye costos de O&M de la PTAR y el servicio de la deuda EMAPISCO S.A. Feb. 1998 2002–2006 (nov. 2001) No Sí EPSASA S.A. Mayo 2001 2006–2010 (feb. 2007) Sí (2007) Sí SEDAPAL Ago. 2006 2006–2010 (jul. 2006) Sí Sí SEDALIB Abr. 2001 2006–2010 (ene. 2007) Si (2007) Sí Fuente: Estudios tarifarios elaborados por SUNASS.
37. 37 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución De las cuatro EPS que han contado con ﬁnanciamiento externo para la construcción de sus plantas de tratamiento de aguas residuales sólo SEDAPAL aprobó oportunamente la fórmula tarifaria autorizada por SUNASS, no solo en el quinquenio 2006-2011 sino también en el anterior, razón por la cual los costos de operación y mantenimiento de sus PTAR y el servicio de la deuda están cubiertos por la tarifa aprobada. En el caso especíﬁco de la PTAR San Bartolo, los costos de operación y mantenimiento de dicha infraestructura han sido incorporados en el PMO que fuera reajustado por incremento de inversiones para el periodo 2008-2011, dado que dicha PTAR entro en operación a partir de 2007. En el caso de la PTAR Boca del Río de EMAPISCO S.A., esta entró en operación en el año 2000; sin embargo la empresa no aprobó la fórmula tarifaria para el periodo 2002- 2006 y mantiene la misma tarifa desde 1998. La Planta La Totora de EPSASA S.A. entró en operación en 2004 y recién en diciembre de 2007 se ha logrado aprobar su fórmula tarifaria para el periodo 2006-2012; manteniendo el mismo nivel tarifario hasta que a ﬁnes de 2008 cuando la SUNASS veriﬁque el cumplimiento de sus metas de gestión. Cabe señalar que aunque en estos casos el esquema de ﬁnanciamiento fue el aporte ﬁnanciero para la construcción de las PTAR, dicha donación está asociada a un endeudamiento para obras de agua potable y alcantarillado, cuyo servicio de la deuda, además de los nuevos costos de O&M, ejercen presión ﬁnanciera sobre las EPS y pone en riesgo su liquidez y solvencia. En el caso de las PTAR Cortijo y Covicorti de SEDALIB S.A., estas entraron en operación en 1998 y sus costos de O&M estuvieron considerados en el incremento tarifario de abril de 2001, no así el servicio de la deuda que debe pagarse a partir del quinquenio 2006– 2010. La fórmula tarifaria de SEDALIB S.A. ha sido recientemente aprobada en setiembre de 2007 con un reajuste automático desde el primer año de 11%, habiendo mantenido sus niveles tarifarios por 7 años. La explicación del desencuentro entre la inversión y la regulación tarifaria quizá se encuentra en la inoperancia del artículo 36 de la Ley General de los Servicios de Saneamiento,24 el cual establecía que una vez aprobadas las fórmulas tarifarias por la SUNASS, correspondía a la junta general de accionistas de la EPS aprobar las nuevas tarifas. Este paso importante y clave no solía darse debido a la injerencia política, que no sólo dañaba la gestión empresarial, sino que también afectaba el ejercicio regulatorio. Con esa experiencia, el artículo 36 fue derogado el 12 de agosto de 2006, cuando entró en vigencia la Ley para Optimizar la Gestión de las EPS.25 Con la derogación del mencionado artículo queda vigente el artículo 35 de la Ley General de los Servicios de Saneamiento, que establece que las fórmulas tarifarias aprobadas por la SUNASS son de aplicación obligatoria, lo que ha permitido en el año 2007 aprobar las nuevas fórmulas tarifarias de EPSASA S.A., SEDALIB S.A. y SEDAPAL S.A., entre otras. Las inversiones en PTAR, entre las que se cuenta aquellas ﬁnanciadas por la cooperación internacional, generar un nuevo ﬂujo de caja en las ﬁnanzas de las EPS para cubrir los nuevos costos de operación y mantenimiento de la infraestructura y también del servicio de la deuda, en cuyo caso es imprescindible el ejercicio de la regulación tarifaria a través de la elaboración y aprobación del Plan Maestro Optimizado (PMO) para garantizar su eﬁcacia y sostenibilidad. 24 Ley 26338 25 Ley 28870.
