Source: http://docplayer.es/4562154-Smart-ups-rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-surt-8000-10000-va-200-240-vca-para-montaje-en-torre-y-bastidor-de-6u-espanol.html
Timestamp: 2018-11-21 21:31:20+00:00

Document:
Smart-UPS RT. Sistema de alimentación ininterrumpida SURT 8000/10000 VA VCA Para montaje en torre y bastidor de 6U Español - PDF
Smart-UPS RT. Sistema de alimentación ininterrumpida SURT 8000/10000 VA VCA Para montaje en torre y bastidor de 6U Español
Download "Smart-UPS RT. Sistema de alimentación ininterrumpida SURT 8000/10000 VA 200-240 VCA Para montaje en torre y bastidor de 6U Español"
Diego Carrasco Maestre
1 Smart-UPS RT Sistema de alimentación ininterrumpida SURT 8000/10000 VA VCA Para montaje en torre y bastidor de 6U Español 2010 APC by Schneider Electric. APC, el logotipo de APC, Smart-UPS y PowerChute son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares E 05/2010
3 Introducción El Smart-UPS RT de APC by Schneider Electric es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de alto rendimiento que proporciona protección para equipos electrónicos contra apagones totales, apagones parciales, caídas de tensión y sobrecargas. El SAI filtra las pequeñas fluctuaciones en la línea de la red pública y aísla al equipo electrónico de las grandes fluctuaciones, desconectándolo internamente del suministro de energía de la red pública. El SAI suministra constantemente energía proveniente de la batería interna hasta que el suministro de energía de la red pública se restablezca a niveles seguros o se descargue totalmente la batería. INSTALACIÓN Lea la hoja de información de seguridad antes de proceder a la instalación. Desembalaje Inspeccione el SAI inmediatamente después de recibirlo. Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte. El material de embalaje es reciclable; guárdelo para volver a usarlo o deséchelo en forma adecuada. Verifique el contenido de la caja: El SAI (con las baterías desconectadas) Dos marcos delanteros Paquete con documentación que contiene: Sólo en los modelos XLT/XLTW: CD del programa CD del Manual del Usuario del Smart- UPS Únicamente modelo XLI: Seis cables eléctricos de salida Cable serie Documentación del producto, información de seguridad y garantía Documentación sobre la Tarjeta de Administración de Red Extracción de las baterías La unidad es pesada. Para que sea más liviana, quite las baterías. Consulte las instrucciones de desembalaje que se encuentran en la caja de cartón en la que se envió la unidad. Especificaciones TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO ALMACENAMIENTO ELEVACIÓN MÁXIMA FUNCIONAMIENTO ALMACENAMIENTO HUMEDAD PESO SAI SAI CON MATERIAL DE EMBALAJE 32 a 104 F (0 a 40 C) 5 a 113 F (-15 a 45 C) cargue la batería del SAI cada seis meses pies (3.000 m) pies ( m) 0 a 95% humedad relativa, sin condensación 244 lb (111 kg) 284 lb (129 kg) Esta unidad está diseñada únicamente para uso en interiores. Seleccione un lugar que sea suficientemente resistente para soportar el peso. No utilice el SAI en lugares en los que haya polvo en exceso, o si la temperatura y la humedad exceden los límites especificados. Compruebe que no queden bloqueadas las salidas de ventilación situadas delante y atrás del SAI. 1
4 Cableado El cableado debe ser realizado por un electricista calificado. 1. Instale un disyuntor de la red pública de conformidad con los códigos de instalación eléctrica locales (vea las tablas a continuación) para el cableado de entrada. 2. Apague el disyuntor de entrada del SAI (A) y los disyuntores de la red pública. 3. Retire el panel de acceso (B). 4. Retire los discos circulares. 5. Pase los cables a través del panel de acceso hasta los bloques de terminales. Como primera medida, efectúe el cableado al bloque de conexión a tierra. Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales. (Consulte las tablas y los gráficos). 