Source: http://docplayer.cz/18840826-Energeticky-audit-budovy-obcanske-vybavenosti-ul-rackova-cp-1734-1735-1737-petrvald-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-3-budovy.html
Timestamp: 2018-11-18 04:45:46+00:00

Document:
ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy - PDF
Download "ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy"
Barbora Simona Müllerová
1 Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/ Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/ IČ: DIČ: CZ Firma vedena u KS v Ostravě. Oddíl C, vložka ENERGETICKÝ AUDIT Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Ing. Miroslav Škarpa autorizovaný inženýr pro energetické auditorství Osvědčení č vydané dne ČKAIT autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Osvědčení č vydané dne ČKAIT Zapsán podle 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií do Seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Osvědčení č ze dne a Počet stran : 70 Počet výtisků : 3 Duben 2015 Výtisk č.
2 Obsah : A. HODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ PROVOZOVANÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV Identifikační údaje Identifikační údaje zadavatele auditu Identifikační údaje provozovatele objektu Identifikační údaje zpracovatele auditu Identifikační údaje objektu Cíl auditu Výpis z katastru nemovitostí Popis výchozího stavu Základní informace o předmětu EA Energetické vstupy a výstupy Roční množství nakupovaných paliv a energie pro všechny budovy Základní informace o energetickém zdroji Zkušenosti z provozu Dopady provozu budovy na životní prostředí Energetické manažerství Základní informace o budově a významných spotřebičích energie Zhodnocení výchozího stavu Roční energetická bilance Analýza stavu rozvodů energie a spotřebičů Tepelně technické posouzení konstrukcí objektu Stanovení modelu energetické potřeby objektu Závěrečné zhodnocení hospodárnosti nakládání s energií B. CELKOVÁ VÝŠE TECHNICKY DOSAŽITELNÝCH ÚSPOR Návrh opatření ke snížení spotřeby energie Doporučená opatření ve stavebních konstrukcích Ústřední vytápění a ohřev TV Zhodnocení jednotlivých opatření a sestavení variant Energetické vyhodnocení objektu C. NÁVRH VYBRANÉ VARIANTY Popis variant Navrhovaná 1. varianta Navrhovaná 2. varianta Ekonomické vyhodnocení Roční přínosy a změny peněžního toku energeticky úsporného projektu Způsob výpočtu ekonomického vyhodnocení Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí D. ZÁVĚREČNÝ POSUDEK ENERGETICKÉHO SPECIALISTY Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Celkový potenciál úspor energie Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu Podmínky garantování dosažení úspor energie Posouzení využití obnovitelných zdrojů energie Evidenční list energetického auditu
3 Seznam tabulek Tabulka 1 Spotřeba a cena tepla na vytápění všech budov Tabulka 2 Spotřeba a cena tepla na přípravu teplé vody všech budov Tabulka 3 Spotřeba a cena elektrické energie ve společných prostorách všech budov Tabulka 4 Vstupy paliv a energie pro rok Tabulka 5 Vstupy paliv a energie pro rok Tabulka 6 Vstupy paliv a energie pro rok Tabulka 7 Zatížení životního prostředí provozem pro všechny budovy Tabulka 8 Výchozí úplná roční energetická bilance Tabulka 9 Okrajové podmínky výpočtu Tabulka 10 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN Tabulka 11 Roční potřeba tepla na vytápění budova Tabulka 12 Roční potřeba tepla na vytápění budova Tabulka 13 Roční potřeba tepla na vytápění budova Tabulka 14 Roční potřeba tepla na přípravu TV pro všechny budovy Tabulka 15 Zhodnocení hospodárnosti vytápění a přípravy TV pro všechny budovy Tabulka 16 Roční energetická bilance pro všechny budovy Tabulka 17 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN Tabulka 18 Přehled a hodnocení jednotlivých navrhovaných opatření budova Tabulka 19 Přehled a hodnocení jednotlivých navrhovaných opatření budova Tabulka 20 Přehled a hodnocení jednotlivých navrhovaných opatření budova Tabulka 21 Teoretická potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 22 Upravená potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 23 Teoretická potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 24 Upravená potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 25 Teoretická potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 26 Upravená potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky budova Tabulka 27 Teoretická potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky pro všechny budovy Tabulka 28 Upravená potřeba tepla na vytápění pro skutečné okrajové podmínky pro všechny budovy Tabulka 29 Energetická bilance nového stavu celkem Tabulka 30 Upravená úplná roční energetická bilance Tabulka 31 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN budova Tabulka 32 Klasifikace prostupu tepla obálkou budov dle ČSN budova Tabulka 33 Klasifikace prostupu tepla obálkou budov dle ČSN budova Tabulka 34 Ekonomické vyhodnocení pro všechny budovy Tabulka 35 Výpočet čisté současné hodnoty NPV pro všechny budovy
4 Tabulka 36 Environmentální vyhodnocení zatížení životního prostředí Tabulka 37 Environmentální vyhodnocení přínos jednotlivých variant vůči stávajícímu stavu Tabulka 38 Dosažitelné energetické úspory Tabulka 39 Ekonomické hodnocení doporučené varianty Tabulka 40 Kriteriální parametry doporučené varianty opatření budova Tabulka 41 Kriteriální parametry doporučené varianty opatření budova Tabulka 42 Kriteriální parametry doporučené varianty opatření budova
5 A. HODNOCENÍ SOUČASNÉ ÚROVNĚ PROVOZOVANÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE AUDITU Zadavatel : Město Petřvald ul. Gen. Svobody čp Petřvald Odpovědný zástupce : Ing. Jiří Lukša starosta města IČ : DIČ : CZ Telefon : Fax : IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE OBJEKTU Provozovatel : Město Petřvald ul. Gen. Svobody čp Petřvald Odpovědný zástupce : Ing. Jiří Lukša starosta města IČ : DIČ : CZ Telefon : Fax : IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE AUDITU Zpracovatel : Ing. Miroslav Škarpa autorizovaný inženýr pro energetické auditorství Osvědčení č vydané dne ČKAIT Osvědčení č MPO ČR o zapsání do Seznamu energetických auditorů SKAREA s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka ul. V Závětří č. 861/ Ostrava Svinov 5
6 IČ : DIČ : CZ Odpovědný zástupce : Ing. Miroslav Škarpa Telefon : , IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Druh objektu : Občanská vybavenost Adresa objektu : ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, Petřvald Majitel : Město Petřvald ul. Gen. Svobody čp Petřvald 1.5 CÍL AUDITU Cílem energetického auditu je nalezení potenciálu úspor energie posuzovaného objektu, navržení možných variant energeticky úsporných opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu a jejich posouzení z hlediska energetického a ekonomického. Audit poukazuje na některé nedostatky, které se projevují u objektu, doprovázejí jeho užívání a měly by být odstraněny. Energetický audit byl zpracován v souladu se Zákonem č. 61/2008 Sb., který obsahuje úplné znění Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů provedených Zákony č. 299/2011 Sb., č. 318/2012 Sb. a dále s Vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Všechny ceny v předloženém energetickém auditu jsou uvedeny včetně DPH provozní i investiční náklady. Energetický audit byl zpracován na základě Smlouvy o dílo č.26/2015 (2015/017) uzavřené dne mezi Městem Petřvald a společností SKAREA s.r.o. 6
7 1.6 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 7
9 2 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU EA Předmět energetického auditu Dům s pečovatelskou službou - 3 budovy na ul. Ráčkova čp. 1734, 1735 a 1737 v Petřvaldě Základní popis, situační plán a fotodokumentace Budova čp je zděná obdélníková budova s valbovou střechou, členěná na tři dilatační celky. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1. PP je domovní vybavení, sklepní boxy a dodatečně zřízené 3 bytové jednotky (1 byt ve střední sekci a 2 byty v krajní sekci). V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Vstupy jsou ze severovýchodní strany do každé sekce a z jihovýchodní strany. K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží v každé sekci dvouramenné schodiště. Fasády jsou hladké a bez členění. Budova čp je zděná obdélníková budova s valbovou střechou, členěná na tři dilatační celky. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1. PP je CO kryt, 1 bytová jednotka (v roce 2001 původně využita jako ordinace se sesternou a sociálním zařízením), pronajímané prostory, denní místnost, sociální prostory, domovní vybavení a sklepní boxy. Prostory sklepních boxů nejsou vytápěné. V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Vstupy jsou situovány v každé sekci z jihozápadní strany. K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží v každé sekci dvouramenné schodiště. Fasády jsou hladké a bez členění. Budova čp je zděná obdélníková budova s valbovou střechou. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1. PP je bývalý CO kryt (v současnosti prostory využité pro sklepní boxy a domovní vybavení), 2 bytové jednotky, kotelna a dílna. V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Vstupy jsou situovány z jihozápadní, severovýchodní a jihovýchodní strany. K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží dvouramenné schodiště. Fasády jsou hladké a bez členění. 9
10 Situační plán Fotodokumentace Budova čp Severní nároží Západní nároží 10
11 Budova čp Jižní nároží Východní nároží Budova čp Severovýchodní průčelí Jihozápadní průčelí Stavební konstrukce Budovy jsou řešeny jako podélný a příčný nosný stěnový systém. Budova čp Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,90 m, nadzemních podlaží 2,95 m. Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 mm (ve schodištích) a tl. 450 mm, s oboustrannými omítkami. Vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 a 450 mm. Příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Stěny v 1. PP, oddělující bytové jednotky od prostorů domovního vybavení, jsou z cihel plných pálených tl. 450 mm a 300 mm (mezi bytem a schodištěm) a z dutých cihel jako dvojitá příčka tl mm. Stropní konstrukce jsou pravděpodobně tvořeny prefa stropními deskami nebo stropními nosníky s vložkami. Celková tloušťka stropních konstrukcí s podlahou je 250 mm, nášlapné vrstvy podlah jsou z PVC nebo z keramické dlažby na cementovém potěru. Strop nad 2. NP je zateplený foukanou tepelnou izolací Tempelán tl. 140 mm. Podlahy v 1. PP přilehlé k zemině jsou betonové bez tepelné izolace, 11
12 podlahy v bytových jednotkách jsou dodatečně zateplené tepelnou izolací Vistemat tl. 2 x 40 mm. Ve schodištích jsou osazená jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 2013). Ve vstupech jsou osazeny jednoduché kovové dveře prosklené izolačním dvojsklem. V bytech jsou osazená původní dřevěná zdvojená okna a jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 2005). Budova čp Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,70 m, nadzemních podlaží 3,10 m. Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 mm (ve schodištích), tl. 450 mm, 600 mm a 750 mm, s oboustrannými omítkami. Vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 mm a 450 mm. Příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Stropní konstrukce nad suterénem je pravděpodobně tvořena prefa stropními deskami nebo stropními nosníky s vložkami. Celková tloušťka stropní konstrukce s podlahou nad 1. PP je 300 mm, nášlapné vrstvy podlah jsou z PVC nebo z keramické dlažby na cementovém potěru. Stropní konstrukce nad CO krytem tvoří železobetonová monolitická deska. Stropní konstrukce nadzemních podlaží tvoří dřevěné trámové stropy se záklopem a násypem. Strop nad 2. NP je zateplený foukanou tepelnou izolací Tempelán tl. 140 mm. Podlahy v 1. PP přilehlé k zemině jsou betonové pravděpodobně bez tepelné izolace. Ve schodištích jsou osazená jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 2013). Ve vstupech jsou osazeny jednoduché kovové dveře prosklené izolačním dvojsklem. V bytech jsou osazená jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 2004). Budova čp Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,90 a 4,90 m, nadzemních podlaží 3,10 m. Obvodové stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 mm (uskočené parapety v bytech a stěny ve schodišti), tl. 450 mm a 750 mm (obvodové stěny CO krytu), s oboustrannými omítkami. Vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihel plných pálených tl. 300 mm a 450 mm. Stěny v 1. PP oddělující bytové jednotky od prostorů domovního vybavení jsou z cihel plných pálených tl. 150 a 450 mm a ze železobetonu u CO krytu. Příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Stropní konstrukci nad suterénem tvoří železobetonová deska tl. 100 mm. Podlaha nad suterénem je v celkové tl. 80 mm (palubková podlaha uložená do násypu s nášlapnou vrstvou z PVC nebo je na stropní konstrukci položená tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 20 mm, cementový potěr a PVC). Stropní konstrukce nad CO krytem tvoří železobetonová monolitická deska. Stropní konstrukce nadzemních podlaží tvoří dřevěné trámové stropy se záklopem a násypem. Strop nad 2. NP je zateplený foukanou tepelnou izolací Tempelán tl. 140 mm. Podlahy v 1. PP přilehlé k zemině jsou betonové bez tepelné izolace, podlahy v bytových jednotkách jsou dodatečně zateplené tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 40 mm. Ve schodišti jsou osazená jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 2013). 12
13 Ve vstupech jsou osazeny jednoduché kovové dveře prosklené izolačním dvojsklem. V bytech jsou osazená dřevěná okna prosklená izolačním dvojsklem (rekonstrukce původních výplní za stávající proběhla v roce 1997) Ústřední vytápění a příprava TV Dům s pečovatelskou službou je zásoben teplem z vlastního zdroje tepla, plynové kotelny umístěné v samostatné místnosti. Bližší popis zdroje tepla viz odstavec 2.4. Kotelna je využívaná pro vytápění a přípravu teplé vody. Otopná soustava budov je původní. Tvoří ji litinová článková otopná tělesa. Otopná tělesa jsou napojena ke zdroji tepla pomocí ocelového rozvodného potrubí, které je vedeno většinou volně, částečně uvnitř stavebních konstrukcí nebo v topných kanálech (mezi objekty). V kotelně, příp. v dalších nevytápěných místnostech, v topných kanálech a uvnitř stavebních konstrukcí jsou rozvody opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií, příp. plastovou fólií Fatroid. Cena tepla z plynové kotelny se v dalším období uvažuje ve výši 560,- Kč/GJ (jedná se o současnou běžnou cenu 1 ). Teplá voda (TV) se objektech připravuje pomocí deskového výměníku se zásobníkem pro vykrytí odběrových špiček. Cena tepla pro ohřev teplé vody je shodná jako pro vytápění, v dalším období se uvažuje ve výši 560,- Kč/GJ Elektroinstalace a osvětlení Elektrické rozvody ve společných prostorách budov jsou původní. Elektrické rozvody i osvětlovací soustava společných prostor v objektu odpovídají účelu instalována jsou žárovková svítidla. Na elektroinstalaci je pravidelně prováděna elektrorevize. Cena el. energie v dalším období se uvažuje ve výši 6,06 Kč/kWh Vzduchotechnika V budovách není instalováno zařízení pro nucené větrání. Všechny místnosti jsou větratelné okny, případně přirozeně, aeračně (sociální zařízení) Zemní plyn Do budov je zemní plyn zaveden, do kotelny. Zemní plyn je používán pro vytápění a ohřev teplé vody. Plynoinstalace je původní Technologické spotřebiče Vstupující elektrická energie se v budovách využívá především pro osvětlení a pro běžné spotřebiče. Technologické spotřebiče nejsou v domech s pečovatelskou službou instalovány. 1 Nejedná se pouze o cenu paliva, ale rovněž ostatní náklady na obsluhu, revize, pohony, opravy atd. 13
14 2.1.9 Podklady k vypracování - části projektové dokumentace Rekonstrukce bloku č.7 na dům s pečovatelskou službou zpracována Ing. Jaromírem Šňupárkem v roce části projektové dokumentace ÚPRAVA DOMU Č.P NA DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU zpracována PROJEKTSPOL v roce části projektové dokumentace REKO DOMU č.p V PETŘVALDĚ NA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU zpracována P-PROJEKTA spol. s r. o. v roce ČSN Tepelná ochrana budov - ČSN EN ISO 13789:2009 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním Výpočtová metoda - ČSN EN ISO Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení - informace provozovatele objektu - prohlídka objektu v roce Podrobné tepelně technické výpočty jednotlivých stavebních konstrukcí a jejich vyhodnocení dle ČSN a výpočet tepelných ztrát objektu jsou archivovány u auditora. 2.2 ENERGETICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY Údaje o spotřebě energie Výchozím podkladem, dokládajícím spotřebu energie v časovém rozsahu posledních tří let, jsou faktury nebo další ověřitelné dokumenty. Z těchto podkladů jsou převzaty následující hodnoty spotřeby a ceny energie. Některé hodnoty nebyly v těchto dokladech přímo uvedeny (stanoveny byly výpočtovými metodami zejména se jedná o rozdělení celkové spotřeby zemního plynu v kotelně mezi jednotlivé budovy a na vytápění a přípravu teplé vody). Tabulka 1 Spotřeba a cena tepla na vytápění všech budov Rok Význam Jednotka Roční spotřeba tepla na vytápění GJ Průměrná roční spotřeba tepla GJ Cena za jednotku Kč/GJ Cena celkem (výsledná cena) tis. Kč 1 400, , ,2 Poznámka : Cena tepla je tvořena mimo ceny paliva i dalšími náklady servis, obsluha, údržba, elektřina na pohony, opravy, kominické práce atd. 14
15 Tabulka 2 Spotřeba a cena tepla na přípravu teplé vody všech budov Význam Jednotka Roky Spotřeba TV m Spotřeba tepla na přípravu TV GJ Průměrná spotřeba tepla na přípravu TV GJ 290 Cena tepla Kč/GJ Cena tepla celkem tis. Kč 158,0 157,9 154,2 Počet osob v objektu Měrná spotřeba tepla GJ/m 3 0,30 0,30 0,30 Měrná spotřeba TV na osobu m 3 /osobu 13,0 12,8 12,9 Tabulka 3 Spotřeba a cena elektrické energie ve společných prostorách všech budov Rok Význam Jednotka Spotřeba elektřiny kwh Průměrná spotřeba elektřiny kwh Cena z jednotku Kč/kWh 6,12 6,04 6,06 Cena celkem tis. Kč 58,0 62,0 59,0 15
16 2.3 ROČNÍ MNOŽSTVÍ NAKUPOVANÝCH PALIV A ENERGIE PRO VŠECHNY BUDOVY Tabulka 4 Vstupy paliv a energie pro rok 2012 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Elektřina - spol. prostory MWh 9,5 3,6 34,1 58,0 Teplo GJ 0-0 0,0 Zemní plyn MWh 801,6 3, ,3 Jiné plyny MWh 0,0 3,6 0 0,0 Hnědé uhlí t 0,0 14,5 0 0,0 Černé uhlí t 0,0 0 0,0 Koks t 0,0 0 0,0 TTO t 0,0 0 0,0 LTO t 0,0 0 0,0 Nafta t 0,0 0 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0-0 0,0 Obnovitelné zdroje GJ/MWh 0,0 0 0,0 Jiná paliva GJ 0,0-0 0,0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2012 Výhřevnost v GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis. Kč , ,3 Tabulka 5 Vstupy paliv a energie pro rok 2013 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Elektřina - spol. prostory MWh 10,3 3,6 37,0 62,0 Teplo GJ 0-0 0,0 Zemní plyn MWh 822,8 3, ,2 Jiné plyny MWh 0,0 3,6 0 0,0 Hnědé uhlí t 0,0 14,5 0 0,0 Černé uhlí t 0,0 0 0,0 Koks t 0,0 0 0,0 Jiná pevná paliva t 0,0 0 0,0 TTO t 0,0 0 0,0 LTO t 0,0 0 0,0 Nafta t 0,0 0 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0-0 0,0 Obnovitelné zdroje GJ/MWh 0,0 0 0,0 Jiná paliva GJ 0,0-0 0,0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2013 Výhřevnost v GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis. Kč , ,2 16
17 Tabulka 6 Vstupy paliv a energie pro rok 2014 Vstupy paliv a energie Jednotka Množství Elektřina - spol. prostory MWh 9,74 3,6 35,1 59,0 Teplo GJ 0-0 0,0 Zemní plyn MWh 726,6 3, ,2 Jiné plyny MWh 0,0 3,6 0 0,0 Hnědé uhlí t 0,0 14,5 0 0,0 Černé uhlí t 0,0 0 0,0 Koks t 0,0 0 0,0 Jiná pevná paliva t 0,0 0 0,0 TTO t 0,0 0 0,0 LTO t 0,0 0 0,0 Nafta t 0,0 0 0,0 Druhotné zdroje GJ 0,0-0 0,0 Obnovitelné zdroje GJ/MWh 0,0 0 0,0 Jiná paliva GJ 0,0-0 0,0 Celkem vstupy paliv a energie Změna stavu zásob paliv (inventarizace) Celkem spotřeba paliv a energie v roce 2014 Výhřevnost v GJ/jedn. Přepočet na GJ Roční náklady v tis. Kč ,2 0 0, ,2 2.4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ENERGETICKÉM ZDROJI Dům s pečovatelskou službou má vlastní zdroj tepla plynovou kotelnu dle ČSN a Vyhl. 91/93 Sb.. Kotelna je vybavena čtyřmi plynovými kotli typ VIADRUS G 100E, z roku Palivem je zemní plyn. Topný výkon každého z kotlů je 120 kw, celkem má kotelna topný výkon 480 kw. Kotelna je využívaná pro vytápění a ohřev teplé vody. Teplá voda se připravuje v deskovém výměníku se zásobníkem pro vykrytí odběrových špiček. Expanzní zařízení je tvořeno tlakovými expanzními nádobami s membránou (3 ks). Kotelna je vybavena základním regulačním zařízení (vč. zabezpečení nedovolených provozních stavů). 17
18 a) Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje (z tabulky 8) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) / ř.12 (%) 86,6% 2 Roční účinnost výroby elektrické energie (z tabulky 8) - ř.3 x 3,6 / ř.6 (%) - 3 Roční účinnost výroby tepla ( z tabulky 8 ) - ř.7 / ř.11 (%) 86,6% 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (z tabulky 8) - ř.6 / ř.3 (GJ/MWh) - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla ( z tabulky 8 ) - ř.11 / ř.7 (GJ/GJ) 1,15 6 Roční využití instalovaného elektrického vkonu ( z tabulky 8) - ř.3 / ř.1 (hod) - 7 Roční využití instalovaného tepel. výkonu ( z tabulky 8 ) - (ř.7 / 3,6) / ř.2 (hod) b) Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) 0 2 Instalovaný tepelný výkon celkem (MW) 0,48 3 Výroba elektřiny (MWh) 0 4 Prodej elektřiny (MWh) 0 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (MWh) 0 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (GJ/r) 0 7 Výroba tepla (GJ/r) Dodávka tepla (GJ/r) Prodej tepla (GJ/r) 0 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla (GJ/r) 0 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) Spotřeba energie v palivu celkem (GJ/r) ZKUŠENOSTI Z PROVOZU Energetickému specialistovi nebyly předány žádné informace o negativních zkušenostech nebo zvláštnostech hodných pozornosti za dobu trvání provozu budovy. 2.6 DOPADY PROVOZU BUDOVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Řešený objekt má vlastní zdroj tepla, plynovou kotelnu. Používaným palivem je zemní plyn. Hodnoty dopadu na životní prostředí v letech 2012 až 2014 jsou uvedeny v následující tabulce. Ve vyhodnocení jsou vzaty emisní limity dle podkladů OPŽP. Ekologické vyhodnocení je provedeno v souladu se Zákonem 480/2012 Sb. metodou globálního hodnocení. Dále je v souladu se zákony č. 17/ 1992 Sb. o životním prostředí a č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 18
19 Tabulka 7 Zatížení životního prostředí provozem pro všechny budovy Rok tuhé látky [t/rok] SO 2 [t/rok] Znečišťující látka NO x [t/rok] CO [t/rok] CO 2 [t/rok] , ,0175 0,1771 0, , , ,0189 0,1826 0, , , ,0179 0,1623 0, , ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ Spotřeba tepla na vytápění, ohřev TV i spotřeba elektřiny společných prostor je evidována a dlouhodobě zaznamenávána. Energetické manažerství spočívá v občasné korekci nastavení ekvitermní křivky a časového nastavení plného vytápění a útlumů. Ovládání osvětlovacích soustav je ruční. 2.8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O BUDOVĚ A VÝZNAMNÝCH SPOTŘEBIČÍCH ENERGIE Spotřebičem je vlastní předmět energetického auditu, tj. 3 budovy využité pro občanskou vybavenost. Údaje o tepelně technických parametrech konstrukcí jsou uvedeny v Tabulce - Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN
20 3 ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3.1 ROČNÍ ENERGETICKÁ BILANCE Dům s pečovatelskou službou je vybaven vlastním zdrojem tepla, kterým je plynová kotelna, ta zajišťuje jak vytápění tak ohřev TV pro objekty. Elektrická energie je přiváděna ze zdrojů mimo objekt (je nakupována) a je v objektech spotřebována především na osvětlení a provoz drobných spotřebičů. Při výrobě a distribuci tepla dochází ke ztrátám ve zdroji i v rozvodech vně i uvnitř budov. Tyto ztráty lze vyčíslit viz dále. Při distribuci elektrické energie dochází ke ztrátám především v rozvodech mimo objekty. Vyčíslení těchto ztrát je mimo obsah EA (distribuční síť elektřiny je cizího majitele). Uvedené ztráty tak nesou provozovatelé distribuční sítě (měření spotřeby elektřiny je umístěno až na patě objektu). Tabulka 8 Výchozí úplná roční energetická bilance ř. Ukazatel GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 1 Vstupy paliv a energie , , , , , ,2 2 Změna zásob paliv 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) , , , , , ,2 4 Prodej energie cizím 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 Kon. spotřeba paliv a energie (ř.3 - ř.4) , , , , , ,2 6 Ztráty ve zdroji a rozvodech (z ř.5) ,2 90, ,1 99, ,1 70,7 7 Spotřeba en. na vytápění (z ř.5) , , , , , ,0 8 Spotřeba en. na chlazení (z ř.5) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 Spotřeba energie na přípravu TV (z ř.5) 169,7 47,1 91,6 166,5 46,2 91,6 168,8 46,9 89,5 10 Spotřeba en. na větrání (z ř.5) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 11 Spotřeba en. na úpravu vlhkosti (z ř.5) 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 Spotřeba en. na osvětlení (z ř.5) 34,1 9,5 58,0 37,0 10,3 62,0 35,1 9,7 59,0 13 Na technol. a ostatní procesy (z ř.5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 ANALÝZA STAVU ROZVODŮ ENERGIE A SPOTŘEBIČŮ Zdroj tepla, otopná soustava a rozvody TV Technický a morální stav celkové koncepce řešení technického zařízení budov i jednotlivých částí, jako např. vlastního zdroje tepla a otopné soustavy odpovídá technickým a ekonomickým poměrům v době výstavby, příp. větší rekonstrukce objektů, kdy cena tepla byla mnohonásobně nižší než dnes. Značnou slabinou je nehospodárný a morálně dožitý zdroj tepla s velmi nízkou účinností výroby tepla. To tvoří potenciál energetických úspor. Poměrně malý potenciál dalších energetických úspor je v instalaci systému IRC (individuální programovatelné regulace v každé místnosti dle její individuální potřeby a časového průběhu využívání). Ovšem systém IRC je poměrně citlivý k přístupu uživatelů a jeho použití je značně diskutabilní. 20
21 3.2.2 Vzduchotechnika Zařízení pro nucené větrání není v budově instalováno, potenciál energetických úspor zde není Elektroinstalace a osvětlení Spotřeba elektřiny ve společných prostorách domů je poměrně malá. Potenciál energetických úspor zde není. Pouze doporučujeme věnovat pozornost sazbě za odběr elektřiny. Vhodnost sazby je nutno posoudit přímo k příslušnému odběrnému místu dle hodnoty hlavního jističe a výše ročního odběru elektrické energie s dodavatelem elektřiny zvlášť pokud došlo ke změně ve spotřebě el. energie. 3.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ OBJEKTU Tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí objektu bylo vypracováno v souladu s požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Tabulka 9 Okrajové podmínky výpočtu Místo Teplotní oblast Návrhová venkovní teplota e [ C] pro pro výpočet posuzování tepelných konstrukcí ztrát Relativní vlhkost vnějšího vzduchu e [%] Petřvald Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí Vytápění Návrhová vnitřní teplota im [ C] Relativní vlhkost vnitřního vzduchu i [%] Bytové jednotky ano Schodiště a chodby částečně Suterén sklepní boxy ne 6 70 Suterén CO kryt, kotelna ne Suterén sociální zařízení, domovní vybavení částečně
22 Tabulka 10 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN druh konstrukce Budova 1734 obvodové stěny z CPP tl. 450 mm obvodové stěny z CPP tl.450mm přilehlé k zemině podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] stav konstrukce normová hodnota U N hodnota U požadavky ČSN požadovaná doporučená vypočtená stávající 0,30 0,25 1,38 nesplňuje stávající 0,45 0,30 1,51 nesplňuje stávající 0,45 0,30 0,93 nesplňuje stávající 0,75 0,50 1,82 nesplňuje strop pod půdou stávající 0,30 0,20 0,39 nesplňuje vnitřní stěny z CPP tl. 300 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm vnitřní stěny z CD tl mm stávající 0,60 0,40 1,59 nesplňuje stávající 0,60 0,40 1,24 nesplňuje stávající 0,60 0,40 1,75 nesplňuje strop nad suterénem stávající 0,60 0,40 1,85 nesplňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje jednoduchá plastová okna prosklená ID (byty) dřevěná okna zdvojená (byty) jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) Budova 1735 obvodové stěny z CPP tl. 450 mm obvodové stěny z CPP tl.450mm přilehlé k zemině podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm stávající 1,50 1,20 1,40 splňuje stávající 1,50 1,20 2,40 nesplňuje stávající 3,50 2,30 1,20 splňuje stávající 3,50 2,30 2,00 splňuje stávající 0,30 0,25 1,38 nesplňuje stávající 0,45 0,30 1,51 nesplňuje stávající 0,45 0,30 3,09 nesplňuje stávající 0,75 0,50 1,82 nesplňuje strop pod půdou stávající 0,30 0,20 0,39 nesplňuje vnitřní stěny z CPP tl. 300 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm stávající 1,30 0,90 1,59 nesplňuje stávající 1,30 0,90 1,24 splňuje strop nad suterénem stávající 0,60 0,40 1,48 nesplňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje strop nad suterénem (CO kryt) stávající 1,05 0,70 0,63 splňuje jednoduchá plastová okna prosklená ID (byty) stávající 1,50 1,20 1,50 splňuje jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) stávající 3,50 2,30 1,20 splňuje jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) stávající 3,50 2,30 2,00 splňuje 22
23 Pokračování Tabulky 10 druh konstrukce Budova 1737 obvodové stěny z CPP tl. 300 mm obvodové stěny z CPP tl. 450 mm podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm podlaha chodby nad venkovním prostorem Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] stav konstrukce normová hodnota U N hodnota U požadavky ČSN požadovaná doporučená vypočtená stávající 0,30 0,25 1,82 nesplňuje stávající 0,30 0,25 1,38 nesplňuje stávající 0,45 0,30 0,88 nesplňuje stávající 0,75 0,50 1,82 nesplňuje stávající 0,75 0,50 3,28 nesplňuje strop pod půdou stávající 0,30 0,20 0,39 nesplňuje vnitřní stěny z CPP tl. 150 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm vnitřní stěna z ŽB u CO krytu stávající 0,60 0,40 2,20 nesplňuje stávající 0,60 0,40 1,24 nesplňuje stávající 1,30 0,90 0,62 splňuje strop nad suterénem stávající 0,60 0,40 1,29 nesplňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje strop nad suterénem (CO kryt) jednoduchá dřevěná okna prosklená ID (byty) jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) stávající 1,05 0,70 0,63 splňuje stávající 1,50 1,20 1,90 nesplňuje stávající 3,50 2,30 1,20 splňuje stávající 3,50 2,30 2,00 splňuje Vysvětlivky : CPP - cihla plná pálená CD cihla děrovaná ŽB - železobeton ID - izolační dvojsklo 23
24 3.4 STANOVENÍ MODELU ENERGETICKÉ POTŘEBY OBJEKTU Základní, tzv. modelové, řešení tvoří existující budovy a jejich základní parametry tepelné ztráty prostupem obvodovými konstrukcemi i infiltrací, výpočtové teplotní parametry vnější i vnitřní, počet vytápěcích dnů, způsob vytápění i účinnost přenosu tepla a další parametry. Hodnoty jsou přehledně uvedeny v následujících tabulkách. Tabulka 11 Roční potřeba tepla na vytápění budova 1734 Symbol Hodnota Jednotka Význam Q p 72,2 kw Tepelná ztráta prostupem Q v 16,6 kw Tepelná ztráta větráním (infiltrací) Q c 88,9 kw Celková tepelná ztráta em 13 C Teplota venkovního vzduchu omezující otopné období d Počet dnů otopného období id 19 C Denní průměrná vnitřní teplota ed 4,0 C Denní průměrná vnější teplota e -15 C Návrhová venkovní teplota f 1 0,95 - Koeficient vlivu nesoučasnosti E v 737,0 GJ Roční potřeba tepla teoretická hodnota f 2 0,99 - Koeficient vlivu tlumeného a přerušovaného vytápění f 3 1,21 - Koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty f 4 0,96 - Koeficient vlivu regulace h Z 0,85 - Účinnost tepelného zdroje h R 0,95 - Účinnost rozvodu otopného media E T GJ Roční potřeba tepla pro vytápění E Z -120 GJ Tepelné zisky E Z 60 GJ Korekce tepelných zisků E T 989 GJ Roční potřeba tepla skutečná výpočtová hodnota 24