38. 38 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 5.3.2 Sostenibilidad de las inversiones Es un hecho que toda inversión en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que no cuente con el necesario respaldo económico para sufragar sus costos de operación y mantenimiento está destinada al fracaso. Cuadro 17 Estado de la operación y mantenimiento de las PTAR administradas por las EPS Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en agosto de 2007. La evaluación de las 143 plantas de tratamiento administradas por las EPS a nivel nacional al 2007 permitió conocer que 16 de ellas se encuentran inoperativas (Anexo 1) por diversas causas y al menos 50 (de las que se tiene información) presentan alguna deﬁciencia de mantenimiento (arenamiento, exceso de lodos, maleza y macróﬁtas). Además, 43% de las plantas reciben un caudal mayor al de diseño, lo cual sólo sería viable si la carga orgánica del aﬂuente fuera menor al inicialmente diseñado. De darse ese caso, implicaría que la PTAR habría sido sobredimensionada para el horizonte del proyecto, lo que es un error de diseño. No se conocen casos documentados en el Perú en los que debido al control de la EPS sobre los eﬂuentes industriales que ingresan al alcantarillado se haya mejorado la calidad del aﬂuente de la planta de tratamiento. Esta situación no es aislada, ya que las únicas EPS que al 2007 contaban con fórmulas tarifarias que permitían cubrir los costos de O&M de sus plantas de tratamiento de aguas residuales existentes o futuras son ATUSA (2005-2009), SEDALIB (2006-2010), SEDAPAL (2001-2005; 2006-2010), SEDAPAR (2007-2011), HUACHO (2001-2005; 2007- 2011), SEDACUSCO (2001-2005; 2007-2011) Y SEDACAJ (2007-2011). El resto de EPS no han tenido incrementos tarifarios desde que la SUNASS implementó el Programa de Reestructuración Tarifaria (1997 a 1999) o el Plan de Acciones Inmediatas (PAI) del año 2001, ninguno de los cuales tenía un horizonte de evaluación de más de un año. Para superar esta situación, tal como se ha mencionado, la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promovieron la promulgación de la Ley de Optimización de las EPS,26 la que derogó la intervención de la junta general de accionistas en la aprobación de las tarifas y estableció la obligatoriedad de su aplicación una vez que fuera promulgada por la SUNASS. 26 Ley 28870 del 12 de agosto de 2006.
39. 39 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Servicio de Saneamiento fue modiﬁcado27 para otorgarle a la SUNASS la facultad de elaborar de oﬁcio el plan maestro optimizado (PMO) de las EPS, cuando este no pueda ser presentado por la EPS en los plazos previstos por la SUNASS debido a las propias limitaciones de la empresa. Para fortalecer esta nueva etapa de la regulación tarifaria, SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento suscribieron en septiembre de 2007 un convenio a través del cual el ente rector se compromete a ﬁnanciar la elaboración de los planes maestrosoptimizadosdelasempresasdeaguamunicipalesqueasílorequieranylaSUNASS se compromete a seguir brindado asesoría técnica para su correcta elaboración. Como consecuencia de ello, al mes de agosto de 2008 ya existian 13 EPS con PMO y fórmula tarifaria aprobada: ATUSA, SEDAPAL, EMAPA HUACHO, SEDACAJ, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEDALIB, EPS TACNA, EMUSAP ABANCAY, EPS MOYOBAMBA, EPSASA, EPS CHAVÍN Y EPS SIERRA CENTRAL, encontrándose otras 7 EPS con proyecto de fórmula tarifaria y 5 EPS con admisibilidad de su PMO. 5.4 Insuﬁcientes recursos para la O&M de las PTAR En la matriz de competencias se ve que los recursos destinados por las EPS a la operación y mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales son insuﬁcientes y se encuentran incluso por debajo de los costos eﬁcientes deﬁnidos por SUNASS en los PMO. Para corroborar esta aﬁrmación, lo ideal sería comparar los primeros con los costos reales ejecutados por las EPS. Sin embargo, debido a que la mayoría de las EPS no aplican la contabilidad de costos, no es posible desagregar los gastos incurridos en la prestación del servicio de tratamiento de agua residuales del resto de servicios. Para cubrir el vacío en este aspecto, así como en otros de competencia regulatoria, la SUNASS ha programado convocar un concurso público en 2008-2009 para la elaboración de un manual de contabilidad regulatoria para las EPS. No obstante, la aﬁrmación puede corroborase de manera indirecta a través de la evaluación del estado de operación y mantenimiento de las PTAR administradas por las EPS, situación que se trata en los siguientes acápites. 5.4.1 Principales deﬁciencias en la operación Los principales factores que afectan la operación de las PTAR son la falta de control sobre el caudal y la calidad de los aﬂuentes y eﬂuentes tratados. En la evaluación de las PTAR administradas por las EPS se identiﬁcó que solo 26,6% de ellas tenían medidores de caudal, elemento necesario para determinar la carga orgánica que ingresa a la PTAR. Además, solo 70,6% de las PTAR tenían datos del nivel de DBO5 , mientras que solo 69,2% contaban con datos del nivel de coliformes fecales, tanto en aﬂuentes como en eﬂuentes. 27 Mediante Decreto Supremo Nº 016-2005-VIVIENDA del 6 de agosto de 2005.
40. 40 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 18 Principales problemas de operación de las PTAR Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en septiembre de 2007. Si las EPS no cuentan con información periódica del caudal de operación, temperatura, y calidad de sus aﬂuentes y eﬂuentes difícilmente podrán ejercer control correctivo sobre la operación de sus PTAR. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se diseñan para operar con un nivel máximo de carga orgánica por día para asegurar su eﬁciencia. Ello obedece a dos factores fundamentales del diseño, el caudal y la concentración de materia orgánica del agua residual aﬂuente, los cuales pueden oscilar y son aceptados por la planta siempre que el producto de estas variables no supere el valor de la carga orgánica máxima diaria, la cual se calcula con la siguiente ecuación: COM = Q x C Donde: COM = Carga orgánica máxima por día (kg DBO5 /día) Q = Volumen diario de aguas residuales que recibe la PTAR (m3 /día) C = Concentración de materia orgánica en el aﬂuente (kg DBO5 /m3 ) La sobrecarga de las plantas solo puede darse por dos motivos: 1) por exceso de caudal y concentración orgánica invariable, y 2) por exceso de concentración de carga orgánica y caudal invariable. En este último caso, se suele reducir el caudal de operación de la planta para no sobrepasar la COM hasta que se logre controlar la calidad del aﬂuente. En caso contrario, tendrán que efectuarse modiﬁcaciones en la operación de la PTAR para incrementar su eﬁciencia, lo que usualmente implica costos adicionales elevados (caso Covicorti y Cortijo de SEDALIB). Sobrecarga por exceso de caudal El exceso de caudal usualmente tiene su origen en un desequilibrio entre el incremento de cobertura del alcantarillado y las inversiones para ampliar las plantas de tratamiento de aguas residuales. La falta de planiﬁcación de la expansión urbana hacia las zonas marginales, sumado a las demandas sociales sobre los accionistas de las EPS (alcaldes) por contar con servicios de agua potable y alcantarillado y el beneﬁcio político que ello representa, constituyen el sustrato que alienta este desequilibrio y lo acrecienta.
