Source: https://www.scribd.com/document/149255617/APRODEA
Timestamp: 2018-12-16 10:26:17+00:00

Document:
DECLARACION JURADA PARA LA OBTENCIÓN DEL INFORME TECNICO FAVORABLE PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE CONSUMIDORES DIRECTOS
NRO. DECLARACION FECHA
0038723-400 27 de Octubre del 2011
DATOS DEL TITULAR TIPO DE TITULAR RAZÓN SOCIAL PERSONA JURIDICA ASOCIACION PROMOTORA DE APOSTOLADO RUC D.N.I. 20117162533 07275696
REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO FRANCISCO VALLEJO BARBA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO DOMICILIO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO DOMICILIO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO TANQUE N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO: 250 GALONES CA. MALAGA NRO. 386 3ERA ETAPA MAYORAZGO ATE LIMA LIMA DIRECCION DEL DOMICILIO LEGAL AV. BRASIL NRO. 3029 MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD ( GALONES) 250 GALONES
andres. NUMERO DE SERIE
MG-250-004-11
DATOS DE LA EMPRESA ENVASADORA, DISTRIBUIDOR O LOCAL DE VENTA AUTORIZADO QUE PRESENTA LA SOLICITUD (De ser el caso) TIPO DE AGENTE AUTORIZADO RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE La firma del titular o su representante legal en el presente formulario autoriza a la Empresa Envasadora, Distribuidor o Local de Venta arriba señalado, a realizar los trámites vinculados al procedimiento regulado por la RCD N° 193-2009-0S/CD. RUC
Bernardo Monteagudo 222 - Magdalena del Mar - Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 1 de 15
2. BASE LEGAL R. al Código ASME Sección VIII o Norma Técnica Internacional reconocida por el Ministerio de Energía y Minas. El personal responsable de las instalaciones del proyecto cumple con la normativa vigente. ni pastos altos y secos a menos de 3 m alrededor de los tanques. Numeral 5. asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información falsa. La información contenida en el presente documento tiene el carácter de declaración jurada. Numerales 5.13 de la NTP 321. se deberá cumplir con todos los artículos del Reglamento y así manifestarlo en la presente declaración jurada.2. Numerales 6. marcando un aspa en el casillero donde corresponda.123.NRO.123.4(a) y 6.123.2 de la NTP 321.1 y 5.4. Nº 193-2009-OS/CD SI CDMN-005 Los tanques estacionarios deberán contar con una placa metálica de identificación de acero inoxidable l. El uso de la opción – No Aplica – en aquellos supuestos en los que la norma técnica.6 de la NTP 321. D. por lo que se deberá verificar el estado de las instalaciones. malezas. Nº 193-2009-OS/CD R. incompleta o inexacta en la presente declaración jurada. cumplen con la normativa vigente. A tanques de hidrógeno líquido aplicar NFPA 50B.Magdalena del Mar .4(b) de la NTP 321. de seguridad o de medio ambiente en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-009 Los manómetros deberán estar fijados directamente al orificio del tanque o a una válvula o accesorio que se encuentre directamente fijado a dicha abertura.2. D. las cuales se deberán responder y que constituyen parte de la Declaración Jurada. Para otorgar el ITF.2 y 6.123. por lo cual debe ser llenada con información autentica y veraz. Una vez concluida la construcción de la obra y a efectos de obtener el Informe Técnico Favorable para Uso y Funcionamiento los Certificados de Conformidad de los tanques de almacenamiento de GLP. realmente fuera legalmente exigible al establecimiento.4.5 de la NTP 321. fabricados y probados conforme a la Norma Técnica Peruana.10 de la NTP 321.123.123.1.123.2. Nº 193-2009-OS/CD R. Los planos correspondientes al proyecto y que se adjuntan a la presente declaración jurada. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM SI CDMN-010 Los tanques deberán tener aberturas para las válvulas de seguridad que tengan comunicación directa con el espacio de vapor.6 de la NTP 321. deberán ser protegidos del daño provocado por vehículos e instalarse de manera que todos los accesorios de operación sean accesibles.1 y 5. Numerales 6.2. Numeral 5.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 2 de 15 . Las respuestas deben reflejar la realidad de la INSTALACIÓN. D. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI Bernardo Monteagudo 222 . genera responsabilidad administrativa por presentación de información falsa. no aplicable al ser separados por estructuras protectoras con resistencia al fuego de más de 2 hrs.2. Cada pregunta tiene su respectiva base legal. D. 0038723-400 A continuación se presentan una serie de preguntas agrupadas convenientemente. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-007 La distancia entre tanques de GLP y tanques de oxígeno o hidrógeno gaseoso se regirá por la Tabla 10. o en su reemplazo un Reporte U-1 o U-1A según el Código ASME Sección VIII.2. otorgados por un Organismo de Certificación acreditado ante INDECOPI que certifique que han sido diseñados. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-008 Los tanques de GLP o los sistemas de los cuales ellos forman parte. luego de lo cual se deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-011 Los accesorios para tanques deberán fabricarse con materiales apropiados para el servicio con GLP y al igual que las empaquetaduras deberán resistir la acción del mismo bajo condiciones de servicio cumpliendo con los numerales 5.2.1.123. lo cual garantiza que la instalación sea segura. instalación o unidad supervisada. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-006 Los tanques no se apilarán unos sobre otros y no se permitirán materiales combustibles sueltos o amontonados. Asimismo el llenado de la Declaración Jurada establece la aceptación y cumplimiento de las exigencias técnico legales.2 de la NTP 321.5 y 6. firmado por un inspector autorizado de la National Board. Nº 193-2009-OS/CD CUMPLE SI SI SI CDMN-004 R. Numerales 6. CDMN-001 CDMN-002 CDMN-003 DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD La documentación que adjunta a la presente declaración jurada es auténtica y contiene información veraz. Numeral 5. OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (REQUISITOS GENERALES) COD.
