Source: http://higiene-seguridad.com.ar/o-m-n-34-197-n-45-425-y-sus-modificatorias-iluminacion-de-emergencia/
Timestamp: 2018-03-23 12:39:31+00:00

Document:
O.M. N° 34.197, N° 45.425 y sus modificatorias (Iluminación de emergencia) | Estudio de Seguridad e Higiene
CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN – NORMAS COMPLEMENTARIAS
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO – MEDIOS DE SALIDA
ORDENANZA Nº 45.425
B.M. 19.287 Publ. 19/05/1992
Artículo 1º – A partir de la promulgación de la presente ordenanza (1) todos los edificios a construir o aquellos que se encuentren en estado de excavación y/o preparación de fundaciones deberán contar con los medios exigidos de salidas para incendio, denominados “escaleras”, de acuerdo a las siguientes generalidades:
1.1 Los acabados y revestimientos en todos los medios exigidos de salida deberán ser incombustibles.
1.2 Todo edificio de dos (2) pisos altos o más, deberá contar con caja de escalera; en viviendas residenciales colectivas esta exigencia será a partir de los 12 metros de altura.
1.3 Todo edificio que posea más de 30 metros de altura destinado a vivienda-residencia colectiva y más de 12 metros de altura para el resto de los usos, contará con antecámara para acceder a la caja de escalera. Esta antecámara tendrá puerta de cierre automático en todos los niveles, asegurando la no contaminación de la caja, utilizando un sistema que evite el ingreso de los productos de la combustión misma.
1.4 Las escaleras serán construidas en tramos rectos, no admitiéndose las denominadas compensadas, debiendo poseer en todos los casos las respectivas barandas pasamanos.
1.5 La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales sirve, quedando interrumpida en el piso bajo, en cuyo nivel comunicará con la vía pública.
1.6 La escalera será construida en material incombustible y contenida entre muros resistentes al fuego acorde con el mayor riesgo y la mayor carga de fuego que contenga el edificio.
1.7 El acceso a la caja será a través de puertas de doble contacto con una resistencia al fuego de igual rango que el de los muros de la misma. Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación sin invadir el ancho de paso y tendrán cierre automático.
1.8 La caja deberá estar libre de obstáculo, no permitiéndose a través de ella el acceso a ningún tipo de servicios tales como: armario para útiles de limpieza, aberturas para conductos de incinerador y/o compactador, hidrantes y otros.
1.9 La caja deberá estar claramente señalizada e iluminada; esta iluminación puede ser del tipo natural, siempre y cuando no sea afectada por un posible frente de fuego. Sin perjuicio de ello, contará con iluminación de emergencia para facilitar la evacuación.
1.10 La caja de escalera no podrá comunicarse con ningún montante de servicios, ni esta última correrá por el interior de la misma. Cuando las montantes se hallen en comunicación con un medio exigido de salida (pasillo), deberá poseer puerta resistente al fuego de doble contacto, de rango no inferior a F 30 y acorde a la carga de fuego circundante. Las cajas de servicios que se deriven de las mismas, deberán poseer tapas blindadas. Las montantes deberán sectorizarse en cada piso.
1.11 Las puertas que conforman caja, poseerán cerraduras sin llave ni picaportes fijos, trabas, etc., dado que deberán permitir en todos los niveles, inclusive en planta baja, el ingreso y egreso a la vía de escape, sin impedimento. Cuando por razones de seguridad física, requieran un cierre permanente podrán utilizase sistemas adecuados tipos barral antipánico, que permitan el acceso desde los distintos niveles al medio exigido de evacuación e impida su regreso.
Artículo 2º – En lo que se refiere a los edificios existentes, las generalidades a cumplir son las siguientes:
2.1 Todos los edificios existentes, en principio, deberán cumplir las exigencias previstas en “medios exigidos de salida” para edificios a construir.
2.2. En caso de no poder dar estricto cumplimiento a lo inserto en el inciso anterior deberán:
Cuando cualquiera de los medios exigidos de salida posean elementos constitutivos y/o decorados combustibles, deberán ser reemplazados indefectiblemente por otros de características incombustibles.
Deberán acreditar que las puertas que separan los pasillos de las unidades, aseguren una resistencia al fuego, acorde con el uso y el riesgo.
Las montantes de servicios deberán sectorizarse con materiales incombustibles y a nivel de cada piso, logrando su hermeticidad.
Los medios de escape, horizontales y verticales, deberán poseer iluminación de emergencia para facilitar la evacuación.
Si es posible se incorporará a los pasillos, un sistema de ventilación adecuado, para disminuir la posibilidad de que el humo invada la escalera.
2.3 En caso de que alguna de las especificaciones no puedan concretarse, se podrá presentar una alternativa para cada caso en particular, la que será estudiada y aprobada por el organismo municipal competente.
Artículo 3º – Para los edificios comprendidos en el artículo 1º se otorga un plazo de 120 días a partir de la fecha de promulgación de la ordenanza, para ratificar o rectificar los planos ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º – Para los edificios comprendidos en el artículo 2º, puntos 2.1 y 2.2, se otorga un plazo de 360 días para cumplir con las disposiciones establecidas. Para los comprendidos en el punto 2.3 se otorga un plazo de 180 días para presentar el problema ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de encontrar la solución al problema, una vez hallada la misma tendrá 360 días para ejecutar la obra necesaria.
Artículo 5º – Deróganse las Ordenanzas Nros. 38.302 y 37.141, sobre el mismo tema.
DISPOSICION D.G.F.O.yC.Nº 283/995
B.M. 19.987 Publ. 02/03/1995
Artículo 1º – Facúltase a la Dirección Control de Instalaciones y Peritajes a evaluar y eventualmente a registrar planos de prevenciones contra incendio en los que se proyecten instalaciones de presurización de cajas de escaleras como complemento solución alternativa a la disposición de antecámara para el acceso a las mismas.
Artículo 2º – La instalación que se proyecte cumplirá los siguientes requisitos técnicos:
Los equipos de inyección que se dispongan en azotea u otro nivel elevado del edificio deberán contar con doble posibilidad de captación de aire ubicándose las tomas en lugares opuestos al perímetro del nivel consiferado.
Se deberá demostrar una diferencia de presión máxima entre escalera y edificio de 100 Pa = 0,40 in y una diferencia mínima de presión positiva (correspondiente al nivel más desfavorable, por ejemplo debido a la descompresión que produciría la abertura de puertas) de 12,5 Pa = 0,05 in.
Cuando el sistema no se prevea de funcionamiento permanente, su puesta en marcha será automática vinculada a un sistema de detección.
El abastecimiento eléctrico de los equipos cumplirá el artículo 4.12.2.2 inciso a) ítem 10) del Código de la Edificación.
RESOLUCION S.P.U. y M.A. Nº 1/999
BOCBA 635 Publ. 18/02/1999
Articulo 1º- Créase la figura administrativa “Visado Previo”, para los planos de condiciones contra incendio por el cual ante la presentación de dos copias heliográficas del plano de proyecto y del correspondiente certificado de Uso Conforme, se expedirá inmediatamente el número de expediente, procediéndose en el día de recibido por la ex División Instalaciones Contra Incendio dependiente del ex Departamento de Instalaciones Contra Incendios Térmicas e Inflamables al visado correspondiente.
Articulo 2º – El plano visado, se adjuntará a la documentación exigida para tramitar permisos de obra, según lo establecido por el Art. 4.12.1.3 del Código de la Edificación.
Articulo 3º – Posteriormente y dentro del plazo de treinta días, se deberá presentar el plano de condiciones contra incendio para su registro, ante el ex Departamento de Instalaciones Térmicas e Inflamables, con la responsabilidad del profesional interviniente, y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la paralización de los trabajos de obra y la aplicación de las sanciones al profesional actuante por el incumplimiento observado.
BOCBA N° 1970 Publ. 28/06/2004
(La nominación del título fue incorporado por el Art. 1º de la Ley Nº 2.191, BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007)
RESOLUCION Sub. S. E. Nº 488/006
BOCBA 2576 Publ. 29/11/2006
Artículo 1° – Los profesionales intervinientes en la elaboración del plan de evacuación y simulacro en caso de incendio, explosión o advertencia de explosión, deberán presentar la encomienda profesional extendida por el colegio o consejo profesional correspondiente.
RESOLUCION C.M. Nº 60/005
BOCBA 2138 Publ. 28/02/2005
Artículo 1° – Aprobar el “Plan de evacuación de edificios del Poder Judicial” que como Anexo I forma parte de la presente resolución.
Artículo 2° – Aprobar la realización de actividades de capacitación sobre el “Plan de evacuación de los edificios del Poder Judicial” con los contenidos y cronograma que se detallan en el Anexo II.
Artículo 3° – Establecer como obligatoria la asistencia del personal a las presentes acciones de capacitación.
PLAN DE EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS
CON’TENIDO
DIRECTIVAS A CUMPLIR.
METODOLOGÍA, SOLICITUD DE PERSONAL INTERVINIENTE EN EL PLAN DE EVACUACIÓN.
COMO PROCEDER EN CASO…
El objetivo de este procedimiento es proveer un medio idóneo y conocido por todos para actuar eficaz y rápidamente en caso de producirse una emergencia (incendio, derrumbe, explosión, pérdida de gas, amenaza de bomba, etc.)
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de trabajo del Consejo.
Tiene asignada responsabilidades especiales para las organizaciones que intervienen.
EMERGENCIA: definida como un hecho imprevisto o una combinación de circunstancias naturales o provocadas que exigen una acción inmediata.
Dicha acción tiene como objetivos:
Prevenir muerte, lesiones y enfermedades.
Proteger documentación e información del Consejo.
Proteger la propiedad, las instalaciones y equipamientos de cualquier daño o destrucción.
PLAN DE EVACUACIÓN: un plan de evacuación es una necesidad, su vida depende de él. Tiene como objeto desocupar, abandonar o dejar un espacio físico en forma ordenada con el fin de salvaguardar la vida de las personas.
PERSONAL RESPONSABLE / INTERVINIFNTE / COMPETENTE / RESPONSABLE DE CADA SECTOR.
Se refiere a personas designadas como titular y/o suplentes encargadas de evacuar el lugar.
PERSONAL DE EMERGENCIA: se refiere a personas afectadas al rol de emergencia.
DIRECTIVAS A CUMPLIR
A fin de alcanzar la efectividad deseada en la concreción del Plan de Evacuación, se hace necesario cumplir con la totalidad de normas y disposiciones establecidas para tal fin.
4 – 1) Todo el personal será adecuadamente capacitado para estar compenetrado de las acciones que deberá cumplir en caso de llevarse a cabo la evacuación.
4 – 2) Se deberán respetar las directivas enunciadas como así también al Plan establecido; con los roles asignados al personal respectivo.
4 – 3) Las personas en su totalidad deben tener conciencia con respecto a evitar toda actitud que pueda motivar pánico; ya sea a través de gritos o ademanes desesperados “Mantener la calma ante una situación de riesgo”.
4 – 4) Quienes observen cualquier anormalidad (humo, fuego, escape de gas, etc.) darán inmediata intervención al personal responsable de establecer las pautas a seguir para solucionar el problema.
4 – 5) No se realizará comentario alguno de la anormalidad observada, hasta tanto el personal interviniente lo considere necesario esto con el fin de iniciar la evacuación sin tergiversar la magnitud del suceso.
4 – 6) Es importante memorizar los medios de salida, escaleras y rutas de escape que conduzcan al exterior del edificio.
4 – 7) En caso de disponerse la evacuación se hará siguiendo las indicaciones del personal competente, conservando el máximo orden y realizando el desplazamiento caminando nunca corriendo y en fila de a uno.
4 – 8) El tránsito se hará conservando el carril correspondiente (derecho) y lo más cerca posible de las paredes.
4 – 9) El centro de los pasillos y escaleras quedarán libres a fin de facilitar el acceso del personal de emergencia o bomberos en caso necesario.
4 – 10) En toda evacuación “Nunca se deben utilizar ascensores y/o montacargas (Es muy peligroso).
4 – 11) Hasta tanto no reciba la orden de evacuación el personal permanecerá en sus respectivos lugares de tareas, en donde procederá a guardar todos los elementos de importancia en lugar seguro: cerrará cajones, armarios, ventanas y la mayor cantidad de puertas que vaya dejando a su paso.
4 – 12) No se transportará ningún bulto que pueda entorpecer el desplazamiento, tanto de las personas evacuadas como del personal interviniente.
4 – 13) Los responsables de cada sector antes de abandonarlo, verificarán la ausencia total de personas y controlaran en presencia física en un punto de reunión previamente fijado en el exterior del edificio.
4 – 14) Si alguna persona se encontrara fuera de su lugar habitual de tareas se incorporará al carril de salida más próximo.
4 – 15) RECORDAR el orden y el control son los primordiales objetivos y la premisa es evitar el pánico que muchas veces causa más víctimas que el propio siniestro. Se acatarán todas las ordenes y directivas emanadas por las personas designadas para cumplir las tareas de evacuación – ya sea jefe de la emergencia – piso o área de trabajo.
4 – 16) Bajo ningún punto de vista, una vez, evacuado del edilicio, se regresará al mismo. Permanecer en los lugares prefijados con anterioridad.”Quizás no exista una segunda oportunidad”.
Las directivas enunciadas deben ser rigurosamente cumplidas pues solo así resultan un medio apto para que los sectores con responsabilidades asignadas desarrollen las acciones necesarias para el éxito del plan de acción de emergencias.
Se planteará puntualmente con la capacitación del plan en cuestión, según los roles asignados a cada área de trabajo. Por ello se solicita las designaciones de titulares y suplentes, (cubriendo “todos” los turnos de trabajo) para las siguientes áreas:
Designación de un titular y un suplente por sector o área de trabajo, para actuar como responsable en el proceso de evacuación del área de su trabajo. (Denominado encargado de sector)
Designación de un titular y un suplente por piso para actuar como responsable del piso en su totalidad. (Denominado encargado del piso).
Personal de mantenimiento: participan “todos” como brigadistas designando un líder del grupo y un suplente del mismo.
Personal de intendencia: participan “todos”, colaborando con la evacuación. Designando un líder que es el Jefe de la evacuación y un suplente del mismo.
Una vez cumplimentada dicha labor de designaciones al personal; que tendrá tareas encomendadas, se procederá a la capacitación de los mismos, el entrenamiento y los simulacros necesarios para una efectiva y segura reacción del personal en caso de emergencia en el edificio.
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN
PLAN DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO
Funciones de los integrantes del edificio
Jefe de Evacuación: Es el intendente y es el que coordina 1as acciones a seguir, acciona la alarma de evacuación y pone en funcionamiento el “Plan de Evacuación”.
Ayudante/s de emergencia: Colabora con las tareas impartidas por el Jefe de Evacuación.
Líderes de piso: Tiene a cargo la organización del Plan de Evacuación del piso o sector.
Personas ajenas: Son personas que están de paso en el edificio y no pertenecen al mismo. Deben quedar en el lugar donde se encuentren en el momento de la emergencia y ponerse a las ordenes del líder.
Rol protagónico del Intendente del edificio
El Jefe de la evacuación general será el Intendente del edificio y es el que transmitirá las ordenes en la oportunidad que la situación así lo imponga, en caso de no encontrarse él será el que lo suceda en es momento.
Fuera del horario de actividades se desempeñará como jefe de evacuación general el que cumpla turno en ese momento.
El procedimiento para llegar a evacuar el edificio es el que se observa en la planilla adjunta.
Existe una agrupación apoyo que esta formada por personal de mantenimiento del edificio y es el que colaborará con el intendente en la tarea de evacuación tales como:
Interrumpir el suministro eléctrico total o parcial.
Corte de suministro de gas parcial o total.
Destacara personal para rescatar a personas atrapadas en los ascensores.
Detener todos los ascensores en PB (quedando prohibido su uso).
Organizar los puestos de socorro.
Brindar apoyo de transporte a heridos.
Rol protagónico del líder piso o sector
El líder de cada piso o sector deberá tener siempre presente que su serenidad y firmeza en sus actos son el éxito del plan.
Planificar la participación activa de toda su área.
Separar al personal de acuerdo a su capacidad y emotividad.
Ser firmes en sus directivas y acatar la orden del jefe de evacuación del edificio que es el intendente.
Una vez recibida la orden de evacuación del edificio los líderes del piso procederán a activar el plan.
Se procederá a la apertura de puertas cerradas.
Se iniciara el encolumnamiento del personal y procederán al descenso por la escalera ordenada.
Arribado a la PB o SS, abandonaran el edificio por los lugares ordenados.
Una vez fuera del edificio los líderes de columna conducirán al personal al lugar de reunión ordenado.
Los líderes de piso realizarán un control con la lista del personal dependiente.
Informarán al jefe de evacuación (intendente) las novedades.
El jefe de evacuación (intendente) ordenará la descentralización y retiro del personal que se encuentre en la zona de reunión.
Rol protagónico del personal de seguridad del edificio
Tomará conocimiento del siniestro.
Informará a intendencia.
Dar aviso a la entidad policial (solamente si se lo requiere el intendente).
Estar a disposición del jefe de evacuación (intendente) en todo lo que el requiera.
Ordenara la apertura de todas las puertas para una rápida salida.
Destacara personal en la PB y SS para asegurar la evacuación de las dependencias del edificio, canalizados hacia los lugares de salida.
Proporcionará la seguridad exterior al edificio no permitiendo el ingreso de personal no autorizado.
Facilitara el ingreso de bomberos de policía federal (en caso de ser requerido).
Procedimiento para llegar a la evacuación del edificio
Cualquier persona detecta una anomalía
Olor a gas Ver procedimiento a seguir ……
Amenaza de bomba Ver procedimiento a seguir ……
Incendio Ver procedimiento a seguir ……
En todos los casos se informa a Intendencia inmediatamente
Si la situación se hace incontrolable el intendente consulta con el “Comité de crisis” (formado por Seguridad – Consejo Asesor – Infraestructura) a fin de determinar la evacuación o no del edificio.
En caso de evacuar el edificio el intendente es el único autorizado a accionar la alarma (o la persona que lo suplante en ese momento).
De ahí en más comienza a accionarse el “Plan de Evacuación” del edificio.
COMO PROCEDER EN CASO:
DETECTAR OLOR A GAS
Comunicar al encargado de piso o Intendencia.
Mantener la calma hasta que el encargado de piso o Intendencia le diga que hacer.
Cerrar toda llave de gas en el lugar y en los lugares vecinos.
Cortar el suministro de corriente en el sector.
Abrir puertas y ventanas a fin de ventilar el lugar.
Todas estas son las medidas inmediatas a efectuarse en cada caso
– Si no las puede realizar pida ayuda-
COMO PROCEDER EN CASO
AMENAZA DE BOMBA Y / OTROS
Comunicar al encargado del piso o Intendencia.
Mantener la calma hasta que el encargado del piso o Intendencia le diga que hacer.
Cerrar llaves de gas y cortar suministro de corriente.
No tocar nada sospechoso y denunciarlo de inmediato.
· Todas estas son las medidas inmediatas a efectuarse en cada caso.
– Si no las puede realizar pida ayuda –
1º) Avisar al encargado de piso o Intendencia.
2º) Tratar de extinguirlo con el matafuego adecuado).
3º) Cerrar puertas y ventanas del lugar.
4º) Cortar suministro de gas y electricidad
Todas estas son las medidas inmediatas a efectuarse en .cada caso.
JEFES DE EVACUACIÓN
1º JEFE DE EVACUACIÓN ………………………………………………
2º JEFE DE EVACUACIÓN ………………………………………………
3º JEFE DE EVACUACIÓN ………………………………………………
I N T E N D E N C I A
(B R I G D I S T A S)
4º ……………………………………………………………………..
6º ……………………………………………………………………..
7º ……………………………………………………………………..
8º ……………………………………………………………………..
10º ……………………………………………………………………..
11º ……………………………………………………………………..
12º ……………………………………………………………………..
13º ……………………………………………………………………..
14º ……………………………………………………………………..
15º ……………………………………………………………………..
TITULAR ………………………………………………………………………
SUPLENTE …………………………………………………………………..
Dpto o Sector …………………. Dpto o Sector ………………….
Titular …………………………… Titular ……………………………
Suplente ……………………….. Suplente ………………………..
Actividad CURSO “EVACUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL”
Destinatario/s Personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (excluido el Tribunal Superior ).
Duración 30 (treinta) minutos cada curso de entrenamiento
Fecha/s A partir del 1º marzo de 2004
Horario A establecer con cada funcionario responsable de área
Lugar Cada una de las oficinas donde se desempeña el personal.
Regularidad 100 % de asistencia. Constancia en el legajo de asistencia.
Docente/s Ing. Daniel O. D´Elia
El docente concurrirá a cada oficina, con la autorización previa de su funcionario responsable, reuniendo a todo el personal con el objeto de capacitarlo sobre las instrucciones de cómo evacuar el edificio y cómo actuar ante una emergencia (incendio, amenaza de bomba, pérdida de gas, accidente de una persona, etc.)
Se designará un líder y suplente de cada oficina (según su horario de trabajo) siendo estas personas los coordinadores de una posible evacuación del edificio.
Se dejará un instructivo a cada líder, el que contendrá recomendaciones a tener en cuenta en el marco de la ejecución del plan de evacuación.
Ciclo de Charlas Fecha Destinatarios
1 Edificio Alem 684
2 Edificio Beruti 3345
3 Edificio Avda. de Mayo 761
4 Edificio Combate de los Pozos 155
5 Edificio Almafuerte 37/45
6 Edificio Arias 4452
COORDINACIÓN GENERAL: Dra. María Cristina Figueroa Oliva, Jefa de Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DISPOSICION D.G. D. y P.C. Nº 2.246/011
BOCBA 3713 Publ. 26/07/2011
Artículo 1º- Establécese que todos los edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán contar con elementos de protección personal contra incendios, específicamente con máscaras de escape y protección respiratoria, en número suficiente para cubrir la necesidad eventual de los encargados de edificios y todos los que presten servicios en ellos y que ante la eventualidad de un incendio contribuyan a la protección del personal del edificio.
Artículo 2º- Los elementos a utilizar deberán contar con la homologación expedida por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Los elementos que ya cuenten con la homologación a la fecha de emisión de esta Disposición no deberán solicitar una nueva. Los elementos que no la posean deberán solicitarla al Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor quien emitirá un informe sobre la pertinencia o no de homologar los elementos. Dicho informe será girado al área fuego de la Coordinación de Inspecciones de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, quien, de considerarlos aptos, expedirá el certificado de homologación correspondiente.
Artículo 3º- La fiscalización y control del cumplimiento de la presente Disposición será realizada por el área Fuego dependiente de la Coordinación de Inspecciones. Artículo 4º- La presente Disposición entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DISPOSICIÓN D.G.R.O. y C. N° 469/014
BOCBA 4416 Publ. 12/06/2014
Artículo 1º.- A partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la presente disposición, se exigirá en el ámbito de esta Dirección General la presentación del Certificado de Nomenclatura Parcelaria para los trámites que se inicien referidos a Condiciones contra Incendio, ya sean de obra nueva, ampliación o modificación.
Artículo 2º.- Lo estipulado en el Artículo 1º de la presente disposición también abarca a los trámites que poseyendo registro otorgado, aún no hayan presentado la documentación Conforme a Obra de Condiciones contra Incendio.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 2

Artículo 5

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 4

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 4

Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 1