25 Tabulka 12 Roční potřeba tepla na vytápění budova 1735 Symbol Hodnota Jednotka Význam Q p 68,5 kw Tepelná ztráta prostupem Q v 18,7 kw Tepelná ztráta větráním (infiltrací) Q c 87,2 kw Celková tepelná ztráta em 13 C Teplota venkovního vzduchu omezující otopné období d Počet dnů otopného období id 19 C Denní průměrná vnitřní teplota ed 4,0 C Denní průměrná vnější teplota e -15 C Návrhová venkovní teplota f 1 0,95 - Koeficient vlivu nesoučasnosti E v 722,8 GJ Roční potřeba tepla teoretická hodnota f 2 0,99 - Koeficient vlivu tlumeného a přerušovaného vytápění f 3 1,21 - Koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty f 4 0,96 - Koeficient vlivu regulace h Z 0,85 - Účinnost tepelného zdroje h R 0,95 - Účinnost rozvodu otopného media E T GJ Roční potřeba tepla pro vytápění E Z -135 GJ Tepelné zisky E Z 67 GJ Korekce tepelných zisků E T 962 GJ Roční potřeba tepla skutečná výpočtová hodnota 25
26 Tabulka 13 Roční potřeba tepla na vytápění budova 1737 Symbol Hodnota Jednotka Význam Q p 55,0 kw Tepelná ztráta prostupem Q v 14,3 kw Tepelná ztráta větráním (infiltrací) Q c 69,3 kw Celková tepelná ztráta em 13 C Teplota venkovního vzduchu omezující otopné období d Počet dnů otopného období id 19 C Denní průměrná vnitřní teplota ed 4,0 C Denní průměrná vnější teplota e -15 C Návrhová venkovní teplota f 1 0,95 - Koeficient vlivu nesoučasnosti E v 574,9 GJ Roční potřeba tepla teoretická hodnota f 2 0,99 - Koeficient vlivu tlumeného a přerušovaného vytápění f 3 1,21 - Koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty f 4 0,96 - Koeficient vlivu regulace h Z 0,85 - Účinnost tepelného zdroje h R 0,95 - Účinnost rozvodu otopného media E T 819 GJ Roční potřeba tepla pro vytápění E Z -103 GJ Tepelné zisky E Z 52 GJ Korekce tepelných zisků E T 767 GJ Roční potřeba tepla skutečná výpočtová hodnota 26
27 Tabulka 14 Roční potřeba tepla na přípravu TV pro všechny budovy Význam Jednotka Teoretická hodnota Počet osob v objektu - 75 Výpočtové množství TV na osobu m 3 /den 0,0844 Výpočtová měrná spotřeba tepla GJ/m 3 0,30 Koeficient ročního odběru TV - 0,55 Výpočtová potřeba teplé vody m 3 /rok Výpočtová potřeba tepla na TV GJ 381,2 Poznámka: Roční potřeba teplé vody byla stanovena v souladu s požadavky ČSN EN / ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ Vyhodnocení hospodárnosti provozu vytápění a přípravy TV spočívá v porovnání naměřených skutečných spotřeb tepla s hodnotami výpočtovými. Skutečné spotřeby tepla na vytápění jsou ještě přepočítány na klimatické podmínky dle dlouhodobého normálu. Vyhodnocení je provedeno pro celkové spotřeby energie všech tří budov. Tabulka 15 Zhodnocení hospodárnosti vytápění a přípravy TV pro všechny budovy Ukazatel Jednotka Rok Spotřeba tepla na vytápění GJ/rok Průměrná spotřeba tepla na vytápění GJ/rok Normový počet denostupňů d.k Skutečný počet denostupňů d.k Spotřeba tepla na vytápění přepočtená na normový stav Průměrná spotřeba tepla na vytápění přepočtená na normový stav Roční potřeba tepla pro vytápění skutečná výpočtová hodnota GJ/rok GJ/rok GJ/rok Rozdíl mezi spotřebou tepla na vytápění přepočtenou na normový stav a skutečnou výpočtovou hodnotou GJ % 0,4 2,4-1,7 Spotřeba tepla na přípravu TV GJ/rok Průměrná spotřeba tepla na přípravu TV GJ/rok 290 Teoretická potřeba tepla na přípravu TV GJ/rok Rozdíl mezi spotřebou tepla na přípravu TV a teoretickou potřebou tepla na přípravu TV GJ % -23,3-24,7-23,7 27
28 Hodnoty skutečné spotřeby tepla na vytápění v letech 2012 až 2014 dobře korespondují s hodnotami výpočtovými (rozdíly jsou menší než 10%). Výpočtová potřeba tepla na přípravu TV je vyšší než hodnoty skutečné. Pro použití ke specifikaci energetických úspor je model možno pokládat za dostatečně přesný. Vyčíslení výše dosažitelných energetických úspor po realizaci námi navrhovaných opatření jsou uvedeny v Tabulce - Upravená energetická bilance. Tabulka 16 Roční energetická bilance pro všechny budovy Význam Jednotka Hodnota přepočtená výpočtová teoretická Průměrná roční potřeba tepla na vytápění GJ/rok Náklady při ceně 560,- Kč/GJ tis.kč/rok 1 528, , ,4 Průměrná potřeba tepla na přípravu TV GJ/rok Náklady při ceně 560,- Kč/GJ tis.kč/rok 162,5 162,5 213,5 Průměrná potřeba elektrické energie ve společných prostorách domů kwh/rok Náklady při ceně 6,07 Kč/kWh tis.kč/rok 59,7 59,7 59,7 Celková spotřeba energie GJ/rok Celkové náklady tis.kč/rok 1 750, , ,6 Poznámka: Pro přehlednost jsou v Tabulce - Roční energetická bilance uvedeny hodnoty spotřeby tepla na vytápění i ohřev TV: a. skutečná průměrná hodnota spotřeby tepla na vytápění za roky 2012 až 2014 přepočtená na skutečný počet denostupňů + skutečná průměrná hodnota spotřeby tepla na přípravu TV 1. sloupec b. výpočtová hodnota potřeby tepla na vytápění + skutečná průměrná hodnota spotřeby tepla na přípravu TV 2. sloupec c. výpočtové hodnoty potřeby tepla na vytápění + přípravu TV 3. sloupec d. spotřeba elektrické energie je vždy uvažována skutečná průměrná 28
29 B. CELKOVÁ VÝŠE TECHNICKY DOSAŽITELNÝCH ÚSPOR 4 NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 4.1 DOPORUČENÁ OPATŘENÍ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH Návrh technologií úprav a zateplení vychází z charakteru objektu. Dodavatel stavby musí pro stavbu použít pouze výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na stavby dle 156 Zákona č.183/2006 Sb Obvodové stěny Budovy 1734, 1735, 1737 Obvodové stěny doporučujeme zateplit kontaktním systémem s tepelnou izolací z desek stabilizovaného polystyrenu (EPS) nebo minerálního vlákna (MW) se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou, a to : tl. 140 mm opatření č. 1 a 2 Zateplení obvodových stěn musí proběhnout po obvodu celého objektu. Zateplení musí být provedeno minimálně od úrovně terénu až po horní hranu střešní římsy, aby se vyloučily tepelné mosty. Realizace zateplení musí v maximální míře, ale s přihlédnutím na reálnost řešení, eliminovat vliv tepelných mostů a vazeb v obvodovém plášti. V návaznosti na zateplení obvodových stěn doporučujeme zateplit svislé ostění a nadpraží oken a dveří včetně zateplení pod parapetními plechy. Do výšky 0,6m od úrovně terénu doporučujeme zateplit fasádu nenasákavým extrudovaným polystyrenem a upravit okapové chodníky kolem objektu tak, aby se zabránilo vzlínání zemní a srážkové vlhkosti po omítce a nedošlo k narušení zateplovacího systému Stropní konstrukce Budovy 1734, 1735, 1737 Stropy pod půdou doporučujeme zateplit ze strany půdy tepelnou izolací z minerálního vlákna se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1 : tl. 120 mm opatření č. 3 Budova 1734 Strop nad 1. PP (mimo byty a schodiště) doporučujeme zateplit ze strany suterénu, kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1 a s povrchovou úpravou stěrkou : tl. 80 mm opatření č. 4 29
30 Budova 1735 Strop nad 1. PP doporučujeme zateplit jen v místě sklepních boxů ze suterénu kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti λ D 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou stěrkou : tl. 80 mm opatření č. 4 Budova 1737 Strop nad 1. PP doporučujeme zateplit mimo byty, schodiště a CO kryt ze strany 1. PP, t.j. podhled suterénu, kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna nebo pěnového polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou stěrkou : tl. 80 mm opatření č Podlahy Budovy 1734, 1735, 1737 Podlahy přilehlé k zemině doporučujeme ponechat vzhledem k ekonomické a realizační náročnosti provádění ve stávajícím stavu, nezateplovat. Budova 1737 Podlahu chodby v 2. NP nad venkovním prostorem doporučujeme zateplit ze strany exteriéru kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou : tl. 80 mm opatření č. 1 a Vnitřní konstrukce Budova 1734 Vnitřní stěny tl. 450 mm, ohraničující bytové jednotky v 1. PP, a dvojitou příčku tl. 100 mm mm doporučujeme zateplit ze strany nebytových prostorů, kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou stěrkou : tl. 100 mm opatření č. 2 Budova 1735 Vnitřní stěny v 1. PP mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu, nezateplovat. 30
31 Budova 1737 Vnitřní stěny tl. 150 a 450 mm, ohraničující bytové jednotky v 1. PP, doporučujeme zateplit ze strany nebytových prostorů, kontaktním systémem s tepelnou izolací z minerálního vlákna se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,040 W.m -1.K -1, s povrchovou úpravou stěrkou : tl. 100 mm opatření č Výplně otvorů Budova 1734 Dřevěná okna zdvojená doporučujeme vyměnit za jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem, se součinitelem prostupu tepla : U w 1,2 W.m - 2.K -1 opatření č. 5 Stávající jednoduché plastové výplně prosklené ID a ve vstupech prosklené kovové dveře doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu, nevyměňovat. Budova 1735 Stávající výplně v obvodovém plášti doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu, nevyměňovat. Budova 1737 Dřevěná okna doporučujeme vyměnit za jednoduchá plastová okna prosklená izolačním dvojsklem, se součinitelem prostupu tepla : U w 1,2 W.m - 2.K -1 opatření č. 5 Stávající jednoduché plastové okno prosklené ID ve schodišti a prosklené kovové dveře ve vstupech doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu, nevyměňovat. 31
32 Tabulka 17 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle požadavků ČSN druh konstrukce Budova 1734 obvodové stěny z CPP tl. 450 mm obvodové stěny z CPP tl.450mm přilehlé k zemině podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm strop pod půdou vnitřní stěny z CPP tl. 300 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm vnitřní stěny z CD tl mm strop nad suterénem Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] stav konstrukce normová hodnota U N hodnota U požadavky ČSN požadovaná doporučená vypočtená stávající 1,38 nesplňuje 0,30 0,25 zateplené TI tl. 140 mm 0,24 splňuje stávající 0,45 0,30 1,51 nesplňuje stávající 0,45 0,30 0,93 nesplňuje stávající 1,82 nesplňuje 0,75 0,50 zateplené TI tl. 140 mm 0,25 splňuje stávající 0,39 nesplňuje 0,30 0,20 zateplený TI tl. 120 mm 0,18 splňuje stávající 0,60 0,40 1,59 nesplňuje stávající 1,24 nesplňuje 0,60 0,40 zateplené TI tl. 100 mm 0,30 splňuje stávající 1,75 nesplňuje 0,60 0,40 zateplené TI tl. 100 mm 0,32 splňuje stávající 1,85 nesplňuje 0,60 0,40 zateplený TI tl. 80 mm 0,40 splňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje jednoduchá plastová okna prosklená ID (byty) dřevěná okna zdvojená (byty) jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) stávající 1,5 1,2 1,4 splňuje stávající výměna za jednoduchá plastová okna prosklená ID 1,5 1,2 2,4 nesplňuje 1,2 splňuje stávající 3,5 2,3 1,2 splňuje stávající 3,5 2,3 2,0 splňuje 32
33 pokračování Tabulky 17 druh konstrukce Budova 1735 obvodové stěny z CPP tl. 450 mm obvodové stěny z CPP tl.450mm přilehlé k zemině podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm strop pod půdou vnitřní stěny z CPP tl. 300 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm strop nad suterénem Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] stav konstrukce normová hodnota U N hodnota U požadavky ČSN požadovaná doporučená vypočtená stávající 1,38 nesplňuje 0,30 0,25 zateplené TI tl. 140 mm 0,24 splňuje stávající 0,45 0,30 1,51 nesplňuje stávající 0,45 0,30 3,09 nesplňuje stávající 1,82 nesplňuje 0,75 0,50 zateplené TI tl. 140 mm 0,25 splňuje stávající 0,39 nesplňuje 0,30 0,20 zateplený TI tl. 120 mm 0,18 splňuje stávající 1,30 0,90 1,59 nesplňuje stávající 1,30 0,90 1,24 splňuje stávající 1,48 nesplňuje 0,60 0,40 zateplený TI tl. 80 mm 0,38 splňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje strop nad suterénem (CO kryt) jednoduchá plastová okna prosklená ID (byty) jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) stávající 1,05 0,70 0,63 splňuje stávající 1,5 1,2 1,5 splňuje stávající 3,5 2,3 1,2 splňuje stávající 3,5 2,3 2,0 splňuje 33
34 pokračování Tabulky 17 druh konstrukce Budova 1737 obvodové stěny z CPP tl. 300 mm obvodové stěny z CPP tl. 450 mm podlahy přilehlé k zemině obvodové stěny z CPP tl. 300 mm podlaha chodby nad venkovním prostorem strop pod půdou vnitřní stěny z CPP tl. 150 mm vnitřní stěny z CPP tl. 450 mm vnitřní stěna z ŽB u CO krytu strop nad suterénem Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] stav konstrukce normová hodnota U N hodnota U požadavky ČSN požadovaná doporučená vypočtená stávající 1,82 nesplňuje 0,30 0,25 zateplené TI tl. 140 mm 0,25 splňuje stávající 1,38 nesplňuje 0,30 0,25 zateplené TI tl. 140 mm 0,24 splňuje stávající 0,45 0,30 0,88 nesplňuje stávající 1,82 nesplňuje 0,75 0,50 zateplené TI tl. 140 mm 0,25 splňuje stávající 3,28 nesplňuje zateplená TI tl. 80 mm 0,75 0,50 0,44 splňuje stávající 0,39 nesplňuje 0,30 0,20 zateplený TI tl. 120 mm 0,18 splňuje stávající 2,20 nesplňuje 0,60 0,40 zateplené TI tl. 100 mm 0,34 splňuje stávající 1,24 nesplňuje 0,60 0,40 zateplené TI tl. 100 mm 0,30 splňuje stávající 1,30 0,90 0,62 splňuje stávající 1,29 nesplňuje 0,60 0,40 zateplený TI tl. 80 mm 0,37 splňuje strop nad suterénem stávající 1,05 0,70 2,02 nesplňuje strop nad suterénem (CO kryt) jednoduchá dřevěná okna prosklená ID (byty) jednoduchá plastová okna prosklená ID (schodiště) jednoduché kovové dveře prosklené ID (vstupy) stávající 1,05 0,70 0,63 splňuje stávající výměna za jednoduchá plastová okna prosklená ID 1,5 1,2 1,9 nesplňuje 1,2 splňuje stávající 3,5 2,3 1,2 splňuje stávající 3,5 2,3 2,0 splňuje Vysvětlivky : CPP - cihla plná pálená CD - cihla děrovaná ŽB - železobeton ID - izolační dvojsklo TI - tepelná izolace 34
35 4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TV Všeobecně Zpracovávaný energetický audit se týká spotřeby tepelné energie budov. Je to pro uživatele rozhodující část energetického systému - spotřeba, která nejvíce ovlivňuje úspory energie. Prostá úspora energie se liší od tzv. ENCON procesu. Prostá úspora energie (ENERGY SAVING) je snižování spotřeby energie, ale neznamená to, že projekt úspor je ekonomicky výhodný. Naproti tomu úspora systémem ENERGY CONSERVATION (ENCON) znamená úsporu energie při současné ekonomické efektivnosti a pozitivním vlivu na životní prostředí. Při ENCON procesu je každá budova posuzována jako jedinečná a v zájmu nalezení všech možností úspor energie je nutné ji posuzovat individuálně. Příznivě zde působí i spolupráce uživatele. Předkládaná část energetického auditu je soustředěna na topnou část. Je potřeba blíže a podrobněji určit potenciál energetických úspor Vliv tepelných zisků na roční bilanci spotřeby tepla Tepelné zisky (od slunečního záření, od vnitřních zdrojů tepla a od pobývajících osob) jsou promítnuty do výpočtové roční bilance potřeby tepla pouze částečně. Tepelné zisky se však projevují zvyšováním vnitřní teploty v zatížených místnostech. Tento stav je způsoben tím, že zatížení jednotlivých místností tepelnými zisky je nerovnoměrné (vliv sluneční geometrie, proměnné množství pobývajících osob atd.). Teplota v zatížených místnostech se v praxi často snižuje odváděním přebytečného tepla do venkovního prostoru - převážně otevřenými okny, místo aby se tepelné zisky využívaly k úspoře tepla na vytápění. Základním předpokladem využitelnosti tepelných zisků a rovněž splnění cílů energetického auditu je: a) ekvitermně regulovaná topná voda připravovaná přímo pro řešený objekt nebo jeho část (např. fasádu orientovanou podle světových stran nebo sekci oddělenou dilatací apod.) podle jeho individuální potřeby tepla (důležité zvlášť po snížení potřeby tepla vlivem zateplení); b) fungující zařízení pro individuální regulaci teploty vzduchu v jednotlivých místnostech (minimálně termostatické ventily (TRV) na otopných tělesech, nebo systém IRC, tj. individuální regulace teploty v každé místnosti) - termostatické ventily na otopných tělesech jsou již nainstalovány; c) případnými doplňkovými úpravami mohou být např. izolační žaluzie, keramofólie, meziokenní žaluzie apod. Vzhledem k podílu prosklení (sluneční zátěž) a rovněž k počtu osob (metabolické teplo od osob) lze při splnění uvedených podmínek potlačit nežádoucí zvyšování vnitřní teploty vzduchu v místnostech a využít tepelné zisky pro pokrytí jistého podílu roční spotřeby tepla Potenciál energetických úspor, návrh opatření Uživatel uvažuje o zlepšení tepelně technických parametrů stávajících objektů pomocí dodatečného zateplení obvodového pláště, příp. úpravou stávajících výplní otvorů. To je první a zásadní stanovisko. Dalším hlediskem je návratnost 35
ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel
Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech
Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Kino Máj, Doksy Snížení energetické náročnosti budovy Kina Máj v Doksech Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb.
Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455. Energetický audit
Hořovice Svatopluka Čecha 455 Energetický audit Aktualizace 2012 dle změny ČSN 73 0540-10/2011 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 1.1. Identifikace zadavatele 3 1.2. Identifikace majitele předmětu energetického
ENERGETICKÝ AUDIT. Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně
ENERGETICKÝ AUDIT Budova bývalé MŠ Sychrov č. p. 61 ve Vsetíně - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její novelizace č.425/2004
ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada
ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA
Miroslav Baručák ENERGOS Sídliště Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Tel.: +420 605 576 327 +420 556 830 478 e-mail: miroslav.barucak@seznam.cz
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI BĚLOTÍN MÍSTNÍCH ČÁSTECH KUNČICE, LUČICE A NEJDEK
OBEC BĚLOTÍN Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019, tel/fax: 581 612 100 web: http://www.belotin.cz, e-mail: belotin@belotin.cz, účet: 1883001369/0800 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12
ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky
ENERGETICKÝ AUDIT AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub Datum: říjen 2009 Evidenční číslo:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM HAVLÍČKOVA 519 BÍLOVICE NAD SVITAVOU zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 Sb. ING. HANA KUKLÍNKOVÁ, OPRÁVNĚNÍ MPO Č. 0060 30.11.2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn)
ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, U ŠKOLY 222/6 - BUDOVA II 28.ŘÍJNA 94/31, 460 07 LIBEREC HORNÍ RŮŽODOL Zpracoval Ing. Vojtěch
ENERGETICKÝ AUDIT. (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE
ENERGETICKÝ AUDIT (zpracován dle vyhlášky MPO 480/2012 sb. ve znění pozdějších změn) PEKÁRNA CUKROVARSKÁ 20/1, 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista zapsaný v seznamu
ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
EkoWATT CZ s. r. o. Váš partner v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 Your Sustainability Partner since 1990 ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Energetický audit podle 9

References: zákona č. 406
 Zákona č. 406
 Zákona č.183
 zákona č. 406
 zákona č. 406
 zákona č. 406