9.3. (b) y (c) del numeral 6.10.3 de la NTP 321. (Numeral 6.9.9.9. Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-018 Entre la válvula de seguridad y el tanque o el tubo de descarga no se instalará válvula de corte excepto en múltiples de válvulas de seguridad que cumplan con el correspondiente (a).9.123. 5.123.9 al 5. (c).632 x A0.1 de la NTP 321.1.2.12.2. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-013 Todas las aberturas del tanque excepto aquellas utilizadas para los dispositivos de alivio de presión. combinación de válvulas de retención y válvulas de exceso de flujo de retorno de vapor.123).123.4 de la NTP 321. Numeral 5.123.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 3 de 15 .1. Numerales 5.3.7.8. (b) de la NTP 321. herramientas de corte o soldadura.123.21.1.11. deberá estar en concordancia con la Tabla de Fijación del inicio de apertura de las válvulas de seguridad con relación a la presión de diseño del tanque.Magdalena del Mar . herramientas eléctricas portátiles y extensiones de luz que podrían ser capaces de provocar la ignición del GLP dentro de las áreas clasificadas especificadas en la Tabla 17 de la NTP 321. donde A: área externa total del tanque en pies2 (Numeral 5. Numerales 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-014 Todo tanque de almacenamiento deberá estar provisto de un manómetro.2.7. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-017 Numeral 5.123).3.9.5. 5.os tubos y tuberías cumplirán con los numerales 5.2.1.1 (a). Numeral 5.8.9. Numeral 5.1.9. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-020 Los tubos y tuberías cumplirán con los numerales 5.14 y 5. (d). dispositivos medidores de nivel de líquido.9. 5. En el caso de tanques enterrados o monticulados se permitirá capacidades de alivio de hasta un 30% menor (Numeral 5.123. manómetros. 5.4 de la NTP 321.123). En adición deberán cumplir con (a).15 de la NTP 321.123. b y c) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-021 Las válvulas cumplirán con los numerales 5.3. según corresponda.9. 5. 5.5.1 de la NTP 321. El diseño de la apertura de desfogue protegerá al tanque o tuberías cercanas del impacto de las llamas (dado el caso). 5.123.1 de la NTP 321.123.9. Numeral 6. (e) y (f) del numeral 5.1 de la NTP 321.3 de la NTP 321.1 de la NTP 321.9.123.123.1(a) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI Bernardo Monteagudo 222 .9.4 de la NTP 321.9. válvulas de doble de retención. deberán estar equipadas con válvulas internas o con válvulas de cierre positivo y válvulas de retención.2. Numeral 6.1 de la NTP 321.2. La válvula de seguridad deberá estar marcada de modo claro y permanente según Numeral 5.4 de la NTP 321.9.123.9.3.123.2. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-016 El flujo mínimo de descarga de la válvula de seguridad deberá cumplir con la siguiente fórmula: Flujo: 53. 0038723-400 CDMN-012 Las aberturas de los tanques deberán estar equipadas según lo indicado en el numeral 5.9.1 al 5.9.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-019 Válvulas de seguridad en general se dotarán de un protector contra la lluvia u otro elemento extraño.1 de la NTP 321. 5.5.1.82 pie3/min aire.5 de la NTP 321.1 de la NTP 321.123).3 y 5.5 (a. Numeral 5.123.2.2 de la NTP 321.123. 5. (Numeral 5.8. (b).13.NRO.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-022 No deberán ser instaladas o usadas llamas abiertas. según corresponda.4 de la NTP 321.3.9.5.123 y estar diseñada para minimizar la posibilidad de que sea alterado su ajuste (al ser del tipo fijadas o ajustadas externamente tendrán medios que permitan precintar (sellar) el ajuste).9. válvula de exceso de flujo de extracción de líquido comandadas y aberturas taponadas. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-015 El ajuste de inicio de apertura en relación con la presión de diseño del tanque.3.15 de la NTP 321. el que no debe restringir la descarga.3 y 5.123. Numeral 5.2.
123.3. los tanques deberán ser anclados en forma segura. NO APLICA CDMN-031 Numerales 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-032 Numerales 6. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. se aceptarán extintores con sello o marca de conformidad que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la ANSI/UL 711.2.1.123.6 de la NTP 321.4.4.8 de la NTP 321. Alternativamente. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. 6.1 de la NTP 321. Numeral 6.1.2 de la NTP 321. respecto al área de influencia que determine la distancia de seguridad de la Tabla 7.062. (b) y (c) del numeral 6.123. (b). a menos que cumplan con (a). Los tanques deberán ser pintados en forma adecuada y protegidos de la acción de elementos atmosféricos.10 de la NTP 321.123. Estructuras tales como paredes contra incendios.026.22.8. Tanques de 2001 a 30000 galones aplíquese 6.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-030 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-94EM.1 de la NTP 321.6 de la NTP 321. 6.2 de la NTP 321.8 de la NTP 321.3.4. la distancia a las partes que sobresalen del edificio se medirá hacia su proyección horizontal y será de por lo menos el 50% de lo establecido en la Tabla 7 de la NTP 321.1 (b) de la NTP 321. Los tanques próximos a lugares con afluencia de público deberán contar con cercos perimétricos.2 de la NTP 321.123.5 m o ubicado a menos de 15 m de altura sobre el tanque. En el caso de instalación de tanques múltiples. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-033 Donde sea necesario prevenir la flotación.1.6.1 al 6.009.NRO.123.1.4. barreras de tierra u otra estructura similar no serán permitidas alrededor o sobre tanques no refrigerados. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD Los tanques deberán ser ubicados en el exterior de los edificios perfectamente nivelados. comprobada por un laboratorio en las pruebas de fuego indicadas en la NTP 350.6 de la NTP 321.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-025 La manguera de transferencia no se encaminará por el interior o a través de ningún edificio (Numeral 6.123). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-027 Numerales 6.123.23.123.1.22. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. Numeral 6.8. para capacidad agregada de 501 galones a más (y capacidad individual menor a 125 galones) la distancia mínima cumplirá con la Tabla 7 y (a).123. En caso de capacidades individuales de 12000 galones o más cumplirán con los numerales 6.123 (Numeral 6.2.7 de la NTP 321. tales como equipos del Cuerpo de Bomberos. eliminando toda posibilidad de confinamiento por fugas de GLP. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-028 Numerales 6. sin techo y con un espacio lateral libre de al menos 50 % del perímetro. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados.8. cumpliendo con los requisitos establecidos en los numerales 6.2 y la Tabla 9 de la NTP 321.2.2.8.4 y la Tabla 12 de la NTP 321. en colores claros según NTP 399. Numeral 6. 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-029 Numeral 6.4.010-1. tales soportes deberán ubicarse sobre cimientos de concreto o mampostería. 0038723-400 CDMN-023 Deberán proveerse caminos u otro medio de acceso para equipos de emergencias. Numeral 6.6 de la NTP 321. contando en su cuerpo con la frase “GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR” según la NTP 399. cercos. Los tanques horizontales deberán ubicarse sobre estructuras de albañilería u otros soportes estructurales no combustibles.Magdalena del Mar .1.1 al 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (REQUISITOS ESPECIFICOS ACORDE AL TIPO DE INSTALACION Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO) COD. (c) y (d) del numeral 6. Nota: BASE LEGAL CUMPLE CDMN-026 Numerales 6.1.123.123. En tanques de 125 galones a más.123.123.2. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. con una capacidad de extinción mínima de 4A:80B:C. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI Bernardo Monteagudo 222 .4.123.1 de la NTP 321.4 y 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-024 Cada instalación deberá contar al menos con un extintor de polvo químico seco fabricado de acuerdo con la NTP 350. aplicable para voladizo proyectado más de 1.123).4.3.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 4 de 15 .1.1 y 6.2.
