Source: http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=37&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VerkStVRPpP6&doc.part=S&doc.price=0.0&doc.fnopen=fn-
Timestamp: 2019-08-20 23:36:39+00:00

Document:
40.077
Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten...
§ 2 - Begriffe
§ 3 - Tragende Wände, Pfeiler und Stützen
§ 4 - Außenwände
§ 5 - Trennwände
§ 6 - Brandabschnitte
§ 7 - Decken
§ 8 - Dächer
§ 9 - Bekleidungen, Dämmstoffe
§ 10 - Rettungswege in Verkaufsstätten
§ 11 - § 20
§ 21 - § 30
§ 31 - § 34
Amtliche Abkürzung: VkVO
Fassung vom: 08.07.1998
Gliederungs-Nr: 213-1-17
über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
(Verkaufsstättenverordnung- VkVO -)
Vom 8. Juli 1998 *
Brandabschnitte
(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in Brandabschnitte zu unterteilen. Die Fläche der Brandabschnitte darf je Geschoß betragen in
erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10.000 m²,
sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 5.000 m²,
erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 3.000 m²,
sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 1.500 m², wenn sich die Verkaufsstätten über nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und die Gesamtfläche aller Geschosse innerhalb eines Brandabschnitts nicht mehr als 3.000 m² beträgt.
(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen auch durch Ladenstraßen in Brandabschnitte unterteilt werden, wenn
die Ladenstraßen mindestens 10 m breit sind,
die Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben,
das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht und
die Bedachung der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen oder, soweit sie lichtdurchlässig ist, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen besteht; sie darf im Brandfall nicht brennend abtropfen.
(3) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brauchen Brandwände abweichend von Absatz 1 im Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht hergestellt zu werden, wenn
die Ladenstraße eine Breite von mindestens 10 m über eine Länge von mindestens 10 m beiderseits der Brandwände haben und
die Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 2 bis 4 in diesem Bereich erfüllt sind.
(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Absatz 1 sind zulässig, wenn sie selbstschließende und feuerbeständige Abschlüsse haben. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken.
(5) Brandwände sind mindestens 30 cm über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 50 cm auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt werden.
(6) § 26 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LBauO bleibt unberührt.
GVBl. S. 229; Geändert durch Gesetz v. 12. 10. 1999 (GVBl. S. 325) Anmerkung: Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 109 S. 8), zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 (ABl. EG Nr. L 100 S. 30), sind beachtet worden.

References: § 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11
 § 20

§ 21
 § 30

§ 31
 § 34
 § 26