41. 41 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La evaluación de las 127 PTAR operativas administradas por las EPS reveló que 43% operan por encima de su caudal de diseño, es decir, 55 PTAR. Las más sobrecargadas fueron la PTAR Lishner Tudela – ATUSA (1.031%), la PTAR Pueblo Nuevo – EPS GRAU (814%), la PTAR 18 Mocupe Nuevo – EPSEL S.A. (627%), y la PTAR Yaracachi – EPS Moquegua (318%), entre otras. Sobrecarga por exceso de carga orgánica Cuando la EPS no controla el vertimiento de los eﬂuentes industriales, entonces las características de las aguas residuales crudas se modiﬁcan en diversos parámetros, entre ellos, la concentración de la carga orgánica. El aporte per cápita de DBO5 para aguas residuales domésticas es 50 gramos por habitante al día28 y considerando un volumen de aporte per cápita promedio diario de aguas residuales al sistema de alcantarillado de 200 lt se obtiene una concentración promedio diaria de carga orgánica de 250 mg/l. En casos extremos donde el servicio es discontínuo o existe una fuerte cultura de ahorro dicho volumen puede llegar hasta 90 lt con una concentración promedio diaria de carga orgánica de hasta 550 mg/lt. Sin embargo, esta concentración podría aumentar considerablemente si existen industrias como los camales cuya concentración de DBO5 en agua de mezcla puede superar los 2 240 mg/l29 o las curtiembres cuya DBO5 en agua de mezcla puede alcanzar los 1 100 mg/l30 . La evaluación de la calidad de los aﬂuentes que reciben las PTAR administradas por las EPS permitió observar que de 108 PTAR que controlan la calidad de sus aﬂuentes, 18%, es decir, 20 PTAR, recibían aguas residuales con una concentración mayor de 400 mg/l DBO5 las que se listan en el cuadro 19. En tales casos, un eﬁciente control de las descargas industriales al sistema de alcantarillado acompañado de un programa de reducción de las mismas permitirá mejorar la eﬁciencia de remoción de DBO5 e incrementar el periodo de vida útil condicionada a la Carga Orgánica Máxima Diaria de la PTAR. Sin embargo, las limitaciones por parte de las EPS para hacer cumplir el Reglamento de desagües industriales de 1960 y el retraso en la presentación y aprobación de los nuevos límites máximos permisibles (LMP) de fuentes industriales en las redes colectoras de aguas residuales no contribuyen a mejorar esta situación. 28 Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. 29 Tratamiento de Vertidos Industriales y Peligrosos, Nemerov y Dasgupta, 1996. 30 Reducción del Impacto Ambiental generado por eﬂuentes en la industria de curtiembre, Bornhardt, Vidal y Torres, 2000.
42. 42 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro19 PTARcuyosaﬂuentestienenconcentraciónDBO5 >400mg/l Fuente:InformaciónrecopiladaporlaSUNASSdelasEPSenagostode2007.
43. 43 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 5.4.2 Principales deﬁciencias en el mantenimiento En las PTAR operativas basadas en lagunaje se observan problemas de mantenimiento que afectan la eﬁciencia del tratamiento, tal como se muestra a continuación. Cuadro 20 Problemas de mantenimiento en las PTAR Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en agosto de 2007. Arenamiento y exceso de lodos (37,9 %). Esta situación se origina por la ausencia de desarenadores, sobrecarga de las lagunas e incumplimiento de la frecuencia de remoción de lodos y trae como consecuencia la reducción de la altura útil de la laguna, menor periodo de retención y disminución de la eﬁciencia de remoción de DBO5 , coliformes fecales y huevos de helmintos. Lagunas facultativas de Ishpico en Huanta (EPSASA - 2006) con exceso de lodos y natas No es de extrañar que esta situación se produzca, ya que 72,0% del total de plantas administradas por las EPS no cuentan con desarenadores como unidad de pretratamiento. Este aspecto es de vital importancia porque en el Perú las arenas siempre ingresan a los sistemas de alcantarillado por dos vías: por la escorrentía de las lluvias en áreas de drenaje no pavimentadas y con alta incidencia de robo o deterioro de las tapas de buzón y a través de los sumideros de las casas como consecuencia del lavado de pisos y patios.
44. 44 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro 21 PTAR con desarenador Fuente: Información recopilada por la SUNASS de las EPS en agosto de 2007. En este contexto, el hecho de que la Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones establezca que la instalación de desarenadores en lagunas de estabilización es opcional en el diseño del proyecto, resulta contraproducente. Presencia de maleza y algas macróﬁtas (14,7 %). El crecimiento de maleza se produce en el talud de las lagunas o incluso en el interior de las mismas cuando el exceso de lodos y arenas reduce la altura útil de la laguna. Las raíces de la maleza y los roedores que se cobijan en ella pueden erosionar los taludes e incluso dañar la capa impermeable de las lagunas pudiendo ocasionar contaminación de la napa freática. Lagunas facultativas de Papayal (ATUSA -2005) con maleza y arbustos que cubren todo el talud Lagunas facultativas de Juli (EMSAPUNO -2007) con presencia de algas macróﬁtas (lirio acuático)
45. 45 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución La presencia de algas macróﬁtas se debe al exceso de nutrientes (N y P) en el aﬂuente de las lagunas, cuyo crecimiento excesivo en la superﬁcie restringe el intercambio de gases (O2 y CO2 ) e impide el paso de la radiación solar necesaria para la fotosíntesis. Consecuentemente se generan condiciones anóxicas en la laguna, lo que afecta la eﬁciencia de remoción de DBO5 y ocasiona malos olores por la formación de hidrógeno sulfurado (H2 S).
46. 46 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
47. 47 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Ya sea que los fondos para la construcción de PTAR provengan de recursos ordinarios (gobiernos regionales y locales), endeudamiento externo, donaciones u otros, no hay objetividad en los criterios empleados por las entidades crediticias para seleccionar a las EPS beneﬁciarias. Después de haber analizado la problemática en las EPS podemos deducir que la asignación de recursos se ve afectada por las limitaciones que se señalan a continuación. 6.1 Limitaciones existentes durante el diseño del proyecto • EPS con mala gestión y sin visión de largo plazo. • EPS que no tienen interiorizada una cultura ambiental desde el principio. • EPS con problemas ﬁnancieros, que usualmente no se reﬂejan en su contabilidad. • Los créditos en muchos casos se destinan a gobiernos locales u otros sin el consentimiento y coordinación de las EPS, quienes son las responsables no sólo de operar las PTAR, sino de pagar la deuda. • EPS con profesionales con sesgo tecnológico y con diﬁcultad para evaluar técnica y económicamente la oferta de proveedores y entidades ﬁnancieras algunas veces oportunistas. • EPS con conﬂictos sociales respecto a la ubicación y tipo de tecnología de la PTAR. • El planeamiento de la construcción de las PTAR en muchos casos no contempla evaluaciones colegiadas de su ubicación. • EPS que no han hecho investigación en el negocio de aprovechamiento de aguas residuales. • Ausencia de visión a futuro sobre oportunidades de inversión privada, la venta de las aguas residuales tratadas o el aprovechamiento de las emisiones de metano producidas en las PTAR. • Proyectistas y revisores locales que carecen de conocimientos modernos para plantear nuevas tecnologías y nuevas oportunidades en el tratamiento de aguas residuales domésticas. • Ausencia de incentivos para que las EPS hagan mayores esfuerzos en la determinación de tecnologías apropiadas y en lograr mayores capacidades 6 PROBLEMAS DE FONDO
48. 48 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución previas a la construcción y operación de las PTAR. • No se hace la evaluación económica con criterios de enfoque de cuencas, escasez del recurso agua, costos evitados, costos-beneﬁcios, costos-eﬁciencia entre otros, que están orientados a dar sostenibilidad técnica, ambiental, social y política al proyecto. • No está asegurado el ﬂujo de fondos para la O&M de la infraestructura por parte de la EPS, sin embargo se establece como condición de sostenibilidad para otorgar viabilidad en el SNIP la transferencia a la EPS para su operación. 6.2 Limitaciones durante la ejecución del proyecto y obra • Diﬁcultades de las EPS para ejercer la supervisión de la construcción de la obra, cuando su construcción es contratada por una Unidad Ejecutora distinta (Gobierno Local o Regional). • El ﬁnanciamiento no incluye la capacitación de personal (operativo y administrativo) de las EPS. • Las EPS no se preparan administrativa ni técnicamente para enfrentar el nuevo reto de operar y mantener una PTAR. • Los proyectos no contemplan el aprovechamiento o reuso de las aguas residuales tratadas, por lo que se desaprovecha el recurso. 6.3 Limitaciones durante la operación • Las PTAR no tienen tarifas que permitan un ingreso que asegure su operación y mantenimiento. • EPS sin experiencia en operación y mantenimiento PTAR. • EPS no cuenta con equipos de laboratorio para el control de calidad, ni presupuesta recursos para su tercerización. • El personal de operación desconoce el control de los parámetros de calidad de aﬂuentes (caudal, DBO5 u otros) y el uso de dicha información. • Las EPS no cuentan con programas para controlar las descargas de los usuarios industriales. • No se programa el mantenimiento preventivo de la infraestructura de las PTAR. • Ausencia de liquidez para cumplir el pago de deuda. • Uso frecuente de recursos para acciones correctivas imprevistas afectan en primer lugar al presupuesto anual destinado a la operación y mantenimiento de las PTAR. • Ausencia de asesoramiento técnico de la agencia cooperante durante la fase de operación y mantenimiento. • Ausencia de supervisión y ﬁscalización por parte de la Autoridad Sanitaria y/o Ambiental que prioriza el servicio de agua potable, desincentiva el mejoramiento de las PTAR. • No hay incentivos para la investigación en PTAR existentes. • Baja coordinación entre La Autoridad Sanitaria y/o Ambiental, la Autoridad Sectorial y el organismo regulador, lo que diﬁculta el mecanismo de regulación del Estado en esta materia.
49. 49 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución Cuadro22 PTARﬁnanciadasporlabancainternacionalmediantedonacionesoendeudamientoexternoconavaldelEstado PTAR(en operación) Capacidad nominal EPS Entidad ﬁnanc. %de caudal dediseño Eﬁc. remoc. DBO5 % Eﬁc. remoc. CTt % Estadode cumplimiento delaaut. sanit. EPSdestina recursosaO&M Personal capacitado Operaciónde PTAR Manteni- mientode PTAR BocadelRío (2000) 140l/s EMAPIS- CO KfW81%S.I.S.I. CuentaconA.S. 0610-00/DI- GESA/SA,que establececomo límitedecaudal 159l/s;tiene 81%delcaudal. Nodestinarecur- sosparaelcontrol delacalidadde loseﬂuentes(DBO yCT). Laempresa cuentaconun Ing.Químicoy unIng.Sanita- rio.Sinembargo, ningunodeellos tieneacargola operacióndela PTAR. Laplantaquedó paralizadavarios díasposteriores alterremotodel 15/08/07pordaño enlaalimentación eléctrica.Nocuen- tacongenerador paracontingencias. LaPTARsufrió dañosaraíz delterremoto del15/08/07 enlasestruc- turasdere- bose. LaTotora (2004) 536l/sEPSASAKfW46%87%99,9429% Nocuentacon autorizaciónsa- nitaria. Nodestinarecur- sosparadesinfec- ción,apesarde quecuentaconel equipamientopara ello. Laempresaha puestoacargo delaplantaa uningenieroque participóenla ejecucióndel proyecto. Laplantaopera pordebajodesu capacidadnominal, ytieneunaeﬁcien- ciaderemociónde DBO5 pordebajo delpromedioes- peradode93,25%y soloremueve3uni- dadeslogarítmicas cuandoelpromedio esperadoesde4. Lalagunade contactode cloroestácu- biertadema- cróﬁtas. PuentePiedra (2006) 422l/sSEDAPALBIRF-381159%91%99,9971% CuentaconAS 1209/2007/DI- GESA/SA,que estableceun caudalmáximo de422l/s,DBO5 máximode10 mg/lyCTtde 1.000NMP/100 ml Apesardeque cuentacontarifas, laempresanodes- tinarecursospara ladesinfección desuseﬂuentes, apesardecontar conelequipamien- toparaello.No destinasuﬁcientes recursosparael controldelacali- daddeloseﬂuen- tesindustriales. Cuentaconinge- nieros,biólogos yquímicosespe- cialistasenlodos activados. Laplantasoloal- canza27mg/lde DBO5 ,excediendo elmáximoautori- zado,mientrasque elmáximodecoli- formestotalesse excedeen4veces. Lacausaprobable eslasobrecarga deDBO5 delosdes- agüesporencima deloproyectado. Laempresa destinalos recursosne- cesariospara elmanteni- mientodelas unidades.
50. 50 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución PTAR(en operación) Capacidad nominal EPS Entidad ﬁnanc. %de caudal dediseño Eﬁc. remoc. DBO5 % Eﬁc. remoc. CTt % Estadode cumplimiento delaaut. sanit. EPSdestina recursosaO&M Personal capacitado Operaciónde PTAR Manteni- mientode PTAR SanBartolo (prueba) 1.700l/sSEDAPAL JBIC-P16 0%S.I.S.I. CuentaconA.S. 0704/2003/DI- GESA/SA,que establececomo máximo1,7m3 / segycargaorgá- nicamáximade 2.534kgDBO5 / día. Laplantaaúnno hasidotrasferida aSEDAPALparasu operaciónyaque estáenperiodode prueba. Cuentaconper- sonalcapacitado paraO&Mpor partedeSEDA- PAL;sinem- bargo,existen dilemaslegales respectoasile correspondeala EPSponerlaen marcha,oala consultoraNJS. Laplantaaunno entraenoperación dadoquesufrió fallaensutalud durantesupuesta enmarcha.Enla actualidadestáen fasedepruebade lasreparaciones efectuadas. Lalíneade conduccióna presiónque abasteceala PTARexplotó, razónporla cualluegode sureparación solohasido llenadacon aguapotable. SanJuan(2000)800l/sSEDAPAL49%96%99,9991% CuentaconA.S. 0306/2001/DI- GESA/SA,que estableceQmax de800l/s,CTt de1.000NMP/ 100mlycarga orgánicamáxi- madelaﬂuente 2.074kgDBO5 / día. Sidestinarecursos paraO&M,sinem- bargo,nodestina suﬁcientesrecur- sosparacontrolar lacalidaddelos eﬂuentesindus- triales. Nodestinarecur- sosparadesinfec- ción,apesarde quecuentaconel equipamientopara ello. Cuentaconper- sonalprofesional ytécnicocaliﬁ- cado. Operapordebajo desucaudalmáxi- modeoperación. Sinembargo,elni- velﬁnaldeCTtes 3,8vecesmayoral nivelmáximoauto- rizado. Debidoaqueopera al49%desucaudal lograemitirsolo 672kgDBO5/día cumpliendoconel máximoautoriza- do. Seencuentra enbuenesta- dodemante- nimiento. Huáscar(2003)170l/sSEDAPAL48%90%99,9893% Cuentaconla A.S.0677/2000/ DIGESA/SA,que estableceQmax de500l/s,eﬁ- cienciamínima deremociónde DBO5 de88%y DBO5 ﬁnalde30 mg/l,eﬁciencia deremociónde CTtde5logarit- mosyCTtﬁnal de1.000NMP/ 100ml. Nodestinarecur- sosparadesinfec- ción,apesarde quecuentaconel equipamientopara ello. Cuentaconper- sonalprofesional ytécnicocaliﬁ- cado. Operaal48%del caudalmáximoau- torizado. Superalaeﬁciencia mínimaautoriza- daderemociónde DBO5 ,sinembargo laDBO5 ﬁnalde66 mg/lestáporen- cimadelnivelper- mitido. Estápordebajo delaeﬁcienciade remocióndeCTt, consolo3logarit- mosderemoción y7,5vecesmásel nivelpermitido.No desinfectaapesar dehaberdiseñado paraello. Seencuentra enbuenesta- dodemante- nimiento.