de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-037 Numeral 5.123). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-041 Los tanques de 7. con conexión roscada de ¼ ” con rosca NPT y orificio Nº 54. capaz de indicar el máximo nivel de llenado permitido.2.4 °C será de 6.8. (f) y (g) de la NTP 321.20.123.11 de la NTP 321.000 gal) de capacidad de agua o menos deberán cumplir con la Tabla 3 de la NTP 321. Numeral 5.2.123.123). deberán estar provistos de una abertura para una válvula de exceso de flujo de extracción de líquido comandada.1 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .2.8 de la NTP 321.1.1 de la NTP 321.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-036 Numeral 6. La distancia entre tanques superficiales de GLP y tanques superficiales de líquidos con punto de inflamación menor a 93. ni entre tanques de GLP superficiales y tanques enterrados que contengan líquidos inflamables o combustibles (Numerales 6.1. Numeral 5.0 m.123.4. Numeral 6.4 (c) y (d) de la NTP 321.1 (Numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-039 Los tanques de 0.4 de la NTP 321.123.14 m3 (2.4.4.123.NRO. Numeral 5.Magdalena del Mar . de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-044 Los tanques de más de 15.4 de la NTP 321.1 de la NTP 321.4.4 °C) debajo de los tanques de GLP (Numeral 6.47 m3 (125 gal) hasta 7. 3.123.000 gal) en ubicaciones diferentes a plantas industriales deberán cumplir con la Tabla 3 de la NTP 321.8.123.57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua y que sean llenados de forma volumétrica. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-038 Los tanques de más de 7.14 m3 (4000 gal) de capacidad de agua deberán estar equipados de acuerdo a la Tabla 4 de la NTP 321. con conexión roscada no menor de ¾” con rosca NPT según ASME B1.9 de la NTP 321.11 m3 (30 gal) hasta 7. Numeral 5. Los tanques de más de 0.4 (e). Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-043 Los tanques de más de 7.14 m3 (2001 gal a 4.1.123.2.57 m3 hasta 15.57 m3 (2000 gal) de capacidad de agua.123.123 y los requisitos establecidos en el numeral 5.1 de la NTP 321.2 de la NTP 321.4. 0038723-400 CDMN-034 Los tanques que tengan interconexiones para líquidos deberán instalarse de modo tal que el nivel máximo de llenado permitido para cada tanque se encuentre en la misma altura (Numeral 6.001 gal a 4.0 m) que eviten acumulación de líquidos (con punto de inflamación menor a 93.8 de la NTP 321.57 m3 hasta 15. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-035 Se deberán usar medios (como diques a mín.2 de la NTP 321. Numeral 6. Nota: No aplicable a tanques enterrados o monticulados.1.000 gal) en plantas industriales deberán estar de acuerdo con la Tabla 4 de la NTP 321.1. No se requerirá distancia entre tanques de 125 galones de GLP o menores y los tanques de fuel oil de 660 galones o menores. Numeral 5. Numeral 5.123).4.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 5 de 15 .4.123).123 (Numeral 5.4. deberán estar equipados para el llenado en el espacio del vapor.4.123. o en su defecto una conexión roscada de ¾” mediante válvula de nivel.123.123 y los accesorios establecidos en el numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-042 Los tanques de más de 7. Numeral 5.57 m3 (2.4 de la NTP 321.123.123.123).57 m3 (2000 gal) de capacidad deberán tener una abertura para un medidor de presión (manómetro). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-040 Los tanques que sean llenados en forma volumétrica deberán estar equipados con un medidor fijo de nivel de máximo llenado de líquido.2 de la NTP 321.4 de la NTP 321.7 de la NTP 321.