6. Utilice reductores de tensión apropiados en los cables de entrada con conexión fija y de potencia de salida.. MODELOS XLT, XLJ Y XLTW Conexión de entrada Conexión de salida (opcional) Cable a L1, L2 y. Cable a L1A, L2A y. Sistema Cableado Voltaje Carga total de la corriente (nominal) SURT8000XLJ, SURT8000XLT, SURT8000XLTW SURT10000XLJ, SURT10000XLT, SURT10000XLTW Entrada y salida Entrada y salida Disyuntor de entrada externo (típico) 200/208/220/240 V 40 A 50 A / bipolar para cableado de entrada únicamente 200/208/220/240 V XLJ-50 A XLT-48 A XLTW-48 A 60 A o 63 A / bipolar para cableado de entrada únicamente Tamaño del cable (típico) 2* 10 mm #8 AWG 2* 16 mm #6 AWG MODELOS XLI Conexiones de entrada Conexión de salida (opcional) Monofásica: Cable a L1, N y. Trifásica: Cable a L1, L2, L3, N y. Sistema Cableado Cantidad de fases Voltaje Cable a L1A, N1 y. Carga total de la corriente (nominal) Disyuntor de entrada externo (típico) Tamaño del cable (típico) SURT8000XLI Entrada 1 220/230/240 V 40 A 50 A / bipolar 10 mm 2* Entrada Salida 3+ Neutro 380/400/415 V 15 A / fase cuando está en línea 40 A en L1 en derivación 50 A / cuadripolar 10 mm 1 220/230/240 V 40 A (no es necesario) 10 mm 2* 2* SURT10000XLI Entrada 1 220/230/240 V 50 A 63 A / bipolar 2* 16 mm Entrada /400/415 V 18 A / fase cuando 63 A / 2* 16 mm Neutro está en línea cuadripolar 50 A en L1 en derivación Salida 1 220/230/240 V 50 A (no es necesario) 2 16 mm *Los tamaños de cable recomendados son estándar. El tamaño del cable real debe cumplir con el amperaje requerido y los códigos eléctricos locales y nacionales. 2
5 7. Sólo en el modelo XLI: Para entrada trifásica, coloque el interruptor de Selección de fase de entrada (C) en 3. Para entrada monofásica, deje el interruptor en la posición predeterminada 1. MODELOS XLT/XLJ/XLTW SALIDA ENTRADA L1A L2A A B L1 L2 MODELO XLI SALIDA ENTRADA L1A N1 L1 A L2 L3 C N B 8. Active los disyuntores. 9. Inspeccione los voltajes de línea. 10. Vuelva a colocar el panel de acceso. 3
6 Instalación y conexión de las baterías y colocación del marco delantero 4
7 CONEXIÓN DEL EQUIPO Y DE LA ELECTRICIDAD AL SAI 1. Efectúe el cableado del SAI (vea Cableado). 2. Conecte el equipo al SAI (no se incluyen los cables para los modelos XLJ/XLT/XLTW). 3. Encienda todo el equipo conectado. Para usar el SAI como interruptor principal de encendido (on) y apagado (off), compruebe que todo el equipo conectado esté encendido. 4. Para encender el SAI, presione el botón situado en el panel delantero. La batería se carga hasta el 90% de su capacidad durante las primeras tres horas de funcionamiento normal. No espere un funcionamiento completo de la batería durante este período de carga inicial. 5. Configure la Tarjeta de Administración de Red (opcional). OPCIONES En el sitio Web de APC, hallará los accesorios disponibles. Paquete de baterías externo SURT192XLBP Paquete de rieles SURTRK2 Transformador aislador Panel de derivación de servicio DISYUNTORES Disyuntor de entrada 8000/10000 VA XLI/XLJ/XLT/XLTW El SAI está protegido contra sobrecargas extremas cuando está en la posición ON (encendido). El disyuntor debe estar activado para que el SAI funcione. Disyuntor de salida 8000/10000 VA XLJ/XLT/XLTW L V 20 A L V 30A Disyuntor de salida 8000/10000 VA XLI IEC 320-C13 Corriente total de 10 A desde cuatro receptáculos IEC 320-C19 16 A para cada receptáculo 5
8 CONECTORES BÁSICOS Puerto Serial Puerto Ethernet Terminal de apagado en caso de emergencia Tornillo TVSS Conectores del Paquete de baterías externo Se pueden usar programas de administración de energía y paquetes de interfaz con el SAI. Use sólo los paquetes de interfaz entregados o autorizados por APC. Conecte el SAI a la red. (Ubicado en la Tarjeta de Administración de Red). La característica opcional de apagado en caso de emergencia (Emergency Power Off, EPO) permite desconectar inmediatamente las cargas conectadas del suministro de energía desde una ubicación remota, sin cambiar a funcionamiento con batería (vea Opción de apagado en caso de emergencia). El SAI posee un tornillo supresor de sobrecargas momentáneas (TVSS) que se utiliza para conectar el conductor de conexión a tierra de dispositivos de supresión de sobrecargas, tales como protectores de líneas telefónicas y de red. Cuando conecte el cable de conexión a tierra, desconecte el SAI de la energía de la red pública. Los paquetes de baterías externos son opcionales y permiten que el sistema funcione durante más tiempo cuando se producen interrupciones en el suministro eléctrico. Estas unidades aceptan hasta 10 paquetes de baterías externos. En el sitio Web de APC, hallará mas información sobre el paquete de baterías externo, SURT192XLBP. 6