51. 51 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución PTAR(en operación) Capacidad nominal EPS Entidad ﬁnanc. %de caudal dediseño Eﬁc. remoc. DBO5 % Eﬁc. remoc. CTt % Estadode cumplimiento delaaut. sanit. EPSdestina recursosaO&M Personal capacitado Operaciónde PTAR Manteni- mientode PTAR Covicorti(1998)880l/sSEDALIB KfW 33%92%98,2143% Nocuentacon AS. Nodestinarecur- sosparacontrolar lacalidaddelos eﬂuentesindus- triales,recibiendo cargasorgánicas porencimadelni- veldediseño.Ello haconllevadoa modiﬁcarlaope- racióndelasuni- dades. Cuentaconper- sonalprofesional ytécnicocaliﬁ- cado. Debidoalasaltas cargasdelaﬂuente, laPTARdebeoperar consolo33%desu caudal,alcanzando unniveldeeﬁcien- ciaderemociónde DBO5 porencimade unpromedioespe- radode85%. Porsuparte,estas lagunassoloremue- ven1logaritmode coliformescuando elpromedioespe- rado,considerando quecuentaademás conlagunasdees- tabilización,esde 5logaritmos. Seencuentra enregulares- tadodeman- tenimiento. Cortijo(1998)263l/sSEDALIB 27%97%99,9500% Nocuentacon AS. Nodestinarecur- sosparacontrolar lacalidaddelos eﬂuentesindus- triales,recibiendo cargasorgánicas porencimadelni- veldediseño.Ello haconllevadoa modiﬁcarlaope- racióndelasuni- dades. Cuentaconper- sonalprofesional ytécnicocaliﬁ- cado. Debidoalasaltas cargasdelaﬂuente, laPTARdebeoperar consolo27%desu caudal,alcanzando unniveldeeﬁcien- ciaderemociónde DBO5 porencimade unpromedioespe- radode85%. Porsuparte,estas lagunassoloremue- ven3logaritmosde coliformescuando elpromedioespe- rado,considerando quecuentaademás conlagunasdees- tabilización,esde 5logaritmos. Seencuentra enregulares- tadodeman- tenimiento. Nota:LaseﬁcienciaspromedioesperadassehanobtenidoconlosvaloresguíadelaNormaOS.090delReglamentonacionaldeediﬁcaciones.
52. 52 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución
53. 53 Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución 7.1 Déﬁcit de inversión en infraestructura de PTAR El cuadro 23 muestra el volumen de aguas residuales que pasa por una PTAR y que aún no cuenta con tratamiento alguno. Cuadro 23 Volumen de aguas residuales en el ámbito de las EPS Fuente: Indicadores de Gestión 2007 - SUNASS. El Plan Nacional de Saneamiento proyecta una inversión de US$ 978 millones para alcanzar la ambiciosa meta de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, según se aprecia en el cuadro 24. Cuadro 24 Inversión requerida por las EPS para tratar 100% de las aguas residuales en PTAR Inversión ejecutada hasta 2005 US$ 369 millones Déﬁcit de inversión para la meta de 100% en 2015 Año base en 2005 (Plan Nacional Saneamiento) US$ 948 millones En ampliación US$ 30 millones En rehabilitación Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 7 INVERSIONES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR PARTE DE LAS EPS

References: artículo 1
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 61
 artículo 701
 artículo 173
 artículo 180
 Resolución 
 artículo 97
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 35