Source: http://m-therm.com/index.php?article_id=60&clang=5
Timestamp: 2017-08-19 09:23:32+00:00

Document:
m-therm | Consegna
Componenti generali dei prododtti
Avrete bisogno dei seguenti componenti, indipendentemente dal tipo di sistema di riscaldamento desiderato.
Dispositivo di controllo (600W/1200W) (No. Art.1166/1112) Dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento, trasforma la corrente a 230V in corrente a bassa tensione da 24V. Collegamenti per 8(1200W) o 4(600W) circuiti elettrici
Dispositivo di controllo premium (1200W) La variante Plug & Play del comando del riscaldamento. Sviluppato con un alloggiamento ridotto, materiali più leggeri e un principio di collegamento semplificato mediante spine codificatrici. Collegamenti per 8 circuiti di riscaldamento (1200W)
Termostato HT-08 (No. Art. 9001) Con il termostato HT-08 avrete un termostato liberamente programmabile per impostarvi il sistema di riscaldamento sulla base dei vostri desideri. Sia nei periodi di accensione dei termosifoni che quando intendete accendere il riscaldamento individualmente, potrete regolare la programmazione in modo del tutto flessibile secondo i vostri bisogni.
Kit di cavi (No. Art. 9018) Un kit di cavi contiene cavi di lunghezza seguente: 2×2m, 2×3m, 1×4m e 1×5m. In tutti i cavi si tratta di cavi a Y con due contatti e rampe a griglia bloccanti.
Sensore da pavimento Tutti i sistemi di riscaldamento che sono stati installati sul pavimento (Pavimento a posa flottante, integrata e riscaldamento a piastrella) vengono messi in sicurezza con un sensore della temperatura che impedisce la formazione di calore eccessivo nel pavimento.
Componenti specifiche per i prodotti
Di seguito sono elencati i componenti relativi ad ogni sistema di riscaldamento necessari per l'installazione.
Circuito per riscaldamento a parete (No. Art. 1081), Lunghezza 2070 mm, Larghezza 630 mm, Rendimento del circuito 150 Watt, Corrente nominale 24 Volt AC, accorciabile, placcatura su due lati con TNT per imbianchini, collegamento con un set di cavi M-therm Kabelset sul dispositivo di comando del riscaldamento M-Therm (max. 8 circuiti di riscaldamento).
Circuito per riscaldamento a pavimento (No. Art. 2040), Lunghezza 3.500 mm, Larghezza 630 mm, Rendimento del circuito 150 Watt, Corrente nominale 24 Volt AC, accorciabile, laminatura su due lati con pellicola PET, collegamento con un set di cavi M-therm Kabelset sul dispositivo di comando del riscaldamento M-Therm (max. 8 circuiti di riscaldamento)
Posa integrata
Circuito per riscaldamento a pavimento (No. Art. 2149), Lunghezza 3.500 mm, Larghezza 630 mm, Rendimento del circuito 150 Watt, Corrente nominale 24 Volt AC, accorciabile, placcatura su due lati con TNT per imbianchini, collegamento con un set di cavi M-therm Kabelset sul dispositivo di comando del riscaldamento M-Therm (max. 8 circuiti di riscaldamento)
Riscaldamento a piastrella
Circuito per riscaldamento a pavimento (No. Art. 3032), Lunghezza 2.070 mm, Larghezza 630 mm, Rendimento del circuito 150 Watt, Corrente nominale 24 Volt AC, accorciabile, laminatura su due lati con pellicola PET e TNT per imbianchini, collegamento con un set di cavi M-therm sul dispositivo di comando del riscaldamento M-Therm (max. 8 circuiti di riscaldamento)
Circuito per riscaldamento a soffitto (No. Art. 4044), Lunghezza 3.500 mm, Larghezza 630 mm, Rendimento del circuito 150 Watt, Corrente nominale 24 Volt AC, accorciabile, placcatura su due lati con TNT per imbianchini, collegamento con un set di cavi M-therm Kabelset sul dispositivo di comando del riscaldamento M-Therm (max. 8 circuiti di riscaldamento).

References: Art.1166
 Art. 9001
 Art. 9018
 Art. 1081
 Art. 2040
 Art. 2149
 Art. 3032
 Art. 4044