Source: http://docplayer.fr/2630485-Norme-de-protection-incendie.html
Timestamp: 2018-06-18 20:06:47+00:00

Document:
NORME DE PROTECTION INCENDIE - PDF
Download "NORME DE PROTECTION INCENDIE"
1 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio NORME DE PROTECTION INCENDIE / 1-15fr
2 Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA Vous trouverez la dernière édition de cette directive de protection incendie sur l internet à l adresse Distribution: Association des établissements cantonaux d assurance incendie Bundesgasse 20 Case postale CH Berne Tél Fax Courriel Internet
3 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr Table des matières A BUTS ET PRINCIPES 5 Art. 1 But Art. 2 Champ d'application Art. 3 Personnes concernées Art. 4 Structure a généralités Art. 5 b norme de protection incendie Art. 6 c directives de protection incendie Art. 7 d état de la technique Art. 8 Objectif de protection Art. 9 Critères de détermination des exigences de protection incendie Art. 10 Concept standard de protection incendie Art. 11 Déviations par rapport au concept standard Art. 12 Méthodes de preuves Art. 13 Définitions Art. 14 Mise sur le marché et utilisation des produits de protection incendie Entreprises et personnes spécialisées dans la protection incendie Art. 15 Marquage des produits de protection incendie Art. 16 Produits de protection incendie sans preuve ni reconnaissance AEAI B Devoirs généraux 10 Art. 17 Devoir d'assurance qualité Art. 18 Devoir de documentation Art. 19 Devoir de diligence Art. 20 Devoir d'entretien Art. 21 Devoir de surveillance Art. 22 Devoir de vigilance C CONSTRUCTION 11 1 Matériaux de construction 11 Art. 23 Définition Art. 24 Essais et classification Art. 25 Utilisation 2 Éléments de construction 11 Art. 26 Définition Art. 27 Essais et classification 3 Distances de sécurité incendie 11 Art. 28 Définition Art. 29 Dimensionnement Art. 30 Distances de sécurité incendie insuffisantes 4 Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu 12 Art. 31 Définitions Art. 32 Résistance au feu Art. 33 Preuves Art. 34 Critères de réalisation 3
4 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE 5 Voies d'évacuation et de sauvetage 13 Art. 35 Définitions Art. 36 Disposition Art. 37 Dégagement Art. 38 Signalisation, éclairage de sécurité D ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE 14 Art. 39 Définition Art. 40 Fonction Art. 41 Nécessité Art. 42 Concept «installation d'extinction» Art. 43 Réalisation et état de fonctionnement E DÉFENSE INCENDIE 15 Art. 44 Accès pour les sapeurs-pompiers Art. 45 Concepts d alarme et d'intervention Art. 46 Sapeurs-pompiers d'entreprise F INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT 15 Art. 47 Définition Art. 48 Réalisation et état de fonctionnement G MATIÈRES DANGEREUSES 16 Art. 49 Définition Art. 50 Classification Art. 51 Mesures de protection Art. 52 Séparation des matières Art. 53 Locaux et zones particuliers Art. 54 Fûts H MESURES ORGANISATIONNELLES DE PROTECTION INCENDIE 16 Art. 55 But Art. 56 Chargés de sécurité Art. 57 Concepts de protection incendie Art. 58 Sécurité sur les chantiers Art. 59 Décorations I APPLICATION 17 Art. 60 Surveillance et contrôles J DISPOSITION FINALE 17 Art. 61 Entrée en vigueur 4
5 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr A BUTS ET PRINCIPES Art. 1 But 1 Les prescriptions de protection incendie visent à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies et des explosions. 2 Elles fixent les obligations juridiques nécessaires pour atteindre ce but. Art. 2 Champ d'application 1 Les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à construire ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières. 2 Les bâtiments et les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection incendie, suivant un principe de proportionnalité: a en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation; b lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes. Art. 3 Personnes concernées Les prescriptions de protection incendie concernent: a les propriétaires et les exploitants de bâtiments et d'autres ouvrages; b toutes les personnes qui s'occupent de leur conception, de leur construction, de leur exploitation ou de leur entretien. Art. 4 Structure a généralités 1 Les prescriptions de protection incendie se composent: a de la norme de protection incendie; b des directives de protection incendie. 2 L'AEAI publie aussi des «notes explicatives» où sont explicitées certaines questions de protection incendie, ainsi que des «aides de travail» visant à faciliter l'application des directives de protection incendie. Art. 5 b norme de protection incendie La norme de protection incendie fixe le cadre de la protection incendie sur le plan des devoirs généraux, de la construction, des équipements de protection incendie et de l'organisation, ainsi que les mesures de défense incendie qui s'y rapportent. Elle définit les standards de sécurité applicables. Art. 6 c directives de protection incendie La norme de protection incendie est complétée par les directives de protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées de sa mise en œuvre. 5
6 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE Art. 7 d état de la technique 1 La commission technique pour la protection incendie de l'aeai vérifie s'il existe une conformité matérielle entre les «documents fixant l'état de la technique» et les prescriptions de protection incendie de l'aeai. 2 Elle peut déclarer applicables, en partie ou en totalité, des instructions techniques émanant d'organismes spécialisés reconnus. Art. 8 Objectif de protection Les bâtiments et les autres ouvrages doivent être construits, exploités et entretenus de manière à: a garantir la sécurité des personnes et des animaux; b prévenir les incendies, les explosions et limiter la propagation des flammes, de la chaleur et des fumées; c limiter les risques de propagation du feu aux bâtiments et aux ouvrages voisins; d conserver la stabilité structurelle des bâtiments et des autres ouvrages pendant une durée déterminée; e permettre une lutte efficace contre le feu et garantir la sécurité des sapeurs pompiers. Art. 9 Critères de détermination des exigences de protection incendie 1 Les exigences de protection incendie dans les bâtiments et les autres ouvrages sont notamment déterminées par: a le type de construction, la situation, les risques par rapport au voisinage, l'étendue et l'affectation; b la géométrie du bâtiment et le nombre de niveaux; c le nombre d'occupants; d la charge thermique et la réaction au feu des matériaux ainsi que le danger de dégagement de fumées; e le danger d'activation inhérent à l'affectation du bâtiment ou de l'ouvrage et aux activités qui s'y déroulent; f les possibilités d'intervention des sapeurs-pompiers. 2 Lorsque la législation fédérale sur l'accessibilité des handicapés aux bâtiments exige de garantir des normes de sécurité incendie supplémentaires, ces normes doivent être définies au cas par cas avec l'autorité compétente. 6
7 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr Art. 10 Concept standard de protection incendie Dans le concept standard de protection d'incendie, les objectifs de protection sont atteints en application des mesures prescrites. a Concept «construction» Le concept de protection incendie reposant sur des mesures de construction permet d'atteindre les objectifs de protection par des mesures de construction. Il peut être nécessaire d'y inclure des équipements de protection incendie supplémentaires, suivant l'affectation du bâtiment ou de l'ouvrage en question. b Concept «installation d'extinction» Le concept de protection incendie avec installation d'extinction intègre, dans les mesures de protection incendie relatives à la construction, des installations d'extinction fixes reconnues par l'aeai. Art. 11 Déviations par rapport au concept standard 1 Dans le cadre de concepts standards, il est possible d'appliquer au cas par cas d'autres mesures de protection incendie au lieu des mesures prescrites, pour autant que celles-ci offrent une sécurité équivalente pour l'objet concerné. L'autorité de protection incendie statue sur cette équivalence. 2 Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie s'écarte à tel point du concept standard que les exigences prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront complétées ou réduites en conséquence. Art. 12 Méthodes de preuves 1 En protection incendie, il est admis de recourir aux méthodes de preuves en vue d'évaluer le danger et le risque d'incendie, ou les conceptions sur lesquelles repose la sécurité incendie dans un cas particulier, pourvu que les objectifs définis dans la norme de protection incendie soient atteints et que le problème soit considéré dans son ensemble. 2 L'autorité de protection incendie examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier qu'ils soient complets, compréhensibles et plausibles. Art. 13 Définitions 1 Lorsque les prescriptions de protection incendie définissent des exigences en fonction de l'affectation des locaux ou du nombre de niveaux, il faut se référer aux définitions données ci-après sous les chiffres 2, 3, 4 et 5. 2 Affectations: a Établissements d hébergement: [a] Notamment les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, ayant besoin de l'aide de tiers; [b] Notamment les hôtels, les pensions, les centres de vacances où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, n ayant pas besoin de l aide de tiers; 7
8 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE [c] Notamment les établissements d hébergement isolés présentant des restrictions d accès hébergeant en permanence ou temporairement 20 personnes ou plus, exclusivement des randonneurs; b Grands magasins: Magasins dont la surface totale est supérieure à m 2 par compartiment coupe-feu; c Locaux recevant un grand nombre de personnes: Locaux d'une capacité de plus de 300 personnes, notamment les salles polyvalentes, les salles de sport et les halls d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants et les locaux similaires, ainsi que les magasins dont la surface de vente mesure au plus m 2 ; d Parkings: Parkings d'une surface supérieure à 600 m 2 ; e Entrepôts à hauts rayonnages; Entrepôts à rayonnages dans lesquels des allées sont aménagées et dont la hauteur, mesurée du sol au sommet des marchandises sur l'étagère la plus haute, est supérieure à 7,50 m; f Constructions mobilières: Constructions édifiées pour une durée limitée (telles que les baraques, les conteneurs, les tentes et les chapiteaux, les cabanes et les stands). 3 Géométrie du bâtiment: a Bâtiments de faible hauteur: hauteur totale 11 m au maximum; b Bâtiments de moyenne hauteur: hauteur totale 30 m au maximum; c Bâtiments élevés: hauteur totale de plus de 30 m; d Bâtiments de taille réduite: - bâtiments de faible hauteur; - 2 niveaux au maximum hors terre; - 1 niveau souterrain au maximum; - surface totale de tous les niveaux : 600 m 2 au maximum soussols inclus; - pas d utilisation pour y faire dormir des personnes, à l exception d un appartement; - pas d utilisation comme crèche; - locaux recevant un nombre important de personnes uniquement au rez-de-chaussée; 8
9 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr e Bâtiments annexes: constructions d'un seul niveau et d'une surface au sol de 150 m 2 au maximum, qui ne sont pas destinées à recevoir des personnes de façon durable, ne sont équipées d'aucun foyer ouvert et où l'on n'entrepose pas de matières dangereuses en quantité significative (par exemple abris pour véhicules, garages, cabanons de jardin, abris pour petits animaux et petits entrepôts). 4 Nombre des niveaux: sont considérés pour la protection incendie tous les niveaux complets à partir du rez-de-chaussée, les combles et les attiques. Les niveaux dont les murs extérieurs se trouvent pour plus de 50 % sous le niveau du terrain sont considérés comme souterrains. Les demi-étages qui couvrent plus de 50 % de la surface au sol du bâtiment sont considérés comme des niveaux complets. 5 Matériaux et éléments de construction soumis aux exigences de protection incendie: les matériaux et les éléments de construction conformément aux prescriptions de protection incendie correspondent à la définition du produit de construction selon l article 2, lit. 1 de la loi fédérale sur les produits de construction (n 933.0). Il en est de même pour les équipements. Art. 14 Mise sur le marché et utilisation des produits de protection incendie Entreprises et personnes spécialisées dans la protection incendie 1 L admission sur le marché des produits de construction et leur mise à disposition conformément à la loi fédérale sur les produits de construction et à ses dispositions d application sont du ressort de la Confédération. 2 L'autorité de protection incendie statue sur l'aptitude à l'emploi des produits de protection incendie dans les bâtiments et autres ouvrages, sur les méthodes de preuves en protection incendie et sur la reconnaissance des entreprises et des personnes spécialisées de la protection incendie. 3 Pour statuer sur l utilisation des produits de protection incendie, l'autorité de protection incendie s'appuie sur les preuves suivantes: a pour les produits de construction recensés dans une norme européenne harmonisée ou ayant fait l objet d une évaluation technique européenne : déclarations de performance concernant les exigences fonctionnelles de la «sécurité en cas d'incendie», conformément à la loi sur les produits de construction; b pour tous les autres produits attestations d essai, certificats et attestations de conformité d organismes de contrôle et de certification accrédités ainsi que le répertoire de la protection incendie de l AEAI. 4 Toute personne souhaitant faire procéder à la reconnaissance AEAI ou au renseignement technique AEAI d un produit de protection incendie et à une inscription dans le répertoire de la protection incendie de l AEAI, peut en faire la demande auprès de l AEAI. 9
10 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE Art. 15 Marquage des produits de protection incendie Lorsque, selon l article 14. al. 3b, l'utilisation de produits de protection incendie reconnus par l'aeai est soumise à l'obligation d'y apposer un marquage, celui-ci doit être durable et facilement reconnaissable même après leur montage ou leur installation. Art. 16 Produits de protection incendie sans preuve ni reconnaissance AEAI L'autorité de protection incendie décide de l'utilisation des produits de protection incendie sans preuves ou reconnaissance AEAI tant que leur aptitude à l'emploi est démontrée par l'expérience, l'état de la technique, des résultats d'essais ou des calculs selon des méthodes reconnues. B DEVOIRS GÉNÉRAUX Art. 17 Devoir d'assurance qualité 1 Toutes les personnes concernées doivent garantir, pendant toute la vie du bâtiment ou de l ouvrage, une assurance qualité efficace de la protection incendie. 2 L assurance qualité doit reposer sur les critères de détermination des exigences de protection incendie, ainsi que sur les équipements de protection incendie et les méthodes de preuves employées. 3 Les mesures d assurance qualité en protection incendie doivent être contrôlées régulièrement et adaptées si nécessaire. Art. 18 Devoir de documentation 1 Au moment de prendre possession d'un bâtiment ou d'un ouvrage, les propriétaires doivent recevoir tous les documents leur permettant d'en assurer l'entretien sur le plan de la protection incendie. 2 Lors de modifications importantes, les documents concernés doivent être tenus à jour par les propriétaires et les exploitants. Art. 19 Devoir de diligence 1 Il faut se comporter de manière à éviter les incendies et les explosions avec le feu et les flammes nues, la chaleur, l'électricité et les autres formes d'énergie, les matières inflammables ou explosibles, ainsi qu'avec les machines, les appareils, etc.. 2 Les propriétaires et les exploitants de bâtiments et d'autres ouvrages veillent à garantir la sécurité des personnes et des biens. Art. 20 Devoir d'entretien Les propriétaires et les exploitants des bâtiments et des autres ouvrages doivent entretenir les équipements de protection et de défense incendie ainsi que les installations techniques, conformément aux prescriptions, et garantir leur fonctionnement en tout temps. Art. 21 Devoir de surveillance Celui qui a la charge d'autres personnes doit veiller à ce qu'elles soient formées et agissent avec les précautions nécessaires. Art. 22 Devoir de vigilance Toute personne qui découvre un incendie ou ses signes précurseurs doit alerter immédiatement les sapeurs-pompiers et les personnes en danger. 10
11 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr C CONSTRUCTION 1 Matériaux de construction Art. 23 Définition Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux utilisés dans la construction et l'aménagement des bâtiments, ouvrages et éléments de construction et qui sont soumis à des exigences sur le plan de la réaction au feu. Art. 24 Essais et classification Les matériaux de construction sont classés sur la base d'essais normalisés ou d'autres procédures reconnues par l'aeai. Les critères déterminants sont en particulier la réaction au feu, la densité de fumée, la formation de gouttelettes ou de particules enflammées et la corrosivité. Art. 25 Utilisation Les matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s'ils ne conduisent pas à une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants: a la réaction au feu et la densité de fumée, la formation de gouttes en fusion et la chute d'éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de gaz d incendie dangereux; b le mode et l'ampleur de l'utilisation; c le nombre d'occupants; d la géométrie du bâtiment; e le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu. 2 Éléments de construction Art. 26 Définition Sont considérées comme éléments de construction toutes les parties d'un ouvrage soumises à des exigences sur le plan de la résistance au feu. Art. 27 Essais et classification 1 Les éléments de construction sont classés sur la base d'essais normalisés ou d'autres procédés reconnus par l'aeai. Est notamment déterminante la durée de résistance au feu par rapport aux critères de capacité de charge, d'étanchéité et d'isolation thermique. 2 Lorsque la sécurité l'exige, les éléments de construction doivent être réalisés en matériaux RF1. 3 Distances de sécurité incendie Art. 28 Définition Sont considérées comme distances de sécurité incendie entre les bâtiments et les autres ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection incendie suffisante. 11
12 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE Art. 29 Dimensionnement Les distances de sécurité doivent être fixées de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte. Art. 30 Distances de sécurité incendie insuffisantes Lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d'un incendie. 4 Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu Art. 31 Définitions 1 Est considéré comme système porteur des bâtiments et des autres ouvrages l'ensemble des éléments de construction et des assemblages nécessaires pour supporter et répartir les charges ainsi que pour assurer la stabilité. 2 Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments et d'autres ouvrages séparées entre elles par des éléments de construction résistant au feu. 3 Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu sont par exemple les murs coupe-feu, les parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Ils doivent limiter la propagation du feu, de la chaleur et des fumées. Art. 32 Résistance au feu 1 La résistance au feu des systèmes porteurs et des éléments de construction formant compartiment coupe-feu doit être fixée de manière à garantir la sécurité des personnes et la lutte contre le feu, ainsi qu'à empêcher la propagation d'incendies à d'autres compartiments coupe-feu pendant le laps de temps défini. Sont notamment déterminants: a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu; b la géométrie des bâtiments; c la totalité des charges thermiques mobilières et immobilières existantes. 2 Les installations d'extinction peuvent être prises en considération pour déterminer la résistance au feu du système porteur et des parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, ainsi que l'étendue admissible des compartiments coupe-feu. 3 La durée de résistance au feu des éléments de construction formant compartiment coupe-feu doit être d'au moins 30 minutes. Art. 33 Preuves Sur demande de l'autorité de protection incendie, la résistance au feu des systèmes porteurs et des éléments de construction formant compartiment coupe-feu doit être attestée par des essais ou par le calcul. 12
13 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr Art. 34 Critères de réalisation Le compartimentage coupe-feu des bâtiments et des autres ouvrages est réalisé en fonction de leur type de construction, de leur situation, de leur étendue, de la géométrie du bâtiment et de leur affectation. 5 Voies d'évacuation et de sauvetage Art. 35 Définitions 1 Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté, depuis n'importe quel endroit du bâtiment ou de l'ouvrage, pour rejoindre un lieu sûr à l air libre ou dans le bâtiment. 2 Est considéré comme voie de sauvetage le chemin le plus court vers n'importe quel endroit des bâtiments ou des ouvrages où les sapeurspompiers et les équipes de sauvetage doivent intervenir. Les voies d'évacuation peuvent servir de voie de sauvetage. 3 Si les voies d'évacuation et de sauvetage horizontales et verticales ne sont pas séparées par une fermeture coupe-feu, les voies d'évacuation et de sauvetage horizontales sont soumises aux mêmes exigences que les voies d'évacuation et de sauvetage verticales. Art. 36 Disposition 1 Les voies d'évacuation et de sauvetage doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière à ce qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Sont notamment déterminants: a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu; b la géométrie des bâtiments; c le nombre d'occupants. 2 Dans le cadre de questions particulières liées aux exigences des voies d'évacuation, il est possible, en accord avec l'autorité de protection incendie, pour des zones spécifiques d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage de recourir à des méthodes de calcul. Art. 37 Dégagement 1 Les voies d'évacuation et de sauvetage peuvent servir de voies de communication. Elles doivent toujours rester dégagées et utilisables en toute sécurité. À l'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne doivent pas servir à d'autres usages. 2 En fonction de leur affectation et du nombre de niveaux, les cages d'escalier doivent être équipées d'installations d'extraction de chaleur et de fumée donnant directement sur l'extérieur. Art. 38 Signalisation, éclairage de sécurité 1 En fonction du nombre d occupants et de l affectation, les bâtiments, les autres ouvrages ou les compartiments coupe-feu doivent être équipés de signalisations des voies d'évacuation ou de sauvetage et des issues correctement dimensionnées, ainsi que d'éclairages et d'alimentations électriques de sécurité. 2 L'éclairage de sécurité doit permettre de parcourir les locaux et les voies d'évacuation en toute sécurité, et de trouver facilement les issues. 13
14 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE D ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE Art. 39 Définition Les équipements de protection incendie sont constitués notamment: a des dispositifs d'extinction tels que les postes incendie, les extincteurs portatifs, les installations d'extinction et de refroidissement spéciales; b des installations de détection d'incendie; c des installations sprinklers; d des installations d'extraction de fumée et de chaleur; e des systèmes de mise en surpression; f des systèmes de protection contre la foudre; g des éclairages de sécurité et des alimentations de sécurité; h des ascenseurs pour sapeurs-pompiers; i j des dispositions de protection contre les explosions; des asservissements incendie. Art. 40 Fonction Les équipements de protection incendie visent à: a alerter les personnes en danger et si nécessaire les sapeurspompiers; b signaler les voies d'évacuation; c limiter ou empêcher les incendies et les explosions; d assurer et faciliter la défense incendie; e limiter la propagation des fumées et de la chaleur, et assurer le désenfumage. Art. 41 Nécessité Les bâtiments, les ouvrages, les compartiments coupe-feu et les zones de cantonnement des fumées doivent être pourvus d'équipements de protection incendie suffisamment dimensionnés. Sont notamment déterminants: a le nombre d'occupants; b la géométrie du bâtiment et le nombre de niveaux; c le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments et des autres ouvrages ainsi que les compartiments coupefeu et les zones de cantonnement des fumées. 14
15 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr Art. 42 Concept «installation d'extinction» Les concepts de protection incendie avec installation d'extinction ne peuvent reposer que sur des installations d'extinction à eau fixes reconnues par l AEAI et satisfaisant aux exigences suivantes: a elles doivent se mettre en marche automatiquement; b elles doivent protéger tout le compartiment coupe-feu; c elles doivent avoir la même efficacité qu'une installation sprinklers; d le temps de fonctionnement minimal doit correspondre à la durée de résistance au feu du système porteur, mais au minimum à 30 minutes. Art. 43 Réalisation et état de fonctionnement 1 Les équipements de protection incendie doivent être conformes à l'état de la technique et être conçus, dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps. 2 Les installations sprinklers et les installations de détection d'incendie obligatoires en vertu des prescriptions de protection incendie doivent subir un contrôle de réception ainsi que des contrôles périodiques effectués par un organisme reconnu par l'autorité de protection incendie. E DÉFENSE INCENDIE Art. 44 Accès pour les sapeurspompiers Les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Art. 45 Concepts d alarme et d'intervention Pour les bâtiments où il existe un danger d'incendie accru, il faut s'assurer que les sapeurs-pompiers puissent être alertés et intervenir rapidement, par exemple en concevant des dossiers d'intervention des sapeurs-pompiers, des concepts d'alarme et d'intervention, etc.. Art. 46 Sapeurs-pompiers d'entreprise Si l'autorité de protection incendie l'exige, les exploitations à risque élevé d'incendie, avec mise en danger accrue des personnes, ou qui sont difficilement accessibles aux interventions des sapeurs-pompiers, doivent mettre sur pied un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise. F INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT Art. 47 Définition Les installations techniques sont constituées notamment: a des installations thermiques et réfrigérantes; b des installations aérauliques; c des installations de transport; d des installations électriques. 15
16 1-15fr NORME DE PROTECTION INCENDIE Art. 48 Réalisation et état de fonctionnement 1 Les installations techniques doivent être conçues et réalisées de manière à garantir un fonctionnement sans danger, correspondant aux prescriptions, et à limiter les dommages en cas de dérangement. 2 Elles doivent être conformes à l'état de la technique et résister aux sollicitations thermiques, chimiques et mécaniques susceptibles de s'exercer sur elles. G MATIÈRES DANGEREUSES Art. 49 Définition Sont considérées comme dangereuses sur le plan de la protection incendie les matières et les préparations susceptibles de provoquer un incendie, ainsi que celles qui présentent un danger particulier pour l'être humain, l'animal ou l'environnement en cas d'incendie ou d'explosion. Art. 50 Classification Les matières dangereuses sont classifiées en fonction de leur comportement au feu et à l'explosion, et d'après les risques qu'elles constituent pour les personnes, l'animal et l'environnement. Cette classification détermine les mesures à prendre. Art. 51 Mesures de protection 1 Pour l'entreposage et la manipulation des matières dangereuses, il faut prendre des mesures de protection en vue d'empêcher les incendies et les explosions ou de limiter leurs effets. 