de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 6 de 15 .54 m3 (1200 gal) o menos.123. Numeral 6.2 de la NTP 321.123. (b).5. Numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-050 En los tanques superficiales de 4.123.1.8. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-048 Las conexiones de entrada y salida de los tanques de más de 7.123.123.1 (b) de la NTP 321.Magdalena del Mar .2 de la NTP 321. deberán estar equipados con una válvula de seguridad del tipo de resorte cargado o con una válvula de seguridad operada por piloto que cumpla con el numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-055 Tanques enterrados de 2000 galones o menos.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-052 La tubería de descarga de la válvula de seguridad deberá ser soportada y protegida contra daño físico y cumplir con (a).123. medir desde el tanque superficial y desde el nivel del piso terminado de ser enterrado.123.14 m3 (4000 galones) deberán cumplir con los requerimientos del numeral 6.000 gal) de capacidad de agua deberán presentar una etiqueta o sello que indiquen si se comunican con el espacio de vapor o de líquido.3 de la NTP 321. En adición deberán cumplir con (a) y (b) del numeral 5.5.2.5.57 m3 (2. Numeral 6.123.123.7 de la NTP 321.5. Para tanques superficiales las válvulas de seguridad deberán activarse a un valor no menor que el flujo nominal en pies cúbicos por minuto de aire a 16 ºC (60 ºF) y 101 kPa (14.7 psia) y antes que la presión supere el 120% del ajuste mínimo de presión de inicio de apertura permitido para el dispositivo (no incluye el 10% de tolerancia permisible al fabricante de la presión de ajuste marcada sobre la válvula).2 de la NTP 321. según Numeral 5.7 de la NTP 321.3.1 y 6. la descarga de la válvula de seguridad podrá ser dentro de su alojamiento si es que este cuenta con rejilla de ventilación o equivalente.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-054 Los tanques de 151. (b) y (c) de la NTP 321. 0038723-400 CDMN-045 Los requerimientos de los accesorios para las conexiones de entrada y salida de tanques en plantas industriales cumplirán con la Tabla 4 de la NTP 321.NRO.3.1 m.3 de la NTP 321.3.123.123.1 de la NTP 321. Numeral 5.2.8(a).123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-053 Tanques mayores a 2000 gal. Numeral 6.1.1.2.8.4.5. (b) y (c) del numeral 5. Numeral 5. Numeral 5.41 m3 (40000 gal) o más de capacidad de agua. Numeral 6.2 de la NTP 321. la descarga de la válvula de seguridad se instalará verticalmente hacia arriba hasta 2.123.8.2 de la NTP 321. Numeral 5.8 de la NTP 321.123. se permitirán dispositivos tapón-fusible.2 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-046 Las válvulas internas en servicio líquido que han sido instaladas en tanques mayores de 15. además de las válvulas de seguridad con resorte. Numerales 6.5.8. En adición deberán cumplir con (a). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-051 Tanques superficiales de 125 galones o mayores se instalarán de modo que todo el gas liberado se ventee hacia arriba y sin obstrucción alguna hacia el aire libre.3 de la NTP 321.1. (c) y (d) del numeral 6.3.1.1.3 de la NTP 321. alojamientos o entradas de hombre (manhole) y deberán estar protegidas por una cubierta.2.2.3.123.123.1 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM NO APLICA CDMN-047 Las conexiones en los tanques enterrados deberán ubicarse dentro de domos. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-049 Numeral 5.
3 de la NTP 321.123.9.3.3 de la NTP 321.1)).123).2.2 apartados (a) al (g) y su instalación será de acuerdo a los numerales 6. 6.8 MPa manométrica (400 psig) o mayor de 3. deberán equipar: Una válvula de seguridad integral o poseerá una válvula de seguridad separada (Numeral 5.1 y 5.123. Los reguladores de etapa única.123.5 y 5.9.5.7 de la NTP 321. 0038723-400 Todos los tanques llenados por volumen deberán contar con dispositivos de medición del nivel de líquido. Los reguladores de primera etapa. En cuanto a la selección e instalación de reguladores: Los sistemas fijos de tubería que sirvan a sistemas que dan servicio a artefactos de 3.000 Btu/h). *Se permitirá que reguladores de capacidad mayor que 147kW (500000Btu/h) posean un dispositivo adicional de protección por sobrepresión (según NFPA 54 (ANSI Z223.Un dispositivo integrado de cierre por sobrepresión según la norma UL 144 o equivalente.9.1.123).Una válvula de alivio de presión integrada en el lado de la salida de la presión.6 de la NTP 321.NRO.8 de la NTP 321.123.8 de la NTP 321.3 de la NTP 321.4 de la NTP 321. Numeral 5.3 de la NTP 321.5.3.5 MPa manométrica (500 psig) a menos que sea instalada en sistemas diseñados para operar por encima de los 2. 6.9. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-057 Numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-062 Las uniones en tubos de poliamidas y polietileno y en las tuberías de polietileno cumplirán con los numerales 5. ó .3.6 de la NTP 321. la capacidad de porcentaje de llenado indicado para el medidor respetando la Tabla 18 de la NTP 321. autorizados para usar en sistemas de dos etapas. con ajuste de presión según UL 144 o equivalente (Numeral 5. Numerales 5. con ajuste de presión según UL 144 o equivalente (Numeral 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-061 Los accesorios para los tubos y tuberías metálicas cumplirán con los numerales 5.3.1 al 6.3 de la NTP 321.4 de la NTP 321.123).123. los que deberán ser medidores fijos de nivel máximo de líquido o medidores variables con tubo deslizante. Numeral 5.5.3 y 6.5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .2 y del 6.5.3 de la NTP 321.5.10 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-063 Las mangueras.5.5 y 5.9.123. adyacente al medidor fijo del nivel del líquido o sobre su placa de identificación.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 7 de 15 . Tal dispositivo contará con rearme manual (Numeral 5. según corresponda. rotativo o tipo flotante (o una combinación de tales medidores). Los dispositivos de medición que requieran de una purga del producto hacia la atmósfera deberán estar diseñados de modo que el orificio máximo hacia la atmósfera de la válvula de purga no sea mayor que el tamaño de una broca Nº 54. Los tanques deberán tener marcado de modo permanente.5. en cuyo caso deberán estar ajustadas a no menos del 110 % ni a más del 125 % de la presión de diseño del sistema.5.3.123.3 de la NTP 321.5.9.4 MPa manométrica (350 psig). Numeral 5.123.123.123.Magdalena del Mar .123).3.7 de la NTP 321.9.4 kPa manométrico (1/2 psig) requerirán un sistema regulador de acuerdo al Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM NO APLICA SI CDMN-059 Los reguladores de alta presión con capacidad asignada de más de 147 Kw (500. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM SI CDMN-060 Numerales 6.123.123. deberán equiparse con: CDMN-058 Una válvula de alivio de presión integrada en el lado de la salida de la presión.9. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM CDMN-056 Numerales 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-064 Las válvulas de alivio hidrostático deberán ser diseñadas para aliviar la presión que puede desarrollarse en la sección de la tubería de líquido entre válvulas de corte que están cerradas y deberán tener una presión de ajuste no menor de 2.123. conexiones para manguera y conexiones flexibles cumplirán con los numerales 5. Numeral 5.4 de la NTP 321. Numeral 5. los reguladores de segunda etapa* y los reguladores integrales de dos etapas* y los reguladores de servicio de 2 psi deberán equiparse con: .123.
6.123.123. Además.123. de vaporizador de quemadores deberán cumplir con los numerales 5.17.15. la construcción y la instalación de calentadores de tanques deberán cumplir los numerales 5.123.6 y 6.NRO.2 de la NTP 321.18 de la NTP 321. donde sean utilizados con tubos de líquido o vapor en tanques portátiles o estacionarios.17.13 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-068 Donde sea instalado.123.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-072 Todos los equipos y componentes metálicos que se encuentren enterrados o en montículo.12 y 6.123.11.9. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-074 El diseño.12 y 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-070 Los medidores de líquido o vapor.4.12 y 6. Numeral 6. según corresponda.15. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI Bernardo Monteagudo 222 . de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-069 Los filtros deberán instalarse de modo que puedan realizarse las tareas de mantenimiento del elemento filtrante.2 de la NTP 321.11.13 de la NTP 321.3 y 6. el indicador de flujo con visor deberá ser del tipo de observación simple o combinado con una válvula de retención. deberán cumplir con los Numerales 5. deberán instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y no deberán exceder de 1 m (36 pulgadas) de longitud. deberán ser recubiertos o protegidos y mantenidos para minimizar la corrosión. Numeral 6.123.15. Numeral 5.11. según el numeral 5.3 de la NTP 321.11 de la NTP 321.11.18 de la NTP 321.123.4 y 6.15.Magdalena del Mar .11.123.3. Numeral 6.15. Numeral 5.13 de la NTP 321. Numerales 5. Numeral 5.123 serán instalados de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad o su equivalente en la NFPA 70.123.13 de la NTP 321.2 de la NTP 321.7 de la NTP 321.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 8 de 15 . según el numeral 5. de mezclador Gas-Aire deberá cumplir con los numerales 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-071 Los conectores flexibles y mangueras utilizadas como conectores flexibles deberán ser fabricados de un material que sea resistente a la acción del GLP tanto líquido como vapor. (Numeral 6. según corresponda.123. 6.123. 0038723-400 CDMN-065 Los equipos en las instalaciones de GLP deberán ser fabricados con materiales que sean compatibles con el GLP bajo las condiciones de servicio según el numeral 5.123.4.15 de la NTP 321.15. Numerales 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-067 Los motores usados para accionar compresores y bombas portátiles deberán ser equipados con sistema de escape con matachispa y sistema blindado de ignición.6 y 6.123.123.15 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-066 Las bombas y compresores deberán ser diseñados e instalados según los numerales 5.123).14 de la NTP 321.14 de la NTP 321. Numeral 6. Numerales 5.3.123.123.8 y 6.12 y 6.20 de la NTP 321.2 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-073 Las Plantas de almacenamiento a granel y sistemas industriales para GLP deberán cumplir con el numeral 6.11.14 de la NTP 321. 5. 5.4.14 de la NTP 321.123. sin tener que remover tuberías o equipos. Numerales 5. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-075 Los equipos eléctricos fijos y cableados instalados en áreas clasificadas especificadas en la Tabla 17 de la NTP 321.
de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .1.3 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-077 No deberán ser instalados en casas de bombas los vaporizadores de fuego directo o los vaporizadores de fuego indirecto instalados junto o cerca de fuentes de calor de fuego de gas (gas-fired). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-084 Serán ubicados en el exterior de edificios. Artículo 20° del Decreto Supremo N° 0652008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM. 0038723-400 CDMN-076 Llamas abiertas u otras fuentes de ignición no deberán ser utilizadas o instaladas en casas de bombas.123). Numeral 6.1.123.1.123.21.0 m.4.2.8 de la NTP 321. y la distancia en cualquier dirección medida desde la descarga de la válvula de seguridad o del venteo del medidor de nivel o la conexión de llenado a fuentes de ignición o aberturas de aparatos de venteo directo o tomas de aire para ventilación mecánica será 3.23. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-078 Los establecimientos cuya principal actividad sea la producción avícola o pecuaria en general y que se encuentren ubicados a no menos de 200 metros de centros poblados. Numeral 6.3 de la NTP 321.123.1. Numeral 6.0 m.23. NO APLICA OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES SUPERFICIALES) COD.2.1 de la NTP 321.123.2 de la NTP 321.4 de la NTP 321.8 m de la proyección horizontal de líneas eléctricas de 600 voltios.6 m.2 de la NTP 321. deben cumplir con lo señalado en el artículo 20° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM.3 de la NTP 321. Numeral 6. si es que no existe un tanque de más de 125 galones a menos de 7.3 (c) de la NTP 321.123).Magdalena del Mar .2.3 (a) y (b) de la NTP 321. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD Distancia horizontal desde la descarga de la válvula de seguridad a aberturas por debajo será 1.21.7 de la NTP 321. Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES ENTERRADOS O MONTICULADOS) COD.7 y 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-083 Un sistema de protección contra incendio deberá ser considerado para instalaciones con una capacidad de agua total de más de 15.2. BASE LEGAL Numerales 6.123.2.123. u otro lugar similar. sin edificaciones sobre ellos (Numeral 6. NO APLICA CDMN-085 Distancia entre lados adyacentes cumplirán con la Tabla 7 de NTP 321.0 m (Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-079 NO APLICA CDMN-080 Tanques superficiales de GLP distarán 1. Numeral 6.22.5 m.NRO.123.14 m3 (4 000 gal). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-081 Un tanque único superficial de 1200 galones o menos reducirá su distancia establecida en la Tabla 7 a no menos de 3. la distancia a un edificio podrá reducirse a la mitad si cumplen con 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-082 En tanques de 2001 a 30000 galones.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 9 de 15 .123. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD BASE LEGAL Numeral 6. Numeral 6. pero a no menos de 1.123.123.2 al 6.
Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES EN TECHO) COD.NRO.123) Numeral 6.4. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-096 Numeral 6.5 de la NTP 321. 0038723-400 CDMN-086 La distancia se medirá desde la válvula de alivio y conexión de llenado. Numeral 6.23.123) Numeral 6. Instalaciones adicionales en el mismo techo o terraza deberán ubicarse al menos 15 m (50 pies) aparte (Numeral 6.11 de la NTP 321. Numeral 6.4. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-093 La capacidad agregada de los tanques de GLP instalados en el techo o terraza de un edificio no podrá ser mayor a 15. (Numeral 6. Los tanques deben ubicarse en áreas donde exista libre circulación de aire.Magdalena del Mar . de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-087 Contarán con la frase “GAS COMBUSTIBLE NO FUMAR” dimensionada con NTP 399.123). al menos a 3 m de aberturas de edificios (tales como ventanas y puertas) a nivel o por debajo del nivel de la válvula de seguridad del tanque.123).22.11 (c) de la NTP 321.2 de la NTP 321.123. Numeral 6.4.23.0 m a más (Numeral 6.123.1.14 m3 (4 000 gal).010-1 ubicada en la zona de almacenamiento.11 de la NTP 321.123).123.2.3 de la NTP 321. medido según la trayectoria de GLP (Numeral 6.11 (i).5 m.123).123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE Deberá ser de conocimiento del Cuerpo General de Bomberos de la localidad.123.2 de la NTP 321.11 (l) de la NTP 321.1.11 (m) de la NTP 321.123. (j).4.11 de la NTP 321.11 (b) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-095 El techo donde se ubique el tanque deberá ser capaz de soportar el peso del tanque lleno de agua con los márgenes de seguridad requeridos por los reglamentos locales. Numeral 6.11 de la NTP 321.0 m de edificio o línea de propiedad.14 m3 (4000 gal) en una ubicación. y al menos a 6.4.4.57 m3 (2000 gal) o menor (Numeral 6.4.5 de la NTP 321.4.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-090 Un sistema de protección contra incendio deberá ser considerado para instalaciones con una capacidad de agua total de más de 15.6 de la NTP 321.2.3 (e) de la NTP 321. (k) de la NTP 321.123.123.123). Numeral 6.11 de la NTP 321.4.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-094 Los tanques deberán ubicarse en superficies niveladas y con soportes (diseñados para los mismos criterios sísmicos) asegurados a la estructura del edificio. Numeral 6.11 de la NTP 321. CDMN-091 SI CDMN-092 Los tanques de GLP instalados en techos deberán poseer una capacidad de agua de 7.123. la distancia se reducirá a 3 m si cumplen con 6.4. (Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-088 En instalaciones de más de una fila los cabezales distarán 3. ninguna parte del tanque enterrado distará menos de 3.22. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD BASE LEGAL Numeral 6.4.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 10 de 15 .1 al 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI Bernardo Monteagudo 222 .1 m de entradas (succión) de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado. Se contará con un documento de Garantía Estructural emitida por un Ingeniero Civil (Numeral 6. en caso de tanque monticulado ninguna parte distará menos de 1. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-089 En tanques de 2001 a 30000 galones.4 (medidos desde la superficie del tanque).4.
4. los tanques verticales con capacidad de agua mayor de 0. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (PUNTO DE TRANSFERENCIA DESPLAZADO) COD.123.123 (Numeral 6.11 (r) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-104 Numeral 6.4. Si la instalación del tanque se encuentra a más de 16 m (49 pies) del suelo.11 de la NTP 321. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD BASE LEGAL Numeral 6.11 (n) y (o) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-101 Al ser diseñados para una instalación permanente en servicios fijos.4.123. Las conexiones de llenado para líquido y vapor deberán estar marcadas y etiquetadas en forma visible (Numeral 6.12 de la NTP 321.1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD Cuando se requiera una línea de llenado hasta el tanque. Numeral 6. la conexión de llenado será externa al edificio y contará con una caja de protección metálica con llave manejada por personal autorizado (Numeral 6. los soportes cumplirán con el numeral 5.4. el tanque deberá contar con una línea de llenado construida para soportar la transferencia del líquido.4.1.11 de la NTP 321. 0038723-400 CDMN-097 La ubicación del tanque permitirá un fácil acceso a todas las válvulas y controles y contará con espacio circundante suficiente para permitir el mantenimiento requerido.12 de la NTP 321. Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-105 Numeral 6.4. Numeral 6. Nota: Aplicable a tanques instalados en techo.11 de la NTP 321.9 (b) y (c) de la NTP 321.4.4.4.123. Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. válvula de alivio hidrostático y línea de venteo (Numeral 6.Magdalena del Mar .5 de la NTP 321.11 (q) de la NTP 321.1.11 (f) de la NTP 321.123). Nota: Aplicable a tanques instalados en techo.123.123). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-099 Los tanques verticales usados en servicio líquido no deberán conectarse a tanques horizontales ni tanques verticales de diferente tamaño (Numeral 6.11 de la NTP 321. BASE LEGAL Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-102 NO APLICA CDMN-103 De requerirse.123).1. deberán contar con soportes de acero para que el tanque sea montado y asegurado a bases de concreto o acero.123).123. y deberá tener los siguientes accesorios: válvula de llenado con válvula de retención. ésta deberá ubicarse completamente externa al edificio (Numeral 6.5 de la NTP 321. Numeral 6.22.123). NO APLICA CDMN-100 En adición a lo exigido para tanques horizontales. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-098 Un análisis de seguridad deberá ser preparado de acuerdo con el apartado 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 11 de 15 . deberá contar con escaleras fijas u otro método seguro que permita llegar al mismo (Numeral 6. dos válvulas de control. o la manguera de llenado no puede ser observada en toda su longitud por el operador.123.2 de la NTP 321.47 m3 (125 gal).4.11 de la NTP 321.123).123. deberán cumplir con el numeral 5.123.123 Numeral 5. tapón de la válvula de llenado.4.NRO.123).4. Numeral 5.9 de la NTP 321.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI OBLIGACION NORMATIVA PARA LOS CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TANQUES VERTICALES) COD.123.4.11 (s) de la NTP 321.11 (g) y (h) de la NTP 321.11 de la NTP 321.4.
