Source: http://docplayer.it/4900427-Il-d-lgs-n-81-2008-e-il-d-m-n-37-2008-hanno-previsto-l-obbligo-di-effettuare-una-regolare.html
Timestamp: 2018-08-18 07:10:57+00:00

Document:
Il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 37/2008 hanno previsto l obbligo di effettuare una regolare - PDF
Download "Il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 37/2008 hanno previsto l obbligo di effettuare una regolare"
1 l Sicurezza degli impianti. Il datore di lavoro può appaltare l attività Manutenzione cabine MT/BT: il profilo professionale degli addetti alle attività Il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 37/2008 hanno previsto l obbligo di effettuare una regolare manutenzione degli impianti elettrici (artt. 15, 64, 71 e 86, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 8, D.M. n. 37/2008). Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che i lavoratori che effettuano l attività di manutenzione debbano essere qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (comma 7, art. 71, D.Lgs. n. 81/2008). La qualificazione del personale addetto alla manutenzione dovrà essere effettuata secondo le vigenti norme tecniche, questo equivale a formare e ad addestrare i lavoratori a effettuare le attività di manutenzione degli impianti elettrici nelle cabine rispettando i requisiti indicati nelle norme CEI 0 15 e CEI l di Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato, ingegneri area sicurezza di Vega Engineering Srl Venezia Il D.Lgs. n. 81/2008 ha posto a carico dei datori di lavoro l obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. In particolare, l art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, ha prescritto l obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e di sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza. Questi obblighi sono sanzionati penalmente. Per quanto concerne la manutenzione delle cabine elettriche l obbligo di affidare i compiti a lavoratori adeguatamente formati è richiamato anche dalla norma CEI 0 15 (prima edizione), «Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali», in vigore dal 1 giugno Obblighi di manutenzione degli impianti elettrici Il D.Lgs. n. 81/2008 [1] e il D.M. n. 37/2008 hanno previsto l obbligo di effettuare una regolare manutenzione degli impianti elettrici (artt. 15, 64, 71 e 86, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 8, D.M. n. 37/2008). Per manutenzione di un impianto elettrico è inteso l insieme dei lavori necessari per conservare in buono stato di efficienza e, soprat 1) «Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici», in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.
2 tutto, di sicurezza l impianto elettrico stesso. Una costante attività di manutenzione è indispensabile per conservare gli impianti in conformità alla regola d arte, cioè per fare in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste. Non è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d arte, poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza. LanormaCEI0 15hafornitoalcunedisposizioni tecniche atte all esecuzione degli interventi/verifiche di manutenzione nei locali adibiti a cabine elettriche MT/BT e su tutte le apparecchiature e i componenti installati negli stessi, sia di MT, sia di BT. La stessa norma CEI 0 15 ha precisato che i lavori di manutenzione devono essere eseguiti nel rispettodellenormeceien [2] ecei [3]. Appalto ed esecuzione dei lavori Il datore di lavoro, per l effettuazione della manutenzione delle cabine elettriche, può utilizzare personale aziendale o decidere di appaltare questa attività; in entrambi i casi i soggetti che effettuano la manutenzione devono essere adeguatamente formati. Qualora il datore di lavoro decida di appaltare l esecuzione della manutenzione, la norma CEI 0 15 ha stabilito che: l il datore di lavoro/committente ha la responsabilità della scelta relativa all impresa appaltatrice che effettuerà i lavori di manutenzione; l impresa appaltatrice deve essere abilitata e possedere i requisiti indicati nel D.M. n. 37/2008. l l impresa appaltatrice deve dimostrare la propria professionalità e quella specifica dei propri addetti alla manutenzione con le stesse modalità riportate nella norma CEI 11 27perilavorielettrici(sivedailriquadro 1). L impresa appaltatrice potrà autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dei propri addetti dopo aver provveduto alla loro formazione. Analogamente l art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a verificare l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi secondo le seguenti modalità: l acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; l acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (si veda il riquadro2). È necessario anche ricordare che l art. 55, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto alcune specifiche sanzioni per la mancata verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l arrestodadueaquattromesioconl ammendada 750a Profilo professionale di manutentore e addetti La norma CEI 0 15, ha individuato il profilo professionale del manutentore delle cabine elettriche e degli addetti alla manutenzione delle cabine elettriche specificando gli elementi atti alla formazione di queste figure professionali(si veda la tabella 1). Secondo la norma CEI 0 15 il profilo professionale del manutentore e degli addetti alla 2) La norma CEI EN ,«Esercizio degli impianti elettrici», ha fornito le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi membri del CENELEC e alcuni allegati informativi che riguardano la sicurezza sul lavoro e si applica a tutte le modalità operative di attività di lavoro sugli impianti elettrici connesse e vicino agli stessi. 3) La norma CEI 11 27, «Lavori su impianti elettrici», si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici, connesse e vicino agli stessi ed eserciti a qualunque livello di tensione destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all utilizzazione dell energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Non siapplicaailavorisottotensioneinimpiantiatensionesuperiorea1000vincorrentealternatae1500vincorrente continua. La norma CEI 11 27, alla sua terza edizione, ha fornito anche gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici; ha previsto che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica a operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e idonea ai lavori elettrici sotto tensione (nel gergo PEI). La norma CEI ha fornito, quindi, sia prescrizioni sia linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, di sviluppare e di mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite e/o idonee a effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
3 Tabella 1 Classificazione dei macchinari in funzione dei livelli di emissione Ruolo Manutentore Addetti alla manutenzione Definizione «Soggetto fisico unico che ha la responsabilità complessiva della manutenzione; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può eseguire operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/BT» «Persone alle dipendenze (o subordinate) del (al) manutentore che eseguono le operazioni manutentive, manuali e/o strumentali, degli impianti di cabine MT/BT» manutenzione (sia che siano dipendenti aziendali o di un impresa in appalto) devono essere caratterizzati da specifiche conoscenze tecniche e da un continuo aggiornamento tecnico e formativo con rifermento ai lavori di manutenzione nelle cabine MT/BT. In particolare, la norma CEI 0 15 ha richiesto che: l il manutentore possieda almeno i requisiti previsti per il preposto ai lavori [4] (PL) definito nella norma CEI 11 27; l gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori elettrici possiedano i requisiti previsti per le persone esperte [5] (PES) o per le persone avvertite [6] (PAV) definiti nella norma CEI 11 27; l gli addetti alla manutenzione che non eseguono lavori elettrici rientrino tra le persone comuni [7] (PEC), definite anch esse nella norma CEI 11 27; l gli interventi/verifiche tecnico pratici, che devono essere considerati nella formazione, siano, come minimo, quelli previsti nelle schede dell Allegato A alla norma CEI 0 15 e afferenti alle reali tipologie di impianti di interesse del manutentore. Per esempio, l addetto alla manutenzione che svolge attività di manutenzione su un trasformatore MT/BT deve essere formato in modo specifico per poter svolgere questa attività; questo vale per tutte le possibili attività di manutenzione effettuabili nelle cabine elettriche (queste attività sono elencate nelle schede dell Allegato A alla norma CEI 0 15). Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che i lavoratori che effettuano l attività di manutenzione siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti(art. 71, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 82 per i lavori sotto tensione). Soggetti coinvolti I lavori di manutenzione nelle cabine MT/BT richiedono l esecuzione di lavori elettrici [8] così come definiti nella norma CEI Per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, il punto 6, norma CEI 11 27, eilpunto4.3,normaceien ,hanno previsto l obbligo di identificare il responsabile dell impianto [9] (RI) e il preposto ai lavori (PL), ai quali dovranno essere assegnati precisi ruoli e responsabilità in merito all esecuzione dei lavori, chiaramente individuati dal datore di lavoro. Nelle realtà aziendali si riscontrano tipicamente le seguenti due possibili situazioni: l un unica persona svolge i ruoli di RI e di manutentore; 4) Persona preposta alla conduzione dell attività lavorativa (Preposto ai lavori, PL), «Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. All occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri». 5) Persona esperta(pes),«persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l elettricità può creare». 6) Persona avvertita(pav),«persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare». 7) Personacomune(PEC),«Personachenonèespertaenonèavvertita». 8) «Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive(sotto tensione o fuori tensione) nell ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico». 9) Responsabile dell impianto (RI), «Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell impianto elettrico. All occorenza parte di tali compiti può essere delegata ad altri».
4 l due persone distinte svolgono i ruoli di RI e di manutentore. Il datore di lavoro può delegare il ruolo di responsabile dell impianto e il ruolo di manutentore con due modalità differenti: l con la delega di funzioni, come prevista dall art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, che può consentire il completo trasferimento delle responsabilità della gestione dell impianto al RI e delle responsabilità della manutenzione delle cabine MT/BT al manutentore, con l eccezione della vigilanza delle funzioni trasferite che rimaneincapoaldatoredilavoro; l con un conferimento di incarico che attribuisca al RI le responsabilità relative alla consegna dell impianto, in uno stato definito, al preposto ai lavori, corrispondente a quanto riportato nel piano di lavoro [10] quando previsto, non esimendo il datore di lavoro sulle eventuali corresponsabilità dell impianto. Conclusioni La manutenzione delle cabine elettriche deve essere effettuata in conformità alla regola dell arte. Il datore di lavoro ha specifiche responsabilità in merito all appalto e all esecuzione dei lavori di manutenzione nelle cabine elettriche (D.Lgs. n. 81/2008 e norma CEI 0 15). La norma CEI 0 15 ha definito i profili professionali dei soggetti coinvolti nell attività di manutenzione (manutentore e addetti alla manutenzione) e, pertanto, risulta un preciso strumento che il datore di lavoro ha a disposizione per formare e mantenere formato il proprio personale. Pertanto, il datore di lavoro dovrà valutare, caso per caso, la preparazione teorico pratica dei propri addetti alla manutenzione ed eventualmente ricorrere ad alcuni corsi di formazione specifici per integrare le loro competenze e il loro addestramento. l 10)Pianodilavoro(PdL),«IlPianodilavorodeveesserecompilatoquandoillavoroècomplesso.Essoèundocumento su cui sono riportate le modifiche da apportare all impianto per poter eseguire i lavori e le altre informazioni riguardo all assetto che deve essere mantenuto durante i lavori. A titolo di esempio: i punti di sezionamento; i punti di messa a terra di sezionamento; l inserzione o l esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; la modifica di tarature; l adozione di schemi d impianto particolari». Riquadro1 l Lettera di conferimento della qualifica al personale Egr.Sig... Oggetto: Conferimento delle qualifiche di «PERSONA AVVERTITA» / «PERSONA ESPERTA» e della «IDONEITÀ» ai sensi della Norma CEI Con la presente Le comunichiamo che, a seguito della formazione svolta ai sensi della Norma CEI e dell esperienza da Lei maturata, le viene conferita la qualifica tecnica di: n PAV Persona Avvertita npes PersonaEsperta n Idoneità ai lavori in tensione pereseguireilavorielettricifuoritensioneedella IDONEITÀ aeseguirelavorisottotensione( 1000Vac, 1500Vcc) indicati nella seguente«scheda di qualifica del personale addetto ai lavori elettrici». Addetto ai lavori elettrici(per ricevuta).. Datore di lavoro..
5 Scheda di qualifica del personale addetto ai lavori elettrici (esemplificativa) Sig.:... Ditta:... Data:... Lavori fuori tensione Tipologia specifica di lavoro elettrico condutture corpi illuminanti quadri elettrici di macchine e di quadri elettrici di distribuzione prese forza motrice Installazione disinstallazione, scollegamento collegamento motori elettrici apparecchiature elettriche/elettroniche Misure e controlli Manovre in cabina MT/BT trasformatori MT/BT quadri elettrici MT Altro... PES* Qualifica PAV** Lavori in tensione Tipologia specifica di lavoro elettrico Sostituzione dispositivi di protezione e manovra Sostituzione fusibili Misure e controlli quadri elettrici di distribuzione e di quadri elettrici di macchine Misure elettriche Sostituzione di corpi illuminanti Manutenzione di quadri elettrici di macchine e di quadri elettrici di distribuzione Altro. Qualifica PES* PAV** IDONEITÀ*** *Riferimento della norma CEI 11 27, definizione 3.20, «Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l elettricità può creare». ** Riferimento della norma CEI 11 27, definizione 3.21, Persona avvertita (PAV), «Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare». *** Riferimento della norma CEI 11 27, punto 12.2, Idoneità, «Condizione per la quale a una persona è riconosciuta la capacità tecnica a eseguire specifici lavori sotto tensione».
6 Riquadro 2 l Dichiarazione requisiti tecnico professionali Impresa appaltatrice che effettua attività di manutenzione nelle cabine elettriche Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività: ManutenzionedellecabineelettricheMT/BT pressol aziendasitain..., ilsottoscrittosig.... titolare/legalenatoa...il..., residentea... in... rappresentantelegaledelladitta..., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76delD.P.R.n.445del28dicembre2000, DICHIARA aisensidell art.26,comma1,letteraa),punto2deld.lgs.81/2008,chel impresasuddettaèinpossessodeirequisitidi idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori oggetto dell appalto sopra richiamati. Allega alla presente una copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi: n.documento... rilasciatoda... il... Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall interessato al momento della consegna ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d identità del sottoscrittore. Data Firma legale rappresentante impresa appaltatrice.../.../......

References: art. 8
 art. 71
 art. 37
 art. 8
 articolo 11
 art. 26
 art. 55
 art. 82
 art. 16
 art. 76
 art.26
 art. 13
 art. 38