9 FUNCIONAMIENTO PANEL INDICADOR DELANTERO Indicador En línea Con energía de la batería Descripción El SAI está recibiendo corriente de la red pública y realizando una conversión doble para suministrar electricidad al equipo conectado (vea Resolución de problemas). El SAI está suministrando energía de la batería al equipo conectado. Derivación Fallo El SAI está en modo de derivación y suministra energía de la red pública directamente al equipo conectado. El modo de derivación es el resultado de un fallo interno del SAI, una condición de sobrecarga o de un comando iniciado por el usuario tanto por medio de un accesorio como por medio del interruptor de derivación manual. El suministro de energía de la batería no está disponible cuando el SAI está en modo de derivación (vea Resolución de problemas). El SAI detecta una falla interna (vea Resolución de problemas). Sobrecarga Reemplazo de la batería Las cargas conectadas están exigiendo más potencia que la clasificación de potencia del SAI (vea Resolución de problemas). La batería se ha desconectado o se debe reemplazar (vea Resolución de problemas). Característica Encendido Apagado Función Presione este botón para encender el SAI. (Siga leyendo para informarse sobre capacidades adicionales). Presione este botón para apagar el SAI. 7
10 Característica Normal / Derivación Arranque en frío Autoprueba Diagnóstico del voltaje de la red pública Función Cambie manualmente el equipo conectado al modo de derivación de manera que el suministro de energía de la red pública se dirija directamente al equipo conectado. El suministro de la batería no está disponible cuando el SAI se encuentra en el modo de derivación. (Vea Resolución de problemas). No es una condición normal. Suministre alimentación por batería al SAI y al equipo conectado inmediatamente (vea Resolución de problemas). Presione y mantenga presionado el botón para encender el SAI y el equipo conectado. El SAI emitirá dos tonos. Deje de presionar el botón durante el segundo tono. Automática: El SAI realiza una autoprueba durante el encendido y cada dos semanas a partir del encendido (período predeterminado). Durante esta prueba, el SAI hace funcionar brevemente el equipo conectado, suministrando energía de la batería. Manual: Para iniciar la prueba, mantenga presionado el botón durante unos segundos. El SAI posee una característica de diagnóstico que permite ver el voltaje de la red pública. Enchufe el SAI al suministro normal de la red pública. Como parte de este procedimiento, el SAI inicia una autoprueba. Esa prueba no afecta la pantalla de voltaje. Mantenga presionado el botón para ver la pantalla con la barra del voltaje de la red pública. Después de unos segundos, en la pantalla con cinco indicadores luminosos de carga de batería situada a la derecha del panel delantero podrá verse el voltaje de entrada de la red pública. Consulte la figura a la izquierda para la lectura del voltaje (los valores no se encuentran en el SAI). La pantalla indica que el voltaje se encuentra entre el valor mostrado en la lista y el siguiente valor más alto. Funcionamiento con la batería Cuando falla el suministro de energía de la red pública, el SAI suministra automáticamente energía de la batería y hace sonar cuatro tonos cada 30 segundos. Presione el botón para silenciar esta alarma. Si no se restaura el suministro eléctrico de la red pública, el SAI continuará suministrando energía al equipo conectado hasta agotar la carga de la batería. Cuando a la batería le queden dos minutos de carga, los tonos emitidos por el SAI para advertir acerca de la batería con poca carga son continuos. Si el programa PowerChute o la Tarjeta de Administración de Red no se usan, se deben guardar los archivos manualmente y apagar correctamente la computadora antes de que la batería del SAI se descargue completamente. La vida útil de la batería del SAI depende del uso y del ambiente. En el sitio Web de APC, hallará los tiempos de funcionamiento de la batería. 8
11 OPCIONES CONFIGURABLES POR EL USUARIO NOTA: LA SELECCIÓN DE LAS OPCIONES SE REALIZA POR MEDIO DEL PROGRAMA PROVISTO POWERCHUTE, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN DE RED, LAS TARJETAS OPCIONALES PARA ACCESORIOS SMART SLOT O EL MODO TERMINAL. Autoprueba FUNCIÓN VALOR PREDETERMINADO DE FÁBRICA Cada 14 días (336 horas) OPCIONES DISPONIBLES Cada 7 días (168 horas), Cada 14 días (336 horas) Sólo al arranque, Sin prueba Identificación del SAI UPS_IDEN Hasta ocho caracteres para definir el SAI Fecha del último reemplazo de batería Capacidad mínima antes de regresar de un cierre Demora en la alarma después de fallo en la línea Fecha de fabricación mm/dd/aa 0 por ciento 0, 15, 25, 35, 50, 60, 75, 90 por ciento Demora de 5 segundos Demora de 5 segundos, Demora de 30 segundos, Con batería baja, Nunca Demora de cierre 20 segundos 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 segundos Duración de la advertencia de batería baja. 2 minutos El programa PowerChute permite realizar un cierre automático y sin intervención del usuario cuando quedan aproximadamente sólo dos minutos de tiempo de funcionamiento con la batería. 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 minutos. DESCRIPCIÓN Esta función permite establecer el intervalo que empleará el SAI para realizar la autoprueba. Use este campo para identificar en forma única al SAI (por ejemplo, el nombre del servidor o el lugar en que se encuentra) para la administración de una red. Reinicie esta fecha cuando reemplace los módulos de batería. Especifique el porcentaje al cual se cargarán las baterías, después de un cierre por batería baja, antes de suministrar energía al equipo conectado. Silencia las alarmas activadas o desactiva en forma permanente todas las alarmas. Esta función permite establecer el intervalo que debe transcurrir entre el momento en que el SAI recibe el comando de cierre y el momento en que se efectúa el mismo. Cuando a la batería le queden dos minutos de carga, los tonos que advierten acerca de la batería con poca carga se hacen continuos. Modifique el valor predeterminado para el intervalo de advertencia y establezca un valor mayor si el sistema operativo requiere un intervalo más prolongado para el cierre. 9
12 NOTA: LA SELECCIÓN DE LAS OPCIONES SE REALIZA POR MEDIO DEL PROGRAMA PROVISTO POWERCHUTE, LA TARJETA DE ADMINISTRACIÓN DE RED, LAS TARJETAS OPCIONALES PARA ACCESORIOS SMART SLOT O EL MODO TERMINAL. FUNCIÓN Demora sincronizada con encendido Punto alto de derivación Punto bajo de derivación Voltaje de salida Frecuencia de salida Número de paquetes de baterías VALOR PREDETERMINADO DE FÁBRICA OPCIONES DISPONIBLES 0 segundos 0, 20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 segundos +10% del valor del voltaje de salida -30% del valor del voltaje de salida Modelos XLJ: 200 VCA Modelos XLT: 208 VCA Modelos XLTW: 220 VCA Modelos XLI: 230 VCA Automática (50 ± 3 Hz o 60 ± 3 Hz) +5%, +10%, +15%, +20% DESCRIPCIÓN Especifique el tiempo que el SAI esperará para encenderse después de que se restablezca el suministro de energía de la red pública (para evitar sobrecargar los circuitos secundarios). Voltaje máximo que el SAI transferirá al equipo conectado durante la operación de derivación interna. -15%, -20%, -25%, -30% Voltaje mínimo que el SAI transferirá al equipo conectado durante la operación de derivación interna. Modelos XLJ: 200 VCA Modelos XLT: 200, 208, 220, 230, 240 VCA Modelos XLTW: 200, 208, 230, 240 VCA Modelos XLI: 200, 208, 220, 230, 240 VCA *Use el valor de voltaje que corresponda a su región. 50 ± 3 Hz 50 ± 0,1 Hz 60 ± 3 Hz 60 ± 0,1 Hz 1 Número de baterías conectadas (cuatro módulos de batería por paquete) Permite al usuario seleccionar el voltaje de salida del SAI cuando esté en línea. Permite establecer la frecuencia de salida permitida para el SAI. Toda vez que sea posible, la frecuencia de salida seguirá a la frecuencia de entrada. Permite definir el número de paquetes de baterías conectados para efectuar correctamente el cálculo de tiempo restante de funcionamiento. 10
13 Opción de apagado en caso de emergencia (Emergency Power Off, EPO) En una emergencia, puede desactivarse la potencia de salida cerrando el interruptor conectado al conector de apagado en caso de emergencia. Al efectuar el cableado, respete los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales. El interruptor debe estar conectado en un contacto de interruptor normalmente abierto. No se requiere voltaje externo; El interruptor funciona con un suministro interno de 12V. En condición cerrada, se toma una corriente de 2 ma. El interruptor de apagado en caso de emergencia es activado internamente por el SAI para usarlo con disyuntores no activados por medio de interruptores. El circuito del interruptor de apagado en caso de emergencia es un circuito Clase 2, (de acuerdo con las normas de UL y CSA) y un circuito SELV (de acuerdo con las normas de la IEC). Interruptor de apagado en caso de emergencia Tanto los circuitos Clase 2 como SELV deben estar aislados de todos los circuitos principales. No conecte ningún circuito al bloque de terminales del interruptor de apagado en caso de emergencia a menos que pueda confirmar que se trata de un circuito Clase 2 o SELV. Si no es posible confirmar la norma del circuito, use un interruptor de cierre de contactos. Use uno de los siguientes tipos de cables para conectar el SAI al interruptor de apagado en caso de emergencia: CL2: Cable Clase 2 para uso general CL2P: Cable de distribución para usar en conductos, plenos y en otros espacios utilizados para el aire ambiental. CL2R: Cable ascendente para usar en tendidos verticales, en una caja de piso a piso. CLEX: Cable de uso limitado para usar en viviendas y en conductos eléctricos. Para instalaciones en Canadá: Use sólo cable de tipo ELC (cable de control para voltaje extremadamente bajo) certificado por CSA. Para instalaciones en otros países: Use cables estándar de bajo voltaje de acuerdo con las reglamentaciones locales. 11
14 Modo terminal para configurar los parámetros del SAI El modo Terminal es una interfaz controlada por medio de menús que permite configurar mejor el SAI. Conecte el cable serial al puerto serial situado en la parte posterior del SAI. 1. Abra un programa de terminal. Por ejemplo: HyperTerminal Desde el escritorio, seleccione Inicio => Programas => Accesorios => Comunicación => HyperTerminal. 2. Haga doble clic en el icono de HyperTerminal. Siga las instrucciones para seleccionar un nombre y seleccione un icono. Si se visualiza el mensaje...must install a modem (...debe instalar un módem) no le preste atención y haga clic en Aceptar. Seleccione el puerto COM conectado a su SAI. Los parámetros del puerto son los siguientes: bits por segundo datos 8 bits paridad - ninguna bit de parada - 1 control de flujo - ninguno Presione INTRO 3. Ejemplo para configurar el número de paquetes de baterías externos (SURT192XLBP): Cuando se abra la ventana de la terminal en blanco, siga los pasos descritos a continuación para introducir el número de paquetes de baterías: Presione INTRO para iniciar el modo Terminal. Presione INTRO varias veces hasta que aparezca el mensaje Nombre de usuario: en pantalla. Siga las instrucciones. Ingrese lentamente los datos, esperando que aparezca cada carácter en la pantalla antes de ingresar el siguiente carácter. Valores predeterminados de la Tarjeta de Administración de Red: Nombre de usuario: apc Contraseña: apc Presione 1 y luego INTRO para seleccionar Administrador de dispositivos. Seleccione el modelo ingresando el número correspondiente; luego presione INTRO. Presione 3 y luego INTRO para seleccionar Configuración. Presione 1 y luego INTRO para seleccionar Batería. Presione 2 y luego INTRO para cambiar los Parámetros de la batería. Ingrese el número de paquetes de baterías externos (cuatro módulos de batería por paquete) y luego presione INTRO. (Número de los paquetes: 1= módulo de batería interno, 2 = 1 SURT192XLBP, 3 = 2 SURT192XLBP, etc.). Presione 3 y luego INTRO para aceptar los cambios. Presione ESC varias veces (5) para volver al menú principal. Presione 4 y luego INTRO para desconectarse. 12
15 MANTENIMIENTO, SERVICIO TÉCNICO, GARANTÍA Y TRANSPORTE Reemplazo del/de los módulo/s de batería Este SAI tiene módulos de batería fácilmente reemplazables en funcionamiento. El reemplazo es un procedimiento seguro, exento de peligros eléctricos. Se puede dejar el SAI y el equipo conectado encendidos durante el siguiente procedimiento. Comuníquese con su distribuidor o póngase en contacto con APC en el sitio Web, para obtener información sobre el reemplazo de los módulos de batería. El procedimiento de reemplazo de baterías debe incluir el reemplazo de todos los módulos de batería del SAI y los paquetes de baterías externos conectados. Al desconectar la batería, el equipo deja de estar protegido contra interrupciones en el suministro eléctrico. Tenga precaución cuando manipule módulos de batería pesados. En Instalación y conexión de las baterías y colocación del marco delantero hallará el procedimiento de reemplazo de la batería; siga las instrucciones a la inversa para quitar la batería. No olvide enviar la batería usada a un centro de reciclado o a APC, en el material de embalaje de la batería nueva. Transporte del SAI Las reglamentaciones del Departamento de Transporte de EE.UU. y de la IATA exigen que DESCONECTE SIEMPRE LA BATERÍA DEL SAI antes de enviarla. El/los módulo/s de batería puede/n permanecer en el SAI. 1. Cierre y desconecte todo equipo conectado al SAI. 2. Cierre y desconecte el SAI de la fuente de alimentación. 3. Desenchufe los enchufes de la batería. Si desea recibir instrucciones para el envío, comuníquese con APC a través del sitio Web en 13
16 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Use la tabla que hallará a continuación para resolver problemas sencillos en la instalación y el funcionamiento. Si necesita ayuda para resolver problemas más complejos con el SAI, consulte el sitio de APC en Internet PROBLEMA Y POSIBLE CAUSA EL SAI NO SE ENCIENDE Las baterías no están conectadas correctamente. No ha presionado el botón. El SAI no está conectado a la fuente de alimentación de la red pública. No hay voltaje de la red pública o no es suficiente. EL SAI NO SE APAGA No ha presionado el botón. Fallo interno del SAI. SOLUCIÓN Verifique los enchufes de la batería para comprobar que estén bien conectados. Presione una vez el botón para encender el SAI y el equipo conectado. Compruebe que el cable eléctrico que conecta el SAI al suministro de energía de la red pública esté firmemente conectado en ambos extremos. Verifique el suministro de la red pública para asegurarse de que el receptáculo tenga el voltaje adecuado. Presione una vez el botón para apagar el SAI. No use el SAI. Desenchúfelo y hágalo reparar inmediatamente. EL SAI EMITE UN SONIDO DE ALARMA OCASIONALMENTE Corresponde al funcionamiento Ninguna. El SAI está protegiendo el equipo conectado. normal del SAI cuando funciona a batería. EL SAI NO OFRECE EL TIEMPO DE RESPALDO PREVISTO El/los módulo/s de batería del SAI tiene/n poca carga debido a que se ha producido recientemente un apagón o la/las batería/s está/n cerca del fin de su vida útil. Cargue el/los módulo/s de batería. Se deben recargar los módulos después de interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico; el desgaste es más rápido si se hace funcionar con frecuencia o a altas temperaturas. Si el/los módulo/s de batería está/n cerca del final de su vida útil, puede ser aconsejable reemplazarlo/s aun si no se ha iluminado el indicador de reemplazo de la batería. LOS INDICADORES DEL PANEL DELANTERO SE ILUMINAN Y SE APAGAN INTERMITENTEMENTE Y EN FORMA SECUENCIAL El SAI ha sido apagado en forma remota mediante un programa o una tarjeta de accesorios opcional. Ninguna. El SAI volverá a encenderse automáticamente cuando se restablezca el suministro de energía de la red pública. TODOS LOS INDICADORES LUMINOSOS ESTÁN APAGADOS Y EL SAI ESTÁ CONECTADO AL SUMINISTRO DE LA RED PÚBLICA El SAI está apagado y la batería está descargada debido a una interrupción prolongada en el suministro eléctrico. Ninguna. El SAI volverá a funcionar normalmente cuando se restablezca el servicio y la batería tenga suficiente carga. 14
17 PROBLEMA Y POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN LOS INDICADORES LUMINOSOS DE DERIVACIÓN Y DE SOBRECARGA ESTÁN ENCENDIDOS Y EL SAI EMITE UN TONO DE ALARMA SOSTENIDO El SAI está sobrecargado. El equipo conectado supera la carga máxima especificada y definida en la sección de especificaciones del sitio Web de APC en La alarma permanecerá activada hasta que se elimine la sobrecarga. Para eliminar la sobrecarga, desconecte del SAI todos los equipos que no sean esenciales. EL INDICADOR LUMINOSO DE DERIVACIÓN ESTÁ ENCENDIDO Se ha encendido el interruptor de derivación manualmente o por medio de un accesorio. Si se ha seleccionado el modo de derivación, no tenga en cuenta el indicador que se ha iluminado. En caso contrario, coloque el interruptor de derivación situado en la parte posterior del SAI en la posición normal. SE ILUMINAN LOS INDICADORES DE FALLO Y DE SOBRECARGA; EL SAI EMITE UN TONO CONSTANTE DE ALARMA El SAI ha dejado de alimentar al equipo conectado. El equipo conectado supera la carga máxima especificada y definida en la sección de especificaciones del sitio Web de APC en Para eliminar la sobrecarga, desconecte del SAI todos los equipos que no sean esenciales. Presione primero el botón OFF y luego ON para restaurar el suministro al equipo conectado. SE ILUMINA EL INDICADOR DE FALLO Fallo interno del SAI. No use el SAI. Apáguelo y hágalo reparar inmediatamente. ESTÁ ILUMINADO EL INDICADOR QUE INDICA EL REEMPLAZO DE LA BATERÍA El indicador de Reemplazo de la Verifique los enchufes de la batería para comprobar que estén bien conectados. batería se ilumina y apaga intermitentemente, y se escucha un tono corto cada dos segundos para indicar que la batería está desconectada. La batería está débil. Permita que la batería se recargue durante 24 horas. A continuación, realice una autoprueba. Si el problema continúa después de recargar la batería, reemplácela. Fallo en la autoprueba de la batería. El SAI emite tonos cortos durante un minuto y se ilumina el indicador de reemplazo de la batería. El SAI repite la alarma cada cinco horas. Realice la autoprueba después que la batería se haya cargado durante 24 horas para confirmar el estado del indicador de reemplazo. La alarma se detendrá y el indicador luminoso se apagará si la batería no falla en la autoprueba. EL SAI SE ALIMENTA DE LA BATERÍA A PESAR DE QUE HAY VOLTAJE DE LÍNEA El voltaje de línea es muy alto o bajo o está distorsionado. (Los generadores que funcionan con combustible económico pueden distorsionar el voltaje). DIAGNÓSTICO DEL VOLTAJE DE LA RED PÚBLICA Los cinco indicadores están iluminados. No hay indicadores iluminados. INDICADOR LUMINOSO EN LÍNEA No hay indicadores iluminados. El indicador luminoso parpadea. Conecte el SAI a un circuito de línea distinto. Pruebe el voltaje de entrada con la pantalla de voltaje de la red pública. El voltaje de línea es extremadamente alto y debe ser inspeccionado por un electricista. Si el SAI está conectado a un tomacorriente de la red pública que funciona correctamente, el voltaje de línea es extremadamente bajo. El SAI funciona con la batería o no está encendido. El SAI está realizando una prueba interna en forma automática. 15
18 Servicio técnico Si necesita reparar el SAI, no lo devuelva al distribuidor. Siga los pasos descritos a continuación: 1. Lea los problemas descritos en la sección Resolución de problemas para comprobar que no se trata de un problema común. 2. Si el problema continúa, comuníquese con el servicio de atención al cliente de APC desde el sitio Web de APC en Anote el número de modelo del SAI, el número de serie ubicado en la parte trasera de la unidad y la fecha de compra. Si llama al servicio de atención al cliente de APC, un técnico le pedirá que describa el problema e intentará resolverlo por teléfono. Si no es posible, el técnico emitirá un número de autorización para la devolución de materiales. Si el SAI se encuentra dentro del período de garantía, la reparación es gratis. Los procedimientos de servicio técnico o devolución de productos pueden variar según el país. Visite el sitio Web de APC para consultar las instrucciones específicas para cada país. 3. Embale el SAI en el material de embalaje original. Si dicho material no está a su disposición, en el sitio Web de APC en hallará la información necesaria para obtener un nuevo paquete de materiales de embalaje. Embale el SAI correctamente para evitar que se dañe durante el transporte. No use nunca cuentas de plástico esponjoso (Styrofoam) para el embalaje. Los daños producidos durante el transporte no están cubiertos por la garantía. Las reglamentaciones del Departamento de Transporte de los EE.UU. y de la IATA exigen que DESCONECTE SIEMPRE LA BATERÍA DEL SAI antes de enviarla. La batería puede permanecer en el SAI. 4. Escriba el número de autorización para la devolución de materiales en el exterior de la caja. 5. Envíe el SAI asegurado y con gastos de transporte prepagados a la dirección indicada por el Departamento de Atención al Cliente. Garantía limitada