Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anhang_4_EnEV_Anforderungen_an_die_Dichtheit_und_den_Mindest-d141528,25.html
Timestamp: 2016-10-23 15:02:56+00:00

Document:
Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5) | Gesetze auf anwalt24.de
Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5) Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5...Anhang 5 EnEV, Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs...
Anhang 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel (zu § 5)
Anhang 4 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-9Normtyp: Rechtsverordnung 1.Anforderungen an außen liegende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster Außen liegende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster müssen den Klassen nach Tabelle 1 entsprechen. Tabelle 1 Klassen der Fugendurchlässigkeit von außen liegenden Fenstern, Fenstertüren und Dachflächenfenstern ZeileAnzahl der Vollgeschosse des GebäudesKlasse der Fugendurchlässigkeit nach DIN EN 12 207-1 : 2000-061bis zu 222mehr als 23 2.Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes Wird eine Überprüfung der Anforderungen nach § 5 Abs. 1 durchgeführt, so darf der nach DIN EN 13 829 : 2001-02 bei einer Druckdifferenz zwischen Innen und Außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezogen auf das beheizte Luftvolumen - bei Gebäuden - ohne raumlufttechnische Anlagen 3 h-1 und - mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1 nicht überschreiten. 3.Anforderungen an Lüftungseinrichtungen Lüftungseinrichtungen in der Gebäudehülle müssen einstellbar und leicht regulierbar sein. Im geschlossenen Zustand müssen sie der Tabelle 1 genügen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften Anforderungen an die Lüftung gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberührt. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn als Lüftungseinrichtungen selbsttätig regelnde Außenluftdurchlässe unter Verwendung einer geeigneten Führungsgröße eingesetzt werden.(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Oktober 2007 durch § 31 Satz 2 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519). Zur weiteren Anwendung s. § 29 der Verordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert durch die Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954).
Anhang 3 EnEV, Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (zu § 8 Abs. 1)…Anhang 5 EnEV, Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von…

References: § 5
 § 5
 § 5
 § 5
 § 5
 § 31
 § 29
 § 8