2 Les mesures de protection sont déterminées par le type et la quantité des matières, des fûts, des récipients et des matériaux de conditionnement utilisés. Art. 52 Séparation des matières Les matières qui pourraient entrer en réaction entre elles de manière dangereuse, celles qui présentent un comportement au feu particulier ou celles qui peuvent mettre en danger les personnes à cause de leurs propriétés en cas d'incendie doivent être placées dans des compartiments coupe-feu séparés et aménagés en conséquence. Art. 53 Locaux et zones particuliers La classification des locaux et la définition des zones d'après leur danger d'incendie et d'explosion sont notamment déterminées par la nature et la quantité des gaz, poussières ou vapeurs inflammables, ainsi que par leur fréquence et la durée de leur présence. Art. 54 Fûts Les fûts, les récipients et les emballages doivent posséder une résistance mécanique, thermique et chimique répondant aux contraintes de l'exploitation. Ils doivent être conçus de manière à garantir un stockage et un transport sûrs des matières. H MESURES ORGANISATIONNELLES DE PROTECTION INCENDIE Art. 55 But Les propriétaires et exploitants sont responsables du fait que soient prises toutes les mesures nécessaires, sur le plan de l'organisation et du personnel, pour garantir une sécurité incendie suffisante. 16
17 NORME DE PROTECTION INCENDIE 1-15fr Art. 56 Chargés de sécurité 1 Lorsque le danger d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou la grandeur de l'exploitation l'exigent, il faut désigner et former un chargé de sécurité en protection incendie relevant directement du propriétaire ou de la direction de l'entreprise. 2 Pour les projets de transformation, de rénovation ou de réaffectation sans interruption de l'exploitation, il convient de désigner un chargé de sécurité incendie pour la phase de construction lorsque le danger d'incendie, le nombre de personnes durant l'occupation, le type et la taille de l'établissement l'exigent. Art. 57 Concepts de protection incendie Lorsque le danger d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou la grandeur des bâtiments ou autres ouvrages et des exploitations l'exigent et si l'autorité de protection incendie le demande, il faut établir des concepts de protection incendie et des plans de protection incendie. Art. 58 Sécurité sur les chantiers Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des bâtiments et des ouvrages doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d'incendie et d'explosion accru occasionné par l'activité du chantier. Art. 59 Décorations Les décorations ne doivent pas conduire à une augmentation inadmissible du danger d'incendie. Elles ne doivent pas mettre en danger les personnes et ne pas entraver les voies d'évacuation. I APPLICATION Art. 60 Surveillance et contrôles 1 L'autorité de protection incendie veille au respect des prescriptions de protection incendie ; elle examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier qu'ils sont complets, compréhensibles et plausibles. 2 En matière de sécurité incendie, elle soutient les propriétaires et les exploitants dans l exercice de leurs responsabilités. 3 Elle peut contrôler des bâtiments et des ouvrages et peut déléguer des tâches à des tiers (services ou personnes spécialisés). J DISPOSITION FINALE Art. 61 Entrée en vigueur 1 La présente norme de protection incendie, déclarée obligatoire le 18 septembre 2014 par l'organisme chargé d'appliquer l Accord intercantonal sur l élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), entre en vigueur le 1 er janvier Elle revêt un caractère obligatoire dans tous les cantons. 2 Elle remplace la norme de protection incendie du 26 mars
Utilisation des produits de construction dans la protection incendie
Utilisation des produits de construction dans la protection incendie Michael Binz, responsable du département Protection incendie Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, Berne
Documentation de protection incendie Immobilier
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS armasuisse Immobilier Instruction technique (tv) Documentation de protection incendie Immobilier ID du document:

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61