Source: https://www.scribd.com/document/41851640/A
Timestamp: 2017-11-19 22:30:27+00:00

Document:
Uploaded by emiliogc
DISEÑO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS PARA EL TERMINAL MARITIMO DE BALAO
CRISTIAN EDMUNDO CHANCUSIG CARRERA criscross@gmail.com PABLO ANDRES MORALES ILES pandresmi@gmail.com
DIRECTOR: ING. PATRICIO FUSTILLOS pfustillos@siaproci.com CODIRECTOR: LUIS CORRALES, PHD luisco5049@yahoo.com
Nosotros, Cristian Edmundo Chancusig Carrera y Pablo Andrés Morales Iles, declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.
Chancusig Carrera Cristian Edmundo
Morales Iles Pablo Andrés
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Cristian Edmundo Chancusig Carrera y Pablo Andrés Morales Iles, bajo mi supervisión.
Ing. Patricio Fustillos DIRECTOR DEL PROYECTO
A mis queridos padres. . Elvia. A mis abuelitos Víctor y Emilia por los consejos brindados durante toda la vida. A mis mejores amigos Roberto. Henry. A mis tíos Vicente. A mi esposa Mayra y mis hijos Cristian y Antonella que con su gran amor. Patricio y Daniela por el apoyo brindado siempre. por su apoyo incondicional en los buenos y malos momentos de mi vida. María. Manuel. Byron y Verónica. Marco. Andrés.AGRADECIMIENTO A Dios por darme la vida y fuerza para cumplir mis metas. Dolores. Walter. Mónica. con quienes compartí grandes momentos en la Poli. A mis hermanos Paola. Cristian Edmundo. llenaron mi vida de felicidad. Lusmila. Javier y Adela que nunca perdieron la esperanza de ver a su sobrino todo un profesional.
AGRADECIMIENTO A Dios por darme la vida y fortaleza. por brindarnos su apoyo y guía en la realización de este trabajo. con quienes compartí grandes momentos. en especial a Humberto y Nancy. Xavier.. Luis corrales. Ltda. Cristian. por darme la oportunidad de ser un profesional en sus aulas. la empresa que nos dio la oportunidad y la confianza para poder realizar este proyecto de titulación. A todos mis grandes amigos que tuve la oportunidad de conocer en la Politécnica en especial a María. Roberto. Walter. A la Escuela Politécnica Nacional. quienes con sus consejos me ayudaron a continuar adelante. A mis Padres. por su gran apoyo y guía incondicional durante toda mi vida. Patricio Fustillos por ser nuestra guía en la realización de este trabajo. Al Dr. A Siaproci Cía. Mónica. Henry. Byron. Al Ing. A todos mis hermanos. . Marco. Pablo Andrés.
DEDICATORIA A mis padres Blanca Carrera y Alonso Chancusig que con su amor. A mi esposa Mayra y mis hijos Cristian y Antonella que con su amor. Cristian Chancusig . apoyo y sacrificio me enseñaron la importancia del estudio. así como el significado de la vida. apoyo y sacrificio me enseñaron que todo en la vida es posible si se propone y se esfuerza para llegar a la meta propuesta.
Milton Ramiro.DEDICATORIA A mis padres Zoila Rosa Iles y José Morales quienes me dieron la vida y supieron guiarme siempre por el camino del bien. Gustavo Albino y Rosa Ximena. A mis Tías Margarita y Manuela. quienes siempre me han brindado su apoyo. quien me brindo su apoyo moral y económico durante todo el transcurso de mis estudios. A todos mis hermanos Blanca Celia. Pablo Andrés . A mi gran amiga Elvia (┼) con quien compartí grandes momentos. José Arturo. A mi hermano Luis Humberto. Nancy Piedad. quienes me han brindado sus consejos y apoyo. Jorge Aníbal.
................ 22 1..................................................2............ I PRESENTACIÓN ...................2 EQUIPOS PARA LIMITAR ACCESOS EN AREAS INTERNAS ..3.4 SISTEMAS INTEGRADOS ......4 ELEMENTOS GRABADORES DE IMAGEN ......................2......2........ 60 ......................................................... 41 CAPÍTULO 2 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y CONTROL DE ACCESOS ........1 TIPOS DE CÁMARAS ................................................. 42 2................4 CONEXIÓN DE LNVR (LENEL NETWORK VIDEO RECORDER) ................................2.......2.................3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS . 30 1..1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTROL DE ACCESOS ......................................2.............. 1 1....5 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PANELES Y LECTORAS ........2..............................3 SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN .......................................... 1 1.................................................................................................... III CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS .......................................2........... 19 1..........1 ELEMENTOS CAPTADORES DE IMAGEN (CÁMARAS) .............3....... 43 2..................................3.....2 CONEXIONADO DE CÁMARAS ....2 METODOS DE COMPRESIÓN ............................................. 2 1.................4 PANELES DE CONTROL ...................2.... 46 2............................... 58 2............2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CCTV ........................................................1 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) .3......... 42 2..................................... 35 1.... 1 1............CONTENIDO RESUMEN ..... 42 2..........1 INTRODUCCIÓN.............................3.............................................. 27 1.3 CONEXIÓN DE ANTENAS PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO.................... 25 1..... 35 1. 30 1..................................................................3 CONTROL DE INGRESO EN EXTERIORES .................................5 ELEMENTOS TRANSMISORES DE LA SEÑAL DE VIDEO ...................................................................2 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CCTV .. 38 1................................... 34 1..............................................................................
......................3 3......1 CONTROL DE ACCESO PERSONAL PARA LA GARITA PRINCIPAL........................................................4 4....................3.................... 97 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV ......... 74 INSTALACIÓN DE PRE REQUISITOS DE SOFTWARE .............................2 3.....................................5 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ....... 95 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ...............7 3..............................6 3.. 90 VIDEO VIEWER ..................................5 SYSTEM ADMINISTRATION ................................2 4............ 100 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD ............. 85 3........................................... 72 CAPÍTULO 3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y CCTV .......................................................... .....2 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN..... 105 ................................. 95 4.............. 77 3.......8 CONFIGURACIÓN DE MAPDESIGNER...................... 74 3.... ..........................5............................................... 61 2.......................................3 4............................... 92 CAPÍTULO 4 PRUEBAS Y RESULTADOS ..............................................................1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS .4 INTRODUCCIÓN...3.2.................... 76 3.....................................................3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS....... ... 75 3................. 63 2..........3............ 102 RESULTADOS ............5.......3 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO A SALA DE CONTROL SCADA Y SALA DE CONTROL DE SEGURIDAD....1 3... 75 INSTALACIÓN DE ONGUARD EN EL SERVIDOR... .................................................. ..................1 4............................................................................................. 72 2............ 74 REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE ..2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV .... 88 ALARM MONITORING ...........
......................................1 5............................................. 106 RECOMENDACIONES ......... 106 5..... 107 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS ........2 CONCLUSIONES..............................................CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................
El sistema de CCTV vigilará el área administrativa. será registrada y recibirá una tarjeta de identificación temporal. Para almacenar el video se lo realiza mediante un grabador de red (LNVR) y OnGuard que es el software encargado de gestionar y almacenar el video de manera continua ó segmentos de video cuando ocurre una alarma o evento. El video grabado se lo puede visualizar en modo normal. Identificando situaciones anormales y de intrusión mediante la utilización de cámaras IP de video ubicadas en sitios estratégicos dentro del Terminal. además se lo puede exportar para tener un respaldo de las grabaciones. instalación y puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) y un sistema de control de accesos para el personal y vehículos del Terminal Marítimo de Balao. Para los vehículos se utiliza tarjetas de proximidad de largo alcance. rápido o cámara lenta. . para controlar y vigilar el ingreso y salida del personal y vehículos a dichas instalaciones. filtrando el ingreso de personas y vehículos a las instalaciones del Terminal Marítimo de Balao y a ciertos lugares dentro del mismo. El sistema de control de accesos en cambio.i RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo el diseño. registra e identifica a todas las personas y vehículos que ingresen o salgan del Terminal. talleres. área operativa y campamento. mientras que todo visitante o persona que llegue al sitio no regularmente. El personal que labora permanentemente en el Terminal ingresará mediante un número de identificación personal (PIN) y la lectura de su geometría de mano. las mismas que al ser detectadas dentro del rango de cobertura ingresaran al sistema OnGuard para ver si tienen permiso o no para ingresar ó salir. el mismo que permitirá aumentar el nivel de seguridad en el Terminal. bodega.
ii OnGuard almacena en una base de datos. instalada en el servidor de seguridad. Toda la información sobre el traficó de personas y vehículos sirviendo como base para la generación de reportes. . Para la transmisión de datos. desde las cámaras IP y los paneles de control de accesos hasta el servidor de seguridad se lo realiza mediante una red inalámbrica utilizando el protocolo TCP/IP. para lo cual a cada equipo se le proporciono una dirección IP.
En el Capítulo III se detalla la configuración de los equipos de control de accesos y CCTV. Además se da a conocer los distintos tipos de tecnologías. .iii PRESENTACIÓN El proyecto de Titulación “DISEÑO. en la plataforma OnGuard. Por otra parte se da a conocer los distintos montajes mecánicos realizados en la instalación de las cámaras y el conexionado de los equipos. protocolos de comunicación. el tipo de codificación. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV). En el Capítulo II se dan a conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta para el dimensionamiento de los elementos que integran un sistema de CCTV y Control de Accesos. Se hace una descripción de los elementos que pueden conformar un sistema de CCTV y un sistema de control de accesos. En el Capítulo V se tienen conclusiones y recomendaciones relacionadas con lo anteriormente descrito. En el Capítulo I se describen los sistemas de CCTV y control de accesos. En el Capítulo IV se indican las pruebas realizadas que permiten comprobar el funcionamiento global del sistema. compresión de video y los posibles medios de transmisión que utilizan. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS PARA EL TERMINAL MARITIMO DE BALAO” fue realizado para realzar el estudio e investigación de la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL en temas de seguridad electrónica que hoy en día está tomando fuerza en el país. tomando en cuenta los criterios básicos para su diseño.
donde han ido evolucionando desde la inicial implantación como elementos aislados hasta las aplicaciones más novedosas donde interactúan con la mayoría de medios de protección y son controlados funcionalmente mediante equipos electrónicos y programas informáticos.1 CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS En este capítulo se describe los elementos que pueden conformar un sistema de CCTV y un sistema de control de accesos. • Protección puntual de objetos valiosos. • Detección volumétrica (video sensor). 1. Además se da a conocer el tipo de codificación. compresión de video y los posibles medios de transmisión que utilizan. • Aplicaciones de video inteligente. • Control del estado de áreas restringidas y otras dependencias internas. tomando en cuenta los criterios básicos para su diseño. • Supervisión y control a distancia de instalaciones. • Supervisión de espacios de control de accesos y seguimientos interiores. que reproducen las imágenes . transmisión y almacenamiento de imágenes y sonido. Entre las aplicaciones más usuales se destaca: • Vigilancia periférica y perimetral de todo tipo de instalaciones. • Grabación. 1.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CCTV El circuito cerrado de televisión está compuesto por una o más cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores.1 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) La introducción de medios ópticos en los modernos sistemas de vigilancia constituye un extraordinario avance en el extenso campo de las seguridades.
Sensibilidad: se refiere a la cantidad real de luz visible o infrarroja necesaria para producir una imagen de calidad.1 Sensor CCD (Dispositivo de carga acoplada) El sensor de imagen de la cámara se encarga de transformar la luz en señales eléctricas.1 Como se debe seleccionar las cámaras Las cámaras se deben seleccionar de acuerdo a tres criterios. 3.2 Aspectos importantes de una cámara 1.1. cuya misión es capturar las imágenes que se suceden en su campo de visión para luego convertirlas en señales eléctricas y enviarlas por los medios de transmisión hasta los puestos de tratamiento.1 se muestra las partes que constituyen una cámara.1.2.1 ELEMENTOS CAPTADORES DE IMAGEN (CÁMARAS) La cámara es un elemento básico de todo CCTV. Características: son ajustes extras que le dan ventaja sobre otras cámaras.2. En la Figura 1.2. con el objetivo de controlar y proteger un espacio definido. donde los equipos (conversor. 1. En la Figura 1. 1. 1.1. monitor) restituyen la imagen tomada en el espacio vigilado. 1.1 Partes de una cámara.2. 2. Figura 1. Resolución: define la calidad de imagen a partir de un detalle o perspectiva de reproducción.2.2 se indica el proceso que realiza un sensor CCD para .2 capturadas por las cámaras desde la zona de vigilada a los puestos de tratamiento de datos.
En la actualidad todas las cámaras de tipo profesional son de CCD. primero se procede a la lectura de estas cargas.3 se indica el proceso para convertir una imagen en niveles de voltaje en un sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 1” y. y dentro de estos chips no todos son iguales. 1/3”.2 Proceso sensor CCD1.com/CMS/content/view/347/40/ .2 Sensor CMOS (Semiconductor de óxido de metal complementario) En la Figura 1.1.2. De esta manera. que debe ser digitalizada y procesada por la circuitería de la cámara. Las cámaras más comunes son de 1/3”. 1. cuanto más grande es el chip mayor es la imagen y la calidad que se obtendrá. al contrario que en los CCD.3 recuperar una imagen. mediante desplazamientos sucesivos y de forma secuencial hasta convertir finalmente estas cargas en voltaje y entrega una señal analógica a su salida. las celdas 1 http://www. Figura 1. 1/2”.2. dependiendo del tipo de imagen que van a captar.decamaras. entre ellos se tiene los de 1/4”. y la imagen dependerá del lente que se le coloque por lo tanto el CCD obtiene más calidad de imagen a costa de un tamaño mayor y consumo más elevado. los fotones que recibe cada celda son convertidos en carga eléctrica y en voltaje en la misma celda receptora.
decamaras. ello conlleva que el resultado que entrega a la circuitería de la cámara esté ya digitalizado. El concepto de resolución 2 http://www. Resolución vertical: Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden resolver desde la parte superior de una imagen a la parte inferior. 1.1. Figura 1. Resolución horizontal: Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden resolver desde un lado de una imagen al otro.2. La digitalización se realiza píxel a píxel. La resolución es tanto vertical como horizontal. La resolución vertical del estándar NTSC es 480 líneas en la imagen final. Las imágenes de vídeo tienen forma rectangular.com/CMS/content/view/347/40/ .3 Resolución La nitidez de una imagen de vídeo se suele describir en términos de "líneas de resolución" o píxeles.2.4 son totalmente independientes de sus vecinas.3 Proceso sensor CMOS2. El CMOS es superior en integración y bajo consumo a costa de perder calidad de imagen en situaciones de poca luz. La resolución obtenida depende de dos factores: la resolución de la pantalla y la resolución de la señal de vídeo.
en una aplicación de vigilancia puede resultar vital para visualizar al detalle una imagen en movimiento.com/products/video/about_networkvideo/image_scanning.5 líneas pares (2.5 líneas impares (1.com/esl_ES/region/index/esl_ES/?URL=Productos/Ventajas-T%c3%a9cnicas/Barrido-progresivo . una persona que está huyendo. A continuación se incluyen algunos ejemplos de fuentes habituales: VHS (240 líneas). como por ejemplo. se necesita un monitor de alta calidad para sacar el máximo partido de este tipo de barrido. En la Figura 1. En otras palabras. 3.4 Barrido entrelazado3. y las pares en la siguiente 1/60 parte de segundo. 5) y el segundo de 262. 3 4 http://www. En ese sentido. retransmisiones analógicas de TV (330 líneas).axis.5 horizontal es más complicado. las imágenes captadas no se dividen en campos separados como ocurre en el barrido entrelazado. 6). Figura 1. Las líneas impares se escanean en 1/60 parte de segundo.mobotix. Sin embargo.es. Con ello se obtiene una imagen completa de 525 líneas en 1/30 segundo. Figura 1. Barrido entrelazado: El sistema NTSC utiliza 525 líneas de barrido para crear una imagen.4 se indica como la imagen se compone de dos campos: El primero consta de 262. TV satélite digital no HDTV (hasta 380 líneas) y reproductores DVD (540 líneas).htm http://www.5). ya que la resolución horizontal varía en función de la fuente.5 Barrido progresivo4. Barrido progresivo: a diferencia del entrelazado. 4. escanea la imagen entera línea a línea cada 1/16 segundos (Figura 1.
2.6 En la Figura 1.es.6 Diferencia entre barrido progresivo y entrelazado5.com/products/video/camera/progressive_scan. Figura 1.1. la cantidad máxima de píxeles que pueden crearse se basará en el número de 5 http://www.htm . Cuando el vídeo analógico se digitaliza. Permite una resolución de 480 líneas horizontales y una renovación de 60 campos entrelazados por segundo (o 30 imágenes completas por segundo). 1.2.6 se puede observar la diferencia entre el barrido progresivo y el barrido entrelazado.4 Formatos NTSC y PAL NTSC (Comisión Nacional de Sistemas de Televisión): Es un sistema de codificación y transmisión de televisión a color analógica que se emplea en la mayor parte de América y Japón.axis.
En NTSC. asiáticos.es. 6 http://www.8 Resoluciones de formato PAL7. europeos. Oceanía y algunos países sudamericanos. Figura 1.7 se indica las diferentes resoluciones NTSC.7 Resoluciones de formato NTSC6. En la Figura 1. Permite una resolución de 576 líneas horizontales y una velocidad de renovación de 50 campos entrelazados por segundo (o 25 imágenes completas por segundo).com/products/video/about_networkvideo/resolution. PAL (línea alternada en fase): Sistema de codificación empleado en transmisión de señales de televisión analógica en colores. Figura 1.7 líneas de TV disponibles para ser digitalizadas.axis. Es utilizado en muchos países africanos. el tamaño máximo y más utilizado de imágenes digitalizadas es de 704x480 pixeles.htm . En la Figura 1.8 se indica la resolución máxima y más utilizada de 704 x 576 píxeles en el formato PAL.
SECAM (color secuencial con memoria)8: se utiliza en los países de Francia y Japón. La transmisión se forma escaneando la pantalla del televisor a 625 líneas y a una frecuencia de 25 imágenes por segundo. Este sistema es compatible con el sistema PAL, ya que utilizan los mimos formatos de escaneo y velocidades en las imágenes, la diferencia es la forma de cómo se codifica el color ya que transmite la información del color secuencialmente: Rojo y Amarillo en una línea y Azul y Amarillo en la siguiente. Con esto se quiere decir que se puede reproducir filmaciones en aparatos de sistema SECAM o a la inversa.
Figura 1.9 Distribución mundial de sistemas de codificación9. En el Ecuador el sistema de codificación que se usa es el NTSC. En la Figura 1.9 se indica como está distribuido los sistemas de codificación a nivel mundial. 1.2.1.2.5 Resoluciones VGA Con la introducción de las cámaras IP, pueden diseñarse sistemas 100% digitales. Esto provoca que las limitaciones de NTSC y PAL carezcan de importancia. VGA es la abreviatura de Tabla de Gráficos de Vídeo con un resolución de 640 x 480 píxeles, un tamaño muy parecido a NTSC y PAL. La resolución VGA es normalmente más adecuada para las cámaras IP, ya que el vídeo en la mayoría de los casos se mostrará en pantallas de ordenador, con resoluciones en VGA o múltiplos de VGA. Otras resoluciones basadas en VGA
http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/resolution.es.htm http://es.kioskea.net/contents/video/video.php3 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NTSC_PAL_SECAM.svg
son XVGA (1.024x768 píxeles) y de 1.280x960 píxeles, 4 veces VGA, que ofrecen una resolución megapíxel. 1.2.1.2.6 Resoluciones megapíxel Cuanta más alta sea la resolución, más detalles pueden observarse en una imagen. Esto es una consideración muy importante en las aplicaciones de vigilancia por vídeo, donde una imagen de alta resolución puede permitir la identificación de un delincuente. La resolución máxima en NTSC y PAL, en cámaras analógicas, después de que la señal de vídeo se haya digitalizado en un DVR o en un servidor de vídeo, es de 400.000 píxeles (704x576 = 405.504). 400.000 equivale a 0,4 mega píxeles.
Figura 1.10 Resolución megapixel10. A pesar de que la industria de vigilancia por vídeo ha logrado siempre vivir con estas limitaciones, la nueva tecnología de cámaras IP hace posible hoy en día una resolución mayor. Un formato mega píxel común es 1.280x1.024, en la Figura 1.10 se indica una comparación entre la resolución megapixel y la analógica. 1.2.1.2.7 Sensibilidad La sensibilidad se mide en lux, cuanto menor es la cantidad con la que trabaje, mayor es la sensibilidad de esta. Ahora bien, ¿qué es un lux? Un Lux es la
http://www.axis.com/files/brochure/bc_megapixel_32231_es_0806_lo.pdf
cantidad de luz que se mide en un pie cuadrado a la luz de 10 velas a 30 cm. de ella, las cámaras de hoy oscilan entre 2 lux y 0.04 lux; es decir, que una cámara que tenga 0.1 lux podría ver con cierta nitidez a 30 cm. con la luz de una vela. Como se sabe la luz se refleja y esto se debe tomar en cuenta a la hora de realizar un diseño y elegir la cámara, no es lo mismo observar un lugar por la noche con el asfalto negro que ese mismo lugar cubierto por nieve, se tendrá distinta refractaria y, por lo tanto, distinta luminosidad. Este tema de la luz a veces no es tomado tan en cuenta como debería por los instaladores de sistemas y sin embargo es una de las primeras cosas que hay que evaluar, no hay que olvidarse la similitud de la cámara al ojo humano, sin luz no ve nada. 1.2.1.2.8 Cámara infrarroja Las cámara infrarrojas tienen un CCD de alta calidad y un modulo de iluminación infrarrojo interno que asiste a la cámara proporcionando una imagen clara bajo condiciones de luminosidad nula, en un rango efectivo de hasta 40 (50) metros y 70º (80º). El modulo infrarrojo está formado por 102 leds infrarrojos de longitud de onda de 850nm. El sensor de luminosidad enciende y apaga automáticamente el iluminador infrarrojo detectando la luminosidad del entorno (Figura 1.11).
Figura 1.11 Cámara infrarroja11. En la Figura 1.12 se indica módulos infrarrojos que se los colocan en la parte exterior de la cámara con el mismo objetivo de proporcionar una imagen clara bajo condiciones de luminosidad nula.
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=SNCRZ30P&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imageType=Main&category=NVMPTZCameras
200-P1 . Si un lente está realizado para un sensor mayor que el que está colocado dentro de la cámara.P1.3 Lentes Son los ojos de la cámara y depende de la medida que se use se obtendrá un ángulo y una distancia de observación diferente. la imagen mostrará esquinas de color negro. En la Figura 1. el ángulo de 12 http://products. por ejemplo.080. Figura 1. De acuerdo al CCD que tenga la cámara es el tipo de lente que debe utilizarse.11 Figura 1.F.13 se indica la estructura de un lente.1.01U.es/es/ES/products/bxp/SKUPFT6204662795.14 se indica cómo se debe seleccionar un lente.2.12 Módulos infrarrojos12. En la Figura 1.boschsecurity. 1. para una cámara de un 1/3” se debe usar un lente también de 1/3”. si un lente está realizado para un sensor más pequeño que el que está colocado dentro de la cámara.13 Estructura de un lente.
por ejemplo. Figura 1.3.14). Cuando la longitud focal se cambia.2. 4 mm. .16). Figura 1. 1.14 Elección correcta del lente.5-8 mm (Figura 1. el objetivo tiene que volver a enfocarse.16 Lente varifocal. Figura 1.1.15 se muestra un lente fijo donde la longitud focal es fija. parte de la información se “pierde” fuera del chip (ver Figura 1. El tipo más común es 3.15 Lente fijo.12 visión será menor que el ángulo por defecto de dicho lente. Lente varifocal manual: Este lente permite el ajuste manual de la longitud focal (campo de visualización).1 Tipos de lentes Lente fijo: en la Figura 1.
Provee un ángulo de apertura horizontal de 44.1 Ejemplos de longitud focal.13 Lente varifocal motorizado: Este lente permite el ajuste de la longitud focal.17).18 Lente de zoom. Lente de zoom: estos lentes proporcionan un control remoto de enfoque de longitud. el objetivo tiene que volver a enfocarse pero además tiene un funcionamiento automático del iris que responde a cámaras con circuitos de auto control del iris incorporado (Figura 1.8° a 2. cuanto mayor sea la longitud focal. más estrecho será el campo de visualización.5° a 2.17 Lente varifocal motorizado.9° cuando formato de 1/3” (Figura 1. Las aplicaciones incluyen vigilancia a larga distancia.2. Cuando la longitud focal se cambia. Tamaño sensor Longitud focal de lente y 1/2" 12 mm 1/3" 8 mm 1/4" 6 mm Tabla 1. iris.3° y de apertura vertical de 55. Figura 1. 1.18). es usado con una cámara de Figura 1. a través del uso de controlador del lente.3.1.2 Requisitos de longitud focal La longitud focal determina el campo de visualización horizontal a una distancia determinada. .
Figura 1.3 Iris Esta denominación tiene mucho que ver con nuestros ojos.boschsecurity.14 En la Tabla 1. Cálculo en metros ¿Qué ancho de objetos será visible a 3 metros cuando se use una cámara con un sensor CCD de ¼” y un objetivo de 4 mm? 1. Para detectar la presencia de alguien en una pantalla.us/documents/FixedFocal-leng_DataSheet_esES_T2388459787. deberá constituir el 30 por ciento o más de la imagen. 13 http://resource.pdf . Para verificar con más precisión.19 Parámetros para longitud focal13.3.19 se indica los parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de calcular la longitud focal. En la Figura 1.1. es importante comprobar las capacidades de las cámaras seleccionadas y ver las imágenes resultantes en la pantalla antes de grabar en directo. debería constituir como mínimo el 10 por ciento de la altura de la imagen.2.1 se indica unos ejemplos de longitud focal necesaria para lograr un campo de visualización horizontal de 30º aproximado. Por esta razón. igual que en estos el iris se abre o cierra para dejar pasar más o menos luz de acuerdo a las necesidades.
las zonas de exposición se configuran fácilmente e informan al control de exposición automático qué áreas de la imagen debe iluminar.20 indica las diferencias entre una imagen tomada sin utilizar zonas de exposición (a la izquierda) y una utilizando dos zonas de exposición. Estos objetivos no pueden reaccionar ante cambios en la iluminación de la escena. por tanto el iris se ajusta a un valor “medio”. • Iris controlado por vídeo: la cámara puede escoger electrónicamente qué ver.20 Iris controlado por video. y donde la iluminación de la escena está cambiando constantemente.15 Existen tres tipos de iris: fijo. manual y autoiris. el iris está controlado por el procesador de la cámara. Iris fijo: tiene la misma abertura y se recomienda en lugares cerrados y que siempre tengan la misma condición lumínica. Para hacerlo. • Iris controlado por DC: Conectado a la salida de una cámara. Autoiris: para situaciones exteriores. Iris manual: se configura normalmente cuando se instala la cámara para adaptarse a las condiciones de luz reinantes. . La apertura del iris está controlada por la cámara y está constantemente cambiando para mantener el nivel de luz óptimo para el sensor de imagen. La Figura 1. que se usa en condiciones de luz variable. Figura 1.
4 Características adicionales Ayudan al instalador a resolver problemas que pueden presentarse en una instalación. Cuanto menor sea el número F. menor será la luz admitida en el sensor.1. 14 15 http://www. se logrará una calidad de imagen superior en condiciones de escasa luz. Cuanto mayor sea el número F.2 Relación F con la cantidad de luz admitida en el sensor14. se recomienda acoplar un filtro de densidad neutral15 delante del objetivo.2 14.7 7. detección de audio.0 1. El número F de un objetivo es la relación entre la longitud focal y el diámetro de objetivo del objeto efectivo.625 Tabla 1. El iris se define por el número F.com/fotografia/objetivo. alarma antimanipulación.25 f5.14 f1. En escenas con luz limitada. así como una protección del sensor de imagen ante el exceso de luz.16 Los objetivos con autoiris se recomiendan para aplicaciones exteriores.2.htm Suprime el halo causado por la sobreexposición al calor o frío sin afectar los colores reales . mayor luz será admitida en el sensor y.8 2.0 20 f1. back-light. Entre estas características se tiene el autoshutter. detección de movimiento por video.2 se muestra la cantidad de luz admitida en el sensor de imagen para distintos valores de F. Afecta a la cantidad de energía de luz admitida en el sensor y desempeña un papel importante en la imagen resultante.5 f4.fotonostra.4 10 f1. Número F % de luz f1.6 0. Esto hace reducir la cantidad de luz que entra en el objetivo uniformemente a lo largo de todo el espectro visible y obliga al iris a abrirse completamente para compensar.07 f2. En la Tabla 1. 1. El iris ajusta automáticamente la cantidad de luz que alcanza la cámara y ofrece los resultados mejores. por lo tanto.
2 Controlador de back-light (luz de fondo) Es una función de la cámara que soluciona en gran parte el problema que presenta un objeto o una persona frente a una luz brillante en el fondo.2. tours. la muy clara y la muy oscura y en vez de adaptarse a la mayor cantidad de luz saca un promedio. Lo que hace el controlador de back-light es compensar esas dos imágenes. esto es porque el lente auto iris o el autoshutter de la cámara trabajan sobre la mayor cantidad de luz. dejando un poco más claro el fondo pero también haciendo más clara y visible la figura principal (Figura 1.4. El obturador puede ser controlado de modo mecánico.4.000s y mejor control en velocidades lentas pudiéndose ajustar normalmente hasta 30 s.2. velocidades que alcanzan los 1/12.1 Autoshutter Es como una especie de parpadeo que hace la cámara. 1. incorrecto. preset. Con ello se consigue mayor precisión. y se cierran o parpadean más rápidamente para adaptarse a ella dejando esa figura a oscuras. .1. Pan/Tilt/zoom. Cuando se habla de autoshutter de 1/100000. Hoy en día los obturadores suelen ser controlados de modo electrónico mediante electroimanes. y cuando menos luz hay. cuando más luz hay.1. hay determinados cambios de luz o luz reflejada que no pueden ser corregidos si no es con un lente auto iris. Se podría suponer que ahora con este criterio no se necesitarían lentes auto iris. 1. eso quiere decir que el CCD puede muestrear la cantidad de luz (parpadea) hasta 100000 veces en un segundo. mas rápido parpadea. En la izquierda de la Figura solo se ve una silueta recortada sobre un fondo luminoso. alcanzando normalmente velocidades máximas entre 1/500s y 1/4000s.17 expansión de memoria.21). de las cuales se mencionaran las más importantes. entradas y salidas digitales. parpadea más despacio.
Para un funcionamiento manual.4.1. 1. .5 Tours Es la combinación de los presets almacenados con el objetivo de realizar una ronda de vigilancia de forma automática. 32x.4.3 Pan/Tilt/Zoom Las cámaras con movimiento horizontal/vertical/zoom (PTZ) poseen la ventaja de obtener una visión panorámica. Las cámaras PTZ se utilizan principalmente en interiores y en aquellos lugares donde resulte apropiado ver la dirección hacia la cual apunta la cámara.4 Preset Un preset son pre-posicionamientos programables que hacen que la cámara se fije en determinados puntos en forma automática y a su vez estos posicionamientos se pueden relacionar con determinados eventos de alarma.2.2. manual o automáticamente.1. 1. alejada o de cerca de una imagen. por ejemplo. Las PTZ disponen de un movimiento horizontal completo de 360 grados y el zoom óptico oscila entre 18x y 26x.1. inclinada.21 Controlador de back-light. 1.2.4. utilizarse para seguir los movimientos de una persona en un comercio. la cámara PTZ puede.18 Figura 1.
1.2.2 MÉTODOS DE COMPRESIÓN Cuando se digitaliza una secuencia de vídeo analógico, se requiere un ancho de banda de 116 Mbit/segundo pero la mayoría de las redes son sólo de 100 Mbit/segundo, por lo tanto no es posible ni deseable transmitir las secuencias de vídeo sin alguna modificación. Para solucionar este problema se han desarrollado una serie de técnicas denominadas técnicas de compresión de vídeo e imágenes, que reducen el alto nivel de bits para la transmisión y almacenamiento. La compresión de imágenes se aplica sobre una imagen individual haciendo uso de las similitudes entre píxeles próximos en la imagen y de las limitaciones del sistema de visión humana. La efectividad de una técnica de compresión de imágenes está dada por la relación de compresión, calculado como el tamaño del fichero de la imagen original (sin comprimir) dividido por el tamaño del fichero de imagen resultante (comprimida). A mayor relación de compresión se consume menos ancho de banda manteniendo un número de imágenes por segundo determinado. Entre los principales métodos de compresión se tiene: JPEG (Grupo de expertos en ensamble fotográfico): este formato se diseñó para gestionar la compresión de imágenes estáticas individuales. De este modo, trata la salida de vídeo como imágenes estáticas capturadas. Ofrece la opción de una alta relación de compresión, pero baja calidad de imagen (Figura 1.22), o unas relaciones de compresión ligeramente más bajas con buena calidad de imagen. Motion JPEG: es el estándar utilizado más habitualmente en sistemas de vídeo IP. La cámara IP puede captar y comprimir, por ejemplo, 30 imágenes individuales por segundo y, a continuación, las dispone en una secuencia continúa de imágenes a través de una red hasta una estación de visualización. Con una velocidad de imagen de aproximadamente 16 fps ó superior, el visualizador percibe una imagen JPEG animada a pantalla completa (Figura 1.23).
Figura 1.22 Compresión JEPG16.
Figura 1.23 Compresión M-JEPG17.
http://www.axis.com/es/documentacion/compresion_video_es.pdf http://casadomo.com/images/archivos/axis_tecnicas_de_compresion_de_video.pdf
Wavelet: Optimizado para imágenes que contienen pequeñas cantidades de datos. Su relativamente inferior calidad de imágenes está compensada con unas bajas necesidades de ancho de banda en el medio de transmisión.
Figura 1.24 Compresión wavelet18. En la Figura 1.24 se indica la compresión de una imagen a distintos niveles wavelet. H-compresión, H.621, H.623, H.321 & H.324: esta técnica de compresión se centra en una transmisión de vídeo con una tasa de bits fija.
Figura 1.25 Compresión wavelet. La desventaja de tener una tasa de bits fija es que cuando un objeto se mueve, la calidad de la imagen disminuye (Figura 1.25). Este tipo de compresión fue
http://coco.ccu.uniovi.es/immed/compresion/descripcion/spiht/discreta/discreta.htm
26 se ilustra como sólo se transmite información sobre las diferencias en el segundo y tercer fotograma. El monitor convierte la señal eléctrica de video en imágenes visibles.3.pdf . Figura 1. 1.2. A pesar de su elevada complejidad. Seguidamente.com/images/archivos/axis_tecnicas_de_compresion_de_video. la aplicación de la compresión de vídeo MPEG produce volúmenes de datos inferiores que se transmiten a través de la red. En la Figura 1. nítidas y claras de las señales capturadas por las cámaras con el propósito de conseguir una fiabilidad óptima de todo el sistema de vigilancia por CCTV.2.1 Monitores Son los encargados de mostrar en su pantalla las imágenes capturadas por una cámara o grabadas en un sistema de almacenamiento. como es el caso de Motion JPEG.26 Compresión MPEG19. MPEG: el principio básico de MPEG es la comparación de dos imágenes comprimidas que deben transmitirse a través de la red. 19 http://casadomo.3 SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN 1. La primera imagen comprimida se utiliza como fotograma de referencia y únicamente se envían partes de las siguientes imágenes que son distintas de la imagen de referencia.22 originalmente diseñado para aplicaciones de videoconferencia y no para aplicaciones de vigilancia donde los detalles son más importantes que una tasa de bits fija. la estación de visualización de red reconstruye todas las imágenes basándose en la imagen de referencia y los “datos de diferencias”.
si no se dispone de mucho espacio físico y es necesaria más tecnología. La tecnología: al seleccionar una marca específica. quiere decir que es capaz de representar hasta 768 líneas horizontales de 1024 puntos cada una. en horizontal por vertical.2. pues entonces un monitor TFT sería el recomendado. entrada analógica y digital por separado. como 640x480. Entre éstos aspectos entra la interfaz de conexión: Digital (DVI). 21 Entrada de video de alta definición transferido continuamente desde la red. mayor será el tamaño de la pantalla. La conectividad: En éste aspecto se revisa las posibilidades de entrada y salida que dispone el monitor.1 Aspectos para definir un monitor El tamaño: el espacio físico disponible para ubicar el monitor. etc. video compuesto. 20 Interfaz multimedia de alta definición: permite audio y video sin comprimir a través de un único cable. WideScreen y estándar. Si se tiene espacio suficiente y no es prioridad el uso de última tecnología para el desempeño pues un monitor CRT puede cumplir las funciones. La pantalla: para la pantalla se tienen distintos formatos. Éste aspecto depende de la gráfica que se tiene o con la que se piensa instalar el nuevo monitor. La resolución: El número de puntos que puede representar el monitor por pantalla. además de otras resoluciones inferiores.23 1. forma rectangular con mejor aprovechamiento del ángulo de visión. En cambio la pantalla estándar ofrece un diseño cuadrado con menos aprovechamiento del ángulo de visión. pues toca seleccionar la tecnología adecuada. Para un confort óptimo. Hay disponibles conectividad de puertos USB. VGA. RCA. la distancia entre el usuario y el monitor equivale a 2 veces la diagonal de la pantalla. así como el tamaño del mismo es muy importante. . expresada frecuentemente en pulgadas.1. En caso contrario.3. El tamaño de la pantalla está indicado por su diagonal. Así. La pantalla WideScreen (pantalla ancha) presenta un aspecto tipo pantalla de cine. streaming IP21. HDMI20. un monitor cuya resolución máxima es de 1024x768 puntos. Cuanto más importante sea este valor.
más luminosa. Tiempo de respuesta (ms): el tiempo de respuesta corresponde al tiempo necesario (en milisegundos) para que los píxeles que forman la pantalla pasen de un color a otro. Luminosidad (cd/m2): la luminosidad. mayor será el contraste.24 Cuanto mayor sea la resolución de un monitor. mejor será la calidad de la imagen en pantalla. La resolución debe ser apropiada además al tamaño del monitor. Un contraste de 1500:1 por ejemplo indica que la imagen más clara será 1. La relación de contraste se clasifica en dos: • Contraste Estático: el Contraste estático se refiere a la división de luminosidades en un momento dado. Cuanto más importante sea este valor. la luminosidad del color blanco dividida entre la luminosidad del color negro emitidos por la pantalla. y mayor será la calidad del monitor. . Contraste: El contraste determina la diferencia entre el blanco más luminoso y el negro más profundo retranscritos por una pantalla LCD. expresada en cd/m². para una imagen de mejor calidad. natural y real será la imagen proyectada.500 veces más luminosa que la más oscura. es decir. Cuanto más reducido sea este tiempo. un tiempo de respuesta débil provoca un efecto de remanencia (marca luminosa) en el despliegue de escenas rápidas. la imagen será más fluida y nítida. es decir. en un instante de tiempo T fijo (por ejemplo una pausa de una imagen • Contraste Dinámico: el contraste dinámico se refiere a la división de luminosidades pero tomando en consideración el tiempo y se calcula como la relación de luminosidades en diferentes momentos del tiempo (por ejemplo en la consecución de varias escenas en una película). Esto implica que mientras más grande sea la diferencia entre la luminosidad de ambos mejor será la calidad de la imagen. Al contrario. Cuanto más importante sea este valor. corresponde al brillo de tonos blancos. Relación de Contraste: La relación de contraste se refiere a la relación entre la luminosidad producida por el color más brillante y la producida por el menos brillante.
Por su robustez su uso está dedicado a funciones de seguridad y vigilancia. ya que a menos consumo eléctrico menos calor se genera. Utilizan diferentes formas de compresión entre ellos H. lo cual permite un desenvolvimiento eficiente del monitor. • El DVR dedicado es inmune a los virus por carecer de sistema operativo convencional. Este utiliza los discos utilizados en las computadoras para almacenar videos comprimidos por distintos métodos. Consta de entradas de video. No tienen problemas de virus. pues mucho mejor. Mientras más rango disponible disponga el monitor. MPG-4 y MJPG.4.2. reiniciándose sólo y entra en funcionamiento en pocos segundos. Funcionan con sistema operativo Windows o Linux dependiendo del fabricante. etc. software dedicado a grabación de video y .25 Frecuencia de refresco vertical-horizontal (Hz): estos son 2 valores entre los cuales el monitor es capaz de mostrar imágenes estables en la pantalla en sentido horizontal y vertical. de audio y de alarmas. pero si es un factor que se puede observar. instalada sobre un PC tipo servidor. Consumo Eléctrico: no representa la característica más importante. Un problema con los DVRs es que la compresión del video es hecha por el mismo equipo lo que limita la conexión de muchas cámaras.1 Grabador de video digital (DVR) Es un dispositivo que almacena video en un disco duro proveniente de una o más cámaras de video. 1. para dibujar cada una de las líneas de la pantalla. de acuerdo a la capacidad de los canales de entrada. • El DVR dedicado solo falla cuando se le interrumpe la administración de energía.4 ELEMENTOS GRABADORES DE IMAGEN 1.2.264. con dispositivos de altas especificaciones. DVR dedicado: son equipos totalmente autónomos. además de salidas para monitor. hackers o sistema operativo ya que todo está grabado en una memoria fija y en los discos duros solo son almacenados los videos. impresora. DVR basado en PC: está formado por tarjetas capturadoras de video con procesador independiente y memoria de video dedicada. puerto de comunicaciones.
1.27). joystick y enviar información a alta velocidad mediante canales de comunicación de alta velocidad.2 Video grabador de red (LNVR) Un LNVR es un verdadero sistema digital que almacena las imágenes digitales desde la red IP y las graba en un disco duro en un formato digital. que se componen de video comprimido y codificado.26 accesorios que garantizan una operación continua y segura (Figura 1. Tienen la capacidad de recibir teclados.27 DVR basado en PC. Las cámaras IP son las encargadas de codificar el video y enviar los datos a través de la red. Figura 1. • Al estar conectado en red. por lo que suele hacer un SCANDISK o comprobación del disco duro antes de entrar en funcionamiento. el DVR basado en PC puede ser infectado por un virus porque dispone de sistema operativo. • Los DVR basados en PC se reinician solos. Un LNVR puede . DVR hibrido: es un sistema de grabación de video en el que convergen las tecnologías de cámaras analógicas e IP. Está constituido por tarjetas de video que permiten conectar cámaras analógicas y cámaras IP a través de un puerto Ethernet.2. Así. en un LNVR no existe ninguna conexión de video. ofrece grabación y reproducción digital de video y audio en tiempo real con alta calidad de imagen y sonido. con la consiguiente pérdida de minutos valiosos que el DVR deja de grabar. Sus entradas y salidas son datos IP.4. con la consiguiente pérdida de datos.
Figura 1.5. 1.2.27 estar basado en un software informático o ser unidades autónomas dedicadas.28 Esquema de conexión de un LNVR. Las grabaciones se pueden exportar en el formato MPEG-4 estándar y se pueden observar en cualquier reproductor de video de otro fabricante.28). . cable par trenzado. no dispone de un monitor y un teclado exclusivo.5 ELEMENTOS TRANSMISORES DE LA SEÑAL DE VIDEO Para transmitir el video desde la cámara hasta el monitor se puede utilizar cable coaxial. Sin embargo el video exportado incluye cifrado para permitir la detección infalible de manipulaciones como la eliminación. La mayor ventaja de una arquitectura basada en grabadores LNVR es que estos se pueden colocar en cualquier lugar de la red (Figura 1. Los LNVR graban y muestran imágenes a la vez. Para el caso de transmitir video y alimentación a la vez se utiliza un PoE.2. y varios operarios pueden observar simultáneamente las grabaciones desde diferentes puntos de la red de manera independiente y sin afectar a los demás operarios. reorganización o modificación de fotogramas. fibra óptica ó vía inalámbrica. Toda la visualización y gestión del LNVR tiene lugar de forma remota a través de la red mediante un PC.1 Cable par trenzado Cuando se usa cable par trenzado para transmitir el video se debe tener muy en cuenta si se va a trasmitir video y alimentación ó solo una de las dos. 1.
A través del cable de red se envía así corriente (en los cuatro pines mencionados) y datos al otro extremo.net/foro/showthread. Esto minimiza el número de cables que se deben tender para instalar la red. Figura 1.1. y mayor flexibilidad en la instalación cuando se compara con el alambrado tradicional. saca estos cuatro pines eléctricos a un jack de corriente y el resto los utiliza para enviar y recibir datos a través de la red (Figura 1. 22 23 http://www.5. para redes locales alambradas (LAN) basadas en Ethernet. y en esta punta el segundo dispositivo (cámara) realiza el proceso inverso.com/Library/Techpub/92066ES. menos tiempo de interrupción.php?t=738 .29 Esquema de un PoE23 Un PoE está formado por 2 dispositivos.1 Alimentación sobre la Ethernet (PoE)22 PoE es una tecnología basada en la norma IEEE 802.28 1.zero13wireless.2.adc.pdf?refer=Library&C=Data_Connectivity http://www.29). el primero (switch con PoE) inyecta voltaje continuo sobre cuatro pines. resultando en menores costos.3af. dos de ellos positivos y dos negativos que no se utilizan en los cables de red. que permite que la energía requerida para la operación de los dispositivos sea transmitida por la red de datos en vez de cables de poder. más fácil mantenimiento.
30 Esquema de transmisión de video por canales inalámbricos IP25.2.30).fluidmesh. Las tecnologías multidifusión se utilizan para reducir el tráfico de la red cuando varios receptores desean visualizar la misma fuente de forma simultánea.29 1.1 Transmisión de video sobre canales inalámbricos IP24 Existen distintos métodos para transmitir video en una red inalámbrica: Unidifusión: el remitente y el receptor se comunican a un nivel de punto a punto. 24 25 http://www. sin renunciar a la fiabilidad del sistema y a la calidad de las imágenes. Multidifusión: comunicación entre un único remitente y múltiples receptores en una red.es.axis. Figura 1.2. 1.com/download/whitepaper/wp_A4_es.5. ofreciendo una única transmisión de información a cientos de destinatarios (Figura 1. Wi-Fi ó sobre canales inalámbricos IP. incluso en zonas en las que resulta difícil el cableado.2 Inalámbrica La necesidad de instalar sistemas de video vigilancia.com/products/video/about_networkvideo/data_transport_methods.5.2.pdf . La transmisión inalámbrica de video se lo puede realizar mediante transmisores de video analógico de forma directa. Los paquetes de video son dirigidos únicamente a un receptor y ningún otro ordenador en la red necesitará procesar esta información.htm http://www. ha conllevado al desarrollo de una tecnología inalámbrica.
modulo inteligente sin contacto de lectura/grabación. chip inteligente de contacto y wiegand. 26 http://www.3 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Un sistema de Control de Accesos es uno de los pilares imprescindibles del sistema de seguridad en general.1. El sistema de control de accesos está constituido por dispositivos de lectura. banda magnética. puesto que se encarga de permitir o cancelar el paso a un espacio protegido con determinados riesgos.3. entradas y salidas. activando una alarma en caso de intento de acceso no autorizado y almacenando todos los movimientos de acceso.1 Proximidad26 La tecnología de proximidad consiste en el almacenamiento y recuperación de datos de una tarjeta. etc. a una distancia de hasta 60 cm y transmitiendo la información hasta en 84 bits. los mismos que interactúan para proporcionar seguridad.edu/~amable/autoid/tecnologia.. El propósito fundamental de la tecnología de proximidad es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio a una frecuencia de 125 kHz. 1. 1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTROL DE ACCESOS 1. objetos o vehículos a una zona.3.3.1. barreras vehiculares.ent.ohiou.1 Tecnología de tarjetas Dentro de la tecnología para almacenar y leer datos en las tarjetas se tiene: proximidad.1. previamente definida como área de control o de seguridad para la prevención y protección ante los riesgos.html . modulo inteligente sin contacto (MIFARE). sistemas de apertura de puertas. contactos magnéticos. para analizar los eventos.30 1. inspección e intervención del paso o circulación de personas. La función principal de un Sistema de Control de Accesos es la comprobación. imponiendo reglas de horarios. sensores de movimiento. DESFire.
La forma como transmite dichos datos es la diferencia pues los datos viajan a través de dos cables.1. la wiegand permite recuperar datos de una tarjeta para de esta manera saber la identidad de un objeto. por el un cable viajan los ceros “0” mientras que por el otro viajan los “1”.1. que captura la mano del individuo en ancho. 1. . hasta la más compleja como el ADN humano. La identificación biométrica puede realizarse a través de distintas tecnologías: • ADN • Dental • Firma Digital • Geometría de la oreja • Geometría de la mano • Iris • Voz • Contorno facial • Espectro de piel • Geometría de dos dedos • Geometría de labios • Huella digital • Retina • Reconocimiento de venas Dependiendo del nivel de seguridad requerido.2 Tecnología biométrica Las soluciones biométricas se basan en las características morfológicas únicas que tienen los seres humanos para diferenciarse los unos de los otros. puede usarse desde la más sencilla como la voz.1.3. lo cual permite que estos sistemas tengan un interesante grado de confiabilidad que optimiza los sistemas de seguridad.31 1.2 Wiegand Al igual que la tecnología de proximidad. largo y grosor.3. Siendo el más utilizado el de huella dactilar seguida por el reconocimiento de mano tridimensional.
Una vez que la mano está correctamente situada.). de esta forma son capaces de identificar correctamente a un usuario cuya muestra se tomó hace años.html . Transformando estos datos en un modelo matemático que se comparara con un patrón base. de las que analizan simultáneamente más de 31000 puntos y registran instantáneamente más de 90 mediciones diferentes de la mano incluyendo: anchura. pero que ha ido accediendo al sistema con regularidad. En aproximadamente un segundo son capaces de determinar si una persona es quien dice ser. adelgazamiento. 27 http://www. longitud y área de superficie (Figura 1. el proceso de cicatrizado de una herida.1 Geometría de mano El análisis de la geometría de la mano son sin duda los más rápidos dentro de los biométricos. Una de las ventajas del reconocimiento mediante analizadores de geometría de la mano es que éstos son capaces de aprender. unas cámaras toman una imagen superior y otra lateral.org/pub/Linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node120.32 1.31). actualizan su base de datos con los cambios que se puedan producir en la muestra (un pequeño crecimiento.3. a la vez que autentican a un usuario.31 Digitalización geometría de mano27.ibiblio. Figura 1.2.1. con una probabilidad de error aceptable en la mayoría de ocasiones. etc. almacenado en la lectora o servidor.
El lector genera un campo magnético cuya señal de RF es captada por el receptor del "tag".1 Lectores de geometría de mano “HandKey” Estos equipos permiten identificar las personas por el reconocimiento del perfil tridimensional de la mano que es capturado al presentarse en la pantalla del lector (Figura 1.32).1.4. Figura 1.3 Tecnología de lectoras 1.com/technology.1.solucionesbiometricas.1.hidglobal.htm . 28 29 http://www.33 Lector de geometría de mano29. El receptor se activa por medio de una batería incorporada (sistema activo) o es alimentado por la señal enviada por el lector (sistema pasivo).33 1.1. Este mensaje es decodificado por el lector y almacenado en el computador.com/pg_recognition.3. Este a su vez activará al transmisor el cual enviará un mensaje codificado único. 1.3.3.1 Proximidad Los lectores de proximidad se basan en la aplicación de un transmisor/receptor encapsulado en el “tag” (Figura 1.php?tech_cat=1&subcat_id=10 http://www.4 Tecnología de lectoras biométricas 1. Figura 1.32 Lectoras de proximidad28.3.3.33).
siendo las causas más frecuentes hematomas.34). Un potente electroimán que se fija en el marco de la puerta. resistiendo empujes desde 150 a 500 kg (Figura 1. ya sea de metal. vidrio. 1. • Estos dispositivos se pueden adaptar a cualquier tipo de puerta.3. El electroimán crea un campo magnético al proporcionarle corriente eléctrica. • Posibilidad de integración en sistemas de control de accesos. Características comunes de estos equipos: • Montaje interior o exterior.1 Cerradura electromagnética La cerradura electromagnética es un dispositivo imantado que abre la puerta al cortar la energía. 2. 650.3. si a ésta se le suministra corriente eléctrica el núcleo se convierte en un imán capaz de atraer la placa fijada en la puerta.34 Cerradura electromagnética. se crea un patrón que es almacenado en memoria para posteriores comprobaciones de acceso. madera. superficie horizontal o vertical.34 Por ello. al dar de alta un nuevo perfil de mano. Consta de un núcleo o barra de hierro al que se enrolla un cable barnizado de cobre. El equipo consta de dos piezas fundamentales: 1. etc.2 EQUIPOS PARA LIMITAR ACCESOS EN AREAS INTERNAS 1. Hay equipos que actualizan el patrón de referencia cada vez que detectan cambios mínimos en el perfil presentado. 600. 900 y 1200 libras. . creando una bobina. 500.2. etc. Una placa metálica montada sobre la hoja de la puerta “objeto de control”. Figura 1. contusiones. cicatrices. • Fuerza de sujeción de 300.
4 PANELES DE CONTROL 1.3 CONTROL DE INGRESO EN EXTERIORES Para el control de acceso en exteriores se puede utilizar desde simples dispositivos mecánicos hasta los más sofisticados controlados electrónicamente. Figura 1. tiendas. que asociados a un software especializado permiten el paso de una persona cada vez. el rendimiento aumenta.35 Control de ingreso en exteriores30. o como un panel en red conectado a una nueva red o una red de computadores ya existente LAN/WAN.36). Y por último las puertas unidireccionales.nl/ .3. que permiten el paso en un solo sentido. con chapa eléctrica y chapa mecánica (Figura 1.boonedam. Para el paso de discapacitados se utiliza puertas para minusválidos en su versión electrónica. Puede ser utilizado como un panel independiente. funcionalidad y modularidad (Figura 1. Entre los dispositivos mecánicos: se utiliza los molinetes unidireccionales. se reduce el tiempo de instalación.35 1.3.4. proporcionando seguridad. especiales para dirigir el flujo de personas en un sólo sentido.1 Controlador inteligente de doble lectora (LNL 2220) El panel de control LNL-2220 puede controlar dos puertas o entradas vehiculares. igualmente puede ser conectado a una red de 485. 30 http://www. 1. Los portillones hidráulicos y automáticos antirrobo con sistema antipánico para supermercados. la puerta giratoria electrónica de alta seguridad. Al estar conectado de forma directa a la red la descarga de datos es más rápida.3. asegurando sólo el ingreso de transacciones validas.35). menos conexiones y una mayor fiabilidad. Entre los dispositivos controlados electrónicamente: están los torniquetes. farmacias y comercio en general.
2 Módulo de interfaz de doble lectora (LNL 1320) El módulo LNL-1320 puede controlar dos puertas o entradas vehiculares. y el más amplio apoyo para biométricos y lectores de geometría de mano.37).3. La LNL-2220 da flexibilidad en la elección de marcas del lector. funcionalidad y modularidad (Figura 1. Funciona conectado a una red de RS-485 de 2 ó 4 hilos con una longitud de hasta 4000 pies. En el caso de la pérdida de la conectividad. Hasta 32 dispositivos (64 lectores) puede ser conectado en el puerto RS-485.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706. La LNL-2220 es escalable para su uso en aplicaciones de control de acceso de cualquier tamaño. 1.4. el factor de forma. la LNL-2220 almacena todos los registros y eventos.pdf . la tecnología. proporcionando un camino de crecimiento inherente.36 Esquema del controlador LNL 222031. y permite el funcionamiento de todos los dispositivos locales de forma normal hasta que la conexión con el servidor se restablezca. Posee 8 entradas y 4 salidas digitales las mismas que son programables dependiendo del tipo de control de accesos. proporcionando seguridad.36 Figura 1. Soporta hasta ocho diferentes formatos de tarjetas. así como cuestión de códigos magnéticos y formatos de tarjeta Wiegand. 31 http://lenel.
Figura 1. 32 http://lenel.37 Esquema del modulo de interfaz LNL 132032.3 Módulo de interfaz de lectora biométrica (LNL 500B) El módulo LNL-550B sirve de interfaz entre la tarjeta controladora y los lectores biométricos de distintos fabricantes.3. 1.38 Esquema del modulo de interfaz biométrica LNL 500B33.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.4.pdf .37 Figura 1.
mientras que los lectores biométricos funcionan conectados a una red RS-485 a 2 hilos a una distancia máxima de 4000 pies (1219 m. Entre los principales protocolos de comunicación se tiene la comunicación RS-232.5. está formando por 2 líneas aisladas las mismas que funcionan como par diferencial (sin tierra absoluta como el RS232).2.2 Protocolo wiegand El protocolo wiegand consta de dos partes fundamentales: aquella que describe el modo en que físicamente se transmite la información digital y la forma de interpretar numéricamente dicha información 1. 1.38).5.pdf . La línea para enviar los unos lógicos o DATA1. El protocolo RS-485 al utilizar voltajes de cómo máximo 6V y circuitos balanceados le hace menos susceptible al factor de ruido y permite una comunicación half dúplex.3. RS-485 y Wiegand. Soporta hasta ocho lectores biométricos divididos 4 por cada puerto (Figura 1. El 1 lógico se representa por la condición en que el voltaje en la línea A.5 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PANELES Y LECTORAS Un protocolo de comunicación no es más que la manera de cómo se va a transmitir los datos desde la lectora hacia el panel.5.1 Protocolo RS 485 El protocolo RS485.3. Típicamente A .1 Sistema de transmisión La transmisión de datos Wiegand usa tres hilos. la línea para hacer lo propio con los ceros lógicos o DATA0 y la 33 http://lenel. 1.B = 5 volts para 1 lógico y A . 1.3.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.38 La LNL 500B funciona conectado a una red de RS-485 de 2 ó 4 hilos con el controlador. es mayor que el de la línea B.B = -5 volts para 0 lógico.3.) con la LNL 500B. y al revés para el 0 lógico.
ucontrol. 1.com. Figura 1. mientras DATA0 permanece en Alto.5. también de la misma duración 50 µs (microsegundos).39 Trama de datos del protocolo wiegand34 En la figura 1.2 Interpretación de los datos Mediante el sistema descrito anteriormente se puede transmitir cualquier número de bits que queramos. mientras ahora es DATA1 la que permanece en Alto. Los dos tipos de bits.2. la línea de GND es exactamente lo que es GND y siempre está en bajo y ya no nos referiremos más a ella. son transmitidos de forma idéntica aunque por líneas distintas.3. normalmente de 50 µs (microsegundos) de duración. sin embargo hay un cierto consenso en ciertos números de 34 http://www. Para transmitir un Bit 1 lo que se hace es mandar un pulso a bajo.39 línea de GND de referencia de ambos. o sea: sin transmitir.php/El_protocolo_Wiegand . Para transmitir un Bit 0 lo que se hace por el contrario es mandar un pulso a bajo. En estado de reposo. y las líneas DATA1 y DATA0 están en alto.ar/wiki/index. por la línea DATA0. ceros y unos. o alto a +5V o VCC. Los niveles que se usan son bajo a nivel de GND. por la línea DATA1. Normalmente la separación entre cada pulso y el siguiente es de unos 2 ms (milisegundos).39 se ve una representación gráfica de este sistema de transmisión y se puede ver cómo se transmitiría la secuencia de bits 1010. a nivel de +5V ó VCC.
Figura 1. es la paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos (B1:12).php/El_protocolo_Wiegand . así el Wiegand 32 no lleva paridad y tanto el Facility Code como el User Code son dos números enteros de 16 bits. Como hemos dicho el Wiegand 26 es el formato de trama más utilizado y su interpretación es como sigue: • • • • El primer Bit B0. Los 8 siguientes.ar/wiki/index. Y la interpretación de los mismos. Donde E es paridad par para los bits 0 a 11y O es paridad impar para los bit 12 a 23. es la paridad Impar de los últimos 12 bits transmitidos (B13:24). En la Figura 1. Los demás tipos de Wiegand's tienen interpretaciones distintas. En el Wiegand 44. Este ejemplo constituye el Facility Code + User Code 4-24610.40 se realiza la interpretación de un código Wiegand de 26 bits. un Entero de 16 Bits.40 bits: 26. al que llaman User Code El último bit B25.40 Interpretación wiegand 26 bits35. los 8 primeros bits son el Facility Code. el más utilizado. los 32 siguientes son el User Code y los 4 últimos son el OR EXCLUSIVO de los 40 bits anteriores tomados de 4 en 4. al que llaman Facility Code. 44 ó 128. 32. 35 http://www. salvo el de 26 bits. un Entero de 8 bits.com. la paridad E es 1 para hacer par la secuencia de 00000100011 que tiene tres unos y la paridad O es también 1 para hacer impar la secuencia 0000000100010 que sólo tiene dos unos. es tan diversa como fabricantes lo utilizan.ucontrol. Los 16 siguientes: B9:B24 son dos Bytes. B1:B8 son un Byte.
y controlar la calefacción o la luz a fin de ahorrar energía. ventilación y aire acondicionado (HVCA). la vigilancia por vídeo es la única forma de tener acceso visual al proceso. el operador u operadora puede visualizar el vídeo IP usando la misma interfaz. En lugar de que el operador tenga que dejar el panel de control para controlar visualmente una parte del proceso. que el vídeo puede captarse en todas las puertas cuando alguien accede o sale de una instalación. . Lo mismo ocurre en sistemas de rejillas eléctricas con una subestación situada en lugar remoto. Además. Además. Entre los ejemplos de sistemas que se pueden integrar se incluyen: Control de acceso: utilizar un sistema de vigilancia por vídeo con sistemas de control de acceso integrados significa. durante procesos delicados en salas limpias o en instalaciones con productos químicos peligrosos. Sistemas de gestión de edificios (BMS.4 SISTEMAS INTEGRADOS En un sistema de vídeo IP. se precisa una verificación visual en sistemas de automatización industrial de gran complejidad. o para detectar movimiento en salas de reuniones. para una identificación rápida de los empleados y las visitas. por ejemplo. Los puertos I/O de las cámaras IP pueden utilizarse para ofrecer entrada al sistema.41 1. Sistemas de control industrial: A menudo. por ejemplo. También permite la integración con otros sistemas para una funcionalidad mejorada y un funcionamiento más sencillo. todos los dispositivos están conectados a una red IP que permite el uso de una infraestructura rentable para transmitir vídeo para grabar o monitorizar. building management systems): El vídeo puede integrarse en sistemas de gestión de edificios tales como los sistemas de calefacción. todas las imágenes en el sistema de credenciales pueden ser accesibles al operador del sistema de vigilancia por vídeo.
se ha instalado equipos de otras marcas. Las cámaras para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) son: tipo domo PTZ (Pan.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CCTV Para el diseño de un sistema de CCTV se deben tomar las siguientes consideraciones: • El sistema debe diseñarse para proveer identificación visual positiva de una persona. que mediante la configuración apropiada se integran al sistema de seguridad. el cual es el encargado de integrar los sistemas de CCTV y Control de Accesos. • Definir las áreas que cada cámara visualizará. Zoom) para uso exterior y cámaras fijas para uso interior para oficinas y salas de control.42 CAPÍTULO 2 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 2. 2. las cuales se conectan directamente a la red LAN del sistema de seguridad. son de marca LENEL y se conectan a la red LAN del sistema de seguridad. . por ejemplo las lectoras de geometría de mano. o escena requerida por el cliente. Los equipos del sistema de Control de Accesos como: tarjetas controladoras. Tilt. El sistema de seguridad es administrado por el software OnGuard de LENEL. etc. Estas cámaras son de marca LENEL tipo IP. lectoras de tarjetas de proximidad.1 INTRODUCCIÓN De acuerdo al requerimiento del proyecto. objeto. se han seleccionado los equipos más adecuados para la implementación de los sistemas de seguridad. Para cumplir ciertos requerimientos del Proyecto. • Interrelación con el cliente.
43 • Elegir el lente apropiado para cada cámara.1 TIPOS DE CÁMARAS De acuerdo a las consideraciones de diseño. para cumplir con todos los requerimientos de integración con el software OnGuard.1.1 Cámara IP fija uso interior Existe una variedad de cámaras IP fijas de uso interior. las cámaras más apropiadas que se seleccionaron son de la marca Lenel (Figura 2. 2. Cámara IP Fija de uso interior y 2. • Determinar el mejor método para transmitir la señal de vídeo de la cámara al monitor. • Determinar donde se localizará el monitor o monitores para visualizar el sistema. 2.1. finalmente. Figura 2. • Diseñar el área de control y. se seleccionan dos tipos de cámaras: 1.2. con el fin de proveer la visual de campo y tamaño apropiado de la imagen. sin embargo. elegir el equipo con base en las notas del diseño del sistema.1).2. Cámara IP fija de uso interior . Cámara IP Domo PTZ de uso exterior.
para cumplir con todos los requerimientos de integración con el software OnGuard.2. 352 x 288 (CIF). CARACTERÍSTICA Marca Modelo Día / Noche Control de Iris Montaje de lente Mínima iluminación requerida Compresión de Video Resolución NTSC PAL Lenel ICT230 DN Plus Si Video / ELC / DC C / CS 0.pdf . 10/100 Lente Opciones Montaje de la cámara Configuración de la cámara. 720 x 480 (D1) 176 x 144 (QCIF).1 se describe las características principales de la cámara fija de uso interior seleccionada.2 Cámaras IP domo PTZ de uso exterior. Similar al caso de las cámaras IP fijas de uso interior.44 En la Tabla 2.1.1 Características Principales de la Cámara Fija de uso interior36. 720 x 576 (D1) Sí. sin embargo. existe una variedad de cámaras de tipo IP Domo PTZ. las cámaras más 36 http://lenel. se encuentra en el Anexo B. Energía sobre Ethernet Ethernet Tabla 2. Todas las especificaciones técnicas. El software de configuración y la guía del usuario se encuentra en el CD proporcionado con el producto DETALLE. con Inyector propietario (incluido). 2.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706. Si.4 (AGC On) MPEG4 172 x 120 (QCIF) . 352 x 240 (CIF). La fuente debe ser de 12VDC a 1 Amperio.1 Lux / F=1. No incluye . recomendado 1/3 “ CS mount lens Incluye Bracket plástico (Brazo de soporte) y tornillos de sujeción.
720 x 480 (D1) .05 Lux Normal. 12x (216x with Optical) 0.45 apropiadas son de la marca Lenel y de entre ellas se selecciono la que se describe a continuación (Figura 2.2). Cámara IP PTZ de uso exterior CARACTERÍSTICA Marca Modelo Noche / Día Control de Iris Óptico Lente Digital Modo Iluminación mínima requerida Modo Nocturno Formato de Compresión de Video Tipos de NTSC 0. Figura 2. 352 x 240 (CIF). Video / ELC / DC 18X Optical Zoom DETALLE MPEG4 172 x 120 (QCIF) .7 Lux Lenel ICT240 -18S Si Auto-conmutable.2.
Y/C Output Si. MONTAJE TIPO A A Nº CÁMARA TIPO UBICACIÓN Sala de Control de Seguridad Sala de Control SCADA 1 2 Cuarto de Control SCADA Fija Fija 37 Estándar de protección. On / Off Si.2 CONEXIONADO DE CÁMARAS Como se indicó anteriormente. se encuentran en el Anexo B. 720 x 576 (D1) Si Si.46 Resolución PAL 176 x 144 (QCIF). 2. su nombre.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706. IP66: Totalmente protegido contra el polvo y protegido contra fuertes http://lenel.pdf chorros de agua de todas las direcciones. Tabla 2.2 se describe las características principales de la cámara IP Domo PTZ de uso exterior. VBS: 1. entrada limitada permitida 38 . 10/100 El software de configuración y la guía del usuario se encuentra en el CD proporcionado con el producto Incluye Housing IP 66 37 Compensación de luz de fondo Salida de video análogo. para este proyecto. Ethernet Configuración de la cámara. En la Tabla 2.2. 352 x 288 (CIF).2. Características de la Cámara IP Domo PTZ de uso exterior38. ubicación y montaje tipo de las mismas. Todas las especificaciones técnicas. En la Tabla 2.3 se lista las cámaras. sin embargo dependiendo de su ubicación específica se considera el montaje más apropiado. se tiene 2 tipos de cámaras: Las cámaras IP fijas de uso interior y cámaras IP Domo PTZ para exteriores. tipo.0 Volts peak to peak ( sync negative) .
Oficinas Administración. PTZ Cámara de trasformación.2. . A 4 5 6 7 8 9 PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ B B B B B B 10 PTZ B 11 PTZ B 12 PTZ C 13 PTZ B 14 15 PTZ PTZ D B MONTAJE TIPO A: Bajo cielo falso MONTAJE TIPO B: En Poste Abatible MONTAJE TIPO C: Sobre pared exterior existente.1 Montaje Tipo A 2.1.3 se muestra una imagen de la cámara de uso interior con sus partes principales.1 Montaje mecánico de la cámara interior En la figura 2.47 3 Recepción Administración PTZ Administración PTZ Piscina A PTZ Piscina B PTZ Tanque PTZ Redondel PTZ Campamento 1 PTZ Garita Campamento. MONTAJE TIPO D: En estructura metálica Existente. PTZ Campamento 2 PTZ Garita Principal. Frente al edificio de administración.2. Tabla 2. Extremo de Canchas en el campamento Ingreso en garita principal Frente a cámara de trasformación.2. Todos los accesorios necesarios para el montaje los proporciona el fabricante.2. Frente a Bodega. Frente a estructura de talleres. PTZ Talleres PTZ Bodega Fija Recepción. Extremo piscina A Extremo Piscina B Extremo Tanque Redondel Frente a parqueaderos en campamento Frente a garita de ingreso al campamento.3 Cámaras del sistema de CCTV 2.
4. la cual permite direccionar y orientar la cámara según el objetivo. el perno se enrosca a la cámara. la base se sujeta en el techo con tornillos tipo cola de pato.48 Como se puede apreciar en la Figura 2. Detalle de montaje de cámara IP fija de uso interior . permitiendo asegurar su posición.3. por el extremo superior. en el otro extremo. la base tiene un perno con una articulación tipo rótula. Accesorio para montaje en techo Cuerpo de la Cámara Control de Auto iris Lente Figura 2. Montaje de la Cámara IP fija de uso interior y sus partes principales Techo Tornillo de sujeción de la base al techo Articulación de rótula Perno de sujeción de la base a la cámara Camara IP fija Figura 2.4.
2.2. y se sigue el esquema de la Figura 2. para la alimentación se utiliza un dispositivo PoE39. Al dispositivo PoE se conecta una fuente de 12 VDC. Es una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable UTP / STP en una red Ethernet. . Vista posterior de cámara IP fija.2 Conexiones de la cámara fija En la Figura 2. En esta aplicación. hacia la cámara se conecta un único cable UTP CAT 5 con la ayuda de un conector RJ45. Figura 2.3af.6.5. Por tal razón. PoE se rige según el estándar IEEE 802. Figura 2.49 2.5 se muestra los conectores que posee la cámara. Conexión PoE 39 PoE: Power over Ethernet.6.1.
2.7.50 Figura 2.8 Cámara PTZ montada en poste abatible.7. Figura 2.8).2 Montaje Tipo B Las cámaras con montaje Tipo B son cámaras PTZ exteriores.2. se conectan al switch. Esquema general de conexión de cámara IP fija de uso interior Un esquema de la conexión general se muestra en la Figura 2. las mismas que son montadas en postes abatibles (Figura 2.2. . Tanto la cámara como el LNVR (Lenel Network Video Recorder) dispositivo en el cual se grabará los eventos captados por la cámara.
2. A una altura de 1. La cámara PTZ se encuentra a una altura de 8. De esta manera se tiene una perfecta sujeción del poste. A continuación se explica en detalle cada etapa de este tipo de montaje. la cual se asienta en la superficie de concreto y se sujeta con tuercas a los pernos de la canastilla. Se puede apreciar una vista frontal con todos los equipos y elementos montados en el poste. el cual envía la señal de video hacia el Access Point. se envía al Switch de la red LAN del Sistema de Video vigilancia. La señal que recepta el Access Point. desde el nivel de piso terminado.5m desde el nivel de piso terminado. NEMA 4X: Estándar de Protección la cual especifica: Sellado contra agua y resistente a la corrosión 40 .51 La señal de video es enviada a través de un enlace inalámbrico hacia un Access Point el cual recepta las señales de todas las cámaras con este tipo de montaje.9 se muestra el montaje del poste abatible. Cerca del extremo superior del poste se sujeta el modulo subscriptor de salida. Cundo el poste se encuentra en estado abatible. y una vista lateral en la cual se aprecia una proyección del poste en estado abatible. De la canastilla salen a la superficie 4 pernos en los cuales se sujeta la base del poste.2. En esta caja se realiza todas las conexiones tanto a la cámara como al modulo subscriptor. 2. el extremo superior del mismo llega hasta el piso permitiendo la fácil conexión o revisión de los elementos instalados en la parte superior.40 m.2.1 Montaje mecánico de cámara exterior en poste En la Figura 2. se sujeta una caja metálica tipo NEMA 4X40. se sujeta mediante un brazo metálico suministrado por el fabricante. Para una firme sujeción se tiene una base de concreto con canastilla metálica fundida en el suelo natural. El poste en su base tiene una platina metálica.
5x4 cm.5x4 cm.5x7. TUBO CUADRADO DE 7. CAJA NEMA 4X PARA CONEXIONES CAJA NEMA 4X PARA CONEXIONES VENTANA PARA CONEXIONES VENTANA PARA CONEXIONES VENTANA PARA CONEXIONES VENTANA PARA CONEXIONES TUBO CUADRADO DE 7. PLATINA DE 30x30x0.9. BASE DE HORMIGON PLATINA DE 30x30x0. TUBO CUADRADO DE 7.5x7.5x4 cm.5x7.2 cm.52 MODULO SUBSCRIPTOR DE SALIDA (CANOPY) CANOPY MODULO SUBSCRIPTOR DE SALIDA (CANOPY) BRAZO DE SOPORTE DE CAMARA CAMARA PTZ LENEL ICT 240 DN CAMARA PTZ LENEL ICT 240 DN VENTANA PARA CONEXIONES VENTANA PARA CONEXIONES PROYECCION EN ESTADO ABATIBLE TUBO CUADRADO DE 7.2 cm.5x7. Poste abatible para montaje de cámara PTZ . BASE DE HORMIGON Figura 2.5x4 cm.
53 2.2.2. Esta construida en acero inoxidable y cumpliendo el estándar NEMA 4X (Figura 2. transformadores para alimentación de la cámara y del modulo subscriptor (CANOPY). Dentro se encuentra los elementos de protección eléctrica. desde el piso terminado. Figura 2.10 (A) Distribución interna de equipos en caja de conexiones Las dimensiones de esta caja son: 40x40x20 cm. Figura 2.10 (B) Distribución interna de equipos en caja de conexiones .10 A y B).2.5 m.2 Tablero de conexiones cámara exterior El tablero de conexiones se encuentra en el poste abatible a 1.
Para la alimentación se utiliza un cable concéntrico 3x16 AWG el cual suministra 24 AC 41 http://lenel.pdf .Ventilador 8. 2.Calentador..Domo 6.2.12 se puede apreciar todas las conexiones. previamente se debe armarla correctamente. Por el cable UTP se transmite la señal de video y de control PTZ.. En la Figura 2.Base para sujeción de Bracket interior.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.54 2. Figura 2..3 Conexión de cámara externa ptz Para el montaje de la cámara.-Circuito Impreso. 7.Protección solar 4. En la Figura 2..2.2.11.Housing 5.Bracket de montaje externo 3. En la parte posterior de la cámara se realizan todas las conexiones. Armado de la Cámara PTZ41.. se conecta el cable de RED UTP CAT5 y la alimentación de 24VAC...11 se muestra la cámara desmontada y a continuación se describe las partes principales de la cámara: 1. Para este tipo de aplicación.
12. Figura 2. montadas en postes metálicos.2. Estos dispositivos ayudan a mantener las condiciones de humedad y temperatura apropiadas para evitar el empañamiento del domo y daños en los componentes electrónicos de la cámara.4 Protecciones y puesta tierra en conexiones eléctricas. así como en cualquiera de los equipos instalados en el poste. Para evitar daños en la cámara. Estas cámaras están diseñadas para uso exterior por tal motivo tienen al interior del housing un ventilador y calefactor.2.2. se ha tomado algunas precauciones: . 2. Conexiones en la parte posterior de la Cámara PTZ. Todas las cámaras montaje tipo B se encuentran en el exterior.55 desde el tablero de conexiones montado en el mismo poste como se detallo anteriormente.
Base de Hormigón de poste metálico con conductor de puesta tierra. En el tablero de conexiones. Figura 2. tienen su conexión a tierra (Figura 2.13. . Detalle de montaje de puesta a tierra.56 La energía que alimenta el tablero de conexiones es suministrada por un UPS 110 VAC. de esta forma se tiene energía regulada y un respaldo de energía ante posibles cortes. al ingreso de la alimentación 110 VAC se tiene el elemento de protección contra descargas atmosféricas con su conexión a tierra.14. Figura 2.14).13 y 2. El poste metálico. tablero de conexiones y UPS.
para sus conexiones se utiliza un tablero de conexiones con especificaciones Nema 4X.3 Montaje Tipo C El Montaje Tipo C se ha considerado para la cámara a instalarse en la garita de ingreso principal.57 2. en la terraza de la garita. similar a los utilizados para las cámaras de montaje tipo B. Montaje de Cámara en Pared.15.2. Las conexiones tanto de señal como de alimentación son las mismas que las detalladas para el montaje tipo B.3.2. el mismo que está sujeto en la pared con la ayuda de tirafondos.2.2. La cámara es tipo PTZ de uso exterior. .15 se puede apreciar la cámara que se encuentra sujeta al brazo. Hacia el otro lado de la pared.1 Montaje mecánico de cámara exterior en pared En la Figura 2. BRAZO DE SOPORTE DE CAMARA CAJA NEMA 4X PARA CONEXIONES Terraza Inaccesible CAMARA PTZ LENEL ICT 240 DN Nivel de Piso terminado Figura 2. 2. se encuentra montado el tablero de conexiones.
17. la sujeción de la cámara a la estructura es mediante abrazaderas metálicas de acero inoxidable.58 2. 2.16.4 Montaje Tipo D El Montaje Tipo D se ha considerado para la cámara a instalarse en el sector de talleres. TUBO DE ESTRUCTURA BRAZO DE SOPORTE DE CAMARA CAMARA PTZ LENEL ICT 240 DN TUBO DE ESTRUCTURA SUJECCION DE CÁMARA TUBO DE ESTRUCTURA CAMARA PTZ LENEL ICT 240 DN Figura 2. La señal de video de la cámara se envía hacia el dispositivo PoE del módulo subscriptor. En la Figura 2. 2.4.16.2.1 Montaje mecánico de la cámara montaje Tipo D En la Figura 2. se muestra el tupo de montaje en una estructura metálica existente. el cual envía la señal de video más la alimentación DC hacia el modulo subscriptor.2.3 CONEXIÓN DE ANTENAS PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO Las señales de video y control de todas las cámaras deben llegar a la sala de monitoreo del sistema de seguridad. La cámara es tipo PTZ de uso exterior. para sus conexiones se utiliza un tablero de conexiones con especificaciones Nema 4X similar a los utilizados para las cámaras de montaje tipo B. Entre el dispositivo PoE y el módulo subscriptor se conecta un supresor de sobretensión (surge suppressor). para ello se utiliza un enlace inalámbrico.2. el cual recepta la señal de .2. Montaje de cámara en estructura metálica.2. El modulo subscriptor envía la señal inalámbricamente hacia el Access Point (AP). se muestra el esquema de las conexiones de los equipos utilizados.
Esquema de conexión de dispositivos para la transmisión de video mediante un enlace inalámbrico. Figura 2. se puede apreciar la configuración y su ubicación.59 video y la envía hacia el LNVR. .18.18 se muestran el esquema de la red inalámbrica utilizada. Esquema de enlace inalámbrico para la transmisión de las señales de video y control de las cámaras. En la Figura 2.17. Figura 2. La señal de todas las cámaras es receptada en la sala de monitoreo. La administración de video la realiza el servidor de seguridad y la grabación de eventos capturados por una determinada cámara la realiza el LNVR.
utiliza el sistema operativo Windows XP Profesional y un software de administración del video. 3.20.2. Procesador Pentium 4. Las especificaciones que el LNVR utilizado para cumplir con los requerimientos de esta aplicación son: 1. Figura 2. Partes fundamentales del módulo canopy 2.4 CONEXIÓN DE LNVR (LENEL NETWORK VIDEO RECORDER) El LNVR es un grabador digital de video tipo PC. 512 MB RAM. 256 KB cache 3.19. Chasis para montaje en rack de19” . se muestra el esquema de una red LAN TCP/IP y la integración del LNVR a la red.60 Figura 2. Los eventos capturados se graban en sus discos duros con capacidad máxima de 400GB. Esquema de una red IP de video vigilancia.20.0 GHz 2. En la Figura 2.
alteración. 7. El sistema debe diseñarse para controlar los accesos no autorizados de personas. Para el diseño de un sistema de control de accesos se deben tomar las siguientes consideraciones: 1. Los lectores deben montarse en concordancia con los códigos locales adoptados y los requerimientos del cliente. Los sistemas de control de acceso deben utilizar sistemas de cierre eléctrico para controlar el uso de los puntos de acceso. 8. Alimentación: 100-240 V 60-50 Hz 6-3 A 10.25"(H) 9. 5. Grabación en tiempo real 24/7 2. Soporta un disco duro de 80 GB para el sistema operativo (OS) y hasta 8 disco duros para datos con una capacidad máxima de 400 GB cada uno. El controlador debe ser instalado en un espacio que lo proteja de daño. y acceso por personas no autorizadas. 12. . CD-ROM drive 6. Capacidad máxima de 63 cámaras IP. Sistema Operativo Windows XP Profesional. y / o propiedad a través de puntos de acceso como esté prescrito por el cliente. Un sensor de posición debe ser requerido en todos los puntos de acceso. 5. Tarjeta de red RJ45 10/100/1000 8. La salida libre debe emplear el uso de un dispositivo de requerimiento de salida (REX) 9. Interrelación con el cliente 3. Las salidas controladas deben requerir el uso de credenciales de acceso para ser presentadas a un lector. Fuente redundante de 350W. vehículos. Dimensiones: 19"(W) x 28"(D) x 5. El equipo de control de acceso electrónico debe ser listado en concordancia con UL 294 (Standard for Access Control System Units).3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. 7.61 4. 4. 6. 11. 2.
el nivel de encriptación debe cumplir con el nivel aplicable prescrito por el cliente. Como parte del sistema de Seguridad para el terminal marítimo se implementó el sistema de control de acceso personal y vehicular. Esquema integral del Sistema de Control de Accesos. Ingreso a sala de Control SCADA. 11. Figura 2. En configuraciones de dispositivos de interface de red. . Ingreso de personal en garita principal 2. 3. Ingreso principal a oficinas de administración.62 10. Las áreas cubiertas son: 1.21. La configuración de los parámetros de operación del sistema debe ser hecha en concordancia con los requerimientos de la instalación y sujeta a la aprobación del cliente.
Una lectora de geometría de mano para la salida del personal residente. las mimas que son configuradas y administradas desde la sala de monitoreo. Ingreso vehicular en la garita principal. Pulsador para el ingreso o salida de vehículos visitantes. Una lectora de geometría de mano para el ingreso de personal residente.1 CONTROL DE ACCESO PERSONAL PARA LA GARITA PRINCIPAL. Para los accesos de administración y centros de control se utilizo una lectora de geometría de mano para el ingreso de residentes. se muestra el esquema de conexiones de los equipos de control de accesos.21. Lectora de largo alcance de tags vehiculares para la salida de vehículos. Una lectora de tarjetas de proximidad para la salida de personal visitante. 2. 5. Para el acceso vehicular se utilizó lectoras de largo alcance de tags vehiculares. Todo el sistema es administrado por el software integral de LENEL OnGuard desde la sala de seguridad y monitoreo. y dos lectoras de tarjetas para el ingreso y salida de los visitantes. .63 4. 5. instaladas en el ingreso de la garita principal.22.3. En la Figura 2. Ingreso a sala de monitoreo de seguridad. son controlados por tarjetas electrónicas. Para cumplir con los requerimientos se utilizó para el control de accesos de la garita principal los siguientes dispositivos: 1. 7. 3. En la Figura 2. dos lectoras de geometría de mano para la entrada y salida para los residentes. Lectora de largo alcance de tags vehiculares para el ingreso de vehículos. se utilizó. 4. Para el control de acceso personal en la garita principal. 6. una lectora de tarjetas para los visitantes y un pulsador para la salida. Una lectora de tarjeta de proximidad para el ingreso de personal visitante. Todos los dispositivos antes mencionados. se muestra una lectora de tarjetas de proximidad y una lectora de geometría de mano. 2.
En la Figura 2. 2.22.3. una tarjeta LNL 500B.1. Desde esta tarjeta se envía la señal a un módulo subscriptor CANOPY. se muestra las tarjetas electrónicas de control en los tableros 1 y 2 de la garita principal. 2.3.64 Figura 2. Contiene una fuente regulada de voltaje. se alimentan con 12 VDC. Todas las tarjetas se conectan entre sí mediante una red RS 485 y se conectan en la red LAN del sistema de seguridad a través de la tarjeta LNL 2220 del tablero 1.1 Conexión de fuente regulada de voltaje Todas las tarjetas controladoras. En el Anexo A1 y A2.23. . Lectora de tarjetas de proximidad y lectora de geometría de mano en el ingreso de la garita principal. una tarjeta LNL2220 y una tarjeta LNL 1320.1. el cual debe ser suministrado desde una fuente regulada para garantizar un buen funcionamiento del sistema. el cual envía la señal inalámbricamente hacia el Access Point. se muestra todas las tarjetas electrónicas que contiene el control de accesos de la garita principal.1 Conexión de los tableros de control en la garita principal.1. para que finalmente llegue al servidor de seguridad.
3.2 Conexión de Tarjeta LNL-500B La tarjeta LNL 500b de LENEL es encargada de controlar las lectoras de geometría de mano HandKey. del ingreso y salida de la garita principal.23 se muestra la conexión de la fuente regulada en uno de los tableros de la garita principal. la alimentación primaria se realiza desde un UPS. Para garantizar un bue servicio energía eléctrica. con capacidad de 3 amperios a 12 VDC de salida. y del ingreso a las oficinas de administración. Conexión de fuente regulada en tablero de garita principal.65 Dentro de cada tablero se ubica una fuente regulada de marca Altronix.23. 2. Figura 2. OFF ON . Desde la salida de voltaje DC se alimenta a las tarjetas LNL 500B. LNL 2220 y LNL 1320 en el tablero 1 y a la tarjeta LNL 1320 en el tablero 2.1. En la Figura 2.
Conexión de tarjeta LNL 500B. .66 Figura 2. Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 485 hacia la tarjeta LNL 2220.24.
3 Conexión de tarjeta LNL-1320 La tarjeta LNL 1320 es la encargada de controlar las lectoras de tarjetas de proximidad y de tag’s vehiculares que envían datos en formato wiegand.1.67 2. una para las lectoras de tarjetas de proximidad del ingres persal y otra para las lectoras de tag’s vehiculares. Conexión de tarjeta LNL 1320 para lectoras de tarjetas de proximidad. En esta aplicación se utilizan dos tarjetas LNL 1320. .25.3. Figura 2. Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 485 hacia la tarjeta LNL 2220.
68 En las Figuras 2.4 Conexión de tarjeta LNL-2220 La tarjeta LNL 2220.26 se puede apreciar las conexiones respectivas para cada caso.26.3. . Figura 2.25 y 2.1. 2. entre sus funciones principales. Conexión de tarjeta LNL 1320 para lectoras de tag’s vehiculares. es la encargada de integrar las demás tarjetas al sistema de seguridad. Se alimenta a 12VDC desde la fuente y se integra al sistema mediante la red RS 485 y es l encargada de enviar los datos hacia la red LAN de seguridad a través de su tarjeta de red IP.
3V RESET BR/CR2330
J5 TB3
2.3.1.5 Conexión de Hand Key La lectora de geometría de mano (HandKey) envía los datos hacia las respectivas tarjetas controladoras mediante una red RS-485 y en formato wiegand. En la Figura 2.28 se muestra conexiones del HandKey hacia las tarjetas del tablero de control.
Figura 2.27. Conexión de tarjeta LNL 2220.
Figura 2.28. Conexión de lectora de geometría de mano. 2.3.1.6 Conexión de lectora de tarjetas de proximidad R10 La lectora de tarjetas de proximidad envía los datos hacia las respectivas tarjetas controladoras mediante formato wiegand.
Figura 2.29. Conexión de lectora de proximidad.
En la Figura 2.29 se muestra conexiones de las lectoras hacia el tablero de control. 2.3.1.7 Conexión de lectoras de Tag vehicular.
Figura 2.30. Conexión de lectora de tag’s vehiculares. Las lectoras de tags vehiculares, se ubican en el ingreso y salida vehicular. Estas receptan la señal de los tags y envían los datos hacia la tarjeta controladora LNL 1320 quien es la encargada de activar los contactos que controlan el motor de activación de la puerta, en la Figura 2.30 se muestra la conexión de los equipos .
3 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO A SALA DE CONTROL SCADA Y SALA DE CONTROL DE SEGURIDAD. 2.3. La tarjeta se integra al sistema mediante la red RS 485 desde el panel ubicado en la garita principal. son las mismas descritas anteriormente. un LNL 2220 y una LNL 1320. En el Anexo A.1 Conexión de Cerraduras Electromagnéticas. ingreso a sala de control SCADA y sala de Control de Seguridad. se utilizan cerraduras electromagnéticas. 2. Para asegurar las puertas de la oficina de administración. se muestra el tablero de control para las salas SCADA y de seguridad. se muestra el tablero de control de accesos del ingreso a las oficinas de administración.3. Las conexiones de cada dispositivo como: lectoras de tarjetas.3. En este tablero se encuentra una tarjeta LNL 1320 y una fuente regulada. La única diferencia está en que los controles que actúan sobre las puertas son cerraduras electromagnéticas. En el Anexo A4. La tarjeta LNL 1320 controla la lectora de proximidad el pulsador de salida y activa las cerraduras electromagnéticas de las puertas. . lectora de geometría de mano.2 CONTROL DE ACCESOS PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE ADMINISTRACIÓN. Las conexiones de estas tarjetas son similares a las de la garita principal ya descritas anteriormente. Las cerraduras se alimentan a 12 VDC y es controlada por un relé de la tarjeta LNL1320.72 2.3. Las tarjetas que se encuentran en este tablero son un LNL 500B.
Las conexiones descritas corresponden a este proyecto específico ya que existen algunos dispositivos que tienen varias conexiones dependiendo su aplicación. 31. Conexión de cerradura electromagnética. En el siguiente capítulo se describe la configuración mediante software de todos los dispositivos de los dos sistemas y de su integración en un solo sistema de seguridad mediante el Software OnGuard.73 Figura 2. . En este capítulo se describió las conexiones de todos los equipos utilizados tanto en el sistema de CCTV. como en el de Control de Accesos.
con la capacidad de expansión ilimitada.74 CAPÍTULO 3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y CCTV En este capítulo se detalla la configuración de los equipos de control de accesos y CCTV. Todas las aplicaciones OnGuard se puede configurar y administrar desde una sola estación de trabajo y la actividad de eventos se puede monitorear desde una o varias estaciones de trabajo de monitoreo de alarmas. 3. tarjetas inteligentes y la capacidad de integrarse con multitud de sistemas de terceros. monitoreo de alarmas.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE Dentro de los sistemas operativos que soporta OnGuard están: • Windows 2003 Server Ediciones Standard y Enterprise Sp2 o R2 • Windows XP Professional SP2 es requerido • Vista Soporte limitado definido Solo versión 32 bits Solo PC cliente No se soportan las aplicaciones Web bajo Vista . en la plataforma OnGuard. OnGuard incluye control de acceso. biometría. administración de video digital. emisión y administración de credenciales ID. 3. administración de visitantes. detección de intrusión.1 INTRODUCCIÓN Lenel Systems International con la plataforma OnGuard es el software para sistemas de seguridad físicos integrados. análisis de contenido de video digital.
3 INSTALACIÓN DE PRE REQUISITOS DE SOFTWARE Previo a la instalación de OnGuard. • Microsoft DirectX 9. Dentro de las aplicaciones que tiene OnGuard en la modalidad de servidor se tiene: Alarm Monitoring.0c Utilizado para el visor de Video Digital dentro de Alarm Monitoring • Microsoft XML Parser 4.1.1 Utilizado para leer los documentos de ayuda de OnGuard • Microsoft . se instala pequeños programas que permiten abrir varias de las aplicaciones. Video Viewer. . • SQL Server 2005 Express (Solo servidor) Las aplicaciones de base de datos se utilizan junto con las aplicaciones de OnGuard para almacenar la información para su operación.NET Components Requerido para crear formatos de reportes personalizados. como la compatibilidad para crear aplicaciones Web. con el objetivo de administrar y almacenar los eventos de accesos y CCTV en la base de datos. Una vez que se ha instalado todos los pre-requisitos. System Administration. 3. • Instalar Rainbow (Driver del Dongle) Libera el puerto paralelo para la licencia física.0 SP2 XML (Lenguaje Extendible de Marcas) sirve para comprobar que los documentos estén bien formados y verificar la validez de los documentos.0 Proporciona un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API). Badge Designer.4 INSTALACIÓN DE ONGUARD EN EL SERVIDOR. • Crystal .75 3. Area Access Management.NET Framework 2. etc. se instala la plataforma OnGuard en la modalidad de servidor. License Administration. • Acrobat Reader 8.
administrar los tiempos de grabación. “OnGuard”. creación de zonas de tiempo. grabación de eventos. Figura 3. “todos los programas”. etc.1 Pantalla de inicio de System Administration . creación de presets y tours. Permite además administrar el sistema de accesos ingresando o borrando tarjeta habientes.5 SYSTEM ADMINISTRATION (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN) System Administration es una aplicación que permite configurar uno a uno los dispositivos de accesos y CCTV. Para acceder al programa se presiona “inicio”. En el caso del sistema de CCTV se puede ingresar o borrar cámaras y grabadores de video. niveles de acceso a las distintas localidades.1) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña válidos. “System Administration” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password (Figura 3. etc. verificación del estado de apertura/cierre de las puertas.76 3.
5. • Configuración de las lectoras para visitantes R10.77 Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 3. 3. Figura 3. • Configuración del handkey (Lector de geometría de mano) para empleados. • Configuración del Cardholder (Tarjeta habientes) .1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS El procedimiento de configuración de los equipos es el siguiente: • Configuración del controlador LNL 2220. • Configuración de los lectores vehiculares. • Configuración de los niveles de acceso.2 Pantalla principal de System Administration.2) donde se muestra la barra de herramienta con los distintos iconos correspondientes a los dispositivos que se configurará posteriormente.
En esta ventana se ingresa el “nombre del panel”. . Figura 3.251). control de ascensores.3 Pantalla de configuración de controlador.3.1. fijarle una zona horaria para sincronizar el reloj interno. en la pestaña “localización” se escribe el nombre del servidor y seleccionamos la zona horaria. Access Panel y se selecciona la pestaña LNL 2220 donde se presiona Add y aparecerá una ventana como la de la Figura 3.1 Configuración del controlador LNL 2220 La configuración del LNL 2220 es darle un nombre al controlador para identificarlo dentro de la red.5. etc. seleccionar el tipo de comunicación entre el controlador y las lectoras. habilitar ciertos parámetros como aceptación de equipos biométricos. donde se ingresa Access Control. En la pestaña “conexión” se escribe la dirección IP con la que fue configurada (192. aceptación de control de activos. asignarle el nombre del servidor con el cual se va a comunicar constantemente. Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration. asignarle una dirección IP.78 3.10.168.
5. asignar el modo de funcionamiento de la lectora cuando está en línea o fuera de línea. habilitar ciertos parámetros como verificación biométrica. asignarle el nombre del controlador con el cual se va a comunicar constantemente. 3.4). asignarle una dirección entre 0 y 31.4 Pantalla de configuración de controlador. para este caso 26 bits. Figura 3. asignarle el tipo de interfaz wiegand.79 En la pestaña “opciones” se selecciona la opción RSI biometrics para habilitar la comunicación con los handkey y finalmente se presiona OK.2 Configuración de las lectoras para visitantes y lectoras vehiculares.1. asignarle el formato de tarjetas wiegand. Aparecerá una ventana indicando los paneles creados (Figura 3. regular el tiempo de apertura de las puertas. . La configuración de la lectora es darle un nombre a la lectora para identificarla dentro de la red RS485. configurar el estado de las entradas y salidas. etc.
5.5 Pantalla de configuración de lectoras. para el ejemplo. se selecciona normalmente cerrada para el contacto magnético y normalmente abierta para el caso del pulsador de salida. se selecciona el ingreso de la clave y la presentación de la tarjeta personal.80 Todas estas configuraciones de la lectora permitirán que solo ciertas tarjetas sean reconocidas por el sistema. el nombre del panel LNL 2220 con el cual se va a comunicar. Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration. modo de funcionamiento cuando está en línea o fuera de línea. Reader y se selecciona la pestaña reader donde se presiona Add y aparecerá una ventana como la de la Figura 3. Configurado estos parámetros finalmente se presiona OK. Wiegand Format. En la pestaña Reader se ingresa el nombre de la lectora. formato de tarjeta. Figura 3. En la pestaña “controls” se selecciona el estado de las entradas digitales. . tipo de comunicación para el ejemplo Dual Interface Rdr 1 (Wiegand/prox). para el ejemplo. de manera que cuando se presente una tarjeta que no pertenezca al sistema sea rechazada y envié una alarma de alerta. la dirección. para el ejemplo. donde se ingresa Access Control.
Al ingresar la clave mediante el teclado.5. Figura 3.6 Pantalla de configuración de handkey. Una vez configurado el handkey se tendrá una pantalla como la de la Figura 3. Debido a lo descrito en el párrafo anterior la configuración del handkey se lo realiza en dos partes: primero se configura el teclado del handkey de manera idéntica a las lectoras. que para el ejemplo es RSI Handkey. lo único que cambia es el tipo de comunicación. mientras que los datos de la geometría de mano es enviada mediante el puerto RS485 al controlador donde se la compara.81 3.3 Configuración del handkey El handkey está formado por un teclado donde se ingresa la clave personal y una pantalla que capturará la imagen de la geometría de la mano. . el dato es enviado en 26 bits utilizando el protocolo wiegand mediante el puerto wiegand.6.1. Segundo se configura el lector biométrico idéntico a las lectoras. y la selección de la lectora primaria en donde se selecciona al teclado del handkey ya creado.
4 Configuración de niveles de accesos La configuración de un nivel de acceso es muy importante. Para eso en la aplicación System Administration se ingresa al menú Administration luego Access level y aparecerá una ventana como la de la Figura 3. Para eso asociamos a la puerta controlada por una lectora. luego se ingresa el nombre del nivel de acceso.82 3.1. Figura 3. se seleccionan las lectoras a controlar. las zonas de tiempo y finalmente se asigna. el mismo que será asignado ó quitado dependiendo del caso a los tarjeta habientes y vehículos. un nivel de acceso. En esta ventana se presiona Add.7 Pantalla de configuración de niveles de accesos.5.7. . un handkey y una cerradura electromagnética. ya que de esta manera se empieza a filtrar el ingreso de personas y vehículos a ciertas instalaciones.
1. departamento al cual pertenece. la clave personal.5. la huella digital. . etc. email. periodo de activación de la tarjeta. la fecha de nacimiento.9.83 Una vez creado el nivel de acceso aparecerá una pantalla (Figura 3.8) donde se indicará las características del nivel de acceso creado. En esta ficha se almacenará los nombres y apellidos. Para eso se ingresa a la aplicación System Administration donde se ingresa al menú administration luego cardholder y aparecerá una ventana como la de la Figura 3. título obtenido.5 Configuración de Cardholders (Tarjeta habientes) Configurar un cardholder significa llenar una ficha personal de cada empleado ó visitante. niveles de accesos que tiene asignados.8 Pantalla de nivel de accesos 3. teléfono. estado de la tarjeta. Figura 3. la fotografía.
niveles de accesos. código de empleado. En esta ventana se presiona Add.9 Pantalla de configuración de cardholder. . número de tarjeta (para visitantes).84 Figura 3. luego se ingresa todos los datos referentes al tarjeta habiente. Figura 3.10 Pantalla de cardholder. etc.
3.10) donde se indicará todos los datos.5. etc.85 Una vez creado el cardholder aparecerá una pantalla (Figura 3.11 Pantalla de configuración LNVR. fijarle una zona horaria para sincronizar el grabador con el servidor. asignarle el nombre del servidor con el cual se va a comunicar constantemente para almacenar los eventos del video. . relacionados a una tarjeta habiente.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV El procedimiento de configuración de equipos es el siguiente: • Configuración del grabador LNVR. • Configuración de cámaras.1 Configuración de grabador LNVR La configuración del LNVR es darle un nombre al grabador para identificarlo dentro de la red.5.2. asignarle una dirección IP. Figura 3. etc. 3. niveles de accesos.
12) donde se indicará todos los datos del LNVR. la velocidad a la cual es trasmitido el video (cuadros por . la IP del LNVR.11. seleccionar el tipo de codificación del video si es NTSC ó PAL. video. se presiona OK.12 Pantalla de LNVR. asignarle el nombre del grabador en el cual se va almacenar el video grabado. digital video y se selecciona la pestaña video recorder y aparecerá una ventana como la de la Figura 3. Una vez creado el LNVR aparecerá una pantalla (Figura 3.2 Configuración de cámaras La configuración de la cámara es darle un nombre a la cámara para identificarla dentro de la red. etc. 3. el nombre del servidor. En esta ventana se presiona “Add”.86 Todos estos parámetros se configuran en la aplicación System Administration. la zona horaria.5. Figura 3. luego se ingresa el nombre del LNVR. asignarle una dirección IP. donde se ingresa al menú administration.2.
dirección IP. backlight. Todos estos parámetros se configura en la aplicación System Administration. luego se ingresa el nombre de la cámara. formato de grabación. Una vez creada la cámara aparecerá una pantalla (Figura 3.87 segundo “fps”). contraste. los fps a los cuales se va almacenar el video en el LNVR. contraste. se realiza un escaneo de la red para identificar las cámaras que están conectadas a la red (Figura 3. En esta ventana se presiona Add.14) donde se indicará todos los datos y el video en vivo de la cámara. Con la ayuda del software IP installer que viene con cada cámara.13). focus. etc. nombre del LNVR donde se va a grabar el video. backlight. ajustar el brillo. se presiona OK.13 Pantalla de IP installer. Figura 3. . tipo de cámara. etc. ajuste de brillo. donde se ingresa al menú administration. digital video y se selecciona la pestaña “camera”. video.
6 CONFIGURACIÓN DE MAPDESIGNER. De la misma manera. OnGuard.15) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña válidos. 3. se presiona inicio. Mapdesigner es una aplicación que permite ubicar de manera sencilla los dispositivos de accesos ó CCTV en un mapa de las instalaciones. mediante esta aplicación se puede visualizar las alarmas generadas por cada dispositivo de forma dinámica con el objetivo de llamar la atención del operador. Mapdesigner y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password (Figura 3. Para acceder al programa.88 Figura 3.14 Pantalla de cámara. todos los programas. .
finalmente se guarda el archivo.89 Figura 3. luego se insertará un dibujo en extensión bmp para luego arrastrar los dispositivos sobre el dibujo (Figura 3. Figura 3.16). . En esta ventana se presiona “nuevo”.15 Pantalla de ingreso a Mapdesigner.16 Pantalla de mapa diseñado.
desplegar el video de las cámaras. etc.17 Pantalla de inicio de Alarm Monitoring Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 3.17) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña válidos. “Alarm Monitoring” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password (Figura 3.90 3. como actualizar el estado de los mismos. Para acceder al programa se presiona “inicio”.18) donde se muestra en la parte superior izquierda el árbol de dispositivos y el estado de los mismos. Si se encuentran una cruz sobre ellos. Figura 3. “OnGuard”. “todos los programas”. . quiere decir que tienen problemas de comunicación. ver si se encuentran conectados o no.7 ALARM MONITORING Alarm monitoring es una aplicación que muestra el estado de los dispositivos y las alarmas del sistema. Permite la manipulación de los mismos hasta cierto punto. abrir puertas. En la parte superior derecha la ubicación física de donde están instalados los dispositivos y en la parte inferior la ventana de alarmas.
91 Figura 3. se puede presionar CTRL+F11 y para borrarlas CTRL+F112. actualizar el estado de los dispositivos. etc. Para reconocer las alarmas. . se puede abrir puertas. Figura 3. Así.19).18 Pantalla principal de Alarm Monitoring. Existen ciertas funciones de los dispositivos que pueden ser accedidos al presionar el botón derecho del mouse (Figura 3.19 Funciones de dispositivos.
Otra función que se tiene al presionar el botón derecho del mouse sobre una cámara ó LNVR (Figura 3. . actualizar el estado de los dispositivos. “todos los programas”. capturar imágenes. “OnGuard”. etc. Figura 3. permite visualizar el video en vivo y grabado.8 VIDEO VIEWER Video Viewer es una aplicación que muestra el estado de los dispositivos de CCTV.20 Funciones de dispositivos.19). exportar video. es la visualización del video en vivo o grabado.92 Existen ciertas funciones de los dispositivos que pueden ser accedidos al presionar el botón derecho del mouse (Figura 3. etc. se puede abrir puertas. 3. Para acceder al programa se presiona “inicio”.21) donde se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña válidos. y operación de cámaras PTZ. programar presets y tours. “Video Viewer” y aparecerá una ventana para ingresar el usuario y password (Figura 3.20). Así.
si se encuentran con una cruz sobre ellos.93 Figura 3.21 Pantalla de ingreso de Video Viewer. En la parte derecha se muestra el video de las cámaras. .22) donde se muestra en la parte izquierda el árbol de dispositivos y el estado de los mismos. Al ingresar el usuario y password correcto aparecerá la pantalla principal (Figura 3. quiere decir que tienen problemas de comunicación. pudiendo seleccionar entre video en vivo o almacenado. Figura 3.22 Visualización de cámaras en video viewer.
aumentar o disminuir el zoom. Figura 3. realizar un preset.23 Manipulación de cámara. exportar video en formato asf (Windows media) ó lnr (LNVR). .94 Para manipular una cámara específicamente se realiza doble click. etc. En este Capítulo se ha configurado los parámetros de todo el sistema de accesos y CCTV para realizar las pruebas de funcionamiento de todo el sistema y obtener los resultados esperados en el siguiente Capítulo. sobre la cámara que desea operar y aparecerá una pantalla más pequeña (Figura 3. capturar imágenes. realizar un tour.23) donde podrá girar.
1 se puede ver el resultado de conectividad correcta. En caso de no tener comunicación aparecerá una cruz amarilla sobre el controlador.20. 4.1 Conectividad entre servidor y controlador LNL 2220 Una vez que la conectividad funcionó se procedió a verificar en el “alarm monitoring” la comunicación entre el controlador LNL 2220 y la plataforma Onguard.1 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD La correcta conectividad del servidor con el controlador LNL 2220 es lo primero que se comprobó.95 CAPÍTULO 4 PRUEBAS Y RESULTADOS En este capítulo se describe las pruebas que permiten comprobar el funcionamiento global del sistema. Para esto se utilizó líneas de comandos en DOS. Figura 4. En la Figura 4. .254. En la Figura 4.2 se muestra que la comunicación fue exitosa y la versión del firmware del controlador. para lo cual se debe verificar si el servicio de comunicación entre el controlador y el servidor (lscomunicationserver) está corriendo.10. realizando un ping al controlador con la dirección IP 169.
Figura 4. se utiliza la aplicación “alarm monitoring”.96 Figura 4.3 Comunicación entre lectoras y controlador LNL 2220 . el lector de geometría de mano (Handkey) y lectoras vehiculares con el controlador LNL 2220.2 Comunicación entre controlador LNL 2220 y OnGuard Para verificar la comunicación de las lectoras R10.
. 4.97 En la Figura 4.5).4). En caso de no tener comunicación aparecerá una cruz amarilla sobre la lectora. para lo cual se debe verificar la dirección asignada a cada lectora.3 se indica un árbol de dispositivos donde consta cada uno de las lectoras conectadas al controlador. Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos pero no tiene permiso para ingresar a dicha instalación aparecerá la alarma “Invalid Access Level” (Figura 4. tiene permiso para ingresar a dicha instalación pero no ingreso aparecerá “Granted no entry” (Figura 4. Figura 4.6). (Figura 4. tiene permiso para ingresar a la instalación y si ingresó aparecerá “Granted Access”.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Para probar la funcionalidad del sistema de control de accesos una vez verificado la comunicación de los dispositivos y controladores con el servidor se procede a realizar lo siguiente: Para el caso de los empleados se procede a ingresar un código (previamente almacenado en la base de datos) mediante el teclado del “handkey” para luego ingresar la mano.4 Notificación de alarmas cuando una persona ingreso a una instalación. Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos. Si la persona que ingreso sus datos está registrada en la base de datos.
6 Notificación de alarmas cuando una persona quiere ingresar a una instalación que no tiene permiso.7). Si la persona que ingreso sus datos no está registrada en la base de datos aparecerá la alarma “Invalid Badge” (Figura 4. Figura 4.7 Notificación de alarmas cuando una persona no registrada quiere ingresar a una instalación. y los permisos que tenga aparecerá los mismos mensajes que en el caso de los empleados.5 Notificación de alarmas cuando una persona no ingreso a una instalación. Para los visitantes se utilizará las tarjetas de proximidad y dependiendo si consta o no en la base de datos. .98 Figura 4. Figura 4.
el 4. entre ellas se tiene la alarma “Granted Access” (Figura 4. el 2. el 5. Figura 4. Los resultados se pueden observar en la Figura 4.9 se observa que el 86. Cabe indicar que para evaluar el correcto funcionamiento del sistema de control de accesos se procedió a realizar un análisis de los aciertos y fallas durante un periodo de 30 días a todo el sistema. un vehículo al ingresar dentro del rango de cobertura de las lectoras de largo alcance. si está registrado en la base de datos.63% (zona verde) corresponde a la mala digitación del código personal en el teclado del handkey. tiene permiso para ingresar o salir de las instalaciones.8 Notificación de alarmas cuando un vehículo ingreso al terminal.8).65% (zona . y si ingreso aparecerán alarmas similares a la del personal.46% (zona azul) de las operaciones realizadas en el sistema son accesos concedidos.9 donde se visualiza el porcentaje de fallas y aciertos de todo el sistema.9 Porcentaje de aciertos y fallas del sistema de control de accesos.65% (zona celeste) corresponde al registro de personas que han intentado ingresar con un código o tarjeta que no está en la base de datos. Figura 4.99 De la misma manera. En la Figura 4.
Para esto se utilizó líneas de comandos en DOS.10 se indica el resultado de la correcta conectividad. el 0.100 roja) corresponde a la mala lectura de la geometría de la mano provocada por una mala colocación de la mano en el handkey.58% (zona lila) corresponde al registro de personas que han intentado ingresar a una localidad a la cual no tienen permiso y.3 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV La correcta conectividad del servidor con el grabador de video en red (LNVR) es lo primero que se realiza. 4. Figura 4. por último. el 0. Los resultados obtenidos en el periodo de 30 días de manera permanente muestran como el sistema cumple con el objetivo de filtrar y registrar al personal y vehículos. En la Figura 4.02% (zona anaranjada) corresponde al registro de personas que intentaron ingresar con tarjetas similares a las que se utilizan en el Terminal de Balao. realizando un ping al LNVR con la dirección IP 169.10 Conectividad entre servidor y LNVR Una vez que la conectividad está funcionando se verifica en el “alarm monitoring” la comunicación entre el grabador de video y la plataforma Onguard.254.8. .10.
101 Figura 4. En la Figura 4.12 Conectividad entre el LNVR y la cámara Lenel ICT 240. Figura 4.11 se indica la correcta comunicación y la versión del firmware del LNVR.11 Comunicación entre LNVR y OnGuard. Una vez verificada la comunicación del LNVR. . Para el ejemplo solo se realizara de una sola cámara debido a que el proceso es el mismo para las demás. En caso de no tener comunicación aparecerá una cruz amarilla sobre el LNVR. para lo cual se debe verificar si el servicio de comunicación (lscomunicationserver) está corriendo. se verifica la correcta conectividad con las cámaras.
En caso de no tener comunicación aparecerá una cruz amarilla sobre la cámara.102 Para verificar la conectividad del LNVR con la cámara Lenel ICT 240 se utiliza líneas de comandos en DOS.13 Comunicación entre el LNVR y la cámara. una vez verificado la comunicación de las cámaras y el LNVR con el servidor. para lo cual se debe verificar si el servicio de comunicación (lscomunicationserver) está corriendo. realizando un ping 169.13. Figura 4.10.254. En la Figura 4. Una vez que la conectividad está funcionando se verifica en el “alarm monitoring” la comunicación entre la cámara y la plataforma “Onguard”.13 se indica la correcta comunicación de la cámara. 4.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Para probar la funcionalidad del sistema de CCTV. se utiliza la aplicación .12 se indica el resultado de la correcta conectividad. En la Figura 4.
103 “Videoviewer” donde se observa el video en vivo. Para obtener el control de la cámara se realiza doble click sobre la cámara que desea manipular. el video almacenado y se podrá manipular las cámaras (Figura 4. Figura 4. . Figura 4.14 Monitoreo de video en vivo con Videoviewer. aparecerá una pantalla con todos los controles (Figura 4.15).15 Control sobre cámara PTZ.14).
Para probar la funcionalidad global del sistema de CCTV constituido por las 13 cámaras PTZ y 3 cámaras fijas.104 Para obtener una imagen de un segmento del video grabado ó en vivo.17 Selección de un segmento de video almacenado. Figura 4. Figura 4.17). el sistema fue sometido a un periodo de grabación de 30 días obteniendo resultados favorables. como respaldo en el caso de suceder un evento inesperado. se selecciona del menú “Options” y se selecciona “Capture imagen” (Figura 4. . Para verificar el video almacenado en el LNVR se ingresa al menú “Options”. “Set Star/End Date” donde se especifica el periodo de tiempo que se va a visualizar (Figura 4.16).16 Capturar una imagen en vivo.
4. • Registro del ingreso y salida de las personas y vehículos del terminal.105 Además se verificó el correcto funcionamiento del control PTZ de las cámaras donde se logro encontrar puntos ciegos en algunas cámaras.5 RESULTADOS Una vez terminado el presente proyecto se cuenta con un sistema de seguridad que tiene las siguientes características: Mediante el sistema de CCTV • Detección de intrusos en el área perimetral del Terminal Marítimo de Balao. • Monitoreo del ingreso y salida de los vehículos del terminal. • Almacenamiento de video por un periodo de 30 días. • Monitoreo del movimiento de visitantes dentro de las instalaciones. . Mediante el sistema de control de accesos • Filtrado del personal a las distintas instalaciones del terminal. • Registro de movimientos del personal por las distintas instalaciones.
de la experiencia adquirida es posible emitir algunas recomendaciones. filtrando de . es posible concluir que el sistema de control de accesos integrado con el sistema de CCTV incrementa el nivel de seguridad para las instalaciones. • Ya en producción. así como para el personal que está dentro de las mismas. permite llevar un registro impreso y visual de todos los movimientos de entrada/salida tanto vehicular como peatonal. • Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de la tecnología inalámbrica Canopy de Motorola con las soluciones de vigilancia IP de Lenel constituyen una integración fiable y que se ajusta a una amplia variedad de presupuestos y necesidades de la organización. optimizando costos y recursos para tener un sistema con un rendimiento y disponibilidad confiable. Igualmente. además de cumplir con el código PBIP. después de realizado el trabajo. debido a que existen mercados que pueden aprovechar al máximo la vigilancia IP. • Las técnicas de análisis de vídeo integrado con el sistema de grabación de video representan una herramienta muy útil para los operadores de seguridad pues se anticipan a amenazas o incidentes sospechosos. estando en la capacidad de reconstruir la situación que a desencadenado la alarma y juzgar su gravedad de forma consistente. mediante la integración del sistema de control de accesos y CCTV. • La plataforma Onguard.1 CONCLUSIONES • Del estudio e investigación realizados en este trabajo se puede concluir que la transmisión de video por IP en el campo de la seguridad y vigilancia es un avance clave para el futuro.106 CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De los resultados obtenidos de las pruebas se pueden extraer las conclusiones que se indican a continuación. 5.
• Se recomienda realizar limpieza periódica de los equipos tanto del sistema de control de accesos como del sistema de CCTV debido a que las condiciones ambientales no son muy favorables para mantener en buen funcionamiento todo el sistema. etc. Se recomienda diseñar los elementos y seleccionar los equipos adecuados. • Se recomienda realizar un respaldo del video almacenado cada 20 días con el objetivo de no perder información cuando el grabador sobre escriba el video almacenado. . Dejarlas de lado puede significar dejar de lado herramientas útiles que pueden ayudar a construir sistemas eficientes y confiables. prestando atención a variables como temperaturas máximas y mínimas. Por lo mismo se puede concluir de forma global que la alternativa que aquí se propone es una aplicación valedera a las necesidades del Terminal de Balao. pues de esto dependerá el buen funcionamiento de los equipos. inalámbricas y mecánicas para mantener en buen funcionamiento todo el sistema. • Se recomienda realizar un respaldo de la base de datos de manera periódica con el objetivo de restaurar el sistema sin ningún problema en caso de sufrir algún daño.107 esta manera el ingreso al terminal marítimo. 5. humedad.2 RECOMENDACIONES • Se recomienda realizar inspecciones periódicas en todas las conexiones tanto eléctricas. como el empleo de video sobre IP. • Se recomienda que en los nuevos sistemas de control de accesos y vigilancia se recurra a las nuevas tecnologías. • En el diseño de sistemas de seguridad electrónica es importante tomar en cuenta el medio ambiente.
. con el objetivo de que los estudiantes adquieran experiencia y nuevos conocimientos.108 • Se recomienda a la Escuela Politécnica Nacional impulsar proyectos relacionados al campo de la seguridad electrónica.
LENEL OnGuard.axis. “ICT 220 and ICT 230 Installation Guide”.002.pdf .axis.kioskea.decamaras.fotonostra. 2007.action?product=SNCRZ30P&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imageType=Main&category=N VMPTZCameras • • • • http://resource. Rev.axis.com/files/brochure/bc_megapixel_32231_es_0806_lo..htm http://www. 2009.htm http://es. “PTZ Features Setup Guide ICT 240/250/510”.axis.109 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS • • • • • • • • • • • • • • • • • PIERCE C. “Circuito Cerrado de Televisión”.svg http://www.es.wikipedia. “La Guía de CCTV de los Profesionales”.mobotix..com/es/documentacion/compresion_video_es.pdf http://casadomo.net/contents/video/video. 2008.pdf http://www.h tm http://www.002. LTC. Rev. LENEL OnGuard. 2005.es.002. JUNGHANSS R. 1999.boschsecurity. Rev. 140. “Segunda Edición Monitoreo de Alarmas – Guía de Usuario”. Rev.com/products/video/about_networkvideo/resolution.com/images/archivos/axis_tecnicas_de_compresion_de_vide o.us/documents/FixedFocalleng_DataSheet_esES_T2388459787.com/products/video/camera/progressive_scan.axis.htm http://www.sony.org/wiki/Archivo:NTSC_PAL_SECAM.pdf http://www.php3 http://es..htm http://www.es.com/products/video/about_networkvideo/image_scanning. 2008.com/fotografia/objetivo.es/biz/view/ShowProduct.com/products/video/about_networkvideo/resolution.1. COSENTINO L.1. “Control de Accesos”.es.1.axis. http://www.com/CMS/content/view/347/40/ http://www.com/esl_ES/region/index/esl_ES/?URL=Productos/Ventaja s-T%c3%a9cnicas/Barrido-progresivo http://www. 2007 LENEL OnGuard. LENEL OnGuard. “ICT 510 Video Server Installation Guide”.
php/El_protocolo_Wiegand .pdf http://www.110 • • • • • • • • • • • • http://coco.com.com/products/video/about_networkvideo/data_transport_meth ods.net/foro/showthread.ent.fluidmesh.hidglobal.zero13wireless.nl/ http://lenel.es.adc.pdf http://www.axis.html http://www.php?t=738 http://www.ibiblio.htm http://www.com/pg_recognition.boonedam.htm http://www.solucionesbiometricas.edu/~amable/autoid/tecnologia.org/pub/Linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/docunixsec/unixsec-html/node120.ccu.htm http://www.com/download/whitepaper/wp_A4_es.es/immed/compresion/descripcion/spiht/discreta/discreta .com/Library/Techpub/92066ES.ohiou.html http://www.ar/wiki/index.uniovi.ucontrol.com/utcfs/ws-464/Assets/OnGuard_HardwareCatalog_200706.com/technology.php?tech_cat=1&subcat_id=10 http://www.pdf?refer=Library&C=Data_Co nnectivity http://www.
111 ANEXOS .
EXPOSICION RESOLUCION ESPACIAL
fundamentos de imagenes medicas.pdf
G256_eliptica--manual.pdf
More From emiliogc
LENEL.pdf

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución