Source: http://docplayer.org/15260869-Energieverordnung-des-kantons-graubuenden-bev.html
Timestamp: 2018-12-10 20:30:42+00:00

Document:
Energieverordnung des Kantons Graubünden (BEV) - PDF
Download "Energieverordnung des Kantons Graubünden (BEV)"
1 80.0 Energieverordnung des Kantons Graubünden (BEV) Vom. Oktober 00 (Stand. Januar 0) Von der Regierung beschlossen am. Oktober 00. Allgemeine Bestimmungen Art. Zweck Diese Verordnung legt die Massnahmen fest, welche getroffen werden, um die Zielsetzungen des kantonalen Energiegesetzes ) zu erreichen. Art. Definitionen Die Begriffsdefinitionen in Artikel EnV ) sowie in Ziffer ("Verständigung") der Norm SIA ) 80/, Ausgabe 009, finden analoge Anwendung. Art. Stand der Technik, Fachnormen und Vollzugshilfen Die gemäss dieser Verordnung notwendigen energetischen und raumlufthygienischen Massnahmen sind nach dem Stand der Technik zu planen und auszuführen. Soweit Gesetz und Verordnung nichts anderes bestimmen, gelten als Stand der Technik die Anforderungen und Rechenmethoden der geltenden Normen, Empfehlungen und Vollzugshilfen der Fachorganisationen, der EnDK ) und EnFK 5). Diese werden regelmässig von der zuständigen Behörde bezeichnet und publiziert. Die nachfolgenden Fachnormen umschreiben den neusten Stand der Technik: a) Norm SIA 80 "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau", Ausgabe 999; b) Norm SIA 80/ "Thermische Energie im Hochbau", Ausgabe 009; c) Norm SIA 8/ "Lüftungs- und Klimaanlagen Allgemeine Grundlagen und Anforderungen", Ausgabe 007; d) * ) BR ) Energieverordnung, SR 70.0 ) Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein ) Konferenz Kantonaler Energiedirektoren 5) Konferenz Kantonaler Energiefachstellen * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
2 80.0 e) Norm SIA 8/ "Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen", Ausgabe 009; f) Norm SIA 8.0 "Heizungsanlagen in Gebäuden Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast", Ausgabe 00; g) Norm SIA 6/ "Kennzahlen für die Gebäudetechnik Bauteilabmessungen, Bezugsgrössen und Kennzahlen für die Bauphysik", Ausgabe 007; h) * SIA Merkblatt 0 "Standard-Nutzungsbedingungen für Energie- und Gebäudetechnik", Ausgabe 006; i) * Merkblatt SIA 08 "Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik", Ausgabe 00. Vollzugshilfen der EnDK und EnFK sind im Anhang aufgeführt.. Energiekonzepte Art. Zielerreichung Der Stand der Zielerreichung wird durch das Amt für Energie und Verkehr anhand eines Energiemonitorings ermittelt. Dieses beinhaltet die jährliche Auswertung der energetischen Veränderungen im Bereich der Wohnbauten, namentlich in Bezug auf Energieverbrauch und verwendete Energieträger. Als Grundlage für das Energiemonitoring dienen insbesondere die mit den Baugesuchen eingereichten Energiedaten. Es werden nur bewilligte Bauvorhaben berücksichtigt. Das Amt für Energie und Verkehr bezeichnet die mit dem Baugesuch einzureichenden Energiedaten. Art. 5 Kommunale Energiekonzepte Die Vorgaben für kommunale Energiekonzepte werden vom Amt für Energie und Verkehr in einer Vollzugshilfe festgelegt.. Kantonale Massnahmen.. VORSCHRIFTEN... Anwendungsbereich Art. 6 Anforderungen Die Anforderungen dieser Verordnung gelten bei: a) Neubauten, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden;
3 80.0 b) Umbauten und Umnutzungen von bestehenden Gebäuden, welche beheizt, belüftet, gekühlt oder befeuchtet werden, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind; c) Installationen neuer haustechnischer Anlagen zur Aufbereitung und Verteilung von Wärme, Kälte, Warmwasser und Raumluft, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind; d) Erneuerung, Umbau oder Änderung haustechnischer Anlagen, auch wenn diese Massnahmen baurechtlich nicht bewilligungspflichtig sind. Mit Ausnahme von Bagatellfällen gelten Anbauten und neubauartige Umbauten, wie Auskernungen und dergleichen als Neubauten und haben die Anforderungen für Neubauten zu erfüllen. Die zuständige Behörde kann die Anforderungen in den Fällen von Absatz Litera b bis d reduzieren, wenn dadurch ein öffentliches Interesse besser geschützt werden kann.... Wärmeschutz von Gebäuden Art. 7 Anforderungen und Nachweis winterlicher Wärmeschutz Die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden richten sich ausser bei Kühlräumen, Gewächshäusern und Traglufthallen nach den nachfolgenden Absätzen. Für den Nachweis eines ausreichenden Wärmeschutzes sind in der Norm SIA 80/ "Thermische Energie im Hochbau", Ausgabe 009, zwei Verfahren definiert. Diese sind mit folgenden Einschränkungen anzuwenden: a) Einhaltung von Einzelanforderungen an die Wärmedämmung der einzelnen Teile der Gebäudehülle:. für Neubauten und für neue Bauteile bei Umbauten und Umnutzungen gelten die Anforderungen gemäss Anhang ;. für alle vom Umbau oder von der Umnutzung betroffenen Bauteile gelten die Anforderungen gemäss Anhang. b) Einhaltung einer Systemanforderung in Form eines spezifischen Heizwärmebedarfs:. die Berechnung der Anforderung erfolgt mit den Werten gemäss Anhang. Die für den Systemnachweis zu verwendenden Klimastationen für die einzelnen Gemeinden sind im Anhang 5 definiert. Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat alle Räume zu umfassen, die vom Vorhaben betroffene Bauteile aufweisen. Die vom Umbau oder von der Umnutzung nicht betroffenen Räume können ebenfalls in den Systemnachweis einbezogen werden. Der Heizwärmebedarf darf den in früher erteilten Baubewilligungen, direkt oder indirekt über Einzelanforderungen, geforderten Grenzwert nicht überschreiten.
4 80.0 Art. 8 Anforderungen und Nachweis sommerlicher Wärmeschutz Der sommerliche Wärmeschutz von Gebäuden ist nachzuweisen. Bei Räumen, die gekühlt werden oder gekühlt werden müssten, sind die Anforderungen an den g-wert, die Steuerung und die Windfestigkeit des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. Bei den anderen Räumen sind nur die Anforderungen an den g-wert des Sonnenschutzes nach dem Stand der Technik einzuhalten. Art. 9 Befreiung und Erleichterungen Erleichterungen von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Artikel 7 sind möglich bei: a) Gebäuden, die auf weniger als 0 C aktiv beheizt werden, ausgenommen Kühlräume; b) Kühlräumen, die nicht auf unter 8 C aktiv gekühlt werden; c) Gebäuden, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet ist (provisorische Gebäude). Von den Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Artikel 7 sind befreit: a) Umnutzungen, wenn damit keine Erhöhung oder Absenkung der Raumlufttemperaturen verbunden ist und somit keine höhere Temperaturdifferenz bei der thermischen Gebäudehülle entsteht. Von den Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle gemäss Artikel 8 sind befreit: a) Gebäude, deren Baubewilligung auf maximal drei Jahre befristet ist (provisorische Gebäude); b) Umnutzungen, wenn damit keine Räume neu unter Artikel 8 fallen; c) Vorhaben, für die mit einem anerkannten Rechenverfahren nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftreten wird. Art. 0 Kühlräume Bei Kühlräumen, die auf weniger als 8 C gekühlt werden, darf der mittlere Wärmezufluss durch die umschliessenden Bauteile pro Temperaturzone 5 W/m nicht überschreiten. Für die entsprechende Berechnung ist von der Auslegungstemperatur des Kühlraums einerseits und den folgenden Umgebungstemperaturen andererseits auszugehen: a) in beheizten Räumen: Auslegungstemperatur für die Beheizung b) gegen Aussenklima: 0 C c) gegen Erdreich oder unbeheizte Räume: 0 C Für Kühlräume mit weniger als 0 m³ Nutzvolumen sind die Anforderungen auch erfüllt, wenn die umschliessenden Bauteile einen mittleren U-Wert von U 0,5 W/m²K einhalten.
5 80.0 Art. Gewächshäuser und beheizte Traglufthallen Gewerbliche und landwirtschaftliche Gewächshäuser, in denen für die Aufzucht, Produktion oder Vermarktung von Pflanzen vorgegebene Wachstumsbedingungen aufrecht erhalten werden müssen, gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EnFK "Beheizte Gewächshäuser". Für beheizte Traglufthallen gelten die Anforderungen gemäss Empfehlung EnFK "Beheizte Traglufthallen".... Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie Art. Bei Neubauten und Erweiterungen Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebäuden (Aufstockungen, Anbauten und dergleichen) müssen so gebaut und ausgerüstet werden, dass höchstens 80 Prozent des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit nichterneuerbaren Energien gedeckt werden. Von den Anforderungen gemäss Absatz befreit sind Erweiterungen von bestehenden Gebäuden, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche weniger als 50 m² beträgt, oder wenn diese 0 Prozent der Energiebezugsfläche des bestehenden Gebäudeteiles und 000 m² nicht übersteigt. Art. Berechnungsregeln Der zulässige Wärmebedarf für Neubauten ergibt sich aus dem Grenzwert für den Heizwärmebedarf gemäss Artikel 7 und dem Wärmebedarf für Warmwasser entsprechend der Standardnutzung gemäss Norm SIA 80/, Ausgabe 009. Elektrizität wird mit dem Faktor gewichtet. Bei Gebäuden mit mechanischen Lüftungsanlagen kann bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs der effektive Energiebedarf für Lüftung inklusive Energiebedarf für Luftförderung eingesetzt werden. Der hygienisch notwendige Aussenluftvolumenstrom ist dabei zu gewährleisten. Art. Nachweis mittels Standardlösung Die Anforderung gemäss Artikel gilt als erbracht, wenn eine der folgenden Standardlösungen fachgerecht ausgeführt wird: a) Verbesserte Wärmedämmung:. U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0, W/m²K und U-Wert Fenster,0 W/m²K. b) Verbesserte Wärmedämmung, Komfortlüftung:. U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m²K und U-Wert Fenster,0 W/m²K.. Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung. 5
6 80.0 c) Verbesserte Wärmedämmung, Solaranlage:. U-Wert opake Bauteile gegen aussen 0,5 W/m²K und U-Wert Fenster,0 W/m²K.. Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens zwei Prozent der Energiebezugsfläche; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. d) Holzfeuerung, Solaranlage:. Holzfeuerung für Heizung.. Sonnenkollektoren für Wassererwärmung mindestens zwei Prozent der Energiebezugsfläche. Als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. e) Automatische Holzfeuerung:. Automatische Holzfeuerung für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig (insbesondere Pelletheizung). f) Wärmepumpe mit Erdsonde oder Wasser:. Elektrisch angetriebene Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonde oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grund- oder Oberflächenwasser als Wärmequelle, für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. g) Wärmepumpe mit Aussenluft:. Elektrisch angetriebene Aussenluft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist so auszulegen, dass der Wärmeleistungsbedarf für das ganze Gebäude und für die Wassererwärmung ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung erbracht werden kann. Maximale Vorlauftemperatur von 5 C für die Heizung. h) Komfortlüftung und Solaranlage:. Komfortlüftung mit Zuluft, Abluft und Wärmerückgewinnung.. Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens fünf Prozent der Energiebezugsfläche; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. i) Solaranlage:. Sonnenkollektoren für Heizung und Wassererwärmung mindestens sieben Prozent der Energiebezugsfläche; als Mass der Sonnenkollektorfläche gilt die Fläche von verglasten, selektiv beschichteten Absorbern. j) Abwärmenutzung:. Nutzung von Abwärme, namentlich Fernwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen, warme Fernwärme aus Abwasserreinigungsanlagen oder Abwärme aus Industrie; für Heizung und Wassererwärmung ganzjährig. k) Wärmekraftkopplung:. Wärmekraftkopplungsanlage mit einem elektrischen Wirkungsgrad von mindestens 0 Prozent für mindestens 70 Prozent des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser. 6
7 Anforderungen an haustechnische Anlagen Art. 5 Wärmeerzeugung Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel bei Neubauten mit einer Absicherungstemperatur von weniger als 0 C müssen die Kondensationswärme ausnützen können. Die gleiche Anforderung gilt beim Ersatz einer Wärmeerzeugungsanlage, soweit es technisch möglich und der Aufwand verhältnismässig ist. Art. 6 Wassererwärmer und Wärmespeicher Wassererwärmer sowie Warmwasser- und Wärmespeicher, für die nach Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, dürfen bezüglich allseitiger Wärmedämmung die Dämmstärken gemäss Anhang 6 nicht unterschreiten. Wassererwärmer sind für eine Betriebstemperatur von maximal 60 C auszulegen. Ausgenommen sind Wassererwärmer, deren Temperatur aus betrieblichen oder aus hygienischen Gründen höher sein muss. Die Installation einer neuen direkt-elektrischen Anlage zur Erwärmung des Brauchwarmwassers ist in Wohnbauten nur erlaubt, wenn a) das Brauchwarmwasser während der Heizperiode mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung erwärmt oder vorgewärmt wird oder b) das Brauchwarmwasser primär mittels erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird. Art. 7 Wärmeverteilung und -abgabe Die Vorlauftemperaturen für neue oder ersetzte Wärmeabgabesysteme dürfen bei der massgebenden Auslegetemperatur höchstens 50 C, bei Fussbodenheizungen höchstens 5 C betragen. Ausgenommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler sowie Heizungssysteme für Gewächshäuser und ähnliches, sofern diese nachweislich eine höhere Vorlauftemperatur benötigen. Folgende neue oder im Rahmen eines Umbaus neu erstellte Installationen inklusive Armaturen und Pumpen sind durchgehend mindestens mit den Dämmstärken gemäss Anhang 7 gegen Wärmeverluste zu dämmen: a) Verteilleitungen der Heizung in unbeheizten Räumen und im Freien; b) Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen und im Freien, ausgenommen Stichleitungen ohne Begleitheizungen zu einzelnen Zapfstellen; c) Warmwasserleitungen von Zirkulationssystemen oder Warmwasserleitungen mit Begleitheizungen in beheizten Räumen; d) Warmwasserleitungen vom Speicher bis zum Verteiler (inkl. Verteiler). 7
8 80.0 In begründeten Fällen wie namentlich bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, bei maximalen Vorlauftemperaturen von 0 C und bei Armaturen, Pumpen und dergleichen können die Dämmstärken reduziert werden. Die angegebenen Dämmstärken gelten für Betriebstemperaturen bis 90 C, bei höheren Betriebstemperaturen sind die Dämmstärken angemessen zu erhöhen. Bei erdverlegten Leitungen dürfen die UR-Werte gemäss Anhang 8 nicht überschritten werden. 5 Beim Ersatz des Wärmeerzeugers sind frei zugängliche Leitungen den Anforderungen gemäss Absatz anzupassen, soweit es die örtlichen Platzverhältnisse zulassen. 6 In beheizten Räumen sind Einrichtungen zu installieren, die es ermöglichen, die Raumlufttemperatur einzeln einzustellen und selbsttätig zu regeln. Ausgenommen sind Räume, die überwiegend mittels träger Flächenheizungen mit einer Vorlauftemperatur von höchstens 0 C beheizt werden. Art. 8 Abwärmenutzung Im Gebäude anfallende Abwärme, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie aus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Art. 9 Lüftungstechnische Anlagen Lüftungstechnische Anlagen mit Aussenluft und Fortluft sind mit einer Wärmerückgewinnung auszurüsten, welche einen Temperatur-Änderungsgrad nach dem Stand der Technik aufweist. Einfache Abluftanlagen von beheizten Räumen sind entweder mit einer kontrollierten Zuführung der Ersatzluft und einer Wärmerückgewinnung oder einer Nutzung der Wärme der Abluft auszurüsten, sofern der Abluftvolumenstrom mehr als 000 m³/h und die Betriebsdauer mehr als 500 h/a beträgt. Dabei gelten mehrere getrennte einfache Abluftanlagen im gleichen Gebäude als eine Anlage. Die Luftgeschwindigkeiten dürfen in Apparaten, bezogen auf die Nettofläche, m/s und im massgebenden Strang der Kanäle folgende Werte nicht überschreiten: a) bis 000 m³/h: m/s b) bis 000 m³/h: m/s c) bis 000 m³/h: 5 m/s d) bis m³/h: 6 m/s e) über m³/h: 7 m/s Grössere Luftgeschwindigkeiten sind zulässig, wenn mit einer fachgerechten Energieverbrauchsrechnung nachgewiesen wird, dass kein erhöhter Energieverbrauch auftritt, ebenso bei weniger als 000 Jahresbetriebsstunden und wenn sie wegen einzelner räumlicher Hindernisse nicht vermeidbar sind. Lufttechnische Anlagen für Räume oder Raumgruppen mit wesentlich abweichenden Nutzungen oder Betriebszeiten sind mit Einrichtungen auszurüsten, die einen individuellen Betrieb ermöglichen. 8
9 80.0 Art. 0 Wärmedämmung von lüftungstechnischen Anlagen Luftkanäle, Rohre und Geräte von Lüftungs- und Klimaanlagen müssen je nach Temperaturdifferenz im Auslegungsfall und λ-wert des Dämmmaterials gemäss Anhang 9 gegen Wärmeübertragung (Wärmeverlust und Wärmeaufnahme) geschützt werden. In begründeten Fällen wie namentlich bei Kreuzungen, Wand- und Deckendurchbrüchen, wenig benutzten Leitungen mit Klappen im Bereich der thermischen Hülle sowie bei Platzproblemen bei Ersatz und Erneuerungen können die Dämmstärken reduziert werden. Art. Kühlen, Be- und Entfeuchten Die Installation neuer Anlagen sowie der Ersatz bestehender Anlagen für Kühlung, Be- und Entfeuchtung ist zulässig, wenn der elektrische Leistungsbedarf für die Medienförderung und die Medienaufbereitung inklusiver allfälliger Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung und Wasseraufbereitung 7 W/m² in Neubauten resp. W/m² in bestehenden Gebäuden nicht überschreitet. Bei Anlagen für die Komfortkühlung, welche nicht unter Absatz fallen, sind die Kaltwassertemperaturen und die Leistungszahlen für die Kälteerzeugung nach dem Stand der Technik auszulegen und zu betreiben. Bei Anlagen, welche nicht unter Absatz fallen, müssen die Auslegung und der Betrieb einer allfälligen Befeuchtung nach dem Stand der Technik erfolgen...5. Wärmenutzung bei Elektrizitätserzeugungsanlagen Art. Anforderungen Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen zur Notstromerzeugung sowie deren Betrieb für Probeläufe von höchstens 50 Stunden pro Jahr ist ohne Nutzung der im Betrieb entstehenden Wärme zulässig. Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit fossilen Brennstoffen ist nur zulässig, wenn die im Betrieb entstehende Wärme fachgerecht und vollständig genutzt wird. Ausgenommen sind Anlagen, die keine Verbindung zum öffentlichen Elektrizitätsverteilnetz haben. Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit erneuerbaren gasförmigen Brennstoffen ist nur zulässig, wenn die im Betrieb entstehende Wärme fachgerecht und weitgehend genutzt wird. Diese Anforderung gilt nicht, wenn nur ein beschränkter Anteil an nicht-landwirtschaftlichem Grüngut verwertet wird sowie keine Verbindung zum öffentlichen Gasverteilnetz besteht und diese auch nicht mit verhältnismässigem Aufwand hergestellt werden kann. Die Erstellung von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit erneuerbaren festen oder flüssigen Brennstoffen ist nur zulässig, wenn die im Betrieb entstehende Wärme fachgerecht und weitgehend genutzt wird. 9
10 Elektrische Energie in Hochbauten Art. Grenzwerte für den Elektrizitätsbedarf Für Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche von mehr als 000 m² muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf gemäss Norm SIA 80/ "Elektrische Energie im Hochbau", Ausgabe 006, für Beleuchtung E Li und entweder Lüftung E V oder Lüftung/Klimatisierung E VCH nachgewiesen werden. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon. Wird der Nachweis erbracht, dass der Zielwert der spezifischen Leistung für die Beleuchtung pli eingehalten wird, kann auf den Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts für den jährlichen Elektrizitätsbedarf der Beleuchtung verzichtet werden. Wird der Nachweis erbracht, dass der Grenzwert der spezifischen Leistung für die Lüftung pv eingehalten wird, kann auf den Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts für den jährlichen Elektrizitätsbedarf der Lüftung verzichtet werden. Auf den Nachweis für die Lüftung kann verzichtet werden, wenn die mechanisch belüftete Nettofläche weniger als 500 m² beträgt. Wird der Nachweis erbracht, dass der elektrische Leistungsbedarf für Lüftung/Klimatisierung für eine neue Anlage 7 W/m² oder für eine bestehende und sanierte Anlage W/m² oder kleiner ist, kann auf den Nachweis der Einhaltung des Grenzwerts für den jährlichen Elektrizitätsbedarf der Lüftung/Klimatisierung verzichtet werden...7. Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen Art. Heizungsarten Eine Heizung gilt als Zusatzheizung im Sinne von Artikel 0 Absatz Litera b des Gesetzes, wenn die Hauptheizung nicht den ganzen Leistungsbedarf decken kann. Notheizungen bei Wärmepumpen dürfen insbesondere für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur eingesetzt werden. Notheizungen bei handbeschickten Holzheizungen sind bis zu einer Leistung von 50 Prozent des Leistungsbedarfs zulässig. Frostschutzheizungen zur Vermeidung von Schäden an Anlagen stellen keine ortsfesten elektrischen Widerstandsheizungen im Sinne von Artikel 0 des Gesetzes dar. 0
11 80.0 Art. 5 Ausnahmen Auf begründetes Gesuch hin kann ausnahmsweise die Installation neuer oder der Ersatz bestehender ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen bewilligt werden, wenn die betroffene Baute abgelegen oder schlecht zugänglich ist und die Installation eines anderen Heizsystems technisch nicht möglich, wirtschaftlich nicht tragbar oder in Anbetracht der Gesamtumstände unverhältnismässig ist. Ausnahmen können insbesondere gewährt werden bei: a) Bergbahnstationen b) Alphütten c) Bergrestaurants d) Schutzbauten e) provisorischen Bauten..8. Grossverbraucher Art. 6 Zumutbare Massnahmen Die aufgrund einer Verbrauchsanalyse zu realisierenden Massnahmen sind für Grossverbraucher zumutbar, wenn sie dem Stand der Technik entsprechen sowie über die Nutzungsdauer der Investition wirtschaftlich und nicht mit wesentlichen betrieblichen Nachteilen verbunden sind. Art. 7 Vereinbarungen, Gruppen Die zuständige Behörde kann im Rahmen der vorgegebenen Ziele im Sinne von Artikel Absatz des Gesetzes mit einzelnen oder mit Gruppen von Grossverbrauchern mittel- und langfristige Verbrauchsziele vereinbaren. Dabei werden die Effizienz des Energieeinsatzes zum Zeitpunkt der Zielfestlegung und die absehbare technische und wirtschaftliche Entwicklung der Verbraucher mitberücksichtigt. Für die Dauer der Vereinbarung können diese Grossverbraucher von der Einhaltung der Artikel 9 bis des Gesetzes sowie Artikel bis und 6 bis dieser Verordnung entbunden werden. Die zuständige Behörde kann die Vereinbarung aufheben, wenn die Verbrauchsziele nicht eingehalten werden. * Grossverbraucher können sich zu Gruppen zusammenschliessen. Sie organisieren sich selber und regeln die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern.
12 Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung in Neubauten Art. 8 Ausrüstungspflicht bei wesentlichen Erneuerungen Bestehende Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für zehn oder mehr Nutzeinheiten sind bei einer Gesamterneuerung des Heizungs- und/oder des Warmwassersystems mit den Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung und Warmwasser auszurüsten. Bestehende Gebäudegruppen mit zentraler Wärmeversorgung für insgesamt zehn oder mehr Nutzeinheiten sind mit den Geräten zur Erfassung des Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszurüsten, wenn an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäudehülle zu über 75 Prozent saniert wird. Art. 9 Bauliche Anforderungen Bei Flächenheizungen ist für den Bauteil zwischen der Wärmeabgabe und der angrenzenden Nutzeinheit ein U-Wert von maximal 0,7 W/m²K einzuhalten. Art. 0 Abrechnung In Gebäuden und Gebäudegruppen, für welche eine Ausrüstungspflicht besteht, sind die Kosten für den Wärmeverbrauch (Heizenergie und allenfalls Warmwasser) zum überwiegenden Teil anhand des gemessenen Verbrauchs der einzelnen Nutzeinheiten abzurechnen. Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet werden, deren Konformität durch das Bundesamt für Metrologie METAS anerkannt wird. Für die Verteilung der Kosten sind die im Abrechnungsmodell des Bundesamtes für Energie formulierten Grundsätze einzuhalten. Art. Befreiung bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen Von der Ausrüstungs- und Abrechnungspflicht des Heizwärmeverbrauchs befreit sind Gebäude und Gebäudegruppen: a) deren installierte Wärmeerzeugerleistung (inklusive Warmwasser) weniger als 0 Watt pro m² Energiebezugsfläche beträgt; oder b) die den MINERGIE- oder einen vergleichbaren Standard einhalten.
13 Heizungen in Freien und Freiluftbäder Art. Ausnahmen für ortsfeste Heizungen im Freien Auf begründetes Gesuch hin können Ausnahmen von Artikel des Gesetzes für die Installation neuer sowie für den Ersatz und die Änderung bestehender ortsfester Heizungen im Freien bewilligt werden, wenn: a) die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachen oder der Schutz von technischen Einrichtungen den Betrieb einer Heizung im Freien erfordert; und b) bauliche Massnahmen (insbesondere. Überdachungen) und betriebliche Massnahmen (insbesondere Schneeräumungen) nicht ausführbar oder unverhältnismässig sind; und c) die Heizung im Freien mit einer temperatur- und feuchteabhängigen Regelung ausgerüstet ist. Art. Mobile Heizungen im Freien Um die Zulässigkeit des Betriebs zu bescheinigen, müssen mobile Heizungen gemäss Artikel Absatz des Gesetzes mit einer Vignette versehen sein. Der Betreiber kann bei der Gemeinde kostenlos eine Vignette beziehen, wenn er den verursachten CO-Ausstoss nachweislich kompensiert. Betreiber ohne Nachweis nach Artikel Absatz des Gesetzes können bei der Gemeinde eine Vignette kaufen. Der Preis wird durch das zuständige Departement festgelegt und entspricht den Kosten für die CO-Kompensation. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Vignetten erwerben die Gemeinden die erforderlichen Zertifikate. Das zuständige Departement regelt die Einzelheiten. Art. Beheizte Freiluftbäder Elektrische Wärmepumpen dürfen zur Beheizung von Freiluftbädern eingesetzt werden, wenn eine Abdeckung der Wasserfläche gegen Wärmeverluste vorhanden ist. Als Freiluftbäder im Sinne von Absatz gelten Wasserbecken mit einem Inhalt von mehr als 8 m³.... Zeitweise belegte Gebäude und Wohnungen Art. 5 Fernbedienung In neu erstellten Einfamilienhäusern, die nur zeitweise belegt sind, muss die Raumtemperatur mittels Fernbedienung (z.b. Telefon, Internet, SMS) auf mindestens zwei unterschiedlichen Niveaus regulierbar sein.
14 80.0 In neu erstellten Mehrfamilienhäusern, die nur zeitweise bewohnt sind, muss die Raumtemperatur für jede Einheit getrennt mittels Fernbedienung (z.b. Telefon, Internet, SMS) auf mindestens zwei unterschiedlichen Niveaus regulierbar sein. Das gleiche gilt beim Austausch des Wärmeerzeugers in Einfamilienhäusern oder bei der Sanierung des Heizverteilsystems in Mehrfamilienhäusern.... Kantonseigene Bauten Art. 6 Vorbildfunktion Neubauten haben den MINERGIE-P Standard, Ausgabe 009, oder einen vergleichbaren Standard zu erfüllen, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich tragbar ist. Wesentliche Um- und Anbauten haben den MINERGIE-Standard, Ausgabe 009, oder einen vergleichbaren Standard zu erfüllen, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich tragbar ist. Die kantonseigenen Bauten und technischen Anlagen sind energetisch fachgerecht zu betreiben und zu unterhalten. Das zuständige Departement erlässt entsprechende Weisungen, namentlich für die zu verwendenden Geräte, die Beleuchtung und die energetischen Anforderungen bei Beschaffungen. Art. 7 Wettbewerbe Bei Architekturwettbewerben für kantonale Bauten sind im Wettbewerbsprogramm Vorgaben für das energie- und umweltgerechte Bauen aufzunehmen. Bei der Beurteilung der eingereichten Projekte hat das Preisgericht zu prüfen, wie weit energeti - schen und ökologischen Aspekten Rechnung getragen wurde. Das Preisgericht hat eine entsprechende Wertung abzugeben... FÖRDERUNG Art. 8 Neubauten mit Vorbildcharakter An Neubauten und Ersatzneubauten mit Vorbildcharakter können Beiträge gemäss Artikel 8 des Gesetzes ausgerichtet werden, wenn sie die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen: a) der Heizwärmebedarf des Gebäudes liegt mindestens 0 Prozent unter dem Grenzwert der massgebenden Fachnorm bei Neubauten; b) das Gebäude ist mit einer effizienten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgerüstet; c) die Anforderungen der massgebenden Fachnorm an den Verbrauch von elektrischer Energie im Gebäude werden erfüllt; d) die Anforderungen der massgebenden Fachnorm an die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle werden erfüllt;
15 80.0 e) bei Luftheizungen beträgt der spezifische Wärmeleistungsbedarf höchstens 0 W/m² Energiebezugsfläche. Art. 9 Gebäudehülle Beiträge gemäss Artikel 9 des Gesetzes können ausgerichtet werden, wenn die wärmetechnische Sanierung der Gebäudehülle im Rahmen einer Gesamtsanierung erfolgt. Eine Gesamtsanierung liegt vor, wenn alle drei Hauptflächen eines Gebäudes (Fassade, Fenster, Dach/Estrichboden) gleichzeitig erneuert werden und die energetischen Anforderungen gemäss Anhang 0 erfüllen. Art. 0 Haustechnik Unter die beitragsberechtigten haustechnischen Anlagen für Raumwärme und Brauchwarmwasser gemäss Artikel 0 und des Gesetzes fallen namentlich Wärmepumpen und Holzfeuerungen. Einer gesonderten Regelung unterstehen thermische Solaranlagen und Wärmepumpenboiler. Bei Wärmeerzeugungsanlagen ist nur das Hauptheizsystem beitragsberechtigt. Die Heizleistung muss mindestens zu 75 Prozent mit erneuerbarer Energie erbracht werden. Als Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gelten insbesondere der Einbau oder Ersatz einer Komfortlüftungsanlage. Beiträge können unter der Voraussetzung ausgerichtet werden, dass zwei der drei Hauptflächen (Fassade, Fenster, Dach/Estrichboden) des betroffenen Gebäudes den Anforderungen gemäss Anhang entsprechen. 5 Als Voraussetzung für die Ausrichtung von Förderbeiträgen kann ein Nachweis über die Qualitätssicherung verlangt werden. Bei Anlagen mit einer Heizleistung von über 70 kw kann zusätzlich ein Qualitätsmanagement gefordert werden. Art. 0a * Luft-Wasser-Wärmepumpen Für Luft-Wasser-Wärmepumpen können Beiträge ausgerichtet werden, wenn die Voraussetzungen gemäss Artikel 0 erfüllt sind und die Anlagen an einem Standort mit einer Jahresmitteltemperatur von mehr als 7, C realisiert werden. Die Berechnung der Jahresmitteltemperatur gemäss Absatz erfolgt gestützt auf die Norm SIA 8/ und basierend auf den Meteodaten nach SIA Merkblatt 08 (Ausgabe 00). Befindet sich die Luft-Wasser-Wärmepumpe in einer im Anhang aufgeführten Gemeinde, kann der Gesuchsteller von der Pflicht zum Nachweis der Jahresmitteltemperatur befreit werden. Art. 0b * Bivalente Anlagen Für bivalent betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpen können Beiträge ausgerichtet werden, wenn die Voraussetzungen gemäss Artikel 0 erfüllt sind und die Anlagen eine hohe Energieeffizienz aufweisen. 5
16 80.0 Der Förderbeitrag bemisst sich am Anteil der durch die Wärmepumpe erzeugten Wärmemenge. Art. * Wärmeverbund Unter den Voraussetzungen von Artikel 0 können Beiträge an einen Wärmeverbund sowie an die jeweiligen Anschlüsse ausgerichtet werden. Erfolgt der Anschluss im Zuge der Neuerstellung oder Erweiterung eines Wärmeverbundes, so entfallen die Anforderungen von Artikel 0 Absatz. Beitragsberechtigt ist ein Wärmeverbund, wenn die Wärmeerzeugungsanlage eine Heizleistung von mindestens 70 kw erbringt und davon ein Anteil von mindestens 75 Prozent mit erneuerbarer Energie gedeckt wird. Erfolgt die Speisung des Wärmeverbundes mittels Abwärme einer Kehrichtverbrennungsanlage, muss die Heizleistung für die Ausrichtung von Beiträgen mindestens zu 50 Prozent mit erneuerbarer Energie erbracht werden. Massgebend für die Berechnung der Heizleistung ist nur der Wärmebezug bestehender Gebäude. Art. Bestehende Bauten und haustechnische Anlagen Bauten und haustechnische Anlagen gelten zur Bestimmung der Förderberechtigung als bestehend, wenn sie vor mehr als fünf Jahren erstellt worden sind. Art. Thermische Solaranlagen und Wärmepumpenboiler Beiträge gemäss Artikel 0 des Gesetzes können an thermische Solaranlagen und Wärmepumpenboiler zur Erzeugung von Brauchwarmwasser sowie zur Heizungsunterstützung ausgerichtet werden, unabhängig von der energetischen Qualität des betroffenen Gebäudes. Die Absorberfläche thermischer Solaranlagen hat mindestens m² zu betragen. Sie darf sieben Prozent der Energiebezugsfläche nicht übersteigen. Als Voraussetzung für die Ausrichtung von Förderbeiträgen kann ein Nachweis über die Qualitätssicherung verlangt werden. Art. Nutzungsgradverbesserungen Beiträge für Massnahmen an Anlagen in gewerblichen und industriellen Prozessen gemäss Artikel des Gesetzes können unter der Voraussetzung ausgerichtet werden, dass der Nutzungsgrad aufgrund technischer Verbesserungen um 5 Prozent erhöht wird. Art. 5 Beitragsrahmen Gemäss Artikel 8 des Gesetzes werden für Neubauten mit Vorbildcharakter Beiträge bis Franken ausgerichtet. 6
17 80.0 Gemäss Artikel 9 des Gesetzes werden für Massnahmen an der Gebäudehülle Beiträge bis Franken ausgerichtet. Gemäss Artikel 0 und des Gesetzes werden folgende Beiträge ausgerichtet: a) bei Massnahmen an haustechnischen Anlagen bis Franken; b) bei thermischen Solaranlagen und Wärmepumpenboiler bis Franken; c) * bei Wärmeverbünden bis Franken. Gemäss Artikel des Gesetzes werden an Nutzungsgradverbesserungen Beiträge bis Franken ausgerichtet. Art. 5a * CO-Wirkung der geförderten Massnahmen Erzielt eine vom Kanton finanziell geförderte Massnahme eine Wirkung in Form einer CO-Einsparung, so beansprucht der Kanton diese CO-Wirkung für die Abrechnung der Globalbeiträge gegenüber dem Bund. Die CO-Wirkung kann nicht aufgeteilt oder anderen Organisationen abgetreten werden. Art. 6 Vollzugsrichtlinien Das zuständige Departement legt die Einzelheiten der Förderprogramme fest... INFORMATION, BERATUNG, WEITERBILDUNG Art. 7 Aufgaben des AEV Das Amt für Energie und Verkehr veranlasst die Information der Öffentlichkeit in Energiefragen und gewährleistet eine Energieberatung sowie die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten gemäss Artikel des Gesetzes. Es berät die Gemeinden auf deren Verlangen beim Vollzug der Energiebestimmungen, beim Errichten und Betreiben von regionalen Energieberatungsstellen sowie ganz allgemein in Energiefragen.. Vollzug Art. 8 Zuständigkeiten Das zuständige Departement entscheidet über die Gewährung von Beiträgen nach den Förderbestimmungen des Gesetzes. Das zuständige Departement schliesst Zielvereinbarungen mit Grossverbrauchern ab und erlässt Anordnungen nach Artikel des Gesetzes, soweit nichts anderes bestimmt ist. * Die Zuständigkeit zur Durchführung von Verfahren nach dem V. Titel des Gesetzes, namentlich zur Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen, liegt in kantonalen Angelegenheiten beim Amt für Energie und Verkehr. * 7
18 80.0 Art. 9 Inhalt des Baugesuches Mit dem Baugesuch sind Energienachweise nach Massgabe der Vollzugshilfen im Anhang einzureichen. Das Baugesuch hat die für das Objekt relevanten energetischen Daten zur Ermittlung des erwarteten Energiebedarfs zu enthalten. Bei energetischen Sanierungen ist zudem die erwartete Veränderung des Energiebedarfs auszuweisen. Das zuständige Departement legt die Einzelheiten fest. Art. 50 Kommunale Vollzugsaufgaben Die Gemeinden führen nach Abschluss der bewilligten Arbeiten eine Abnahme durch. Sie können die in Artikel 9 verlangten Nachweise sowie ihre Feststellungen am Bau nachprüfen lassen. Der Gesuchsteller hat die von ihm verursachten Prüfkosten zu tragen. Beanstandete Mängel sind vom Eigentümer innert angemessener Frist auf eigene Kosten zu beheben. Art. 5 Erhebung der Datengrundlagen Die Baubewilligungsbehörden erfassen die ihnen von den Gesuchstellern gemäss Artikel 9 Absatz mitgeteilten energetisch relevanten Daten des Gebäudebestandes auf ihrem Gebiet. Sie leiten die erfassten Daten periodisch dem Amt für Energie und Verkehr weiter. Das zuständige Departement legt die Einzelheiten fest. Art. 5 Übertragung von Vollzugsaufgaben an Private Aufträge des Kantons an Dritte zwecks Übertragung von Vollzugsaufgaben, namentlich in den Bereichen Energiemonitoring, Prüfung von Fördergesuchen, Energieberatung sowie Aus- und Weiterbildung werden durch das Amt für Energie und Verkehr erteilt. Art. 5 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt auf den. Januar 0 in Kraft. 8
19 80.0 Änderungstabelle - Nach Beschluss Beschluss Inkrafttreten Element Änderung AGS Fundstelle Erlass Erstfassung Art. Abs., d) aufgehoben Art. Abs., h) geändert Art. Abs., i) geändert Art. 7 Abs. geändert Art. 0a eingefügt Art. 0b eingefügt Art. totalrevidiert Art. 5 Abs., c) geändert Art. 5a eingefügt Art. 8 Abs. geändert Art. 8 Abs. eingefügt - 9
20 80.0 Änderungstabelle - Nach Artikel Element Beschluss Inkrafttreten Änderung AGS Fundstelle Erlass Erstfassung - Art. Abs., d) aufgehoben - Art. Abs., h) geändert - Art. Abs., i) geändert - Art. 7 Abs geändert - Art. 0a eingefügt - Art. 0b eingefügt - Art totalrevidiert - Art. 5 Abs., c) geändert - Art. 5a eingefügt - Art. 8 Abs geändert - Art. 8 Abs eingefügt - 0
9. Verordnung zum Energiegesetz (EnVSO) Vom. August 00 (Stand. Januar 0) Der Regierungsrat des Kantons Solothurn gestützt auf Artikel 9 des eidgenössischen Energiegesetzes (EnG) vom 6. Juni 998 ) und auf

References: Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 50
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 7
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 8
 Art. 8
 Art. 7
 Art. 0
 Art. 0
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 8
 Art. 8