Source: http://construccionuruguay.com.uy/decreto333-000.aspx
Timestamp: 2018-06-22 07:00:58+00:00

Document:
Decreto 333/000
Reglamentación de los Artículos 4º y 5º de la Ley nº 15.896 de /2.433*R)
Reglamentación de los Artículos 4º y 5º de la Ley Nº 15.896 de Prevención y Defensa contra Siniestros.
(2.433*R)
Montevideo, 21 de noviembre de 2000
VISTO: La necesidad de reglamentar los artículos 4º y 5º de la Ley nº 15.896 de Prevención y Defensa contra Siniestros, del 15 de setiembre de 1987.
RESULTANDO: Que existe una importante experiencia acumulada en virtud de una larga práctica administrativa sobre estos aspectos, que corresponde ordenar y encauzar normativamente en beneficio de una actuación de los particulares, en armonía con los requerimientos técnicos adecuados a las posibilidades nacionales.
IV) Que a tales efectos el Ministerio del Interior dispuso la integración de una Comisión de Estudio con participación de organizaciones gremiales privadas (Cámara de la Construcción del Uruguay, Liga de la Construcción del Uruguay, Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y Cámara de Industrias del Uruguay), así como de organismos públicos o directamente o indirectamente involucrados en la especie (Dirección Nacional de Bomberos y Facultad de Ingeniería).
V) Que la referida Comisión de Estudio elevó el proyecto de reglamento surgido de su trabajo de análisis promenorizado, y que habrá de aprobarse.
ATENTO: a la opinión favorable de la Asesoría letrada de la Dirección Nacional de Bomberos y del Departamento Jurídico del Ministerio del Interior; y a lo dispuesto en el artículo 168 num. 4 de la Constitución de la República y en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 15.896;
Art. 1º.- (Acto de habilitación)
La habilitación es el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra siniestros previamente determinadas por la misma y establece el lapso y las condiciones de vigencia de dichas medidas.
Las intendencias Municipales no habilitarán al uso ninguna construcción, excepto las destinadas a casa - habitación de un único núcleo familiar, sin la previa acreditación de la habilitación de Bomberos referida en el inciso anterior.
Las habilitaciones se otorgará por un plazo máximo de tres años.
Art. 2º.- (Trámite de Habilitación)
Art.3º.- (Oficina de tramitación)
El resto de los departamentos del país, el trámite se iniciará ante el Destacamento de Bomberos más próximo al lugar de ubicación de las instalaciones objeto de habilitación.
Art.4º.- (Reconsideración de medidas)
Art5º.- (Autorización provisoria)
Si el interesado lo justificare, y aún sin haberse cumplido las mediadas dispuestas, la Dirección Nacional de Bomberos podrá extender una autorización provisoria, cuya vigencia no excederá de seis meses a contar desde su otorgamiento. Dicha autorización es ineficaz para obtener la habilitación municipal referida en el artículo 1º.
HABILITACION DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA DE MAS DE UN NUCLEO FAMILIAR
Art.6º.- (Ambito de Aplicación)
La habilitación de edificios o construcciones destinados a vivienda de más de un núcleo familiar, en todo el territorio nacional, se regirá por las normas contenidas en este Capítulo.
Art.7º.- (Clasificación)
Establécese la siguiente clasificación para la determinación de las medidas respectivas:
Edificios de baja altura, con dos o tres niveles adicionales a planta baja
Edificios de cualquiera de las categorías procedentes, que incluyan locales con destino distinto del de vivienda.
Art.8º.- (Plazos del trámite de habilitación de edificios de vivienda
Art 8º-(Plazos del trámite de habilitación de edificios de vivienda)
8.A Determinación de medidas en el asesoramiento primario.
La Dirección Nacional de Bomberos deberá expedirse en un plazo de 90 (noventa) días corridos a contar del siguiente a la presentación de la solicitud de asesoramiento primario. Vencido el término sin pronunciamiento de la Administración, se entenderá que las medidas de prevención y protección a cumplir en el edificio objeto de la solicitud de habilitación, serán exclusivamente las establecidas en este derecho según la categoría de edificio que corresponda.
La Dirección Nacional de Bomberos se expedirá en un plazo de 90 (noventa) días desde la solicitud de inspección final. El vencimiento del plazo no determina habilitación ficta del edificio.
Art 9º.-(Medidas para los edificios Categoría I)
Si el techo de las viviendas no estuviera constituido por losa de hormigón o material de similar resistencia al fuego, se construirá un muro corta – fuego sobre la pared medianera entre las viviendas, con una altura mínima de 50 cm (cincuenta centímetros) por encima de la cubierta o en su efecto, otro sistema corta fuego autorizado por la Dirección Nacional de Bomberos en forma general o particular para el caso concreto.
Se establecerán fuentes de aprovisionamiento de agua, con alimentación desde la red pública de O.S.E. o desde tanque elevado con reserva de agua exclusiva para incendio. La cantidad y tipo de fuentes será proporcional a la cantidad de viviendas, el tipo de construcción de las mismas, su distribución en el área de asiento de las construcciones, la superficie de dicha área, y la distancia del servicio de Bomberos más cercano.
Art.10º- (Medidas para los edificios Categoría II)
Si conectara con el garaje, se instalará puerta corta – fuego.
10.A.2. Puerta corta - fuego
10.A.2.1. Según los tipos indicados, las características se ajustarán a lo establecido en el Instructivo Anexo II.
10.A.2.2. Se instalará puerta metálica en la o las entradas a sala de máquinas de
de ascensores, y en la de medidores o contadores de suministro de
de energía eléctrica y gas. En la sala de contadores de gas la puerta
tendrá ventilación superior e inferior.
10.A.2.3. De acuerdo a lo indicado en 10.A.1, se instalará entre el garaje y el palier
de acceso al edificio. Deberá ofrecer resistencia durante una hora y
media a la acción del fuego.
Contará con cierre automático, abrirá hacia el palier, y no podrá tener
Trabas , pasadores y otros obstáculos que impidan su rápida apertura.
10.A.2.4. Se instalará puerta corta – fuego en la sala de calderas, que deberá
resistencia durante una hora y media a la acción del fuego.
10.B.1.1. Se instalarán siempre que no se opte por la instalación de rociadores automáticos tanto en el garaje como en las unidades habitacionales de acuerdo al Instructivo Anexo VII.
10.B.1.2. So construcción deberá ajustarse a lo indicado en el Instructivo Anexo III.
10.B.1.3. Se instalarán de 45 mm (cuarenta y cinco milímetros) de diámetro en las inmediaciones del garaje y acceso o accesos al edificio, en función de las áreas destinadas a los mismos, con piezas de manguera suficientes para cubrir estas áreas.
10.B.1.5 La alimentación se realizará desde tanque elevado o depósito subterráneo con reserva de agua exclusiva para incendio para treinta minutos, con relación al caudal de la motobomba o electrobomba, el que será de 150l/mn (ciento cincuenta litros por minuto).
10.B.2.1 Se instalará un extintor de polvo químico seco apto para todo tipo de fuegos (tipo ABC) de 4 kg (cuatro kilogramos) en cada uno de los pilares de acceso a las unidades habitacionales
10.B.2.2 Se instalarán uno a tres extintores de polvo químico seco apto para todo tipo de fuegos (tipo ABC) de 4 jk (cuatro kilogramos) en las salas de medidores o contadores de suministro de energía eléctrica o gas.
10.B.2.3 Se instalarán extintores de polvo químico seco apto para todo tipo de fuegos (tipo ABC) de 8 kg (ocho kilogramos) y baldes con arena en el garaje, en cantidad adecuada a las dimensiones del mismo, en una relación de un extintor y un balde por cada seis vehículos.
10.B.2.4 Se instalarán uno a dos extintores de polvo químico seco apto para todo tipo de fuegos (tipo ABC) de 8 kg (ocho kilogramos) en la sala de calderas.
10.B.3. Iluminación de emergencia
10.B.3.1 Se instalarán luces de emergencia en garaje y descansos de escaleras, cuya intensidad asegure el desplazamiento de las personas sin inconvenientes.
El suministro de energía podrá efectuarse mediante el grupo electrógeno o acumulador (batería) siempre que se asegure la iluminación durante dos horas como mínimo.
10.B.3.2 En los descansos de escalera la luz se instalará empotrada , a 30 cm (treinta centímetros) del piso.
10.B.3.3 Si la distancia a recorrer desde una unidad habitacional y el acceso a la caja de escalera excediera de 10cm (diez centímetros) lineales se instalará una luz adicional.
10.B.4.1 Se instalarán detectores de humo en las unidades habitacionales, ubicados en los pasillos de accesos a dormitorios, o a 1 m (un metro) frente a la puerta de acceso de estos, del lado interior en caso de unidades monoambientes.
10.B.4.2 Se instalarán detectores térmicos o de llama en el garaje cuendo el mismo sea colectivo y cerrado, del tipo establecido en la norma técnica UNIT 962/94.
10.B.4.3 Se instalará detector térmico en la sala de calderas de acuerdo a idéntica norma técnica citada en el numeral anterior, con señal de alarma ubicada en el palier de acceso al edificio.
10.B.4.4 La Dirección Nacional de Bomberos podrá exigir la colocación de detectores especiales, cuando se prevea la utilización de gases inflamables, tóxicos o asfixiantes, para calefacción u otros fines, previo análisis técnico de los riesgos que existan en este aspecto.
10.B.5.1 En el garaje se instalarán carteles con la inscripción “PROHIBIDO FUMAR”.
10.B.5.2 En el o los accesos al garaje y en las entradas a caja de escalera, se instalarán señales o flechas luminosas o fotoluminiscentes con la inscripción “SALIDA”.
10.B.5.3 Las bocas de incendio y los extintores se señalizarán con flechas indicadoras fotoluminescenses , con las inscripciones respectivas.
Si la azotea admite la permanencia de personas y cuenta con baranda de seguridad perimetral , se instalará un nicho con llave de la puerta de salida a azotea, contiguo a la misma , conjuntamente con una señal luminosa o fotoluminescense con la inscripción “SALIDA DE EMERGENCIA”
10.B.7.7 Instalación Eléctrica
10.B.8 Instalación de gas por cañería
Art.11.- (Medidas para los edificios Categoría III)
Aplíquese lo dispuesto en el artículo precedente, con las precisiones siguientes.
Se aislará de los palieres de acceso a las unidades habitacionales en cada nivel o piso mediante muro de mampostería, incluyendo puertas corta – fuego.
11.A.2 Puerta corta – fuego
De acuerdo a lo establecido en 11.A.1, las puertas corta fuego deberán ofrecer resistencia durante treinta minutos a la acción del fuego.
Contarán con cierre automático, abrirán en el sentido de la evacuación y no podrán tener trabas, pasadores y otros obstáculos que impidan su rápida apertura.
11.B.1.1 Se instalarán de 25 mm (veinticinco milímetros) se diámetro en los palieres de acceso a las unidades habitacionales. Se admitirá la instalación en el descanso de la caja de la escalera de cada nivel o piso del edificio, excluida la planta baja, a condición de que no implique mantener la puerta corta – fuego abierta para utilizar la boca en caso de emergencia y que no obstaculice la circulación de las personas por la escalera en caso de evacuación.
11.B.1.2 El tanque elevado o depósito subterráneo deberán tener una reserva de agua exclusiva para incendio, para treinta minutos en relación con el caudal de la motobomba o electrobomba. Se instalará una válvula de retención en la cañería de salida del tanque elevado.
11.B.1.3 La red se presurizará mediante motobomba o electrobomba cuyo caudal mínimo será de 180L/mn (ciento ochenta litros por minuto). Si se requiriera más de una boca de incendio en el garaje, el caudal mínimo aumentará en 150L/mn (ciento cincuenta litros por minuto) por cada boca adicional.
La motobomba o electrobomba deberá contar con encendido automático por pérdida de presión en la red en ocasión de la apertura de una llave de boca de incendio.
El suministro de energía eléctrica a la o las electrobombas, deberá canalizarse mediante instalación independiente de la general del edificio.
11.B.1.4 Se instalará una boca de 63.5 nm (sesenta y tres y medio milímetros)
de diámetro en un nicho exterior con tapa metálica al frente del edificio, a nivel de la escalera, con llave de paso o válvula de retención, de modo que pueda conectarse a una línea desde un vehículo de Bomberos.
11.B.2.2 Se instalará en los palieres de accesos a las unidades habitacionales.
En el interior de la o las cabinas de ascensores y en cada puerta de acceso a los mismos, se instalarán carteles con la inscripción “PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR EN CASO DE INCENDIO”
La baranda perimetral deberá tener una altura máxima de 70 cm (setenta centímetros) y un máximo de 12 cm (doce centímetros) de luz entre varillas, en su caso.
Art. 12.-(Medidas para los edificios Categoría IV)
Aplíquese lo dispuesto en el artículo 11, con las precisiones del artículo precedente y las especificaciones siguientes:
Puerta corta - fuego
Las puertas ubicadas según lo establecido en el artículo 11.A .1, deberán ofrecer resistencia durante cuarenta y cinco minutos a la acción del fuego.
12.B.1. Boca de incendio
12.B.1.1 Al menos la mitad de la reserva de agua exclusiva para incendio deberá ubicarse en el tanque elevado, excepto que exista bomba de reserva o apoyo de la principal, en cuyo caso podrá ubicarse la totalidad de la reserva en el depósito subterráneo.
12.B.1.2 Se incluirá una válvula alternativa (“by pass”) en la cañería de bajada de la línea de incendio , de acuerdo a lo indicado en el Instructivo Anexo VI.
12.B.2.1 En los edificios construidos con material tradicionales (hormigón y mampostería), deberán instalarse desde el duodécimo nivel como mínimo, en adelante, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Instructivo Anexo VII.
No se considera duodécimo nivel el apéndice constructivo con destino vivienda o gálibo de los edificios de este tipo de construcción, con once niveles adicionales a planta baja.
12.B.2.2 Estarán conectadas a la red de incendio de la cosntrucción.
Art.13.- (Medidas para los edificios Categoría V)
Sin prejuicio de exigirse el cumplimiento de lo dispuesto para cada categoría de edificio en los artículos precedentes, se deberán cumplir las medidas mínimas que se dispongan para los locales con destino distinto del de vivienda cuando ese destino no esté determinado al momento de la solicitud de habilitación. Una vez determinado el destino, el interesado en su explotación deberá solicitar la habilitación en función del mismo.
APROBACION Y AUTORIZACION DE APARATOS, DISPOSITIVOS O
MATERIALES PARA LA PREVENCION O PROTECCION CONTRA SINIESTROS.
Art.14.- (Ambito de aplicación)
Los aparatos, dispositivos y materiales destinados a la prevención o protección contra siniestros, de fabricación nacional o extranjera, deberán ser aprobados y autorizados por la Dirección Nacional de Bomberos, previamente a su comercialización.
No se autorizó el ingreso al territorio aduanero nacional, de ningún aparato, dispositivo o material del tipo referido precedentemente, sin la previa aprobación y autorización de la Dirección Nacional de Bomberos
Art.15.- (Trámite de aprobación o autorización)
Se iniciará mediante petición escrita del interesado, aportando toda la información técnica relativa al diseño, materiales, aplicaciones, resistencia, vida útil y procedencia del aparato dispositivo o material cuya aprobación o autorización se requiere.
APROBACION Y AUTORIZACION DE EXTINTORES
Art.16.-(Calificación técnica del diseño)
El diseño del extintor deberá ser refrendado por profesional universitario o con título oficialmente reconocido, de Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico, e Ingeniero Químico, mediante la firma de los planos, memorias y además documentos con información técnica relativa al aparato.
Asimismo, el extintor objeto de aprobación deberá contar previamente con la certificación técnica de alguna institución de certificación inscripta en el registro público que a tal efecto llevará la Dirección Nacional de Bomberos.
Art.17.-(Calificación técnica del fabricante)
La calificación técnica del fabricante, con respecto a las aptitudes del o de los locales de fabricación, de la tecnología aplicada y de la metodología industrial utilizada para la obtención del producto, se acreditará mediante exhibición de certificado expedido por una institución de certificación inscripta en el registro público que a tal efecto llevará la Dirección Nacional de Bomberos de acuerdo al inciso segundo del artículo anterior.
Art.18.-(Certificación de la aprobación y autorización)
Art.19.- (Ensayos hidrostáticos)
Art.20.- (Procedimiento de control de extintores)
El interesado y el fabricante podrán formular las observaciones que estimen convenientes a sus respectivos intereses e incluso solicitar nuevas pericias al extintor, siendo de su cargo el costo de las mismas.
Si se dispusiera la destrucción del extintor, se labrará acta de la misma, depositándose luego lo que reste del aparato. Oportunamente, la Dirección Nacional de Bomberos podrá enajenar dichos restos como chatarra, aplicando el producido a la satisfacción de las necesidades del servicio técnico respectivo, excepto el pago de retribuciones personales.
Si de las pruebas o ensayos indicados en el inciso primero de este artículo resultara que la ineficacia del extintor obedece al producto de extinción que el mismo contiene o a su descompresión se reacambiará el mismo o se presurizará en su caso, labrándose acta circunstanciada que se notificará al interesado a fin de que el mismo concurra a retirar el extintor y abonar el costo de la recarga, en un términos de 15 días hábiles. Vencido dicho plazo se considerará abandonado el extintor en beneficio de la Dirección Nacional de Bomberos, de lo cual se dejará constancia en el expediente respectivo.
La infracción del interesado por la falta de adecuado mantenimiento del extintor será sancionada con multa de 10UR (diez unidades reajustables). En caso de reincidencia, se aumentará la multa entre un quinto y un tercio. Se considera reincidente al que incurra en la misma infracción en un plazo de un año a contar de la constatación de la última mediante el acta respectiva.
Lo establecido en el inciso anterior es sin prejuicio de la facultad de la Dirección Nacional de Bomberos de solicitar la entrega de otros extintores con igual finalidad, y de la cauducidad de la habilitación otorgada al interesado por el incumplimiento de las medidas oportunamente dispuestas.
El interesado deberá suplir la falta temporaria o definitiva del o de los extintores entregados a la Dirección Nacional de Bomberos en virtud de los dispuesto precedentemente.
Art.21.-(Infracción del fabricante)
El fabricante o su representante podrán formular las observaciones que estime convenientes a su interés, incluso solicita nuevas pericias al extintor, siendo de su cargo el costo de las mismas. Con los elementos recabados, la Dirección Nacional de Bomberos adoptará resolución.
Si se comprobara la infracción, se aplicará al fabricante una multa de 15 UR (cincuenta unidades reajustables). En caso de reincidencia ,se aumentará la multa hasta un máximo de 50 UR (cincuenta unidades reajustables), y se revocará la autorización y aprobación oportunamente concedidas, con noticia de las instituciones certificadoras inscriptas en la Dirección Nacional de Bomberos. Se considera reincidente al que incurra en la misma infracción en un plazo de dos años a contar de la constatación de la última mediante el acta respectiva.
Art.22.- (Baja de extintores)
Las instituciones de certificación, los fabricantes o los recargadores en su caso, comunicarán mensualmente a la Dirección Nacional de Bomberos la baja de los extintores que hayan de ser desechados por cualquier causa, indicando la misma, en la forma establecida en el Instructivo Anexo VIII.
Art.23.- (Capacidad mínima de los extintores)
Los extintores que utilicen anhídrico carbónico (CO2 ) como producto o agente extintor , tendrán una capacidad mínima de 3,5 kilogramos. Los aparatos que contengan dicho producto o agente, cuya capacidad sea menor a la indicada precedentemente , deberán cumplir la norma técnica UNIT 881/91, y no serán autorizados ni aprobados como extintores.
Art. 24.- (Autorización de recargadores)
La recarga de extintores sólo podrá efectuarse por las personas físicas o jurídicas inscriptas en el registro público que a tal efecto llevará la Dirección Nacional de Bomberos, en los locales específicamente habilitados al efecto.
Art.25.-(Requisitos para la autorización de recargadores)
Para la inscripción en el registro el interesado deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Instructivo Anexo IX. Asimismo, deberá contar con la Dirección Técnica de un profesional universitario con título oficial reconocido de Ingeniero Mecánico o Industrial, y de Ingeniero Químico, excepto que el interesado posea los títulos referidos.
Art. 26.- (Vigencia de la inscripción)
Art.27.- (Mantenimiento preventivo)
Las operaciones de mantenimiento preventivo, recarga y ensayo hidrostático periódicos de los extintores, se cumplirá de acuerdo a la norma técnica UNIT 607/86.
Art.28.- (Procedimiento y facultades de la Administración)
Lo establecido en este artículo se aplicará a las situaciones para las cuales no exista procedimiento o sanción específica en este decreto. Las infracciones a lo dispuesto en este decreto serán sancionadas con multa, entre un mínimo de 10 UR (diez unidades reajustables) y unmáximo de 100 UR (cien unidades reajustables).
En el mismo acto, o de inmediato en su caso, se intimará al infractor a regularizar la situación infraccional o aducir motivo fundado para no hacerlo, otorgando plazo no inferior a quince días corridos, vencido el cual, si no se produjera dicha regularización o no se acogiera los fundamentos expuestos por el interesado, se determinará la sanción a aplicar notificándose personalmente.
Art.29.- (Determinación de las sanciones)
Lo anterior es sin prejuicio de la caducidad de la habilitación que oportunamente se hubiera otorgado, por incumplimiento de las medidas de prevención y protección establecidas.
Art.30.- (Vigencia)
Este decreto entrará en vigencia diez días después de su publicación en el Diario Oficial, en dos diarios de circulación nacional , y en un diario de circulación local en cada departamento excepto Montevideo.
Art.31.- Comuníquese, publíquese, etc.
BATLLE. GUILLERMO STIRLING.
INSTRUCTIVO ANEXO I
Decreto Nº 333/000, art. 2º
Solicitud de asesoramiento primario
A.1 Solicitud escrita, con copia.
A.2 Dos juegos de planos de construcción completos correctamente doblados y
Presentados, con las siguientes características:
A.2.1 Ubicación (escala 1:200 o 1:1000)
A.2.2 Planta y dos cortes, uno longitudinal y otro transversal (escala ed 1:00 o
A.2.3 La Administración podrá variar la dimensión de las escalas, mediando solicitud fundada del interesado.
A.3 Declaración jurada en dos vías, respecto a datos del solicitante y de ubicación, utilización o destino, contenido, máquinas, tipo de construcción y existencia de elementos de protección contra incendio, del local de objeto de habilitación.
A.4 Si se tratare de instalaciones donde se manipulen o utilicen de cualquier forma productos químicos, deberá acompañarse informe de Ingeniero Químico que discrimine los productos de que se trate, el comportamiento de los mismos en contacto con el agua, y su reacción entre sí.
B.1 Solicitud escrita, con copia acompañada del los documentos realtivos al asesoramiento primario.
B.2 Si se hubiera determinado la instalación de bocas de incendio, deberá presentarse recibo oficial por O.S.E.
B.3 Se exhibirá el original de la factura de compra o recarga de extintores, acompañada de una fotocopia que autenticará el funcionario receptor.
B.3.2 en caso de recarga, el número de sello recarga otorgado por una institución de certificación en idénticas condiciones al numeral anterior.
C.1 Caducará automáticamente de alterarse las circunstancias tenidas en cuenta para su otorgamiento (modificación estructural del edificio, cambio de destino de las instalaciones, etc.)
C.2 Vencido el plazo de habilitación, di no mediaren alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta para su otorgamiento, el interesado comparecerá por escrito solicitando nueva habilitación, acompañado los documentos que acrediten la anteriormente otorgada y las medidas indicadas en esta oportunidad.
C.3 Si hubiera caducado la habilitación en virtud de lo establecido en el numeral C.1, o vencido el plazo de la misma y alterando las circunstancias tenidas en cuenta para su otorgamiento, se seguirá el procedimiento indicado en los literales A y B de este instructivo anexo.
Solicitud de reconsideración de medidas
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de este decreto, podrá solicitarse la reconsideración de las medidas determinadas por la Administración, dando una opinión fundada.
Decreto Nº 333/000, art. 10
A) Puerta de treinta minutos de resistencia a la acción de fuego
A.1 Será ciega, construida con madera maciza o con chapa metálica 24.
A.3 Podrán admitirse puertas con otras características, cuya resistencia será certificada por una institución de certificación inscripta en las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 16 de este decreto.
Puerta de cuarenta y cinco minutos de resistencia a la acción del fuego
B.1 Se ajustarán a las características de los numerales 1 y 2 del literal anterior, adicionándose la aplicación de pintura intumescente a la cara que dé al exterior de la caja de la escalera.
C.1 Serán ciegas, construidas con madera y paneles exeriores de chapa de acero galvanizado 24 en ambas caras.
Puerta corta fuego de caja escalera
No entorpecerá u obstaculizará la circulación de 60 cm (sesenta centímetros) de ancho en el descanso de la caja de escalera, aún estando abierta la puerta.
D) Cierre de la puerta
Para el cierre automático se utilizará brazo hidraúlico u otro mecanismo aprobado por la Dirección Nacional de Bomberos.
El nicho o caja de material incombustible, de 70 cm x 70 cm x 16cm, tendrá una puerta con tapa de vidrio de cierre sencillo, que abra hacia abajo o hacia los costados, con la inscripción “BOCA DE INCENDIO”.
Cañería o tubería de alimentación
La cañería de 51 mn (cincuenta y uno milímetros) de diámetro, construida en acero o cobre, excepto en los tramos no expuestos al calor, protegidos por la estructura de mampostería u hormigón del edificio, en los que se podrá utilizar cañería construida en cloruro de polivinilo (PVC).
Se utilizarán medidas uniones Storz de 45 mn (cuarenta y cinco milímetros) o 25 mn (veinticinco milímetros) de diámetro.
Estarán construidas con material sintético con engomado interior. Tendrá una extensión de 25 m (veinticinco metros) cada pieza, y un diámetro de 45 mm (cuarenta y cinco milímetros ) o 25 (veinticinco milímetros).
Se colocarán en un bastidor de pinzas sujeto a la cañería vertical de alimentación de la boca, o en pliegues, conectadas entre sí, a la válvula de la boca y al puntero.
La presurización a efectuar mediante motobomba o electrobomba, deberá garantizar una presión de 4 kg/cm2 (cuatro kilogramos por centímetro cuadrado) en el sector más desfavorable del edificio.
Las señalizaciones podrán ser lumínicas o fotoluminescentes.
Materiales de construcción de las señales
Estarán construidas con material plástico (PVC, metacrilato, vinilo adhesivo). La Administración podrá autorizar la utilización de otro tipo de materiales, a solicitud del interesado.
Bandas fotoluminescentes
D.1 Señalización de extintores
D.1.1 Las señales de ajustarán a lo indicado en las normas técnicas UNIT 776/88 y 530/78.
D.1.2 Las señales consistirán en cuadros de 200 nm x 300 mn (dosc¡entos por trescientos milímetros) como mínimo, en cuyo centro se ubicará el dibujo correspondiente, de color blanco sobre fondo rojo.
D.2.2 La inscripción de la tapa (literal A del Instructivo Anexo III) será de color amarillo.
E.1 Las señalizaciones consistirán en triángulos equiláteros cuya base se fijará a la pared, y sus caras expuestas lucirán el dibujo y la inscripción correspondiente.
INSTRUCTIVO V
Decreto Nº 333/000,art.10
Compartimento de la caldera
Preferentemente, tendrá salida directa e independiente al exterior del edificio.
Depósito de combustible de alimentación a la caldera
Se ubicará en el exterior del compartimento, preferentemente en un nivel inferior a la caldera.
Tablero de instalación eléctrica e interruptores
Excepto norma en contrario de U.T.E., podrá ubicarse en el interior del compartimento, entre la entrada y la caldera, a condición de que el acceso al mismo no implique el paso previo por el quemador o próximo al mismo, y que en el exterior se instale llave de corte general.
Zócalo del quemador de la caldera
Se construirá uno de 10 cm (diez centímetros) de altura como mínimo , alrededor de la toma de alimentación de combustible del quemador.
Alimentación y encendido de la caldera
E.1 El suministro de energía eléctrica al quemador y bomba de circulación deberá contar con una llave de corte total, bipolar o tripolar, ubicada en el exterior del compartimento.
E.2 La instalación de suministro de energía eléctrica al quemador y bomba de circulación será independiente de la instalación de suministro para iluminación del compartimento.
E.3 Fuera del compartimento se instalará una válvula manual de corte de la alimentación de combustible.
E.4 La llave de corte de energía y la válvula de corte de conbustible se identificarán con carteles de 20 cm x 50 cm con la inscripción
“CALDERA – CORTE DE EMERGENCIA”, en letras blancas sobre fondo rojo.
E.5 En caso de que se utilizara gas para el pre-encendido del quemador, los recipientes que lo contengan se ubicarán fuera del compartimento en un nicho ventilado. La cañería de alimentación en cualquier caso será de material incombustible.
Se alimentará con válvula de flotador, y su conexión con la caldera no tendrá ningún elemento o dipositivo de corte.
Drenaje de resto de combustibe
Se construirán un drenaje de restos de combustible alrededor del quemador y el punto de alimentación del mismo, cubierto por una rejilla.
Decreto Nº 333/000 art. 12
Válvula alternativa (“by pass”)
Constituye una derivación suplementaria o bucle de la cañería de la red de incendio, que evita la bomba de presurización.
Debe contar con una válvula de retención en un punto de la cañería de derivación, que impida el retorno del agua.
INSTRUCTIVO ANEXO VII
Decreto Nº 333/000, art. 12
La cañería de alimentación será de 1” (una pulgada) de sección o 63,5 nm (sesenta y tres y medio milímetros) de diámetro de acero, cobre, o cloruro de polivinilo clorado (CPVC).
C.2 Caudal: 681/mn (sesenta y ocho litros por minuto).
C.3 Sección: ½” (media pulgada) o 12,7 mn (doce con 7/100 milímetros de diámetro).
C.4 Temperatura de activación: intermedia, de 79ª (setenta y nueve grados centígrados) a 107ªC (ciento siete centígrados).
Decreto Nº 333/000 art. 22
Destrucción del extintor
La baja del extintor se concretará mediante la inutilización de del mismo por un corte en diagonal en la zona central del aparato, de modo que quede dividido en dos partes.
La Dirección Nacional de Bomberos podrá establecer un formulario a tal efecto.
Decreto Nº 333/000, art. 25
B) Bomba de trasiego de fluídos en estado líquido.
C) Balanza con sensibilidad de 10 g (diez gramos) como mínimo, y de 30 kg (treinta kilogramos) de capacidad.
D) Báscula de150 kg (ciento cincuenta kilogramos) de capacidad máxima.
F) Recipiente cuya pintura interior reúna los requisitos necesarios en cuanto a
Color, luminosidad y reflexión, adecuados para la detección de fugas.

References: artículo 168
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 16