Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-46-de-abril-4-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_fb71efbfca4d01eae0430a01015101ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 15:56:22+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 46 DE 04 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:ORDENA HACER PÚBLICO UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL, “POR LA CUAL SE DEFINE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA ENERGÍA FIRME DE PLANTAS GEOTÉRMICAS”.
RESOLUCIÓN 46 DE 2014
“Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas geotérmicas””.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 599 de abril 4 de 2014, aprobó hacer público el proyecto de resolución, “por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas geotérmicas”,
ART. 1º—Hágase público el proyecto de resolución, “por la cual se define la metodología para determinar la energía firme de plantas geotérmicas”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en desarrollo de los objetivos y funcio­nes señalados, mediante la Resolución CREG 71 de 2006, adoptó la metodología para la remuneración del cargo por confiabilidad en el mercado mayorista de energía.
Los análisis para definir la metodología para la estimación de la energía firme de plantas geotérmicas se encuentran en el Documento CREG 024 del 4 de abril de 2014,
ART. 1º—Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (Enficc) de Plantas Geotérmicas. La energía firme para el cargo por confiabilidad de plantas geotérmicas despachadas centralmente se determinará así:
TR: Temperatura del Recurso geotérmico [ºC]
TA: Temperatura ambiente [ºC]
Los valores para ∝, ω, φ, δ, β, g se presentan en la siguiente tabla:
Tipo de planta geotérmica/ TR ∝ ω φ δ β g
90ºC<TR<170ºC 0.0034 -0.0025 -0.0094 -0.2 0.8 -2.2
140ºC<TR<=180ºC -0.0028 -0.00085 -0.0041 1.7 0.13 -174.4
180ºC<TR<=240ºC 0.0021 -0.00022 -0.0051 0.011 0.3 -27.8
240ºC<TR<=300ºC 0.0025 0.0033 -0.0065 -0.084 0.5 -27.8
c) Se obtiene la serie diaria de energía ENG agregando las ENG horaria para cada día de la serie histórica;
d) La Energía firme para el cargo por confiabilidad, ENFICC, será el mínimo valor de la serie histórica calculada en términos de kWh/día.
ART. 2º—Adición de los formatos 22 y 23 al numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 71 de 2006. Adiciónese el formato 22: Plantas geotérmicas y el formato 23: serie histórica de temperatura ambiente al numeral 5.2 del anexo 5 de la Resolución CREG 71 de 2006, el cual quedará así:
Nombre Temperatura del recurso geotérmico, TR [ºC] Flujo del recurso geotérmico, FREC [kg/s] IHF [%]
Planta Fecha Hora ºC
ART. 3º—Verificación de series de temperatura ambiente y parámetros de diseño TR y FREC. El Consejo Nacional de Operación, CNO, deberá expedir el protocolo para la verificación de las series de temperatura ambiente y la declaración de los parámetros de diseño TR y FREC.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución