Source: http://docplayer.cz/402249-Bezpecna-cinnost-na-elektrickych-zarizenich.html
Timestamp: 2017-07-21 23:11:52+00:00

Document:
Bezpečná činnost na elektrických zařízeních - PDF
Download "Bezpečná činnost na elektrických zařízeních"
1 Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech na EZ 5. Podmínky k zahájení a k práci na EZ 6. Kvalifikace osob dle vyhl. 50/1978 Sb. Seznam literatury 10/2006 doc.ing.václav Vrána, CSc. 12 1.Úvod - definice pojmů BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ (SCHOPNOST NEZPŮSOBIT ÚRAZ NEBO ŠKODU) závisí na dobrém technickém stavu ochran před správném zacházení (činnostech) při úrazem elektrickým proudem při - normálním provozu (od živých části) zážehem od - el. jiskry - el. oblouku obsluze elektrických zařízení práci na elektrických zařízeních - při jedné poruše (od neživých částí) - otepleného povrchu vodičů Definice : EZ jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie, (zahrnuje zdroje baterie, kondenzátory, akumulátory) Riziko kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví Elektrické riziko zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením el. energie z EZ Obsluha a práce na EZ zahrnuje všechny činnosti nutné k uvedení do chodu (např. úkony: spínání, ovládání, monitorování, údržba, i neelektrické práce ) Obsluha EZ - pracovní úkony spojené s provozem EZ, např. spínání, ovládání (místní, dálkové nebo ústřední), regulování, monitorování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů,synchronizování, prohlídka zařízení apod. Při obsluze: - se osoby zásadně dotýkají jen těch částí, které jsou k tomu určené. - musí být použity stanovené osobní ochranné prostředky (OOP), Pracoviště: Ochranný prostor (OP) prostor obklopující živé části (bez ochranných opatření není zajištěna izolační hladina ) Zóna přiblížení vymezený prostor vně ochranného prostoru D L DV Živá část Zóna přiblížení (ZP) D L vnější hranice OP D V vnější hranice ZP Ochranný prostor (OP) Obr. Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy Jmenovité napětí soustavy U N [kv] D L DV [mm] [mm] do 1 kv kv kv kv kv kv3 Druhy práce na EZ: - Pracovní činnost (možnost výskytu elektrického rizika) - Práce na EZ (elektrické práce)- zkoušení, měření, oprava, výměna, údržba,montáž a údržba - Neelektrické práce -práce v blízkosti EZ při kterých musí být dodrženy stanovená vzdálenost min. D L s ohledem na napěťovou soustavu, druh práce, použité zařízení, kvalifikaci osoby (jedná se např.o tyto stavební a jiné práce: lešenářské, instalační, práce se stavebními stroji, výkopy, čištění, natírání) - Práce pod napětím - osoba je ve styku s živými částmi, nebo zasahuje částmi těla nebo nářadím, zařízením a předměty se kterými pracuje do OP. Osoby musí být vhodně oblečeny, nemají mít na sobě kovové předměty (šperky, hodinky apod) a musí mít OOP a pomůcky. Musí se zohlednit okolní prostředí, v místech s nebezpečím požáru a výbuchu se mohou tyto práce vykonávat až po vyloučení nebezpečí. V případě blížící se bouřky nesmí být práce zahájeny ani prováděny (s výjimkou vnitřních prostor chráněných proti atmosférickým přepětím). Tyto práce mohou vykonávat: osoby poučené nebo znalé a až na některé práce osoby speciálně vyškolené. Práce pod napětím vyžadují použití pracovních postupů obsahujících návod na udržování nářadí, výstroje přístrojů v dobrém stavu včetně jejich ověření před započetím prací. - Práce v blízkosti živých částí osoba je uvnitř ZP nebo zasahuje částmi těla nebo nářadím, zařízením a předměty se kterými pracuje do zóny přiblížení, ale nezasahuje do OP. Pro odstranění možného nebezpečí musí být zajištěna ochrana kryty, přepážkami, zábranami tak, aby nemohlo dojít k dotyku živých částí a nemohlo být zasaženo do OP..Před zahájením prací musí být osoby poučeny a definována hranice - Práce na zařízení bez napětí (ani náboj, po ověření měřením), splnění požadavků: odpojení - úplné oddělení izolací nebo vzduchem, zabezpečení proti opětnému zapnutí, provedení uzemnění a zkratování, provedení ochranných opatření proti živým částem v blízkosti potřebná fyzická vzdálenost dle napětí). Tyto práce mohou vykonávat: osoby znalé a osoby poučené pod dozorem osoby znalé. Osoby: - osoba odpovědná za EZ (stav a provoz) v souladu s předpisy musí být v každé organizaci tato osoba určená 2. Osoby vykonávající činnosti na EZ Činnosti na elektrickém zařízení mohou podle náročnosti této činnosti vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Kvalifikace Vzdělání Praxe K nabytí kvalifikace je podle jejího stupně potřebná praxe, která závisí na odborném vzdělání v oboru elektrotechniky. Podle stupně své kvalifikace může pracovník na elektrickém zařízení vykonávat odpovídající činnost. Rozdělení osob dle jejich kvalifikace Osoby bez elektrotechnické kvalifikace. - řešeno ČSN : Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro EZ určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. Stručná anotace obsahu normy: - stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto zařízení. 34 - předepisuje bezpečnostní opatření pro zacházení s těmito zařízeními, která musí být obsahem dokumentace. Požadavky této normy je třeba pokládat za minimální. Netýkají se dokumentace vyžadované pro navrhování, provádění a rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů podle ČSN Osoby s elektrotechnickou kvalifikací (i minimální) dle souboru ČSN EN osoba znalá (vzdělání, znalosti, zkušenosti vyvarování se nebezpečí a vyhodnocení rizik) - osoba poučená (prokazatelné * poučení vyvarování se nebezpečí) * prokazatelně způsob činnosti kdy osoba provádějící školení, instruktáž, nebo zácvik musí toto prokázat podepsaným záznamem (školícím i školenými), obsahujícím předmět školení a musí být patrno, že poučovaná osoba obsahu poučení rozuměla - osoba seznámená (ani znalá, ani poučená) (Problematika odborné způsobilosti v elektrotechnice je rovněž řešena v zákoně č. 18/2004 Sb. v Příloze 2). 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem Zaváděním evropských norem a předpisů do naší legislativy vzniká často nová situace a odborná veřejnost není vždy o těchto otázkách dostatečně informována. Stejně je tomu i v případě norem týkajících se obsluhy a práce na elektrických zařízeních (EZ) osobami s minimální kvalifikací jako osoba seznámena. Do roku 2003 ČSN až až 2005 ČSN až 91 ( zrušeno k ) ČSN EN , 2 (12/03) TNI Od roku 2006 ČSN EN ČSN EN ed. 2, (10/05) TNI V roce 2003 byly v dané oblasti zavedeny do soustavy ČSN evropské normy EN ,-2 a současně bylo ke konci roku.2005 navrženo zrušení souboru ČSN až 91 obsahujících bezpečnostní opatření. Tyto nové normy již na rozdíl od zrušeného souboru norem neobsahují konkrétní postupy a způsoby zajištění bezpečnostních opatření. Jsou zde stanoveny požadavky na obsah průvodní technické dokumentace a předepsány bezpečnostní opatření pro zacházení s těmito zařízeními, která musí být v dokumentaci obsažena. Přestože uvedený soubor převzatých nových evropských norem nebyl zpracován pro níže uvedená elektrická zařízení: na letadlech a vznášedlech pohybujících se vlastní silou (podléhající mezinárodním leteckým zákonům,které jsou nadřazeny národním zákonům); na námořních lodích pohybujících se vlastní silou, nebo jsou pod velením kapitána (podléhající mezinárodním námořním zákonům, které jsou nadřazeny národním zákonům); na elektronických, telekomunikačních a informačních systémech; na elektronickém přístrojovém vybavení, řídících a automatických systémech; v uhelných nebo jiných dolech; na pobřežních těžebních zařízeních podléhajících mezinárodním námořním zákonům; na dopravních prostředcích; na elektrických trakčních systémech; při experimentální a výzkumné práci s elektřinou, doporučuje se tyto normy použit i pro tato zařízení za předpokladu, že pro ně nejsou vydána žádná jiná pravidla nebo postupy. 45 Stručný přehled obsahu normy ČSN EN ed. 2: 10/2005 Norma se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy EZ. První část normy obsahuje minimální požadavky platné pro všechny státy CENELEC a některé dodatečné přílohy zabývající se bezpečnou prací jsou uvedeny v části 2. V případě odlišnosti hledisek k národní legislativě mají přednost příslušná ustanovení národní legislativy před ustanoveními této normy!! 1. část normy je rozdělena do těchto kapitol: Rozsah platnosti Normativní odkazy Definice Základní principy Běžné provozní postupy Pracovní postupy Údržba V přílohách jsou uvedeny doporučené vzdušné vzdálenosti u pracovních postupů, dodatečné informace pro bezpečnou práci, národní specifika a doplňující definice. V normě jsou dále uvedeny kritéria pro vyhodnocení kvalifikace osob ( vzdělání, zkušenosti s práci na EZ, znalost zařízení včetně náhodných poruch, schopnost posouzení situace) a kvalifikační stupně v elektrotechnice, včetně jejich definice a stanovení možného rozsahu činnosti, které smějí vykonávat v návaznosti na stále platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb, Norma dále řeší oblasti organizace, dorozumívání, pracoviště, nářadí, výstroj, měření, zkoušení, revize, dokumentaci,údržbu a opravy. Všechny tyto oblasti obsahují požadavky, které musí být splněny. Pro každé EZ musí být v organizaci určená osoba odpovědná za toto EZ a pro prováděnou činnost musí být určen vedoucí práce. Technická normalizační informace - TNI :2005 : 10/2005 Tento komentář doplňuje a upřesňuje definice a některé termíny uvedené v normě. Příkladem je např. termín elektrické nebezpečí, který je v normě definován jako riziko zranění od EZ a v TNI je doplněn následujícím textem: Elektrické nebezpeční vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění těchto bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí. Komentář mimo jiné obsahuje: vazbu na číslování článků podle ČSN EN ed. 2:2005, aby byla zachována kontinuita mezi touto ČSN a komentářem (TNI), informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení, převzatá ze souboru ČSN až 91, jehož platnost skončila k ; tato ustanovení lze použít u těch článků ČSN EN ed. 2:2005, ve kterých je odvolání na národní legislativu nebo které mohou svými požadavky doplňovat, zpracování požadavků na zajišťování pracoviště pro práci na zařízení bez napětí, zpracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce bez napětí a v blízkosti zařízení pod napětím (Příkaz B ), zpracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce pod napětím (příkaz B PPN), zpracování zvětšených vzdáleností pro vnější hranici zóny přiblížení pro neelektrické činnosti mimo zónu přiblížení (převzaté údaje z ČSN ), poznatky získané při přípravě PNE Obsluha a práce na elektrických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, která vychází nejen z druhého vydání ČSN EN , ale i z ověřených poznatků souboru ČSN a stanovuje základní podmínky bezpečnosti při obsluze a práci na zařízení pro výrobu, distribučních soustav a přenosové soustavy. 56 4. Principy, provozní a pracovní postupy pro bezpečnou činnost na EZ je možno shrnout do následujících bodů. Hodnocení elektrického rizika (před započetím prací) Dostupnost dokumentace k elektrickému zařízení odpovídající skutečnému provedení Vyhodnocení kvalifikace osob (vzdělání, zkušeností, znalostí zařízení) Proškolení osob určených na práci z bezpečnostních a místních pracovních předpisů včetně poskytování první pomoci Dostatečná vybavenost pracovními pomůckami a OOP Určení vedoucího práce a informovanost odpovědné osoby pro dané EZ Označení pracoviště, Stanovení pracovního postupu závislosti na velikosti napětí a druhu prací a jeho schválení odpovědnou osobou Tyto požadavky platí všude tam, kde existuje elektrické riziko tj jak pro práce na EZ tak i pro práce neelektrického charakteru jako např. stavební práce v blízkosti elektrických vedení, Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí má být stanoveno následující: elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných EZ ; elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí; pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti; kombinace dalších rizik souvisejících činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.). Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů: jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení; způsob základní ochrany (před dotykem živých částí); způsob ochrany při podmínkách jedné poruchy (před dotykem neživých částí); 5. Podmínky k zahájení a k práci na EZ - Podmínky osobám provádějící činnosti na EZ: - Absolvování školení z: bezpečnostních předpisů; místních pracovních předpisů. - Schopnost poskytnout první pomoc při zranění způsobeném el. proudem a nebo popálením. - Další obecné podmínky Souhlas stanovené osoby odpovědné za EZ Stanovení postupů pro jednotlivé práce (práce bez napětí,práce pod napětím, práce v blízkosti ŽČ) 67 8. Kvalifikace osob dle vyhl. 50/1978 Sb. Pokud se týká dodržování vyhlášky, má své povinnosti i zaměstnavatel Rozdělení kvalifikací: - Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace: 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace: 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu. 6 - pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost. 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro - řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti ( 7), - řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem ( 8 odst.1), řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu ( 8 odst.1). 