American Power Conversion (APC) garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. De acuerdo con esta garantía, la obligación de APC se limita a reparar o reemplazar, a su sola discreción, todo producto defectuoso. Para reparar equipos cubiertos por la garantía se debe solicitar un número de autorización para la devolución de materiales (RMA) al departamento de atención al cliente. Los productos deben devolverse con los gastos de transporte prepagados, una breve descripción del problema y prueba de la fecha y lugar de compra. Esta garantía no cubre equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso indebido, o que hayan sido alterados o modificados de cualquier forma. La garantía se otorga únicamente al comprador inicial, quien debe haber registrado correctamente el producto dentro de los 10 días de realizada la compra. A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS, AMERICAN POWER CONVERSION NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, COMO POR EJEMPLO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN USO EN PARTICULAR. Algunos estados no reconocen la limitación o exclusión de las garantías implícitas y, por lo tanto, en ese caso, es posible que las mismas no se apliquen para el comprador. A EXCEPCIÓN DE LO YA PREVISTO ANTERIORMENTE, APC NO SERÁ, EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES NI CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS. Concretamente, APC no es responsable por ningún costo, como por ejemplo ingresos o ganancias perdidas, pérdida de equipos, imposibilidad de usar equipos, pérdida de programas, pérdida de datos, costos de reemplazo, reclamos de terceros o similares. 16
19 ADVERTENCIAS ACERCA DE LA RADIOFRECUENCIA Este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en entornos comerciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en áreas residenciales puede causar interferencias perjudiciales en cuyo caso, se le solicitará al usuario que las corrija a su propio cargo. Se deben utilizar cables de señal blindados con este producto para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos para la Clase A por la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. Servicio mundial de atención al cliente de APC Se puede obtener servicio de atención al cliente gratuito para éste y todos los demás productos de APC de las siguientes formas: Consulte el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la base de conocimientos de APC y para enviar solicitudes de atención al cliente. (Oficina central) Conéctese a sitios Web de APC traducidos para países específicos, que disponen de información de atención al cliente. Soporte mundial a través de la base de conocimientos de APC y mediante soporte electrónico. Póngase en contacto con un centro de atención al cliente de APC por teléfono o correo electrónico. Oficinas locales: visite para obtener información. Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto APC para recibir información sobre cómo obtener asistencia técnica local. 17
Smart-UPS de APC 2200/3000 VA 100/120/230 VCA. Sistema de alimentación ininterrumpida en torre
Manual del Usuario Español Smart-UPS de APC 2200/3000 VA 100/120/230 VCA Sistema de alimentación ininterrumpida en torre 990-1674 03/2004 Introducción Introducción Acerca de este SAI El Sistema de Alimentación
APC Smart-UPS. Manual del Usuario. Sistema de alimentación ininterrumpida de 230 VCA/120 VCA para montaje en bastidor de 3U de 2200VA/3000VA.
Manual del Usuario Español APC Smart-UPS Sistema de alimentación ininterrumpida de 230 VCA/120 VCA para montaje en bastidor de 3U de 2200VA/3000VA 990-1055A, 08/01 1: INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD American
Manual de funcionamiento Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Torre 120/230 VCA Contenido Introducción... 1 Descripción del producto................................... 1 Seguridad................................................
Smart-UPS VT 10-40 kva 380/400/415, 200/208/220 V. Funcionamiento
Smart-UPS VT 10-40 kva 380/400/415, 200/208/220 V Funcionamiento Table of Contents Acerca de este manual... 1 Actualizaciones de este manual... 1 Seguridad... 2 Descripción general... 3 Interfaz de usuario...

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución