Source: http://docplayer.cz/19588080-D-2-1-technicka-zprava.html
Timestamp: 2019-11-17 07:08:10+00:00

Document:
D Technická zpráva - PDF
Download "D.2.1 - Technická zpráva"
1 Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D Technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava - Radvanice, ul. Lihovarská Stavba kabelového vedení VN, NN a trafostanice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/ Praha 2, Nové Město Územní pracoviště Ostrava ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. Fráni Šrámka 1209/ Ostrava - Mariánské Hory
2 OBSAH 1.0 Všeobecná část Identifikační údaje Základní údaje Použité podklady Cizí zařízení Technické řešení Základní technické údaje Technické řešení - trafostanice... 5 Hlavní technické údaje... 5 Popis stavební části... 5 Ostatní údaje... 5 Technologie... 6 Popis technologie... 6 Vnitřní uzemnění... 8 Vnější uzemnění... 9 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení... 9 Hlučnost Technické řešení - kabelové vedení VN Technické řešení - kabelové vedení NN Závazné podklady k přejímacímu řízení Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Vliv na životní prostředí... 11
3 1.0 Všeobecná část 1.1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět: Údaje o žadateli Objednatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava - Radvanice, ul. Lihovarská Stavba kabelového vedení VN, NN a trafostanice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/ Praha 2, Nové Město Územní pracoviště Ostrava Lihovarská 1335/ Ostrava - Radvanice Údaje o zpracovateli dokumentace Zpracovatel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. Fráni Šrámka 5, Ostrava Mariánské Hory IČ/DIČ: /CZ Hlavní projektant: Projektant: Inženýrská činnost: Ing. Václav Vlček, Číslo autorizace ČKAIT: Ing. Pavel Havlena, Ing. Lucie Pracná, Základní údaje Předmětem projektové dokumentace je nová odběratelská trafostanice, kabelové vedení VN a kabelové vedení NN. Cílem je napojení objektu investora k distribuční síti VN. 1.3 Použité podklady a) Situační plány řešeného staveniště b) Elektrotechnické normy a předpisy ČSN , ČSN , ČSN ed2, ČSN ed2, ČSN ed2 ČSN EN a další související normy, aktualizace, edice a náhrady těchto norem. c) Geodetické podklady digitální zakreslení inženýrských sítí, digitální katastrální mapa. d) Průzkumy a konzultace s provozovatelem sítě
4 1.4 Cizí zařízení V okolí se nachází podzemní i nadzemní inženýrské sítě. Křížení a souběhy budou ošetřeny dle ČSN a zároveň budou dodrženy podmínky ve vyjádření jednotlivých správců sítí. 2.0 Technické řešení 2.1 Základní technické údaje Napěťová soustava: 3AC, PEN, 50Hz, 400/230VAC, TN-C 3AC, 50Hz, 22kV/IT Ochrana proti neb. dotyku: a) živých částí polohou, izolací, krytím b) neživých částí zemněním v soustavě s uz. nul. bodem Ochrana před atmosférickým přepětím: zemněním, dle ČSN ed2 Minimální krytí el. předmětů: Rozvaděče a rozvodnice IP 54/20 Úbytek napětí Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN. Ochrana proti přetížení a zkratu Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou odolností. Napájení Ze stávající vrchní linky VN Prostředí klasifikováno dle ČSN : Standardní vnější vlivy venkovních prostor: Klimatické podmínky AA3,AA4, AC1, AN3 Zvláštní klimatické podmínky AB3,AB4 Seismické účinky AP1 Bouřková činnost AQ3 Schopnost osob BA1 Dotyk osob s potenciálem země BC2 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD2 Povaha zpracov. nebo sklad. látek BE1 Variabilní vnější vlivy Mechanicky aktivní látky AE3 Chemicky aktivní látky AF2 Mechanické podmínky AH2, AG1 Biologické podmínky AL2, AK1 Elektromagn.,elektrostat. a ioniz. působení AM3, AM6 Vítr AS2 Námraza AU1 (dle ČSN N1) Začlenění prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: zvl. nebezpečné Veškeré dotčené povrchy budou neprodleně po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
5 2.2 Technické řešení - trafostanice Tato část řeší kompaktní trafostanici. Rozměrově a typově byla vybrána taková, která umožňuje splnit výkonové požadavky při zachování minimálních rozměrů. Trafostanice vč. výzbroje a kabelové vedení VN a NN bude ve vlastnictví investora rozhranním dodávky jsou spodní svorky úsekového odpojovače. Hlavní technické údaje Kompaktní betonová trafostanice typ: Betonbau Provedení: kompaktní-polozapuštěná Počet stanovišť transformátorů: 1 Maximální velikost transformátoru: 630 kva (se součastnou výzbrojí 400 kva) Stavební rozměry trafostanice: 2,8 1,9 (0,75+1,62)m Popis stavební části Použitý typ (buňka): UK 1700/28 Zastavěná plocha: 5,32 m2 Hmotnost buňky se střechou: 8 t (bez technologie) Stanice BETONBAU je určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Obsluha a údržba se provádí z vnějšku. Buňky vyhovují pro stavbu elektrických stanic (ČSN , ). Uvnitř buňky je prostředí normální. Stavební část trafostanice je navržena jako monolitická buňka rozdělena na oddíly, systému BETONBAU. Vlastní stavební tělesa se skládají ze základové desky a vnějších stěn. Otvory pro dveře a kabelové průchodky se vytvářejí již při vlastním odlévání. Místní základy pod trafostanicí odpadají, neboť vana stanice je odlita monoliticky spolu s tělesem a přebírá tak i funkci základových pásů. Vana slouží kromě toho jako kabelový prostor. Provede se pouze výkop potřebného rozměru a úprava podloží. Jako zvláštní prefabrikovaný díl vyrobený z vodostavebního betonu je na těleso stanice uložena střešní deska. Z různých forem střechy je zvolena střešní deska s přesahem a bočními větracími štěrbinami. V trafostanici je navrženo cirkulační odvětrání přes větrací prvek se žaluziemi. Všechny ventilační prvky jsou zkoušeny na bezpečnost při obloukovém zkratu uvnitř stanice. Těleso je pro vodu a plyny nepropustné. V podzemní části je opatřeno doplňkovým ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti na asfaltové bázi. Prostor stání transformátoru je konstruován jako olejotěsná záchytná vana opatřená nátěrovou hmotou. Technologické požadavky na dopravu a montáž buňky se dopravují vzhledem k rozměrům a hmotnosti jako nadrozměrný náklad. Montáž, přepravu a dokončovací práce zajišťuje výrobce. Ostatní údaje Nakládání ve výrobním závodě, dopravu na staveniště a instalaci trafostanice na místě staveniště provádí výrobce stavební části. Stavební jámu, úpravu podloží pod trafostanicí a okolního terénu provádí dodavatel stavby. Na dno stavební jámy se rozprostře vrstva drobného štěrku o zrnitosti 0-16mm. Tloušťka vyrovnávací vrstvy 150mm (hutnit na 250kN/m2).
6 Technologie Dokumentace řeší: skříňový rozvaděč VN 22kV rámový typ rozvaděč NN 0,4kV stanoviště transformátoru 22/0,4 kv spojovací kabelové rozvody VN uvnitř trafostanice spojovací kabelové rozvody NN uvnitř trafostanice měření uzemnění trafostanice vnitřní uzemnění trafostanice vnější komplexní zkoušky zámky dveří budou odsouhlaseny provozovatelem a budou součástí dodávky stavby. Základní technické údaje Počet stanovišť transformátorů: 1 Maximální velikost transformátoru: 630 kva (v daném osazení 400kVA) Napojení trafostanice. paprskové vedení VN Provozní číslo trafostanice: Název: Napájecí vedení: stáv. vrchní vedení VN 22kV druh přívodního vedení: kabelové 22-AXEKVCE 3x1x70mm 2 transformátor : 22/0,4 kv hermetizovaný, 400kVA SGB DOTEL, uk=4% napěťové soustavy 3AC., 50 Hz, 22kV/IT 3+PEN, 50 Hz, 400/230V/TN-C-S 24 V DC/IT- ovládací a signalizační napětí jištění na straně VN: pojistkami FUSARC 25A jištění na straně NN: pojistkovými odpínači, jističi instalovaný transf. výkon: 1 x 400 kva rozvaděč VN: Schneider RM 6-NE-QI rozvaděč NN. Atyp, hl. jistič 630/400A, 4 vývody s poj. odpínači propoj rozv.vn - TR: 3x (22-CXEKCY 1x35mm2) propoj TR R-NN: 2x (AYKY 3x mm2) kabelové soubory: Raychem uzemnění venkovní: zemnícím páskem FeZn, ekvipotenciální práh, zemnící tyče 2m uzemnění vnitřní: páskem FeZn propojeno na venkovní uzemnění. Zemnící průchodky stavební konstrukcí např.: Bettra/HEA-W Popis technologie Trafostanice je řešena jako kompaktní, jednotransformátorová. Má samostatné místnosti pro transformátor a rozvaděče VN a NN. Pro propojení transformátoru s rozvaděči slouží spodní kabelový prostor a štěrbina v horní části stavební příčky. Vzhledem ke kompaktnosti TS bude transformátor osazen přes střechu.
7 Měření množství odebrané energie Měřící zařízení v trafostanici, přístupné odečtu. Převod měřících transformátorů proudu 400/5A, třída přesnosti 0,5S. Vlastníkem měřících transformátorů investor. Odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením distributora. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatné skříni (USM). Zapojení spojovacích vedení proudových okruhů od svorek MTP respektive napěťových od přívodu bez přerušení po celé délce až do zkušební svorkovnice v USM. Provedení propojovacího vedení proudového obvodu min. 2,5mm2 Cu - barva hnědá, napěťový obvod min. 1,5mm2 - barva černá (fáze). Vybavení USM pak dle připojovacích podmínek (do napěťového obvodu před elektroměr bude vřazen pojistkový odpínač OVP10-3 s pojistkami 2A. Tento odpínač bude vřazen ještě před zkušební svorkovnicí ZS1b z hlediska toku elektrické energie). - termín montáže (připojení na VN) sdělit ČEZ Distribuce dva týdny před plánovaným připojením na síť - Předpokladem montáže měření je vygenerovaná zakázka technikem smluvních vztahů VVN, VN, - ČEZ Distribuce, a.s. Rozvaděč VN Jako rozvaděč VN je s ohledem na úsporu prostoru navržen zapouzdřený rozvaděč s izolací SF6, dodavatelem Schneider: Typ rozvaděče Jmenovité napětí Provozní napětí Jmenovitý proud přípojnic Krátkodobý proud Dynamický proud Rozměry rozvaděče: šířka : 829 mm výška : 1140 mm hloubka: 710 mm : RM6 NE-QI (1x přívod, 1x vývod na trafo) : 24 kv (potvrzení konformity dle ČSN pro 25 kv) : 22 kv : 630 A : 16 ka/1 s : 40 ka max Další technické údaje: - Přívodní kabelové vedení bude ukončeno sadami POLT-24D/1XI - Vývod na transformátor je ukončen sadou RSES Na transformátoru budou kabely ukončeny POLT-24C/1XI Transformátor: Typ : hermetizovaný jmenovitý výkon : 400 kva Izolační napětí : 24 kv Jmenovitý převod : 22 / 0,4 kv Jmenovitá frekvence : 50 Hz Přepínání odboček : ±2,5 % Napětí nakrátko : 4 % Úhel : Dyn1 Krytí : IP 00 Max. teplota okolí : 40 st. C Chlazení : ONAN
8 Připojení : VN strana kabely na praporce : NN strana vývody kabelové Příslušenství : tlumič vibrací EK 290 (minimální zaručený účinek tlumiče vibrací je 20 db) Hladina akustického tlaku trafa 42 db Rozvaděč NN 0,4 kv: Označení Napěťová soustava Jmenovité napětí Jmenovitý proud přípojnic Vývody Typové značení : R-NN : 3+PEN, 50Hz, 400/231V, TN-C-S : 400 V : 1000 A : 4x kabelový vývod přes pojistkové odpínače 400A osazení dle schematu : ATYP 4 vývody (např. úprava ESB SR-1) Spojovací vedení: VN propoje: 3x (22-CXEKCY 1x35mm2) NN propoje: 2x (AYKY 3x mm 2 ) Kabely VN budou uloženy na podlahu pevně v trojúhelníkové formaci, na stěně pak v kabelových špalcích, na stropě na závěsech. NN kabely budou přichyceny na kabelový rošt. Větrání trafostanice V trafostanici se předpokládá přirozené chlazení transformátoru. Chlazení je řešeno výrobcem kioskové trafostanice (žaluzie) viz stavební část. Veškeré dveře budou vybaveny žaluziemi. Elektroinstalace: Elektroinstalace v trafostanici je tvořena pouze osvětlením. Jsou navržena žárovková svítidla 100W s ochranným košem, krytí IP 54. Dosažená hladina osvětlení Epk= 150lx. Vypínače budou umístěny u dveří. Ochranné a pracovní pomůcky Pomůcky budou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter jejich činnosti. Trafostanice bude vybavena místními provozními předpisy na provozování trafostanice s uvedením osoby zodpovědné za její provoz a obsluhu (zajistí dodavatel za pomoci provozovatele trafostanice. Vnitřní uzemnění Uvnitř stanice se zřizuje obvodový ochranný vodič FeZn 120mm 2, na který je připojena armatura a neživé části rozvodného zařízení. Připojení na vnější uzemňovací soustavu se provádí přes tři zemnící průchodky vybavené svorníkem. Bude provedeno společné uzemnění pro VN i NN podle ČSN páskem FeZn 30x4mm, doplněné o potencionální prahy zemničem FeZn 30x4mm před vstupem do trafostanice a musí mít hodnotu menší než 2 Ω. Pro snížení hodnoty zemního odporu bude natažen zemnící pásek ve výkopu přípojky NN a rovněž se doporučuje natáhnout jej min. 20 metrů od TS ve výkopu přípojky VN. Spojení pracovního a ochranného uzemnění v soustavě do 1000 V je provedeno podle ČSN ed.2 čl.542 N Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným nulovým bodem a ochranného uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení je provedeno v souladu s ustanovením ČSN ed.2, čl. 542 N
9 Jednotlivé kovové části rozvaděčů a přístrojů budou mezi sebou vodivě spojeny a jako celek připojeny na zemnící přípojnici HOP. Vnější uzemnění Výpočet uzemnění byl proveden dle ČSN ed.2, příloha NL jako soustava tyčových zemničů spojených páskovým zemničem. Půdu předpokládáme homogenní o průměrné rezistivitě 150 Ωm. Výsledný zemní odpor uzemňovací soustavy tyčových zemničů spojených zemnícím páskem FeZn 30x4mm bude < 2 Ω. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení Základní ochrana elektrického zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí je dle ČSN ed.2. Krytí elektrických předmětů odpovídá danému prostředí a podkladům. Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena krytím a polohou. Ochrana před přetížením a zkratem je provedena pojistkami. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Pracovníci dodavatele elektro montážních prací musí být proškoleni a zkoušeni dle vyhlášky č.50/1978 Sb. S ohledem na druh, rozsah, místo a způsob realizace stavby bude nutné vzhledem k veřejnosti v průběhu realizace stavby zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti, staveniště řádně vymezit a označit, udržovat v čistotě veřejné komunikace pro silniční provoz i pro pěší a provádět stavební práce v souladu s ustanoveními technických norem a souvisejících předpisů. Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to zejména dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., a zákona č. 306/2008 Sb. Dále je třeba respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. Hlučnost Bude instalována nová polozapuštěná kiosková trafostanice. Stavební část trafostanice je monolitické železobetonové těleso uložené na štěrkové podloží. Jediný zdroj hluku bude v TS transformátor 400kVA. Hlučnost bude snížena tlumiči vibrací a skeletem trafostanice cca o 50%. V nejbližším okolí se nachází pouze administrativní objekty, průmysl. Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přístupná ekvivalentní hladina hluku do L Aeq = 60 db /dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Určení vnějších vlivů Vnější vlivy: dle ČSN ed.2 a
10 2.3 Technické řešení - kabelové vedení VN Stávající sloup bude distributorem dozbrojen úsekovým odpojovačem, rozhranním dodávky distributor/investor jsou spodní svorky úsekového odpojovače. Kabelový svod bude proveden kabelem 22-AXEKVCE 3x1x70 ukončeným kabelovými koncovkami POLT-24D/1XO. Uchycení kabelu ke stožáru co jeden metr kabelovými příchytkami, v dolní části svodu bude kabel veden mechanickou ochranou kabelu délky 3m. Všechny uzemňovací body na konstrukcích budou připojeny na základový zemnič.při montáži všech prvků výzbroje je nutné dodržet montážní návod a pokyny výrobce. Přípojka dále pokračuje jako zemní, kabelem 22-AXEKVCE 3x1x70 v délce trasy cca 170m. Kabelové vedení se uloží v souladu s ČSN a , rýha ve volném terénu šířky 0,5m, krytí chráničky 1m. V celé trase bude kabel v tuhé korugované chráničce, v pískovém loži, zásyp bude hutněn. Ve výkopech volným terénem bude ve vzdálenosti 20-30cm nad chráničkami umístěna výstražná folie, zához bude proveden vhodným materiálem. Rozměry výkopu a uložení chrániček a kabelu je patrné z výkresové dokumentace. V místě kabelových spojek, kabelových lomů a konců protlaku se položí markery. Úpravy prováděné na vedení VN si vyžádají jejich vypnutí a tím zasáhnou do funkce distribuční soustavy. Správce určí zhotoviteli pořadí provádění tak, aby byly tyto zásahy minimalizovány. 2.4 Technické řešení - kabelové vedení NN Nové podzemní kabelové vedení bude tvořeno kabely 2x AYKY 3x Jedná se propoj mezi novou trafostanicí a stávajícím objektem investora. Vedení bude uloženo v pojížděné ploše - příjezdové komunikaci ke garážím, dále pak protlakem pod objektem garáží, a dále v zelené ploše až k objektu investora. Bude realizován prostup stěnou do prostorů stávající rozvodny NN, kde dojde k napojení nových kabelů na stávající rozvody. Ve volném terénu budou kabely vedeny v kabelové rýze 0,35x0,6m v korugované ohebné chráničce D110. Uložení chrániček v pískovém loži, obsyp chrániček pískem nebo jiným k tomuto účelu vhodným materiálem. Zásyp rýhy vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách. Krytí trubek v pojížděné ploše min. 1m pod úrovní komunikace. Veškerá kabelová vedení budou uložena v souladu s ČSN a Od trafostanice bude ve výkopu tažen zemnící pásek FeZn 30x4 do vzdálenosti minimálně 20m, napojen na zemnící soustavu trafostanice. Kabelové vedení se uloží v souladu s ČSN a ČSN a platných změn a dodatků. Při řešení projektu byly respektovány platné předpisy a normy, zejména pak ČSN , ed.2, ed.2, , PNE a další. 2.5 Závazné podklady k přejímacímu řízení - Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. Dokumentace musí být opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a trvalým způsobem, včetně změn, data, podpisu, razítka, zakótování. - Zpráva o výchozí revizi dle ČSN ( ) souvisejících norem, jejich změn a následných předpisů. - Geodetické zaměření - A-testy použitých prvků - Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů, provedení základů a prostupů.
11 2.6 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, budou konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými normami zejména: ČSN EN ed.2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, ohrazením, výstrahami. Při práci v blízkosti napětí je nutno dodržet ČSN EN ed.2 a stanovení ČSN a ČSN a ostatních předpisů souvisejících s výstavbou kabelového vedení. Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení. 2.7 Vliv na životní prostředí S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; vznikající odpady budou vesměs kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření. V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby. Vypracoval: Ing. Pavel Havlena, Ostrava 02/2014
dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod
dokonalý rozvod energie prachotìsný pøípojnicový rozvod Obsah str. 1. Všeobecnì... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Konstrukèní provedení... 2 2. Technické údaje a parametry... 2 3. Instalace rozvodu PPR... 4 4. Stavebnicové

References: čl.542
 čl. 542
 zákona č. 585
 zákona č. 306
 zákona č. 362
 zákona č. 189