6.6.3. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD El vapor de GLP a presiones mayores que 138 kPa (20 psig) no podrá ser enviado por tuberías hacia el interior de ningún edificio.14 m3 (4000 gal) que utilicen una línea de transferencia de líquido de 39 mm (11/2 pulgadas) o mayor y una línea de compensación de presión de vapor de 32 mm (1-1/4 pulgadas) o mayor. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-115 Las uniones de los tubos metálicos roscados y soldados deberán cumplir con la Tabla 13 de la NTP321.123.23.NRO.3. C.1 de la NTP 321. 0038723-400 Si el punto de transferencia no está ubicado en el tanque.4.7 (a) de la NTP 321.123.123.3 de la NTP 321.123. (Numeral 6. se ubicará conforme a la Tabla 11 de la NTP 321. E e I podrán ser reducidas a la mitad cuando se incorpore las provisiones de transferencia de baja emisión del numeral 6.4 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-113 Los tubos y tuberías metálicos en superficie deberán estar soportados y protegidos contra daño físico contra vehículos.1 de la NTP 321. excepto donde sea permitido para los sistemas de tuberías (Numeral 6.3.123.123.123.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 . de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-116 Los accesorios y bridas deberán estar diseñados para una presión de trabajo igual o superior a la presión de trabajo requerida para el servicio en la cual se utilizan (Numeral 6. Numeral 6.123.5 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-109 Numeral 6. D.123.123.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM SI CDMN-108 Si el punto de transferencia no está ubicado en el tanque. Numeral 6. CDMN-106 Numeral 6. Numeral 6. E.123. En nuevas instalaciones y en instalaciones existentes.123 (Numeral 6.123).123). La distancia de la parte B. Numeral 6.7 de la NTP 321.9 de la NTP 321.6.123. C.4 de la NTP 321.1 de la NTP 321.123).3.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94EM NO APLICA OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TUBOS Y TUBERIAS) COD.123).6.6. los sistemas de almacenamiento de tanques con una capacidad agregada de agua de más de 15. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-110 SI CDMN-111 El vapor de GLP sobre 138 kPa (20 psi) se permitirá en edificios o áreas separadas de edificios construidos de acuerdo con el Capítulo 8 y literales a).3 de la NTP 321. se ubicará conforme a la Tabla 11 de la NTP 321.3.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-112 Los tubos metálicos deberán tener un espesor no menor a cédula 40. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-114 Los tubos y tuberías metálicos deberán ser preferentemente visibles o instalados en canaletas que permitan su inspección y fácil identificación.13 de la NTP 321.123 (excepto la parte A). e I podrán ser reducidas a la mitad cuando se incorpore las provisiones de transferencia de baja emisión del numeral 6. Nota: Aplicable a tanques instalados en superficie.3.1 de la NTP 321. Numeral 6. enterrados o monticulados.123. Numeral 6. Nota: Aplicable a tanques instalados en techo. La transferencia de líquido a tanques se realizará solamente en el exterior de edificios o estructuras.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 12 de 15 .6.6. La distancia de la parte B. D.123.23. Nota: Aplicable a tanques instalados en superficie.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-107 Numeral 6.6. b) y c) del 2do párrafo del numeral 6.6 de la NTP 321.9 de la NTP 321. deberán estar equipadas con válvulas de cierre de emergencia.6. las mismas que deberán cumplir con el Numeral 6.7 (b) de la NTP 321.6.11 de la NTP 321.1 (d) de la NTP 321.6.Magdalena del Mar . enterrados o monticulados.123.7 de la NTP 321. BASE LEGAL Numeral 6. Numeral 6.
123). que posea un punto de fusión mayor que 816 ºC (1500 ºF) o deberán hallarse protegidas de la acción del fuego (Numeral 6.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-124 La tubería.6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-125 Los tubos y tuberías de polietileno y poliamida deberán ser enterrados con un mínimo de 300 mm (12 pulgadas) de cubierta (Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .7 (d) de la NTP 321.123).123).123).6.3.123. Numeral 6.7 de la NTP 321.3.3.6.6.3.7 de la NTP 321.6.6.7 de la NTP 321.123.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-122 Los sistemas de tuberías de poliamidas de GLP líquido o vapor.123.NRO.123).3.7 (e) de la NTP 321.6.123). de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-126 Los tubos y tuberías de polietileno y poliamida deberán ser enterrados con un mínimo de 460 mm (18 pulgadas) de cubierta si es esperado un daño externo a la tubería o tubos (Numeral 6.123.6.4 de la NTP 321.7 (g) de la NTP 321.1 de la NTP 321.6.123. 0038723-400 CDMN-117 La soldadura fuerte (soldadura brazing) deberá realizarse con un material para ese fin que posea un punto de fusión mayor de 538 ºC (1000 ºF) (Numeral 6.6.3.Magdalena del Mar . de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-127 Los tubos y tuberías de polietileno y poliamida.6. Numeral 6.123.4 de la NTP 321.3. Numeral 6.7 de la NTP 321.7 (h) de la NTP 321.123).123.123).1 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-121 Se permitirán las juntas no metálicas utilizadas en accesorios con aislamiento (Numeral 6. si una cobertura mínima de 300 mm (12 pulgadas) no puede ser provista.123.4 de la NTP 321.123.4 de la NTP 321.4 de la NTP 321.4 de la NTP 321.123.6. Numeral 6.123).6.4 de la NTP 321. Numeral 6.6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-118 Las empaquetaduras utilizadas para retener el GLP en las conexiones bridadas deberán ser resistentes a la acción del GLP (Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-119 Las empaquetaduras deberán estar hechas de metal o de otro material adecuado confinado en metal. Numeral 6.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 13 de 15 .6.123). Numeral 6.4 de la NTP 321. Numeral 6.7 de la NTP 321.123.6.3.1 (c) de la NTP 321. con las limitaciones de presión definidas por el diseño de la tubería a ser instaladas (Numeral 6. Numeral 6. Numeral 6.6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-123 El sistema de tubería de polietileno estará limitado para servicio de vapor no mayor que 208 kPa (30 psig) (Numeral 6.6.6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-120 Se permitirán empaquetaduras tipo o-ring de aluminio y las de metal bobinado espiralado (Numeral 6. Numeral 6.3.6. tubos y accesorios de poliamida y polietileno solamente serán instalados enterrados en exteriores (Numeral 6.6. la tubería se instalará al interior de otra de mayor diámetro o puenteada (protegida) (Numeral 6.1 (b) de la NTP 321.6.7 (c) de la NTP 321.
123.17 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-131 En la instalación de las tuberías metálicas de dos o más materiales distintos se deberá realizar la protección correspondiente para evitar la corrosión por par galvánico.7 de la NTP 321.3.2 de la NTP 321.7 de la NTP 321.6.2 de la NTP 321.123.1 y 6.3.123.17.17. Numeral 6.Magdalena del Mar . Numeral 6. Numeral 6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM CUMPLE CDMN-133 NO APLICA CDMN-134 El diseño y construcción de los vaporizadores a fuego directo deberán cumplir con el numeral 5.1 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-129 Las juntas en los tubos enterrados deberán ser solamente soldadas (Numeral 6. caminos o calles.15. deberá tenerse en cuenta la posibilidad de daño ocasionado por vehículos.123) deberá cumplir con los numerales 5. Si no pudiera mantenerse el mínimo de 300 mm (12”) de cubierta la tubería deberá instalarse dentro de un conducto o instalarse puenteada (protegida).6. la instalación de tubería. según corresponda.6.3.123. la estructura separada deberá ser construida de acuerdo con el capítulo 8 de la NTP 321.4 de la NTP 321.15.4 de la NTP 321. que provea una capacidad de descarga en concordancia con el apartado 5.123.15.123).5 de la NTP 321.15.6. Numeral 6. Numeral 6.6.3.3. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-135 Los vaporizadores a fuego directo deberán estar equipados con una válvula de alivio de presión de resorte cargado.15 de la NTP 321.6. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-130 Los tubos y tuberías enterradas deberán ser instalados con un mínimo de 300 mm (12 pulgadas) de cubierta. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Bernardo Monteagudo 222 .123. Numeral 5. La cubierta mínima será incrementada a 460 mm (18”) si se esperan daños al tubo o a la tubería por fuerzas externas.NRO.6. Numeral 5. No deberán utilizarse dispositivos de tapón fusible.123.15. la construcción y la instalación de vaporizadores de fuego indirecto (incluye vaporizador de baño de agua según 6.123.123. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA OBLIGACION ADICIONAL PARA CONSUMIDORES DIRECTOS Y REDES DE DISTRIBUCION DE GLP (TUBOS Y TUBERIAS) COD. tubos y accesorios de poliamida y polietileno deberá cumplir con el numeral 6.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 14 de 15 . la válvula de alivio de presión deberá estar ubicada de modo de no estar expuesta a temperaturas mayores que 60 ºC (140 ºF).10 de la NTP 321. BASE LEGAL Numeral 6.2 de la NTP 321. Numeral 6.14 de la NTP 321.123.123 y vaporizador eléctrico según 6.123 Numeral 5.15.7 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-136 En los vaporizadores a fuego directo.123.17.17.2 de la NTP 321.123. Numeral 6.123.17. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD El diseño.123.2 de la NTP 321.123.6 de la NTP 321. Cuando las tuberías enterradas se ubiquen por debajo de caminos de entrada. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-137 Cuando un vaporizador de fuego directo es instalado dentro de una estructura separada.123. 0038723-400 CDMN-128 En adición.7 (i) de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-138 Los vaporizadores de fuego directo de cualquier capacidad serán ubicados de acuerdo con la Tabla 14 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-132 La porción de la tubería de superficie que se encuentre en contacto con un soporte o una sustancia corrosiva deberá estar protegida contra la corrosión.
de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-140 Las descargas de las válvulas de alivio de presión en los vaporizadores de fuego directo deberán conducirse por tuberías hacia un punto fuera de la estructura o edificación.17.2 de la NTP 321.NRO. 0038723-400 CDMN-139 La habitación para el vaporizador de fuego directo no deberá tener ningún drenaje hacia una alcantarilla o sumidero que esté compartida con otra estructura. en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-141 El vaporizador de fuego directo deberá ser conectado hacia el espacio líquido o al espacio líquido y vapor del tanque.Lima 17 Telf: 2193400 Fax: 2643739 Página 15 de 15 . Numeral 6.17.Magdalena del Mar . Firma del Titular o Representante Firma del Profesional Responsable del Proyecto Bernardo Monteagudo 222 . (2)El profesional responsable del proyecto deberá firmar la presente Declaración Jurada. Numeral 6.123.2 de la NTP 321. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA Nota: (1)El titular o Representante Legal del Local de Venta deberá firmar la presente Declaración Jurada.17. Numeral 6.123.123.123.2 de la NTP 321.17.2 de la NTP 321. en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente. de acuerdo con el artículo 19° del Decreto Supremo N° 065-2008-EM que modifica el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM NO APLICA CDMN-142 Una válvula de cierre manual deberá ser instalada en cada conexión del tanque que alimenta al vaporizador. Numeral 6.
Documents Similar To APRODEA
612_replaceburstplateswith
Danny Suclupe
escaner 21-04-2018.docx
sistema de rotacion.docx
Analisis de Material de Empaque
Magno Benavente Ines (2)

References: artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 Artículo 1
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 Artículo 20
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19