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím. Uvedení pracovníci musí buď složit předepsanou zkoušku, nebo musí být v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti musí být pravidelně ověřovány přezkoušením. 78 Povinnosti zaměstnavatele (organizace) vzhledem ke kvalifikaci pracovníků. Organizace - zaměstnavatel smí pověřovat činností, řízením činnosti, samostatným projektováním nebo řízením projektování a prováděním revizí jen pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci. Pokud organizace zaměstnává 3 a více pracovníků s kvalifikací podle 5 až 7, je její povinností zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle 8. Pokud zaměstnává zároveň při jedné práci nebo na jednom pracovišti 3 a více pracovníků podle 5 nebo 6, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle 7. Zkoušky a přezkušování Zkoušky pro splnění kvalifikace podle 5 až 8 a 10 a 11 i přezkušování organizuje zaměstnavatel. Ten jejím provedením pověří svého pracovníka nebo zajistí ustavení vlastní zkušební komise. Pokud toto nemůže splnit, zajistí provedení zkoušky u pracovníka nebo komise jiného zaměstnavatele. Zkoušky a přezkušování provádí: pro 5 (znalí) pracovník, který má některou z kvalifikací podle 6 až 9 pro 6 tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen (samost. činnost) má některou z kvalifikací podle 7 až 9 pro 7 tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen (řízení činnosti) má některou z kvalifikací podle 8 nebo 9 pro 8 tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva odstavec 1 8 řízení činnosti členové mají kvalifikaci podle nebo podle 9 dodavatelsky) pro 10 (projektování) pro 11 (asistenti, učitelé atd.) tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen má kvalifikaci podle tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen má některou z kvalifikací odstavec 1 8 nebo podle 9 podle 7 až 9 Přezkoušení pracovníků s kvalifikací podle 5 až 8 a 10 a 11 se provádí jednou za tři roky. Osvědčení Organizace (zaměstnavatel) vydá pracovníkům (zaměstnancům) uvedeným v 6 až 8 a 10, kteří složili zkoušku, osvědčení. Pracovníkům (zaměstnancům) uvedeným v 9 vydá osvědčení příslušný orgán dozoru. V osvědčení se uvede druh a napětí elektrického zařízení. 89 1) samostatně obsluhovat elektrická zařízení malého napětí -mn a nízkého napětí - nn, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít osoby do styku s částmi pod napětím. 2) samostatně obsluhovat EZ všech napětí s podmínkou, že se mohou dotýkat jen částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny. Při obsluze zařízení vn se nesmí přiblížit k živým částem blíže, než na stanovené bezpečné vzdálenosti (to je mimo zóny přiblížení). 3) samostatně obsluhovat místně nebo dálkově elektrické zařízení. 4) Osoby znalé s vyšší kvalifikací smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních, kromě prací zakázaných. 5) Za práci na elektrickém zařízení bez napětí se považuje práce, při níž zařízení, popř. jeho část, na které se pracuje, je odpojeno od napětí nebo práce v místě, které je odděleno od živých částí pod napětím kryty, chránícími před úmyslným dotykem. Tyto práce smějí konat osoby alespoň poučené podle pokynů. Osoba znalá a znalá s vyšší kvalifikací smí pracovat sama. 6) Osoba poučená smí s dohledem pracovat až do vzdáleností 200 mm od živých částí pod napětím nebo na dotyk s krytem, chránícím před nahodilým dotykem. Ve vzdálenosti menší než 200 mm od nekrytých částí může sama pracovat osoba alespoň znalá. 7) PPN smějí řídit nebo provádět pouze osoby: - odborně a zdravotně způsobilé, vybavené předepsanými ochrannými prostředky a pracovními pomůckami a obeznámené s nebezpečím. Při práci musí dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení. PPN na elektrickém zařízení nn smí vykonávat osoba znalá. PPN na pracovištích s prostředím venkovním; v prostorech těsných, nevyhovujících platným předpisům, v prostorech s prostředím vlhkým, mokrým, horkým, v prostorech s prostředím se zvýšenou a extrémní agresivitou smějí vykonávat: - jen osoby znalé pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací - osoby znalá s vyšší kvalifikací (mohou pracovat samy). Seznam literatury: 1. Csirik Vincent: Nové normy ČSN (51,52,53, ), ELEKTRO 8 11/2005, 2. Urban Zbyněk: Odborná způsobilost v elektrotechnice, Elektroinstalatér 2/2005 9 Podobné dokumenty
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti Více na elektrických zařízen 10/2007
Bezpečnéčinnosti na elektrických zařízen zeních doc.ing.václav clav Vrána, CSc. 10/2007 Obsah Úvod definice základnz kladních pojmů Osoby provádějící činnosti na EZ Stručný přehledp navazujících ch předpisp Více Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.
Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení Více ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického Více CZ.1.07/1.5.00/34.0394
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Uverejnené: 22.05.1978 Účinnosť od: 01.01.1979 50 V Y H L Á Š K A Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné Více 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA
50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice Citace pův. předpisu: 50/1978 Sb. Částka: 11/1978 Sb. Datum přijetí: Více I. oddíl Úvodní ustanovení
50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Obsluha Více Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních Tato norma je základní normou z hlediska obsluhy a práce na elektrickém zařízení. Třídícím znakem této normy je ČSN 343100, což je norma, Více 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
Změna: 98/1982 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více Informace o možnosti zkoušek
50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Informace o možnosti zkoušek Český úřad Více Vyhláška č. 50/1978 Sb.
Vyhláška č. 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti Více České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE
České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná Více 50 VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. ze dne 19. května o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle 5 Více Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008
Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení Více 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE
České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II Více Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._37 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická Více Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb
BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT Více 50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
50/1978 Sb. VYHLÁKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle 5 odst. 1 Více D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady Více ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení
ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM... Více 2. OBSLUHA A PRÁCE NA EL.ZAŘÍZENÍ
2. OBSLUHA A PRÁCE NA EL.ZAŘÍZENÍ 2.1. Kvalifikace pracovníků dle vyhlášky 50 Vyhláška č. 50 / 1978 Sb. (změna 98 / 1982) stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků, kteří se zabývají Více Elektrotechnická kvalifikace
Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí Více TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2
OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ Více SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením Více Odborný technický dozor
Odborný technický dozor Oblast logistického zabezpečení, která řeší: určená technická zařízení: oblast elektro oblast tlaku oblast zdvihu oblast plynu vede evidenci těchto zařízení a zabezpečuje jejich Více A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)
A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické Více POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.
POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich Více 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014 Více CW01 - Teorie měření a cv. 1.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření Více Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice Více Nebezpečí úrazu el. proudem
Nebezpečí úrazu el. proudem V čem spočívá nebezpečí K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně. Více Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:
4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná Více Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Montér elektrorozvodných sítí (kód: 26-048-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér Více ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, náměstí Sítná 3105. Učební text. pro specializovaný kurz a zkoušky z Vyhl. č. 50/1978 Sb.
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, náměstí Sítná 3105 Učební text pro specializovaný kurz a zkoušky z Vyhl. č. 50/1978 Sb. 5 v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním Více Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol, Více VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV
VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování Více Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA
Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, 11 000 PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS SO 07 - ROZVODY ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/ ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU Projekt řeší Více BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení. Více Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu
Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus Více Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60
Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy: Více Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice
Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na Více ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Více BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti Více ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020 2005 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání ČSN 33 1610 Březen Verification and checking of electrical appliances during use Révision et contrôle Více STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02 Více 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění Více Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Montér prací pod napětím NN (kód: 26-039-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér prací Více Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Elektrické rozvody (kód: 6-009-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 6) Týká se povolání: Montér elektrorozvodných Více B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem
B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření? Více ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.020 Listopad 2009 ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated Více Revize vyhrazených elektrických technických zařízení. Pavel Kraják (ČENES)
Revize vyhrazených elektrických technických zařízení Pavel Kraják (ČENES) Sytém (energetické) legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy Vyhrazená technická Více Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí
Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého Více BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 1. PŘEDNÁŠKA ZS 2016 2017 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram předmětu BP1 pro začátek zimního semestru 2016/17 (EEM, EK, KYR, OES) Týden Přednášky Cvičení 1. (3.10. Více Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008
Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního Více OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE
ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Czech, PREdistribuce OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE PNE 33 0000-6 Třetí vydání Odsouhlasení normy Podnikovou normu energetiky Více Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek Více ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. Úvod 2. Základní požadavky dle ČSN 33 2000-1 Více TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Více Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku
Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení Více TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5 Více Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1. Více Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, Více Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11
Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace Více Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H)
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: 26-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Více Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro Více PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR
M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, Více Vyhrazená plynová zařízení
5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění Více Stavbyvedoucí energetických zařízení. Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Stavbyvedoucí energetických zařízení (kód: 26-051-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Více Revizní technik elektrických zařízení
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání Více Mistr výstavby energetických zařízení. Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Mistr výstavby energetických zařízení (kód: 26-035-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Více Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: H)
Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: 26-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká Více BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku Více Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Bezpečnost CW01 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. BEZPEČNOST PROČ??? toto téma??? Staré známé přísloví praví: A PROČ Více Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)
Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Více Jak je to podle současně platného práva s odbornou způsobilostí k revizím el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů?
Jak je to podle současně platného práva s odbornou způsobilostí k revizím el. ručního nářadí, přístrojů a spotřebičů? Za 1. předpokladu, že: el. ruční nářadí i přístroje jsou nepochybně el. spotřebiče, Více Jiří Mlýnek, Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky Ing. Aleš Pék, vedoucí technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor
UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.4/2011 Věc Zajištění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů a elektrických spotřebičů během používání na Univerzitě Pardubice Působnost všechny útvary univerzity Více Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží Více Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 1/2014 Č.j. 17/2014/T Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání Zpracoval: Odpovídá: JUDr. K. Více I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem I. Charakteristika Více PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ
České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ OBSAH Předpis ČD Ok 2 Příloha 6 účinnost od 1. 1. 2013 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ... 5 Kapitola I. Seznam tiskopisů k elektrotechnické Více Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:
(vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Více Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení
SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění Více Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3
Vrtač pro trhací práce (kód: 21-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační Více 73/2010 Sb. VYHLÁŠKA
73/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených Více Vodárenský technik telemetrie a automatizace
Vodárenský technik telemetrie a automatizace (kód: 36-080-N) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Vodárenský technik Více Zpráva o revizi hromosvodu
Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008 Více Otázky a odpovědi z bezpečnosti práce ke zkoušce z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Telefon +420 474 629 954 Fax +420 474 626 057 e-mail info@ssescv.cz Otázky a odpovědi z bezpečnosti práce ke zkoušce Více II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014 Více 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích Více Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. normální, AA4,AB4,AB5,XX1 pro vlivy AC až AR (mimo AQ), BA1,BC1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,BA4,BA5.
Lhůty revizí Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 98
 zákona č. 98
 čl. 2
 čl. 2
 čl. 2
 čl. 4
 zákona č. 174
 zákona č. 268
 zákona č. 22
 čl. 3
 čl. 3
 zákona č. 22