Source: https://es.scribd.com/document/265098284/Borrador-Guia-Bt
Timestamp: 2020-08-12 13:24:16+00:00

Document:
Borrador Guia Bt | Energia electrica | Ascensor
Guía baja tensión
guardarGuardar Borrador Guia Bt para más tarde
sli-23182sp
CIP-03 2011 [Modo de Compatibilidad]
Estructura Tramo Yopal (1)[4217]
1902000 BTÑ 70 EDC 001 Estrategicas de Construccion
BORRADOR DE GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE B.T.
GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE B.T.
1.2. PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN, PETICIONARIO Y/O TITULAR
1.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
1.5. REGLAMENTACIÓN
1.6. PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO.
1.7.1. Suministro de energía
1.7.2. Influencias externas
1.7.3. Descripción y Justificación de las canalizaciones elegidas
1.7.4. Centro de transformación
1.7.5. Acometida. (ITC-BT-11)
1.7.6. Caja General de Protección (CGP) (ITC-BT-13)
1.7.7. Caja General de Protección y Medida (CPM). (ITC-BT-13)
1.7.8. Interruptor de protección contra incendios (IPI)
1.7.9. Línea General de Alimentación (LGA). (ITC-BT-14)
1.7.10. Contadores o Equipos de Medida (EM). (ITC-BT-16)
1.7.11. Derivaciones Individuales (DI). (ITC-BT-15)
1.7.12. Dispositivo de control de potencia.
1.7.13. Dispositivos
(ITC-BT-17).
1.7.14. Instalaciones interiores o
1.7.15. Instalación de uso común
Instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28)
Instalaciones en locales de características especiales. (ITC-BT-
30) 24
(ITC-BT-31)
1.7.20. Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripción, ubicación y
cálculo) (ITC-BT-09)
1.7.21. Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y
transporte (ITC-BT-32)
1.7.22. Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda
(descripción y ubicación) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40)
1.7.23. Aparatos de caldeo (ITC-BT-45)
1.7.24. Cables y folios radiantes en viviendas. (ITC-BT-46)
1.7.25. Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico) . 29
1.7.26. Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y
cálculo eléctrico)
1.7.27. Instalaciones eléctricas en muebles. (ITC-BT-49)
1.7.28. Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y
aparatos análogos. (ITC-BT-27 punto 3)
1.7.29. Instalaciones de sistemas de automatización. (ITC-BT-51)
1.7.30. Puesta a tierra. (ITC-BT-18 e ITC-BT-26)
1.7.31. Equipos de corrección de energía reactiva
1.7.32. Suministro de energía fotovoltaica
POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO O INSTALACIÓN (ITC-BT-10)
2.1.1. Carga correspondiente a viviendas
2.1.2. Carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente
2.1.3. Correspondiente a garajes
2.1.4. Correspondiente a locales comerciales
2.1.5. Carga correspondiente a las oficinas
2.1.6. Carga correspondiente a industrias
2.1.7. Carga correspondiente a almacenes
2.1.8. Carga correspondiente a otros suministros
CRITERIOS DE LAS BASES DE CÁLCULO
2.2.1. Verificación de caída de tensión en condiciones reales de
utilización del conductor
2.2.2. Temperatura
2.2.3. Corrientes de cortocircuito
2.2.4. Elección económica del conductor
ELECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460)
2.3.1. Influencias externas
2.3.2. Canalizaciones
2.4. ACOMETIDA (ITC-BT-11)
2.5. ELECCIÓN DE LA CGP O DE CPM
2.6. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACION. (ITC-BT-14)
2.7. UBICACIÓN DE CONTADORES (ITC-BT-16)
2.8. DERIVACIONES INDIVIDUALES (ITC-BT-15)
2.9. CIRCUITOS INTERIORES
2.9.2. Definición y características de la instalación interior
2.9.3. Protecciones eléctricas secundarias/terciarias/otras
2.10. SUMINISTROS COMUNES
2.11. SUMINISTRO DE SEGURIDAD O COMPLEMENTARIO
2.12. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS FRENTE AL FUEGO
2.13. PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18 E ITC-BT-26)
2.14. CÁLCULOS LUMÍNICOS
2.14.1. Alumbrado interior
2.14.2. Cumplimiento del documento básico CTE en cuanto a iluminación:
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE-3)
2.14.3. Cumplimiento del documento básico CTE en cuanto a iluminación:
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada (SU-4)
Alumbrado de emergencia (ITC-BT-28, DB SU-4)
CRITERIOS DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
3.1. PLANO DE SITUACIÓN/EMPLAZAMIENTO
3.2. ESQUEMA ELÉCTRICO GENERAL DEL EDIFICIO. DIAGRAMA
PLANO DE PLANTAS: INSTALACIÓN GENERAL SÓTANO/ BAJA/
PRIMERA/ ETC
3.4. ESQUEMA DE CANALIZACIONES VERTICALES
3.5. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA DE VIVIENDAS/ LOCALES/
INDUSTRIAS/ OTROS ZONAS Y
PUESTA A TIERRA Y DETALLES
3.7. ESQUEMAS UNIFILARES POR CADA SUMINISTRO INDIVIDUAL
3.8. ESQUEMAS UNIFILARES DE ZONAS COMUNES, GARAJE, ETC
3.9. PLANOS CROQUIZADOS Y DETALLES DEL DISEÑO DEL TRAZADO
DE LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, DIFERENCIÁNDOLOS POR
CADA SUMINISTRO O TIPO DE SUMINISTRO
3.10. PLANOS DE RED DE EQUIPOTENCIALIDAD: BAÑOS, PISCINAS,
SIMILARES 58
3.11. PLANO DE VOLÚMENES DE PROTECCIÓN DE BAÑOS,
PISCINAS, FUENTES Y
3.12. PLANO DEL GARAJE Y SU SISTEMA DE VENTILACIÓN
DEFINIENDO LOS VOLÚMENES PELIGROSOS (ZONAS). LOCAL CON
4.1. CALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
INSTALACIÓN 65
4.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
4.3. MODIFICACIONES EN EL DISEÑO
4.4. MODIFICACIONES EN LOS MATERIALES
4.5. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA
4.6. PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES REGLAMENTARIAS
4.7. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
4.8. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. ELEMENTOS SUJETOS A
4.9. LIBRO DE ÓRDENES
5.1. MEDICIONES
5.2. PRESUPUESTOS PARCIALES. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 66
5.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO
6. SEGURIDAD Y SALUD (SEGÚN CATEGORÍA REQUERIDA)
6.1. ESTUDIO COMPLETO DE SEGURIDAD Y
6.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (SI PROCEDE)
Descripción de motivos y antecedentes previos a la elaboración del proyecto de instalación eléctrica que nos ocupa, especialmente en los casos de reformas, cuyas condiciones iniciales deberán acreditarse, y además se especificarán otros proyectos e instalaciones relacionadas.
Se expresarán con el máximo detalle tanto los datos relativos al propietario o promotor de la instalación, como del peticionario del Proyecto Técnico. Sin ánimo de ser excluyente se aportarán como mínimo los siguientes datos a efectos de notificación:
• CIF/NIF/DOI (Documento Oficial de Identidad).
• Teléfonos y fax de contacto.
• Correo electrónico en caso de disponer de él.
• Representatividad o apoderamiento, en su caso.
Se aportará, con el mayor grado de detalle posible, la situación y el emplazamiento de la edificación, indicando lugar o zona, calle y número, localidad, código postal, isla y provincia.
En caso de infraestructuras urbanas recientes, que no puedan aportar los datos anteriores, se adjuntará plano parcelado indicando nº y situación de la intervención.
Se describirán las características básicas del edificio con descripción de la situación, mostrando especial atención a:
- Hidrocompresores
- Bomba Contra Incendios
- Cuarto de comunicaciones
- Escalera, Amplificador TV, Portero eléctrico, Trasteros
• Garajes:
- Superficie total.
- Tipo de ventilación utilizada.
• Zonas exteriores
Y cualquier otra zona o instalación existente vinculada al edificio.
Se enumerarán cuantas disposiciones normativas sean de aplicación a un proyecto de estas características, tanto de carácter estatal como regional o local. Entre las normativas de aplicación estarán al menos las que se listan a continuación, o aquellas que las sustituyan:
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.
• Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
• Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Decreto 161/2006, 8 noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción (si procede)
• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (si procede)
• Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.
• Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los cables eléctricos de potencia.
• Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE
12464 y ha sido elaborada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del R.D. 39/1997, de 17 de enero y en la disposición final primera del
R.D. 486/1997, de 14 de abril, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
• RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
• Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
• Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación.
• Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.
• Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento
• Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el proyectista
Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación.
La potencia total del edificio se calculará según lo dispuesto en la ITC- BT-10 y en la unidad temática nº2 “Instalaciones de enlace” guía-BT-10 de la Guía Técnica de Aplicación del REBT, así como en el apartado 4 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora. Se justificará la potencia prevista para los distintos usos previstos con suficiente detalle, definiendo la previsión de cargas de los servicios generales, y otros usos, así como los coeficientes de simultaneidad empleados.
Se habrá de distinguir entre Potencia Prevista y Potencia Instalada.
La Potencia Prevista se corresponde con la potencia mínima conforme a la ITC-BT-10 para la cual deberán dimensionarse la acometida y las instalaciones de enlace. Se especificará al menos la potencia prevista de las viviendas tipo, potencia prevista de los locales, número de ellos y sus superficies, potencia prevista del garaje y su superficie, potencia instalada del ascensor y zonas comunes con coeficiente de simultaneidad 1, la potencia total prevista del edificio, la potencia total simultánea y tensión de suministro.
La potencia prevista para los distintos tipos de suministro (edificios principalmente comerciales, industrias, etc.) se hará conforme a la ITC-BT-10, según se resume en el apartado 2.1 y posteriores.
Cuando se conozca la Potencia Instalada en locales, garajes, etc., se deberá justificar ésta, entendiéndola como suma de la potencia nominal de los receptores instalados, sin tener en cuenta reservas o tomas de corriente sin receptores asociados (ITC-BT-04, apartado 2.1). Si procede se indicarán los coeficientes de simultaneidad aplicados, siendo competencia y responsabilidad del proyectista la elección de los mismos, cuando no estén definidos reglamentariamente.
Con independencia de la potencia finalmente contratada, la previsión de potencia de cada zona o suministro, será como mínimo la establecida en la ITC-BT-10, o la potencia realmente instalada si ésta es conocida y resultase superior. Si la aplicación de coeficientes de simultaneidad a la potencia instalada (cuando el REBT no establezca como coeficiente de simultaneidad 1) resultase en potencias inferiores a la potencia prevista mínima, deberán dimensionarse las instalaciones de enlace para ésta última.
En aquellos casos que no estén expresamente recogidos en la ITC-BT- 10 (tales como hospitales, hoteles, colegios), el técnico deberá determinar según las necesidades del peticionario la previsión de carga, y el coeficiente de simultaneidad en su caso.
Se aportará tabla resumen del resultado obtenido en el apartado de cálculos, con mención especial a la potencia prevista, simultánea e instalada (si procede), y la tensión de suministro, para cada suministro previsto, así como para el total del edificio.
Definición de las condiciones de suministro aportadas por la empresa distribuidora, cuando proceda:
• Punto de conexión definido por la empresa distribuidora
• Tipo y características del suministro.
En el caso de que no se disponga de los datos indicados en el momento de redactar del proyecto, se aportará solicitud de suministro eléctrico.
Para cada parte de la instalación se deberá analizar las influencias externas que le puedan afectar. Así, siguiendo los criterios marcados en el epígrafe 522 de la norma UNE 20460-5-52, se indicarán todas aquellas influencias externas que nos aconsejen la elección de un determinado tipo de canalización, haciendo especial mención y concreción en:
1. Locales de características especiales
2. Locales con riesgo de incendio y explosión
3. Instalaciones con fines especiales (fuentes, piscinas,
Una vez determinadas las influencias externas para cada parte de la instalación, se deberá justificar las canalizaciones elegidas, asignándole una instalación de referencia.
La instrucción ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., señala los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación.
Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-523, en la que se muestra con más detalle lo indicado en el REBT. Las tablas 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, haciéndolos corresponder a unas instalaciones “de referencia”, según los códigos indicados en la norma UNE.
En caso de disponer o tener previsto un centro de transformación, se deberá indicar expresamente, así como proporcionar el nº de expediente por el que se tramita dicha instalación, si se dispone del mismo.
Se define como la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente. Se deberá describir la acometida de la edificación aportando los siguientes datos:
• Punto de enganche asignado por la Compañía Suministradora, con los valores máximos previsibles de las potencias y corrientes de cortocircuito de las redes de distribución (art. 15 del REBT), así como aquellos otros datos establecidos en el artículo 37 del Decreto 161/2006, 8 noviembre, por el que se regulan la autorización,
conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Tipo o naturaleza de la acometida (aérea, subterránea o mixta) según lo dispuesto en el apartado 1.2 de la ITC-BT-11.
• Identificación de servidumbres públicas y privadas.
• Influencias externas.
• Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Modos de instalación e instalaciones “tipo”.
• Características, sección y aislamiento de los conductores.
• Distancias de protección en acometidas aéreas (ITC-BT-06)
• Separaciones mínimas en acometidas subterráneas (ITC-BT-07)
En el caso de que no se disponga de los datos indicados se aportará solicitud de suministro eléctrico, y se hará mención expresa a la legalización de la citada acometida en proyecto aparte o reformado del proyecto, si bien en todos los casos se legalizarán simultáneamente el edificio o instalación y su correspondiente acometida (incluidas aquellas que en su día se legalizaron para la luz de obra para su legalización definitiva).
Las CGP’s, que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación, marcan el límite de la propiedad del usuario. Le son de aplicación todas las disposiciones mostradas en la ITC-BT-13, punto 1.
Las CGP a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 5 de las vigentes Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
En el Proyecto se deberá describir:
• Número de CGP’s y calibre de chasis. (El límite de amperios por CGP lo marca la tabla V del apartado 5.4. de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora).
• Potencia de cada una de las CGP’s
• Situación e instalación de las CGP (apartado 1.1. de la ITC-BT-13)
Bases de los cortacircuitos fusibles
Características del neutro.
• Dimensiones de la CGP
Se rigen por lo dispuesto en la ITC-BT-13, punto 2. Las CPM a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública correspondiente, en concreto por lo marcado en el apartado 6 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Reúne en un solo elemento la CGP y el Equipo de Medida (EM), no existiendo línea general de alimentación. Solo son de aplicación a uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1. de la ITC-BT-12 (excepcionalmente 3 suministros monofásicos), cuya medida no precise el empleo de transformadores de medida ni contadores de reactiva.
• Situación e instalación de las CPM (apartado 2.1 de la ITC-BT-13).
• Dimensiones de la CPM
Serán necesarios donde existan instalaciones que demanden suministro eléctrico para los equipos de protección contra incendios, según lo indicado por las Ordenanzas Municipales y demás normativa de aplicación, y se situará aguas abajo de la CGP. Le será de aplicación todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores 1.7.6 y 1.7.7.
En caso de que se disponga Interruptor de protección contra incendios, se deberá reflejar en el unifilar y demás planos de las instalaciones.
De aplicación lo indicado en la ITC-BT-14 y en el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, enlaza la CGP con la centralización de contadores.
NOTA: Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT-12) no existe LGA
• Descripción de la LGA indicando longitudes, trazado y características de la instalación.
• En su caso (Intensidades superiores a 250 A que demanden varias centralizaciones de contadores) descripción de la opción elegida para cajas de derivación según lo dispuesto en el apartado 7 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
• Previsión de ampliación de 100% de la sección del conductor en la determinación de las dimensiones de las canalizaciones.
• Cumplimiento de la normativa contra incendios vigente en trazados verticales: Trazado por escaleras protegidas y conductos registrables.
• Características, sección y aislamiento de los conductores. Descripción de los conductores elegidos.
Denominación técnica del cable.
Cubierta y composición del conductor.
Cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Secciones uniformes en todo el recorrido. Secciones mínimas.
Secciones del neutro (tabla 1. ITC-BT-14).
Intensidades máximas admisibles.
Será de aplicación lo indicado en la ITC-BT-16 y el apartado 8 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Se habrá de especificar:
• Nº de contadores, características, dimensiones de la caja, etc.
• Características del local/armario. Superficies, distancias.
• Puerta, ventilación, iluminación, sumidero, etc.
• Sectorización de incendio, prestando especial atención a la puerta y hueco de ventilación.
• Características del Interruptor General de Maniobra (de uso obligatorio para más de 2 contadores). Indicando su intensidad nominal y su poder de corte y cierre.
El técnico deberá prestar especial atención a las medidas a adoptar en la ubicación e instalación de la centralización de contadores para minimizar peligros en caso de incendio (ventilación, evacuación de humos, sectorización del incendio, etc.), especialmente en casos tales como centralizaciones situadas en vestíbulos o pasillos de entrada a edificios, que formen parte de recorridos de evacuación.
Le será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-15 y el epígrafe 9 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
• Descripción del hilo de mando para la aplicación de diferentes tarifas.
• Descripción de las DI elegidas con indicación de longitudes, trazado y características de la instalación.
Dimensiones mínimas de las canaladuras para trazados verticales según lo dispuesto en la tabla 1 del apartado 2 de la ITC-BT-15.
Previsión de ampliación de sección del conductor en un 100% en la determinación de las dimensiones de las canalizaciones.
Instalación de tubos de reserva
Cumplimiento de la ITC-BT-15 y el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio, para los trazados verticales de las conducciones:
Se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos (ITC-BT-15, apartado 2)
NOTA: De acuerdo al CTE DB SI, existen diferentes soluciones de escaleras:
Escaleras abiertas al exterior
Se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro precintables de las dimensiones de la canaladura. Sus características vendrán definidas por CTE DB SI. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. (ITC-BT-15, apartado 2)
Cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10. (ITC-BT-15, apartado 2)
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. (CTE DB SI-1, apartado 3)
1.7.12. Dispositivo de control de potencia. (ITC-BT-17).
Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 10 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
• Situación del dispositivo de control de potencia.
• Características y descripción del dispositivo de control de potencia:
Limitador o Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Interruptor Automático Regulable (IAR).
Maxímetro. Cuando el usuario opte porque el control de la potencia contratada se determine por el uso del maxímetro, la potencia demandada en cualquier momento no podrá ser superior a la máxima admisible técnicamente en la instalación, definida esta por la intensidad asignada del interruptor general automático.
Contador electrónico con la función de control de potencia
Descripción de la envolvente.
1.7.13. Dispositivos generales de mando y protección (ITC-BT-17). Protecciones
Regulado por la ITC-BT-17 y el apartado 11 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Se tomarán las medidas oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación de los cuadros en recintos que formen parte de las vías de evacuación (vestíbulos por ejemplo).
• Situación del cuadro de distribución que alojará los dispositivos de mando y protección.
• Número de cuadros eléctricos. Composición y características de los cuadros. Envolventes.
• Interruptor General Automático (IGA).
• Medidas de protección contra sobreintensidades (ITC-BT-22 e ITC-
BT-26)
Aplicación de las medidas de protección según tabla 1 del apartado 1.2. de la ITC-BT-22.
• Medidas de protección contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-
Categorías de sobretensiones
Elección de equipos y materiales en función de lo indicado en la tabla 1 del apartado 3.2 de la ITC-BT-23.
• Medidas de protección contra los contactos directos e indirectos (ITC- BT-24 e ITC-BT-26)
Descripción de las medidas adoptadas de protección
• Estudio de la Coordinación y Selectividad de los dispositivos de protección de los circuitos, cuando proceda.
1.7.14. Instalaciones interiores o receptoras.
Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja Tensión dedica una serie de instrucciones de carácter general (ITC-BT-19 a ITC-BT-24). Para el caso particular de viviendas es de aplicación lo dispuesto en las ITC-BT-25 e ITC-BT-26; para el caso de locales de pública concurrencia es de aplicación la ITC-BT-28; para el caso de garajes (> 5 plazas) y otros lugares con riesgo de incendio o explosión la ITC-BT-29, etc.
Con carácter general, en relación con las instalaciones interiores se habrá de tener en cuenta:
• Descripción de la canalización (tubo, bandeja, etc.) y dimensionado de la misma. Sistemas de instalación (ITC-BT-20 e ITC-BT-26).
• Prescripciones de paso a través de los elementos de construcción.
• Descripción de los tubos y canales protectores. (ITC-BT-21 e ITC-BT-
• Prescripciones generales para conductores (ITC-BT-19 e ITC-BT-26). Características, sección y aislamiento de los conductores.
Conductores activos (apartado 2.2. ITC-BT-19)
Descripción del cable elegido
Secciones y cumplimiento de las caídas de tensión exigidas.
Conductores de protección (apartado 2.3. ITC-BT-19).
Descripción del cable elegido Secciones y cumplimiento de las caídas de tensión exigidas.
• Criterios de equilibrado de circuitos y cargas.
• Descripción y características de los circuitos interiores (ITC-BT-25 e
ITC-BT-26)
Derivaciones según lo dispuesto en el apartado 2.3. de la ITC-BT-
Número de circuitos, sección adoptada y caídas de tensión.
• Locales que contienen una bañera o ducha (ITC-BT-27).
Clasificación de los volúmenes de protección.
A las instalaciones comunes les será de aplicación lo dispuesto para las instalaciones interiores o receptoras. No obstante se deberá describir con detalle:
• Cuadros generales de protección
• Usos comunes del edificio: escalera, ascensor, amplificador TV, portero eléctrico, grupo de presión, aire acondicionado, piscinas, salas de reunión, emergencias, alumbrado exterior (ornamental y de jardines), bombas contra Incendio, etc.
• Suministro de emergencia (si procede).
• Cálculos luminotécnicos del alumbrado interior y del de emergencia. (ITC-BT-28 punto 3.3)
1.7.16. Instalaciones en locales de pública concurrencia (ITC-BT-28)
Aquellos locales que sean clasificados como de pública concurrencia deberán cumplir con lo establecido en la ITC-BT-28 en relación a los requisitos de las instalaciones, alumbrado de emergencia y alimentación de los servicios de seguridad.
La calificación de un local como de pública concurrencia (LPC) vendrá determinada por lo establecido en el apartado 1 de la ITC-BT-28 en función de su uso, su capacidad de ocupación y la dificultad de la evacuación.
La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un único local y oficina, una agrupación de locales y oficinas, un edificio
completo o a parte o partes de un edificio. Cuando un edificio o local completo es considerado como de pública concurrencia, todas sus dependencias están consideradas también como LPC.
Dentro del campo de aplicación de la ITC-BT-28 también se encuentran algunos locales que, sin ser considerados LPC, tienen prescripciones de iluminación especiales, como por ejemplo las escaleras de evacuación de los edificios de viviendas o las zonas clasificadas como de riesgo especial según el Código Técnico de la Edificación (CTE).
El cálculo de la ocupación de un local se podrá realizar aplicando los valores de densidad de ocupación particularizados para cada tipo de actividad indicados en el CTE, según establece la Guía de Aplicación de la ITC-BT-28, y en el caso de que la actividad del local no esté contemplada en el mismo, mediante el valor genérico de 0,8 personas por m 2 indicado en la ITC-BT-28.
En los LPC se deberá justificar las características de la alimentación de los servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que estén fijados por las reglamentaciones específicas de seguridad, conforme a los establecido en el apartado 2 de la ITC-BT-28.
Se deberá justificar el cumplimiento del apartado 2.3 de la ITC-BT-28 en cuanto a la necesidad de suministro complementario o de seguridad, cuando proceda.
Los LPC deberán disponer de alumbrado de emergencia, debiendo justificar el cumplimiento de las prescripciones y valores mínimos de iluminancia contenidos en el apartado 3 de la ITC-BT-28, para cada uno de los tipos de alumbrado de emergencia:
Alumbrado de seguridad:
- De evacuación
- Ambiente o antipático
- De zonas de alto riesgo
El apartado 3.3 de la ITC-BT-28 establece los lugares en los que se deberá disponer de alumbrado de emergencia. El proyecto de instalaciones de
LPC deberá detallar los recorridos de evacuación, así como los valores de iluminancia previstos. El cálculo del alumbrado de emergencia se hará conforme lo especificado en el apartado 2.14.4 de esta Guía.
Además de lo establecido en la ITC-BT-28, deberán cumplirse las prescripciones contempladas en el CTE DB SU-4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada.
Deberá justificarse el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los apartados 4, 5 y 6 de la ITC-BT-28 para las instalaciones de carácter general, las de locales de espectáculos y actividades recreativas, y las de locales de reunión y trabajo, respectivamente.
Se incluyen prescripciones relativas a los métodos de instalación permitidos, iluminación de balizamiento, distribución y protección de líneas, o las características de los cables y sistemas de conducción, entre las que cabe destacar:
- Cables para las instalación general: no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (AS, alta seguridad)
- Cables para circuitos de seguridad: deben mantener el servicio durante y después del incendio, emisión de humos y opacidad reducida (AS+, alta seguridad mejorada)
- Sistemas de conducción: no propagadores de la llama
- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico.
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos.
- Locales de espectáculos y actividades recreativas: Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas
con inclinación superior a 8%. En el caso de pilotos de balizado, se instalará a razón de 1 por cada metro lineal de anchura o fracción.
En relación al balizamiento, el CTE DB SU-4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, establece además que en las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
1.7.17. Instalaciones en garajes
La ITC-BT-29, en su epígrafe 4.2., clasifica los garajes (excepto los de uso privado de capacidad inferior a 6 vehículos) como emplazamientos peligrosos de clase I, por lo que le será de aplicación las prescripciones particulares que, para este tipo de recintos, indicadas en la ITC-BT-29.
• Cumplimiento de la normativa en vigor en cuanto a requisitos de equipos eléctricos y sistemas de protección. (apartado 5. ITC.BT-29)
• Situación y características de los equipos eléctricos ubicados en el ámbito del garaje.
• Características y requisitos de cables y conductos, según lo dispuesto en el epígrafe 9 de la ITC-BT-29.
• Cálculo del Volumen peligroso según Norma UNE-EN 60079-10, aportando la justificación de su cálculo con las fórmulas correspondientes y plano de ubicación del citado volumen.
• Ventilación: Descripción y cálculo del sistema elegido, elementos instalados y su distribución, conductos y trazados hasta su salida exterior. Cumplimiento de las prescripciones del CTE DB-HS:
Salubridad, y DB-SI: Seguridad en caso de incendio y la UNE-EN
• Condiciones para su desclasificación, si procede.
• Cumplimiento del suministro complementario o de seguridad, si procede
1.7.18. Instalaciones en locales de características especiales. (ITC-BT-30)
Incluimos los cuartos de contadores de agua y la sala de los grupos de presión en este tipo de locales. Se seguirá lo dispuesto en el apartado 1 de la ITC-BT-30, definiendo al menos:
• Características y descripción de las canalizaciones eléctricas:
Estancas. Grado de protección IPX1.
• Características de la aparamenta
• Características de los receptores de alumbrado.
Las instalaciones a la intemperie tambíen se considerarán como locales o emplazamientos mojados.
Se seguirá lo dispuesto en el apartado 2 de la ITC-BT-30, definiendo al menos:
Estancas. Grado de protección IPX4.
Otros locales especiales
En el caso de que en la instalación se presenten otros locales de características especiales se deberá justificar el cumplimiento de las prescripciones del apartado correspondiente de la ITC-BT-30:
• Instalaciones en locales con riesgo de corrosión: apartado 3
• Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión: apartado 4
• Instalaciones en locales a temperatura elevada: apartado 5
• Instalaciones en locales a muy baja temperatura: apartado 6
• Instalaciones en locales en que existan baterías de acumuladores:
• Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico: apartado 8
1.7.19. Instalaciones
En caso de que el edificio cuente con piscinas y pediluvios o fuentes ornamentales, les será de aplicación lo dispuesto en la ITC-BT-31.
Clasificación de volúmenes.
Grados de protección de equipos eléctricos
Aparamenta y otros equipos
Clasificación de volúmenes
Descripción de la conexión equipotencial suplementaria
Medidas de protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos
1.7.20. Instalaciones de Alumbrado Exterior (descripción, ubicación y cálculo) (ITC-BT-09)
La ITC-BT-09 se aplica a las instalaciones de alumbrado exterior destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc…
En el caso de alumbrado exterior privado se podrá incluir la instalación en este proyecto (parques o plazas privadas de bloques de viviendas, jardines de hoteles, zonas comunes exteriores de centros comerciales, etc.), si bien se deberá aplicar lo establecido en la “Guía Técnica de Contenido Mínimo de Proyecto de Instalaciones de Alumbrado Exterior” (Anexo XI del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre).
Además, se deberá especificar como mínimo:
• Redes de alimentación.
• Protección contra sobretensiones, sobreintensidades, contactos directos e indirectos.
• Grado IP/IK
• Descripción y cálculo de la puesta a tierra (distancia entre los electrodos, características de los conductores)
• Características e instalación eléctrica de los soportes de luminarias.
• Características e instalación eléctrica de las luminarias.
• Protección punto a punto, si procede.
1.7.21. Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte (ITC-BT-32)
La ITC-BT-32 trata los requisitos particulares para las máquinas de elevación y transporte, entre las que se incluyen los ascensores.
• Protección contra contactos directos.
• Características del seccionamiento y corte
Corte y parada de emergencia. Características.
Además, cuando la normativa específica de estas instalaciones así lo exija, se deberá entregar proyecto y/o la documentación específica correspondiente que ésta requiera.
1.7.22. Locales a efectos de servicio eléctrico, cuando proceda (descripción y ubicación) (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40)
Se consideran locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico aquellos que se destinan a la explotación de instalaciones eléctricas, y en general, y los que sólo tienen acceso personas cualificadas para ello. Se considerarán como locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico:
los laboratorios de ensayos, las salas de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas de máquinas de centrales, centros de transformación, etc. En estos locales se cumplirán las condiciones establecidas en la ITC-BT-30, apartado 8.
Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer instalaciones eléctricas concurran circunstancias especiales no especificadas en instrucciones anteriores y que puedan originar peligro para las personas o cosas, se tendrá en cuenta lo establecido en la ITC-BT-30, apartado 9.
En el epígrafe 2 de la ITC-BT-45 se regulan las prescripciones que deben cumplir los aparatos de caldeo para uso doméstico y comercial
La ITC-BT-46 se aplica a las instalaciones de cables eléctricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales de 300/500 V, empotrados en suelos, forjados y techos.
• Limitaciones de empleo
• Características del circuito de alimentación, según lo indicado en las diferentes ITC comentadas en epígrafes anteriores.
• Características generales de los cables calefactores.
• Descripción del sistema de control.
1.7.25. Aire Acondicionado (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)
Deberá describirse la instalación de aire acondicionado, en el caso de que exista, incluyendo características eléctricas de los equipos, ubicación y cálculo eléctrico de cada una de las líneas de alimentación a los distintos receptores que la componen.
Además, la instalación de aire acondicionado deberá cumplir su normativa y consideraciones particulares, debiendo entregar proyecto y/o la documentación específica correspondiente que ésta requiera.
1.7.26. Agua Caliente Sanitaria y Climatización (descripción, ubicación y cálculo eléctrico)
Deberá describirse la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) o climatización, en el caso de que existan, incluyendo características eléctricas de los equipos, ubicación y cálculo eléctrico de cada una de las líneas de alimentación a los distintos receptores que la componen.
Además, la instalación de ACS y climatización deberá cumplir su normativa y consideraciones particulares, debiendo entregar proyecto y/o la documentación específica correspondiente que ésta requiera.
Para las instalaciones de ACS, se deberá cumplir con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, DB HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
En el caso de que se prevea amueblamiento inicial del edificio. Siguiendo lo dispuesto en la ITC-BT-49 se deberán comentar las características principales de las instalaciones eléctricas en todo tipo de muebles
• Muebles no destinados a instalarse en cuartos de baño
Marcado F de los equipos y accesorios eléctricos.
Canalizaciones y tipos permitidos de cable.
Secciones de los conductores y protección mecánica de los mismos.
Conexiones. Grado de protección.
• Muebles en cuarto de baño. Ver ITC-BT-49 punto 3
1.7.28. Instalaciones de bañeras de Hidromasajes, cabinas de duchas y aparatos análogos. (ITC-BT-27 punto 3)
Se indicará si está previsto su instalación y el cumplimiento de lo dispuesto en la ITC-BT-27 punto 3 y punto 2.3, adjuntando Certificado de Conformidad a Norma, en su caso con traducción oficial.
La ITC-BT-51 establece los requisitos específicos para las instalaciones domóticas en los edificios:
• Elección y descripción del tipo de sistema.
• Cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética que les sean de aplicación.
• Definición de las variables de control.
• Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación, etc.
resistividad, etc)
• Distribución de red de tierras y electrodos
• Tomas de tierra. Tipo de los electrodos (picas, placa, etc).
• Resistencia óhmica prevista de toma de tierra.
• Conductores de tierra.
• Conexiones: soldadura aluminotérmica, medidas anticorrosivos, garantías de continuidad eléctrica
• Arquetas registrables
• Separación de tierras (cuando la Instalación dispone de Centro de Transformación).
• Red de equipotencialidad (situación en plano y características).
a) Cuartos de baño
b) Red funcional
c) Piscinas y fuentes
Si se prevé su instalación se describirán sus características, ubicación y protecciones. En el caso de que se prevean armónicos, se deberá disponer los correspondientes filtros de rechazo adecuados.
En la memoria justificativa deberán figurar los cálculos correspondientes a dichos equipos, y se representarán los equipos y sus protecciones en los esquemas unifilares. Igualmente se representará en los planos de planta su ubicación, indicando el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad establecidas.
Cuando el proyectista así lo prevea, o cuando por exigencias del Código Técnico de la Edificación sea preceptiva una instalación solar fotovoltaica, según lo establecido en la tabla 1.1 de la HE-5, se deberá realizarse un proyecto específico de ER, que se basará en la Guía de contenidos mínimos de proyectos de Instalaciones Fotovoltaicas (Anexo XIII del Decreto 161/206, de 8 de noviembre), y cualquier otra norma o reglamentación que sea de aplicación.
En caso de existir o de que sea previsible instalación fotovoltaica, se deberá mencionar en el proyecto de baja tensión la solución adoptada, integrando en el esquema unifilar general la interconexión entre la instalación BT y la instalación fotovoltaica, conforme al Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Se deberá definir la reserva de espacio para la colocación de los contadores en las cajas de conexión y demás protecciones, así como la situación de los inversores de señal, si van a ser colocados a la intemperie o en interior, etc.
En los edificios en los que no sea posible su instalación, lo cual se demostrará de forma “fehaciente” por el técnico redactor del proyecto, porque el establecimiento se encuentra clasificado dentro de algunos de los cinco apartados del punto 2 de la HE-5, se justificará en el proyecto la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro energético equivalente a la potencia que aportaría la fotovoltaica. Una de las medidas cormpesatorias pudiera ser un sistema de gestión global del alumbrado que logre maximizar la eficiencia energética del gasto de electricidad en iluminación.
La potencia total del edificio o instalación se calculará conforme a lo establecido en el apartado 1.6- PROGRAMA DE NECESIDADES. POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO, en el que se resume lo dispuesto en la ITC-BT-10 y en la unidad temática nº2 “Instalaciones de enlace” guía-BT-10 de la Guía Técnica de Aplicación del REBT, así como en el apartado 4 de las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora.
Dicha potencia será
se utilice para el dimensionado de la
acometida y las instalaciones de enlace (apartado 5 de la ITC-BT-10).
Se determinará el grado de electrificación de cada vivienda según su clasificación (apartado 2.1 de la ITC-BT-10) y la potencia asignada a cada tipo de electrificación (apartado 2.2. de la ITC-BT-10).
NOTA: El grado de electrificación de una vivienda será elevada cuando cumpla alguna de las siguientes condiciones: Superficie útil de la vivienda superior a 160m 2 , si está prevista instalación de aire acondicionado, calefacción eléctrica o sistemas de automatización, si está prevista la instalación de una secadora, si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30 o si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
2.1.2. Carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas
La carga total del edificio será P = P 1 + P 2 + P 3 + P 4 donde
• P 1 es la carga correspondiente al conjunto de viviendas (apartado 3.1 ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).
• Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada vivienda por el coeficiente de simultaneidad mostrado en la tabla 1 del apartado 3.1 de la ITC-BT- 10. Las viviendas con tarifa nocturna tendrán coeficiente de simultaneidad 1 y se considerarán aparte.
• P 2 es la carga correspondiente a los servicios generales (apartado 3.2 ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).
• Será la suma de la potencia instalada en ascensores (véase los valores típicos de potencias de aparatos elevadores según Norma Tecnológica del a edificación ITE-ITA), aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado del portal (15w/m 2 lámparas incandescentes y 8w/m 2 lámparas fluorescentes), caja de escalera (7w/m 2 lámparas incandescentes y 4w/m 2 lámparas fluorescentes) y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio, sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad.
• P 3 es la carga correspondiente a locales comerciales y oficinas (apartado 3.3. ITC-BT-10 y Unidad temática 2 guía BT-10).
• Se calculará considerando un mínimo de 100w por m 2 y planta, con un valor mínimo de 3.450w a 230V por local u oficina, y coeficiente de simultaneidad 1.
• P 4 es la carga correspondiente a los garajes (apartado 3.4. ITC-BT- 10 y Unidad temática 2 guía BT-10). Se calculará según el siguiente apartado.
Se calculará considerando un mínimo de 10w por m 2 y planta para garajes de ventilación natural, y de 20w por m 2 para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450w a 230V con coeficiente de simultaneidad 1. En el caso de conocer la potencia instalada, será ésa la que se utilice para la previsión de carga, siempre y cuando sea superior a la potencia prevista mínima. Especial atención a la previsión de cargas en el caso de disponer de ventilación forzada para la extracción de humos de incendio, pues aun cuando se conozca la potencia instalada del sistema de extracción, se deberá cumplir con la potencia prevista mínima de 20w por m 2 (ITC-BT-10).
La potencia instalada será la suma de los receptores instalados (sin tener en cuenta reservas, ni tomas de corriente sin receptores asociados), debiéndose justificar cuando se conozca dicha potencia instalada. Se podrá considerar potencia instalada del garaje la correspondiente a servicios propios directamente relacionados con el mismo, tales como sistemas de extracción o alumbrado. Las bombas contra incendio se considerarán dentro de lo servicios comunes del edificio, y no en el garaje.
La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.1. La potencia instalada será la suma de los receptores instalados (sin tener en cuenta reservas ni tomas de corriente sin receptores asociados), haciendo mención expresa cuando se conozca dicha potencia instalada.
Si procede se indicarán los coeficientes de simultaneidad aplicados. Si la aplicación de coeficientes de simultaneidad a la potencia instalada resultase en potencias inferiores a la potencia prevista mínima, deberán dimensionarse las instalaciones de enlace para ésta última.
La potencia prevista se calculará según lo dispuesto en la ITC-BT-10 apartado 4.2. La potencia instalada será la suma de los receptores instalados (sin tener en cuenta reservas ni tomas de corriente sin receptores asociados), haciendo mención expresa cuando se conozca dicha potencia instalada.
Para la previsión de potencia en almacenes se podrá aplicar lo expuesto en la nota (8) del apartado 3 del Anexo VII del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, siempre y cuando se cumplan estrictamente todos los supuestos que dicho anexo establece.
En caso contrario, la potencia prevista se calculará según la ITC-BT-10. Si se encuentra en un local comercial, ITC-BT-10 apartado 4.1, o si se trata de suelo industrial, ITC-BT-10 apartado 4.2. La potencia instalada en cualquier caso, será la suma de los receptores instalados, calculando para ésta si resultase superior a la potencia prevista mínima por superficie.
La potencia prevista de cualquier otro suministro que no se corresponda con los anteriormente indicados se realizará conforme a la ITC-BT-10 eligiendo el tipo de suministro similar más acorde, o la normativa que le sea de aplicación, en su caso.
2.2. CRITERIOS DE LAS BASES DE CÁLCULO
Los conductores deben, por una parte, soportar la intensidad que circula por ellos y no provocar una caída de tensión excesiva según se marca en las diferentes instrucciones del REBT, y por otra ser la elección más rentable económicamente hablando (para lo cual se hará necesario determinar para cada parte de la instalación la sección económica del conductor), atendiendo a la caída máxima de tensión reglamentaria, a la intensidad máxima admisible y a la intensidad de cortocircuito resultante.
Es importante aportar los cálculos de las líneas y circuitos de las que se compone la instalación, con el contenido mínimo de los cálculos a aportar (por cada tramo y cada circuito) que serán:
- Identificación del circuito
- Potencia de cálculo
- Tensión de cálculo
- Intensidad de cálculo
- Factores de corrección de la intensidad
- Intensidad de cortocircuito
- Protección del circuito
- Sección y material del conductor
- Caída de tensión del circuito
- Caída de tensión acumulada
- Potencia máxima admisible por caída de tensión máxima reglamentaria
- Potencia máxima admisible por intensidad máxima admisible del conductor
- Temperatura de trabajo prevista
Se deberá definir perfectamente en la memoria justificativa el método empleado para el dimensionado de las instalaciones, señalando los criterios e hipótesis de diseño, ecuaciones de cálculo para la determinación de cada una de las variables, etc.
Se podrá aportar ejemplos de cálculo para las líneas principales, debiendo señalar siempre en tabla resumen los resultados para los parámetros anteriormente listados de todas las líneas que componen la instalación.
Se deberá prestar especial atención a la determinación de la Resistividad del conductor (ρ θ ), en función de la temperatura máxima prevista para el conductor (Ω*mm 2 /m):
ρ θ = ρ 20 *(1+α(θ-20))
(Ω*mm 2 /m)
(ºC -1 )
Tabla 1: Características de los conductores.
Los valores de la conductividad se pueden tomar de la Tabla 2:
Tabla 2: Valores de conductividad.
NOTA: Se recomienda emplear las siguientes conductividades:
- Instalación de enlace ( LGA + DI): C 70 y C 90
- Instalaciones Interiores de viviendas: C 40
- Instalaciones Interiores de y Servicios generales, de locales comerciales, oficinas y garajes: C 70 y C 90
Los límites de caída de tensión vienen detallados e las ITC-BT-14, ITC- BT-15 e ITC-BT-19, y son los que aparecen en la Tabla 3:
en % de la tensión de
∆U III
Contadores concentrados Centralización parcial de contadores Un solo usuario Contadores concentrados
Centralización parcial de
Circuitos interiores viviendas Circuitos de alumbrado que no sean viviendas Circuitos de fuerza que no sean
6’9V
11’5V
Tabla 3: Límites de caída de tensión.
• ∆U III , ∆U I Tensión nominal de la línea (400V en trifásico y 230V en monofásico)
NOTA: En el anexo 2 de las Guías Técnicas de Aplicación editadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se detalla el procedimiento de cálculo.
2.2.1. Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor
Las condiciones reales de servicio no son las normales de cálculo. Se deberá comprobar por tanto el que, a la temperatura prevista de servicio del conductor, la caída de tensión se sigue manteniendo dentro de los límites reglamentarios.
T 0 +∆T max *(I/I max ) 2 , siendo:
ρ θ= ρ T donde T =
• T 0
temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC,
aéreo 40ºC)
• ∆T max
∆T max =T-T 0 (T=90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos)
• I max
Este cálculo se hará al menos para aquellas líneas principales y receptores principales. En cualquier caso se adoptarán las medidas para que en ningún supuesto de carga de los conductores se supere la temperatura máxima admisible.
Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460 – 5 -523.
aislamiento vienen recogida en la tabla 52-A de la norma UNE-240-5-523.
Las temperaturas ambientes de referencia, serán:
• para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo de instalación: 40 ºC;
• para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en conductos: 25 ºC.
Se deberá dimensionar los conductores a intensidad de cortocircuito prevista según lo dispuesto en la ITC-BT-20 y la norma UNE 20460-4-43. Su cálculo se hará según las normas UNE 21239 ó UNE 21240, según corresponda y la exactitud deseada en los resultados, o guías de reconocido prestigio basadas en dichas normas UNE.
En cualquier caso, se cumplirán las siguientes condiciones:
• Las protecciones deberán ser capaces de controlar y despejar las corrientes de cortocircuito mínimas.
• Tendrán un poder de corte y cierre suficientes para hacer frente a las corrientes de circuito máximas, debiéndose determinar tanto el poder de corte último como de servicio.
• Se deberá comprobar que el calentamiento de los cables y barras no supere la temperatura máxima admisible por la cubierta aislante para la intensidad de cortocircuito.
• Cálculo de los esfuerzos electrodinámicos en los conductores, barras y soportes de barras para que aguanten sin rotura ni deformación los esfuerzos mecánicos debidos a la corriente de cortocircuito.
En aquellas instalaciones de pequeña índole (instalaciones interiores domésticas, pequeños comercios u oficinas), se admitirá la solución simplificada establecida en el Anexo 3 de la Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Una vez determinada la sección técnica de las canalizaciones, se deberá calcular aquella sección que optimice el balance económico de explotación del cable. Las conducciones eléctricas consumen parte de la energía que transporta, pérdida que disminuye al aumentar la sección. Sin embargo, el cable se suele dimensionar de acuerdo con la sección mínima permitida por el REBT, con lo que se consigue que el precio de compra sea lo más reducido, sacrificando la posible optimización del coste de las pérdidas a lo largo de su vida. Este criterio de elección va en contra de los principios básicos aplicables hoy en día a cualquier proyecto, en los que debe primar el diseño eficiente que ahorre energía.
Por tanto, deberá considerarse el coste de la canalización globalizado, teniendo en cuenta no sólo los gastos de explotación sino también los de explotación.
El método de cálculo para la optimización económica de las secciones
de los conductores viene especificado en la norma UNE 21144-3-2.
A continuación se muestra una simplificación de dicho método de
cálculo, contemplado en la Guía “La selección económica del cable”, publicada por FACEL (Asociación Española de Fabricantes de Conductores Eléctricos Aislados y de Fibra Óptica). Por tratarse de un método simplificado no pretende
sustituir a las especificaciones de las normas UNE aplicables. En caso de duda o si la complejidad de un caso particular lo requiere se recomienda consultar la norma UNE 21144-3-2.
aplicación de las secciones obtenidas del análisis económico será
voluntaria, a criterio del peticionario y el proyectista.
1. En primer lugar, calcular la sección que cumpla con las especificaciones del REBT (S R ).
2. Cuantificar las pérdidas por calentamiento para la S R calculada y dos o tres secciones superiores.
3. Calcular el coste económico de estas pérdidas por calentamiento para cada una de las secciones consideradas y compararlas con el coste de la inversión a realizar.
Cálculo de las pérdidas en W/m por sección de cable
Las pérdidas por calentamiento para la sección S R calculada y cada una de las otras secciones que queremos considerar, se pueden determinar por aplicación de la siguiente expresión:
P C = I 2 · R · L · 10 -3
P C son las pérdidas por calentamiento por metro de cable, (W)
I es la intensidad del circuito, (A)
R es la resistencia eléctrica del conductor a la temperatura de servicio, (Ω/km)
L es la longitud de la línea, (km).
Determinación de la sección económica por comparación entre la inversión a realizar y el coste económico de las pérdidas por calentamiento en el cable.
Una vez cuantificadas las pérdidas para las posibles secciones a emplear se determinará la sección económica del cable mediante diferentes comparaciones de la inversión que requiere cada sección de cable y el coste de las pérdidas por calentamiento que corresponden a esta sección.
a) Cálculo para cada una de las secciones estimadas de la inversión inicial y del coste de las pérdidas por calentamiento en 1 año.
Inversión inicial a realizar
· C C1 =
Coste por pérdidas sección S R
· P C2 · F U · P kW.h =
· C C2 =
Coste por pérdidas sección 2
· C C3 =
Coste por pérdidas sección 3
· P C3 · F U · P kW.h =
longitud de cable en el circuito, en metros,
C el coste por metro del cable eléctrico, euros
P C pérdidas por calentamiento en W/m,
F U factor de utilización, horas/día x días/mes x mes/año en que la
instalación está en servicio.
P kW.h precio del kW.h, en euros/1000.
Con los datos obtenidos en el apartado a) se pueden hacer cuantas comparaciones se crean necesarias. Se propone realizar las siguientes que son suficientemente ilustrativas del ahorro que supone reducir las pérdidas por calentamiento en la instalación mediante un incremento de la sección del cable.
b) Estudio comparativo entre las inversiones iniciales y el coste de las pérdidas por calentamiento para cada una de las secciones estimadas para 1 año y 15 años de funcionamiento de la instalación. (referido al cable de sección reglamentaria S R )
c) Estudio comparativo a 1, 3, 5 y 15 años de la diferencia entre la inversión inicial y coste económico de las pérdidas por calentamiento. (referido al cable de sección reglamentaria S R )
d) Período de amortización de la inversión inicial extra de las secciones superiores respecto a la sección reglamentaria S R . Cuando el incremento de inversión es igual al coste del ahorro de las pérdidas por calentamiento.
2.3. ELECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. (UNE-20460)
Para cada una de las partes que forman la instalación se deberán tener en consideración varios aspectos que influyen en la elección de las mismas como tipología del sistema de distribución, tipo de esquema de puesta a tierra, influencias externas o mantenibilidad de la instalación.
Se deberá aportar un listado de las influencias externas que afectan a cada parte de la instalación, clasificadas según anexos A y ZB de la Norma
UNE-20460-3.
Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma UNE-20.460-5-523, así como lo dispuesto en la ITC-BT-
La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., indica los criterios de elección de las canalizaciones en función de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación.
Ambas tablas recogen lo marcado por la UNE-20460-5-523, en la que se muestra con más detalle lo indicado en el REBT (UNE 20.460-5-52, tabla 52 G).
Las tablas 52-B1 y 52-B2 relacionan los métodos de instalación, haciéndolos corresponder a unas instalaciones “tipo”, cuya referencia se puede consultar en la norma UNE 20460-5-523.
Asimismo y siguiendo los criterios marcados en el epígrafe 522 de la mencionada norma UNE, se indicarán todas aquellas influencias externas que nos aconsejen la elección de un determinado tipo de canalización.
La tabla 52-C20 de la Norma UNE-20.460-5-523 “Intensidades admisibles al aire (40ºC)” presenta una simplificación en la cual, partiendo del “tipo” de instalación asignado al modo de instalación, del número de
GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYE

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 37
 Real Decreto