Source: https://es.scribd.com/doc/22405270/ESTUDIO-SOBRE-EL-TRA-TAMIENTO-FISICO-QUIMICO-DEL-AGUA
Timestamp: 2015-11-25 01:03:22+00:00

Document:
P. 1ESTUDIO SOBRE EL TRA TAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUAESTUDIO SOBRE EL TRA TAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUA|Views: 319|Likes: 3Publicado porTiaguito11More info:Published by: Tiaguito11 on Nov 11, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/22405270/ESTUDIO-SOBRE-EL-TRA-TAMIENTO-FISICO-QUIMICO-DEL-AGUA05/11/2014pdftextoriginalESTUDIO SOBRE EL TRA TAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUA DE LAS PISCINAS EN LAS DIFE RENTES NORMATIVAS EN ESPAÑAGuía de las normativas
14ª Edición – Febrero 2005 Gran Via Corts Catalanes, 488 entlº 5ª Teléfono 93 451 30 28 E-mail: faps@faps.es
PAG. Introducción PRIMERA PARTE Relación de normativas vigentes. Consideraciones generales Ámbito de Aplicación y exclusiones Componentes, características del vaso e instalaciones en su entorno. Condiciones y tratamiento del agua del vaso Condiciones en piscinas cubiertas climatizadas. Del personal de las instalaciones. Otras obligaciones. SEG UNDA PARTE. Parámetros del agua en las diferentes normativas. 17 4 7 9 10 12 15 16 17 3
TERCERA PARTE Fichas resumen de las normativas vigentes de cada Comunidad Autónoma CUARTA PARTE Mantenimiento de las bañeras hidromasaje. Legislación sobre Balnearios
La entrada en vigor de los Reglamentos sanitarios de piscinas públicas o de uso colectivo en dieciséis Comunidades Autónomas ha supuesto un cambio sustancial para la construcción, mantenimiento e instalación de piscinas públicas al obligarlas a adaptarse a las prescripciones contenidas en los mismos. Este motivo y el hecho que además de cumplir la legislación vigente se puedan lograr que todas las piscinas públicas aseguren unas condiciones óptimas de higiene, seguridad y confort, han motivado a la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE EQUIPOS Y CONSTRUCTORES DE PISCINAS, SAUNAS Y SPAS., a redactar el presente estudio. El presente estudio tiene como objetivo final facilitar a todos los profesionales, industriales, y técnicos del sector los siguientes temas: • • Describir lo que establecen los reglamentos vigentes en cada Comunidad Autónoma. Describir los parámetros recomendados por esta Asociación, elaborados por su Comisión de Químicos y que se presento en el encuentro con las diferentes Comunidades Autónomas que tuvo lugar en el marco del SALON DE LA PISCINA celebrado en noviembre de 1.994.
Metodología del trabajo: La redacción del estudio ha comprendido las siguientes fases: • • • • Recopilación de todos los reglamentos. Recopilación de diversos trabajos técnicos. Reunión de la Comisión de productos químicos, participando las más importantes empresas del sector. Recopilación de información. Se ha consultado a diversos departamentos de sanidad y medio ambiente de las Comunidades Autónomas, Entidades públicas y privadas.
RELACION DE NORMATIVAS VIGENTES A 3 de febrero de 2005
Decreto 23/99 de 23 febrero, se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo Decreto 50/93 de 19 de mayo por el que se regulan las condiciones higiénicas – sanitarias de las piscinas de uso público. Decreto 26/2003 de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento Técnico – Sanitario de Piscinas de uso colectivo . Decreto 53/95 de 18 mayo, regula las condiciones higiénico – sanitarias de las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos y de las de uso colectivo. Orden de 2 de marzo de 1.989 regula el Régimen técnico sanitario de piscinas. Decreto 58/93 de 9 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo . Decreto 216/99 de 19 octubre, de condiciones higiénico - sanitarias de las piscinas de uso colectivo. Decreto 177/92 de 22 de octubre por el que se aprueba la normativa higiénico – sanitaria para piscinas de uso público. Decreto 106/97 de 15 mayo que modifica el articulo 3 del anterior decreto. Decreto 95/2000 de 22 de febrero, normas aplicables a las piscinas de uso público. Decreto 165/2001 de 12 junio, de modificación del Decreto 95/2000 Decreto 255/94 de 7 diciembre, regula las normas higiénico sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo y de los parques acuáticos. Decreto 97/2000 de 13 junio por el que se modifica el Decreto 255794
CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LEON
CC.AA. EXTREMADURA
NORMATIVA Decreto 54/2002 de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 53/89 de 9 de marzo Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. Decreto 80/98 de 14 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénicas – sanitarias de piscinas de uso colectivo . Decreto 58/92 de 28 de mayo Reglamento sobre condiciones higiénico - sanitarias de las piscinas de uso público. Decreto foral 123/2003 de 19 mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo. Decreto 32/2003 de 18 de febrero, Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. Decreto 208/2004 de 2 noviembre Decreto 2/2005 de 28 de enero, por el que aprueba el Reglamento sanitario de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad Autonoma de La Rioja.
Además el Ayuntamiento de Madrid tiene publicada la Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias, Técnicas y de Seguridad de las Piscinas en el B.O.C.M núm. 45 de 23 febrero de 1.999 Por parte del Ministerio de Sanidad ha publicado el R. Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos – sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Regula el mantenimiento de bañeras de hidromasaje y piscinas de hidromasaje de uso colectivo.
RELACION DE NORMATIVA APLICABLES.
A continuación queremos relacionar normativas que pueden ser de aplicación directa o indirectamente en las piscinas, sobre todo las de uso público. Normas reglamentaria de edificación: • R. Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (entra en vigor septiembre 2003) Instrucciones ITC –BT- aplicables. o Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes ITC-BT-31
Instalaciones en locales de carac terísticas especiales ITC-BT-30 Instalaciones de receptores. Aparatos de caldeo. ITC-BT-45
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones Técnicas complementarias.
Accesibilidad y barreras arquitectónicas: • • Hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Ley 20/1997 de 4 diciembre y en el Decreto 68/2000 de 11 de abril. Además, en algunas Comunidades Autónomas tienen publicada la normativa sobre la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.
Normativa sobre etiquetado, y almacenado y utilización de los productos químicos: • Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. R. Decreto 700/1998 de 24 abril de 1998 por el que se modifica el anterior R. Decreto 363/1995. Real Decreto 507/2001 de 12 de mayo por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. R Decreto 99/2003 de24 enero que modifica el anterior Reglamento. Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. BOE núm. 54, de 4 de Marzo. Decreto 1078/1993 de 2 julio, por que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Real Decreto 379/2001 de 6 abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Entre ellas la ITC MIE APD 3 “Almacenamiento de cloro”.
También deberemos tener en cuenta, en aquellos Municipios de que las tengan aprobadas, las Ordenanzas Municipales vigentes en materia de urbanismo, medio ambiente, energía e instalaciones deportivas. Con relación a las piscinas de competición, deberemos de contemplar las condiciones específicas de diseño que establecen los reglamentos de las diferentes Federaciones deportivas.
Los reglamentos de las diferentes Comunidades Autónomas regulan las características que debe reunir el agua de la piscina. Se observa, con relación al tema del AGUA, los siguientes puntos: Ø En todas las normativas indican que el suministro del agua en las piscinas debe proceder de la red de suministro público y que en caso contrario es necesario la autorización del Departamento Sanidad correspondiente. En ninguna normativa se contempla el caso particular de piscinas con carácter público que se alimentan de agua de mar. En Baleares se exige que el agua de mar cumpla los valores guía de las normas de calidad de aguas de baño RD 734/88. Ø El volumen de aportación diaria al vaso, las normativas siguen el mismo criterio, debe ser un 5% del volumen del agua del vaso. En la de Catalunya y Madrid no hacen referencia alguna. En la de Navarra y Valenciana indican que el aporte de agua nueva será el mínimo suficiente para garantizar le mantenimiento de la calidad del agua y para que se mantenga el nivel de agua necesario para el correcto funcionamiento del sistema de recirculación. En la C. de Extremadura establece que el aporte diario será tal que el cloro residual combinado en el vaso no supere en 0,6 mg/l el valor del cloro residual libre del agua de alimentación. En las que no utilicen derivados del cloro el valor de nitratos sea igual o superior a 10 mg/l respecto al agua de alimentación. Ø Todas las normativas, excepto la de Catalunya, regulan un tiempo de recirculación del agua contenida en el vaso, y en función de este se establece los caudales mínimos. Ø Referente a la regulación de un tratamiento conjunto de las aguas procedentes de los vasos infantiles y de recreo, no existe un criterio único. La mayoría no hacen referencia alguna. Las Comunidades de Asturias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia regulan que ha de ser independiente el tratamiento. Galicia, y El País Vasco permiten la filtración conjunta, siempre y cuando la desinfección se realice de manera independiente. Ø Cuando se fijan criterios de calidad del agua del vaso se hace difícil la interpretación de los valores límite de los contenidos en cloro libre y cloro combinado, ya que tiene en cuenta el intervalo del pH, el sistema de desinfección utilizado y el tipo de piscina. Los criterios de calidad del agua del vaso difieren, a veces de forma considerable según la normativa de cada Comunidad. Ø La normativa vigente en Catalunya es una normativa finalista. Atribuye
a los Ayuntamientos la competencia de la autorización y control sanitario de las piscinas de uso público instaladas en el respectivo termino municipal. Ø En Asturias, Catalunya, La Rioja, Navarra y País Vasco hacen referencia al “AUTOCONTROL”. Se refiere a un documento que los titulares deberán redactar donde figure un plan de actuación para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. La misma normativa relaciona lo que deberá de incluir en la normativa. Ø En Extremadura regula el registro de piscinas de uso colectivo en el que deberá inscribirse por un lado, las piscinas de uso colectivo ubicadas en la Comunidad Autónoma como requisito previo para su primera puesta en funcionamiento, y por otro lado, aquellas personas físicas o jurídicas que realicen el mantenimiento de piscinas a terceros. Ø Otra novedad que regula la normativa vigente en Extremadura es la obligatoriedad de figurar el aforo máximo de bañistas en la documentación que los vendedores de las viviendas facilitan al comprador, junto con las dimensiones de los vasos y de las instalaciones complementarias. Ø En la normativa del País Vasco establece que mediante certificado de dirección y final de obra suscritos por técnicos competentes y visados por el correspondiente Colegio Profesional se justificara que las “atracción recreativas realizadas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen los requisitos de seguridad garantizado en los mismos. Ø En Asturias establece que en el expediente de la licencia de obra que corresponde a los Ayuntamientos, se solicitará un informe sanitario preceptivo de adecuación del proyecto al reglamento vigente, que será emitido por los servicios técnicos de la Agencia de Sanidad ambiental y consumo. Ø En Navarra regula que el depósito regulador debe ser accesible para facilitar su limpieza, con capacidad adecuada al volumen del agua del vaso y dotado de los elementos necesarios para su ventilación. Ø En la normativa de Navarra regula la velocidad de aspiración del desagüe no ha de ser superior a 0,6 metros por segundo en cada de una de las tomas del fondo.
1. AMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES
C. AUTONOMA ANDALUCIA AMBITO Piscinas de uso colectivo EXCLUSIONES Unifamiliares. Comunidades vecinos hasta 20 viviendas. Termales. De carácter deportivo. Unifamiliares. Termales. Unifamiliares. Termales.
ARAGON ASTURIAS BALEARES
Piscinas colectivas Piscinas de uso colectivo
Piscinas de los establecimientos Unifamiliares. turísticos. Comunidades de vecinos. Piscinas de uso colectivo Termales. Todas las piscinas Piscinas de uso colectivo Unifamiliares. Termales. Unifamiliares. Comunidades de vecinos hasta 20 viviendas. Termales. Unifamiliares. Las de uso deportivo competición. Baños termales. Unifamiliares. Comunidades de vecinos Unifamiliares. Comunidades de vecinos. Termales. Unifamiliares. Comunidades de vecinos hasta 20 viviendas. Termales, hidroterapia. hasta 20 y
CASTILLA LEON CATALUNYA
Todas las piscinas Piscinas de uso público.
Piscinas de uso colectivo, y de Unifamiliares. las comunidades de vecinos con C de vecinos mas de 20 viviendas viviendas. Todas las piscinas
Unifamiliares. En las C de vecinos hasta 30 viviendas señala unas exclusiones. ∂ Termales
C. AUTONOMA MURCIA
AMBITO Piscinas de uso colectivo
EXCLUSION Unifamiliares. Comunidades de vecinos. Termales. Unifamiliares. Comunidades de vecinos de menos 20 viviendas. Termales. Unifamiliares. Comunidades de vecinos con aforo inferior a 100 personas. Unifamiliares. Comunidades de vecinos hasta 20 viviendas. Termales.
Piscinas de uso colectivo. Parques acuáticos. Piscinas de uso colectivo
Todas las piscinas e Piscinas de uso particular, instalaciones acuáticas de uso (comunidades de vecinos) salvo público en una serie de requisitos. Piscinas unifamiliares.
Las piscinas de C de Vecinos de hasta 30 viviendas están exentas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos IV, VI, VII y del artículo 24 en sus apartados 2, 3, y 4 del capitulo VIII.
COMPONENTES, CARACTERISTICAS DEL VASO E INSTALACIONES EN SU ENTORNO
2.1. Analizadas las diferentes normativas, se observa una cierta controversia sobre el criterio para exigir rebosaderos o permitir skimmers u otros sistemas. Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, y Catalunya no establecen ningún criterio. Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Madrid, Murcia, y Valencia permiten la utilización del skimmer en función de la superficie de lámina de agua fijando el número mínimo de skimmers a instalar. Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco indican la obligación de utilizar el sistema de rebosaderos. En el País Vasco regula como debe ser el rebosadero, que sea fácil limpieza y desinfección, con un fondo inclinado hacía el desagüe. En el País Vasco solamente autoriza los skimmers en los vasos instalados antes de la entrada en vigor del anterior Decreto 146/1988, con una superficie de lámina de agua inferior a igual a 300 m2. La Comunidad de Cantabria permite en los todos los vasos de superficie de lámina de agua superior a 300 m2 utilizar rebosaderos o de bloques de filtración por depresión autónomos. En las menores de 300 m2 podrán utilizar skimmers. La tabla que sigue refleja como esta regulado en cada CC.AA..
CARACTERISTICAS DEL VASO C. AUTÓNOMA ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS REBOSADEROS En los vasos de más de 300 m2 En los vasos superiores a 350 m2 Nueva construcción. en los vasos con mas de 200 m2 lámina de agua. No se menciona En los vasos superiores a 225 m2 En vasos superiores a 300 m2, también podrán instalarse bloques de filtración por depresión autónoma. SKIMERS En los inferiores de 300 m2 autorizan su utilización. En los inferiores a 350 m2 Superficies iguales o menores a 200 m2 lámina de agua. No se menciona En los inferiores a 225 m2 En las inferiores a 300 m2
CASTILLA LA MANCHA No se menciona CASTILLA LEON CATALUNYA En todos los vasos
no se menciona no se menciona
Al ser una normativa finalista, solamente indica que es obligatorio disponer de un sistema de recogida continua que permita la recirculación uniforme de la totalidad de la lámina del agua. En los vasos superiores a 250 m2 En los vasos superiores a 100 m2 o con un aforo de bañistas superior a 20. Inferior a 250 m2 de lamina de agua Inferior a 100 m2
MADRID MURCIA NAVARRA C. VALENCIANA PAIS VASCO
En los vasos superiores a 200 m2 Inferior a 200 m2 de lamina de agua En los vasos superiores a 300 m2 Todos los vasos En los vasos superiores a 200 m2. En todos los vasos En los inferiores a 200 m2 En los vasos instalados antes del Decreto 146/1988 piscinas hasta 300 m2 los permite En los inferiores a 300 m2
En todos lo s vasos
2.2. Con relación al fondo del vaso de la piscina, la mayoría coincide en que tendrá una pendiente mínima del 2%, salvo Extremadura que tendrá un 2,5%, y máxima del 10%, en profundidades menores a 1,60 m. En ningún caso la pendiente podrá ser superior al 35% En la normativa de Asturias no establece un porcentaje de desnivel, solamente que permitirá el vaciado total. En las normativas de Madrid, Navarra y País Vasco indica que no ofrecerá pendientes superiores al 6% La normativa de La Rioja no dice nada. 2.3. En todas las normativas regulan que en el fondo de la piscina habrá siempre desagües que permitan vaciar la piscina, el agua evacuada irá a la red de alcantarillado, nunca se podrá recircular. Deberá estar protegido mediante rejillas u otro dispositivo de seguridad resistente a la acción corrosiva del agua. 2.4. La anchura del anden o playa varía de un Reglamento a otro, coincide que deben construirse con una pendiente hacía el exterior. En Navarra permite la discontinuidad del andén de los vasos en un porcentaje no superior al 20% del total del perímetro del mismo, en aquellas zonas destinadas a la ubicación de atracciones o elementos decorativos. 2.5. La existencia de duchas en el perímetro del vaso se contempla en todas las normativas. El aforo se determina por la superficie de lámina de agua. En la normativa de Madrid regula que el número mínimo será de dos y una más por cada 20 m de perímetro del vaso. 2.6. En todas las normativas, excepto las de Canarias que no lo menciona, prohíben el canal de lava pies alrededor del vaso, indican que se debe disponer de duchas de paso obligado y pediluvios, aunque cada una de ellas sigue criterios propios para su ubicación. En la de Andalucía establece que si no existen pediluvios previos a la zona de baño, las duchas contarán con un sistema adecuado de grifos para el lavado de los pies. 2.7. La Rioja es la única normativa que regula que los vasos de compensación estarán correctamente dimensionados y serán de fácil acceso para permitir su limpieza y desinfección.
3. - CONDICIONES Y TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO
3.1. Respecto al volumen de aportación diaria al vaso, las normativas que lo contemplan, siguen el mismo criterio, asignando el valor del 5% del volumen de agua del vaso. A excepción de Castilla la Mancha, Catalunya, Madrid y Navarra que no indica el volumen La Comunidad Valenciana dice en el nuevo art.13 que el aporte de agua nueva a los vasos será el mínimo suficiente para garantizar el mantenimiento de la calidad del agua y para que se mantenga el nivel de agua necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de recirculación. 3.2. En la mayoría de las normativas vigentes coinciden en cuanto a la distribución de las boquillas de impulsión, dicen que deben asegurar una correcta homogeneización y circulación del agua en el vaso sin dejar zonas muertas o estancas. 3.3. En la mayoría de las normativas regulan que las piscinas contarán con sistemas
que impidan el retorno del agua a la red de abastecimiento público. 3.6. Existe una disparidad de criterios en cuanto al tiempo de recirculación del agua contenida en el vaso, y en función de este se establece los caudales mínimos. En la siguiente tabla se confirma la disparidad de criterios existentes entre las diferentes normativas: TIEMPO DE RECIRCULACIÓN
C. AUTONOMA CLASE DE VASO CARACTERISTICAS TIEMPO
Chapoteo Recreativos, polivalentes Cubiertos Infantiles Recreativas, polivalentes Recreativas, polivalentes, Competición Chapoteo Profundidad. media igual o inferior a 1,5 m media superior a 1.5 m
1 hora 4 horas. 5 horas. 2 horas. 8 horas. 5 horas. 8 horas. 1 hora. 2 horas. 4 horas.
Descubiertas Cubiertas
Dice que se deberá contar con instalaciones que garanticen que el agua del vaso se recicle con la periodicidad adecuada para que cumpla la norma de calidad según el anexo II del Decreto. Chapoteo Profundidad media 1,5 Infantiles Recreativas, polivalentes Recreativas, polivalentes Saltos Infantiles Profundidad => 1,5 m Profundidad < 1,5 m Descubiertas Cubiertas 1 hora. 4 horas 1 hora. 6 horas. 4 horas. 8 horas. 2 horas. 4 horas. 8 horas.
CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LEON CATALUNYA GALICIA
No lo determina " deberá garantizar la calidad sanitaria del agua de los vasos. No regula nada. Chapoteo Recreativas Saltos Infantiles o de chapoteo Recreativos y polivalentes Competición o de saltos Infantil Profundidad => 1,50 m Profundidad < 1,50 m Saltos 1 hora. 4 horas. 8 horas. 1 hora 4 horas 8 horas 1 hora. 2 horas. 4 horas. 8 horas.
CLASE DE VASO
Infantil Profundidad => 1,50 m Profundidad < 1,50 m Competición Chapoteo Recreativ as Chapoteo Resto vasos Bañeras hidromasaje, spas, Chapoteo Profundidad => 1,40 m Profundidad < 1.40 m Competición Infantil o chapoteo Vasos descubiertos Vasos cubiertos
1 hora 2 horas. 4 horas. 8 horas. 1 hora. 4 horas. 3 horas. 2 horas. 8 horas. 5 horas 30 min. 1 hora. 2 horas. 4 horas. 8 horas. 1 hora. 6 horas. 4 horas.
Descubiertas Cubiertas Descubiertas Cubiertas
C. VALENCIANO1
1- El art.10.5 de la modificación introducida en la normativa de la Comunidad Valenciana, indica que la autoridad competente podrá requerir que los ciclos tengan un tiempo inferior a los anteriores indicados cuando se compruebe que con los ciclos actuales no se mantiene la correcta calidad del agua.
3.7. Otro punto en el que no se adopta un criterio único, es referente al tratamiento conjunto de las aguas procedentes de los vasos infantiles /chapoteo y de recreo. No mencionan nada las normativas de Catalunya, Valencia, Castilla León, Castilla La Mancha y Navarra, En La Rioja dice que la dosificación será independiente en el caso de existir más de un vaso, pero no menciona la filtración. Indican que el tratamiento de depuración de las aguas procedentes de ambos vasos ha de ser independiente las normativas de Andalucía, Asturias, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y País Vasco. Galicia, y País Vasco permite la filtración conjunta, siempre y cuando la desinfección se realice de manera independiente. 3.8. – La única normativa que regula la velocidad de filtración es la de Extremadura, en su artículo 23, deberá de ser 20 m3/m2/hora por cada m2de superficie filtrante. La Dirección General de Salud Pública podrá autorizar velocidades de filtración comprendidas entre 20 y 30 m3/m2/hora, y ello avalado por el informe visado de un técnico competente. 3.8.- En la normativa de Navarra regula la velocidad de aspiración del desagüe de los fondos del vaso
4. - CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS
4.1.En el caso de las piscinas cubiertas es suficientemente conocido que la humedad relativa del interior del recinto aumenta por la evaporación del agua de la piscina. Si la humedad relativa sobrepasa el 80% se produce condensación de agua sobre las superficies frías lo cual afecta a la conservación del edificio y provoca malos olores y sensación de ahogo, lo que hace disminuir el confort de los bañistas. 4.2 Se dispondrán de instalaciones que garanticen la renovación del aire del recinto, manteniendo un volumen de 8 m3 de aire por m2 de superficie de lámina de agua. Existe una diversidad de criterios en el momento de regular la temperatura del agua, como se puede observar en la siguiente tabla. C. AUTONOMA Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla León Catalunya Galicia Extremadura Madrid Murcia Navarra C. Valenciana1 País Vasco 2 Rioja, La TEMPERATURA AGUA Entre 24º y 30ºc Entre 24º y 28ºc Entre 22º y 28ºc Entre 20º y 30ºc Entre 20º y 24ºc Entre 22º y 30ºc Entre 22º y 27ºc Entre 24º y 28ºc No regula nada. Entre 22º y 27ºc Entre 24º y 30ª c Entre 24º y 28ºc Entre 24º y 30ºc Entre 24º y 30ºc Entre 24º y 28ºc Entre 24º y 28ºc Entre 24º y 30ºc 2ºc > del agua 2º a 4º c > del agua 2º a 4º c > del agua 2ºc> del agua 2º a 4ºc> del agua 2ºc a 4ºc> del agua 2ºc > del agua 2º > del agua 2º a 4º> del agua 2º c > del agua 2º a 4ºc> del agua TEMPERATURA RECINTO 2 - 4ºc> del agua 2º a 4ºc>del agua 2º a 4ºc> del agua Superior a la del agua
1.- El límite máximo podrá ser sobrepasado hasta un valor de 30º c, cuando los vasos estén destinados exclusivamente al baño y enseñanza de la población infantil, personas tercera edad y personas minusvalía. 2.- El límite podrá ser sobrepasado en los vasos destinados a niños, vasos terapéuticos, rehabilitación .
5. - DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES
5.1. Todas las normativas contemplan la existencia de una persona que ostente el cargo de Responsable de la instalación. Sin embargo, no todas incluyen la figura del encargado del mantenimiento. De las que lo incluyen (Castilla la Mancha Madrid, Navarra, La Rioja Galicia, Murcia, País Vasco, y Valencia) en ninguna regula la cualificación exigible al operario, salvo Asturias, Extremadura y Valencia que especifican claramente los requisitos que deben reunir dichos encargados. En Extremadura es la única que establece que en las instalaciones pequeñas una misma persona física podrá simultanear la representación del titular y la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones, siempre que el Director Gral. de Salud Pública no resuelva lo contrario. Baleares regula las condiciones que deben reunir los encargados de mantenimiento y la de los socorristas de piscinas. (Orden 5083 de 5 marzo de 1.996) En Navarra dice que los vasos lúdicos, independientemente del número de socorristas, deberán disponer de personal con dedicación exclusiva a la vigilancia de la correcta utilización de sus atracciones, durante todo el horario de funcionamiento, como mínimo uno por cada dos atracciones, excepto cuando la complejidad de la atracción aconseje la existencia de un vigilante en exclusiva para la misma. 5.2. Servicio de socorrismo. Actualmente, la obligatoriedad del servicio de socorrismo en las piscinas de uso público está prevista en todas las reglamentaciones que ha ido aprobando las Comunidades Autónomas. La normativa se muestra, no obstante, insuficiente ya que su cumplimiento no permite eliminar o reducir significamente el número de accidentes en buena medida porque continúa utilizando criterios establecidos a finales de los años 50 y principios de los 60 cuando hoy en día las circunstancias han cambiado considerablemente Destaca, en primer lugar, que la normativa de las CCAA no es coincidente en ningún caso: se establecen mínimos diferentes para las piscinas obligadas y excepciones que tampoco son coincidentes. Así, se puede establecer una primera diferenciación entre las CCAA que establecen la obligatoriedad del servicio de socorrismo para todas las piscinas de uso público y las CCAA que no lo establecen de este modo sino que eximen de esta obligación a las piscinas de superficies inferior a unos determinados metros cuadrados de lámina de agua. Podemos diferenciar entre las CCAA que regulan detalladamente el número de socorristas en relación con la superficie de la piscina y otras que sólo establecen una obligación genérica. La obligación es genérica y para todas las piscinas en Canarias, Castilla – La Mancha, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco. En cambio, la obligación afecta a cualquier piscina y tiene una reglamentación detallada respecto del número de socorristas en relación con la superficie de la piscina en los casos de Asturias, Castilla – León, y Madrid. En segundo grupo encontramos las regulaciones que establecen la obligación a partir de un mínimo de superficie de la piscina. En este tipo de norma el número de socorristas obligatorios ya se detalla en relación también con las dimensiones de las piscinas. Esta regulación la encontramos en Andalucía, Cantabria, Galicia y Valencia.
6. - OTRAS OBLIGACIONES
6.1. Todas las normativas establecen la obligación de cumplimentar un libro de registro, en el cual se anotarán las características de la piscina, incidencias sanitarias, y los análisis. Asimismo, especifican las normas a seguir por los usuarios que deben estar contenidos en un Reglamento Interno propio de las instalaciones. En to das las normativas prohíben la existencia de palancas de saltos y de trampolines en las piscinas de recreo. En Baleares se permiten trampolines de menos de 3 m de altura en piscinas de recreo siempre que exista una superficie de lámina de agua acotada. En la Comunidad Valenciana regula que en las salas de máquinas, junto a los mecanismos de depuración deberá figurar debidamente protegido de la humedad y demás elementos que deteriorarlo, documento firmado por técnico competente en el que se refleje con detalle las características del vaso y de los elementos de depuración. En Asturias, Catalunya, La Rioja Navarra y País Vasco regulan que los titulares de las piscinas han de redactar un plan de autocontrol, donde deben evaluar los sistemas eficaces de control de todos los puntos y actividades generadores o potencialmente generadores de riesgos. En el País Vasco existe la excepción del autocontrol en las piscinas de comunidades de vecinos entre 20 y 100 viviendas o las que tengan una lámina de agua inferior a 200 m2, las cuales deberán entregar una documentación técnica. (Art. 36 del Reglamento) 6.6 6.7 En Navarra los titulares tienen la obligación al finalizar la temporada de remitir los resultados analíticos y los libros al Departamento de Salud. En Extremadura se crea el Registro de Piscinas de Uso Colectivo y de personas físicas o jurídicas que realicen el mantenimiento de piscinas a terceros.
6.2. 6.3.
7. - PARAMETROS DEL NORMATIVAS VIGENTES
En las tablas que siguen exponemos los diferentes parámetros del agua que exigen las diferentes normativas autónomas vigentes, así como los valores propuestos por la Comisión de Productos Químicos de la Asociación
Comunidad Autónoma/ Parámetros. PH TURBIDEZ (unt) OXIDABIL.(mg/l) NITRATOS (mg/l) AMONIACO (mg/l) AMONIACO con PISCINAS con PHMB COBRE (mg/l) HIERRO (mg/l) CLORO LIB. (mg/l) CLORO COMBINADO (mg/l) CLORO DISPONIBLE (mg/l) ALCALINIDAD (ppm) HUMEDAD COLORACION BIGUANIDA
ANDALUCIA Valor limite 6,5 a 8 Inferior a 1,5 UNT 4 10 0,5 2 0,4 a 1,5 < 0,6
ARAGON ASTURIAS BALEARES CANARIAS Valor limite Valor limite Valor limite Valor limite 7 a 7,8 1 4 10 0,5 3 0,4 a 1,5 7–8 2 4 10 adultos 7 chapoteo 0,5 2 0,3 0,8 a 1,5 6,5 a 8 4 0,5 3 0,4 0,5 3 0,4 a 1,5 ppm 6,5 a 8,5 1
A.T.E.P. Valores recomendados 7,0 – 7,4 <= 0,5 en la piscina <=0,2 en el agua salida de filtro <= 3 <=20 <=0,3 <=0,5 1 0,5 – 2 0,4 1,5 – 4 100 – 160
<=80% Ausencia
60 a 70 % <=75 mg/l
60 a 70%
60 – 70% 25 – 50 ppm
Comunidad Autónoma/ Parámetros.
CANTABRIA Valor Valor guía limite 7,2 a 7.6 6,8 a 8
CASTILLA LA MANCHA Valor Valor guía limite 7 –7,5 Ausencia 5 10 7–8
CASTILLA CATALUNYA EXTREMADURA LEON Valor limite Valor limite Valor limite 7 – 8,2 1 4 0,5 4 0,5 7 – 7.6 6,8 a 7,8 1,5 4 10 0,5 0,3 0,3 0,5 a 2 ppm 0,6 75 – 250 60 a 70%
A.T.E.P. Valores recomendados 7,0 – 7,4 <= 0,5 en la piscina <=0,2 en el agua salida de filtro <= 3 <=20 <=0,3 <=0,5 1 0,5 – 2 0,4 1,5 – 4 100 – 160 60 – 70% 25 – 50 ppm
PH TURBIDEZ (unt)
OXIDABIL.(mg/l) 2–5 9 NITRATOS (mg/l) 25 60 AMONIACO (mg/l) AMONIACO con PISCINAS con PHMB COBRE (mg/l) HIERRO (mg/l) 0,3 CLORO LIB. (mg/l) 0,6 – 0,8 0,4 – 1,2 CLORO COMBINADO (mg/l) 0,3 0,6 CLORO DISPONIBLE (mg/l) ALCALINIDAD (ppm) HUMEDAD <=75 COLORACION BIGUANIDA
3 0,3 0,5 – 2 0,5 60 – 70% 25 – 50
0,4 a 1,5 0,6 65 – 75 %
0,5 a 2 0,6 75 – 250 25 - 50
GALICIA Valor Valor guía limite 7 – 7,6 0,8 – 2 9 60 1 2 0,3 0.6 – 1,4 0,3 – 0,5 8
MADRID Valor limite 6,5 – 8,5 1 3 0.1 0,5 1 0,4 – 1,2 0,6 70% 25 – 50
MURCIA Valor Valor guía limite
NAVARRA Valor Valor limite guía 7–8 2 u.n.f.
PAIS VASCO Valor limite 7–8 2 4 10 0,5 1,0 – 3,0 0,3 0,6-1,2 a pH (7-7,6) 0,8 –1,5 a pH (7,68)
PH TURBIDEZ (unf) OXIDABIL.(mg/l) NITRATOS (mg/l) AMONIACO (mg/l) AMONIACO con PISCINAS con PHMB COBRE (mg/l) HIERRO (mg/l) CLORO LIB. (mg/l) CLORO COMBINADO (mg/l) CLORO DISPONIBLE (mg/l) ALCALINIDAD (ppm) HUMEDAD COLORACION BIGUANIDA (ppm)
7,2 – 7,6 7 – 8,2 7,0 – 7,4
4 10 1–2 0,5
5 10 recreo 7 Chapoteo
1,5 0,3 0,6 –1,2 0,4 – 1,0
3 0,3 0,4 –2,0 0,6 60 – 75%
55% – 70% 50 mg/l
RIOJA, LA Valor 7-8 2 UNF
C. VALENCIANA Valor limite 7 – 8,2 1 4 10 0,5 1,5 0,3 0,4 –1,5
0,5 – 1,5 0,6 60 -75 %
TERCERA PARTE.- FICHAS RESUMEN DE LAS NORMATIVAS VIGENTES EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
ANDALUCIA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Piscinas infantiles tendrán una profundidad no superior a 0,40 m Piscinas de recreo deberán contar con zonas de profundidad inferior a 1,40 m Pendiente mínima del 2% y máxima del 10% en profundidades inferiores a 1,40 m En ningún caso podrá superarse el 35%. El cambio de nivel estará debidamente señalizado para el usuario, así como las profundidades máximas y mínimas. Obligatorio en las piscinas de más de 300 m2 de lamina de agua. Las inferiores a 300 m2 de lámina de agua, uno por cada 25 m Anchura mínima de 1 m Cuando la zona que rodea la playa sea de tierra, césped o arena, las duchas contarán con un sistema adecuado de grifos para el lavado de los pies, a no ser que en la piscina existan pediluvios previos a la zona de baño, que dispongan de una lámina de agua desinfectada en circulación continua, con una profundidad de al menos 0,10 m y una longitud no inferior a 2 m Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 25 m o fracción del perímetro del mismo. En los alojamientos turísticos y en comunidades de vecinos no será obligatorio la existencia de vestuarios. No hace referencia al número de aseos y duchas que deben tener las instalaciones. Las piscinas cuyos vasos tengan una superficie de lámina de agua igual o superior a 600 m2 deberán contar con un local adecuado e independiente, de fácil acceso, destinado a la prestación de los primeros auxilios, deberá disponer de un equipamiento que figura en el anexo 3 del Reglamento. Las piscinas no comprendidas en el apartado anterior, tendrán al menos un armario botiquín, dotado del material de cura especificado en el anexo 3 del Reglamento. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios
VESTUARIOS Y LOCALES Aseos y vestuarios Botiquín
Locales técnicos /maquinas
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos recreativos y polivalentes descubiertos: 4 horas. Vasos cubiertos: 5 horas. Turbidez Inferior a 1,5 UNT Ph 6,8 – 8 Cloro libre 0,4 – 1,5 ppm Cloro Combinado < 0,6 mg/l Alcalinidad Bromo Plata 10 mg/l Hierro Ácido Isocianuro 75 mg/l Aluminio Oxidabilidad < 4 mg 02 /l Amoniaco Nitratos < 10 mg/l Cobre CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º - 30ºC Volumen aire T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad No exceda 80%
1 – 3 mg/l <= 0,3 mg/l <= 0,5 mg/l 2 mg/l
ARAGON CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras Duchas Infantiles: tendrán una profundidad no superior a 0’50 m. La pendiente no superior al 10%. Recreativas: contaran con zonas cuya profundidad sea inferior a 1,40 m Pendiente mínima del 2’5% y máxima del 10% en profundidades inferiores a 1,60 m En piscinas con profundidades superior a 1.60 m la pendiente no podrá ser superior al 30% Serán obligatorios en las piscinas de nueva construcción con una superficie de lámina de agua superior a 350 m2. En piscinas igual o inferior de 350 m2 podrán instalarse Skimmers, en un número mínimo de 1 skimmer por cada 25 m2 lamina de agua. Su anchura mínima deberá de ser de 2 m En las piscinas que la zona que rodea las playas sea de tierra, césped o arena contarán además con pediluvios que dispongan de una lámina de agua desinfectada, y con un espacio obligado de paso no inferior a 2 m Excepto en las de chapoteo e infantiles se instalaran escaleras de acceso al vaso de la piscina por cada 25 m o fracción de perímetro de aquélla. El mínimo será de 4 en las correspondientes esquinas. El numero de duchas en el exterior serán un cuarto de las duchas totales de las instalaciones y se colocaran a mas de 3 m de la playa del vaso y a menos de 25 m, con un mínimo de 2 duchas por piscinas de mas de 100 m2 de lámina de agua, y una para las de superficie inferior. En el fondo del vaso y en la zona de máxima profundidad existirá un desagüe de gran paso que deberá estar debidamente protegido. El numero de duchas que deben disponer los vestuarios será adecuado al de posibles bañistas, disponiéndose al menos de 1 ducha por cada 50 personas.1 Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos/ Maquinas Tiempo recirculación Turbidez Ph Cloro libre Plata Ácido Isocianuro Oxidabilidad Nitratos
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Piscinas infantiles: 2 horas. Piscinas recreativas, polivalentes, y de enseñanza descubiertas: 8 horas. Piscinas recreativas, polivalentes, y de enseñanza cubiertas: 5 horas. Piscinas competición: 8 horas. 1 UNT 7 A 7,8 0,4 – 1,5 ppm. Cloro total < 0,6 ppm sobre cloro libre Hasta 10 mg/l Hierro Hasta 75 mg/l Aluminio Hasta 0,3 mg/l < 4 mg /l Amoniaco <= 0,5 mg/l < 10 mg/l Cobre Hasta 3 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24 ºc – 28ºc Volumen aire 8m3 T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad 60 – 70 %
ASTURIAS CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Chapoteo: tendrán una profundidad máxima de 60 cm. Recreativas o polivalentes: Debe contar con una zona para no nadadores con una profundidad mínima de 1 y máxima de 1,4 metros, y una zona de nadadores que podrá alcanzar una profundidad máxima de 3 metros. No podrán existir desniveles bruscos en el paso de una zona a otra. Deberá tener una pendiente necesaria para permitir el vaciado total Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos. La profundidad máxima, mínima y los cambios de pendiente deberán estar señalizados en el fondo, paredes laterales y la playa. Nueva construcción en los vasos con más de 200 m2 de lámina de agua. Para superficies iguales o menores de 200 m2 de lámina de agua se podrán utilizar. Su anchura deberá permitir un fácil acceso al vaso en todo su perímetro, ligera pendiente al exterior del vaso. En los casos de que la zona de estancia sea de tierra, césped o arena el acceso a la zona de baño deberá de hacerse a través de pediluvios que cubran todo el acceso. Excepto chapoteo Como mínimo 1 escalera en cada ángulo del vaso y en las paredes laterales de las zonas de cambio de pendiente, no habrá una distancia superior a 25 m entre escaleras. En los vasos con lámina de agua igual o inferior a 200 m2 se instalará como mínimo 1 escalera en cada ángulo. Se pondrán de forma que no sobresalgan del plano de la pared del vaso. .Se dispondrán de manera que se obligue al usuario a pasar por una ducha, se establece un número mínimo obligatorio de 2 duchas por cada 200 m2 de lámina de agua o fracción. Una ducha y lavabo por cada 50 personas, no pudiendo ser su número inferior a 2. Las piscinas de comunidades propietarios y de alojamiento turístico quedan exentas de la obligatoriedad de disponer vestuarios. Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos con profundidad inferior 1,50 m: 2 horas. Vasos con profundidad superior 1,50 m: 4 horas. Turbidez No superior a 2 UNF Ph 7– 8 Cloro libre 0,8 – 1,5 mg/l Cloro total Alcalinidad Hasta 250 mg/l Bromo Plata Hasta 1 mg/l Hierro A. Isocianuro Hasta 75 mg/l Aluminio Oxidabilidad < 4 mg /l Amoniaco Nitratos <10 mg/l adultos, y Cobre 7mg/l vasos chapoteo CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 22º c – 28º c Volumen aire 8m3 T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad No exceda 70%
Hasta 3 mg/l Hasta 0,3 mg/l Hasta 0,5 mg/l <= 0,5 mg/l Hasta 2 mg/l
BALEARES CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Infantiles: tendrán una profundidad de 0’60 m. La pendiente no superior al 10%. Pendiente mínima del 2% y máxima del 10% en profundidades inferiores a 1,60 m En piscinas con profundidades superior a 1.60 m la pendiente no podrá ser superior al 35% Los cambios de pendiente deberán estar suficientemente señalizados y visibles para los usuarios. No hace referencia No hace referencia Su anchura mínima deberá de ser de 2 m con una pendiente mínima del 2%. Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 20 m cuando la profundidad sea superior a 0,70 m. En cada cambio de pendiente se instalara una escalera. En las infantiles deberán tener una escalera cada 10 m, cuando la profundidad sea superior a 30 cm. El numero de duchas en el exterior serán un cuarto de las duchas totales de las instalaciones y se colocaran a mas de 3 m de la playa del vaso y a menos de 25 m, con un mínimo de 2 duchas por piscinas de mas de 100 m2 de lámina de agua, y una para las de superficie inferior. Deberán estar protegidos con una plancha regida, y las perforaciones de las mismas no superen 2cm de diámetro.
Rebosaderos Skimmers Playa Escaleras
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos El numero de duchas que deben disponer los vestuarios será igual o superior al numero que resulte de dividir el aforo por 100 o fracción y no podrá ser inferior a dos duchas. Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Únicamente dice que el agua deberá ser renovada con la periodicidad precisa para conseguir que el agua presente la calidad establecida en el reglamento. Ph 6,5 – 8 Cloro libre 0,5 – 2 mg/l Cloro total < 0,4 mg/l Alcalinidad Bromo Plata Hierro <= 0,3 mg/l Acido Isocianuro Hasta 75 mg/l Aluminio Hasta 0,3 mg/l Oxidabilidad < 4 mg 02/l Amoniaco <= 0,5 mg/l Nitratos Cobre Hasta 3 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 20 – 30 ºc Volumen aire 8m3 T. recinto Humedad 85%
CANARIAS CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades En piscinas infantiles tendrán una profundidad mínima entre 0 y 0,20 m y máxima de 0,60 m En piscinas de recreo contarán con zonas cuya profundidad se encuentra comprendida entre 1 y 1,40 m En piscinas de enseñanza con profundidad mínima de 0,70 m y máxima de 1,40 m El cambio de nivel estará debidamente señalizado para el usuario, así como las profundidades máximas y mínimas. Obligatorio en las piscinas infantiles y chapoteo, así como aquellas de dimensiones superiores a 225 m2 de lamina de agua. En las inferiores a 225 m2 de lámina de agua, uno por cada 25 m Anchura mínima de 1,20 m, pendiente al exterior 2,5% Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 20 m o fracción del perímetro del mismo.
Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Escaleras
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín 1 ducha por cada 50 personas Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. En piscinas con un aforo superior a 600 m lámina de agua deberán contar con un servicio médico durante el horario de funcionamiento. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos con profundidad media superior a 1,50 m: 4 horas. Turbidez 1 UNT Ph 6,5 – 8,5 Cloro libre 0,4 – 1,5 ppm Cloro total Ácido Isocianuro Aluminio Oxidabilidad Amoniaco Nitratos Cobre
<= 0,3 mg/l <= 0,5 mg/l 0,3 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 20 º C – 24 º C Volumen aire 8 m3 T. recinto Humedad 60 –70 %
CANTABRIA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo En piscinas infantiles tendrán una profundidad máxima 0,60 m. Pendiente de suelo no superior al 6%. Pendiente mínima del 2% y máxima del 10% en profundidades inferiores a 1,40 m En ningún caso podrá superarse el 35%. El cambio de nivel estará debidamente señalizado para el usuario, así como las profundidades máximas y mínimas. Obligatorio en las piscinas de más de 300 m2 de lamina de agua. Podrán instalarse bloques de filtración, independientemente de la superficie de lámina de agua. En las inferiores a 300 m2 de lámina de agua, uno por cada 25 m Anchura mínima de 1 m En las piscinas de superficie de lámina de agua superior a 300 m, estarán dotadas con túneles de duchas de agua potable en funcionamiento continuo o bien de accionamiento automático al paso de los bañistas, situados de forma que sean paso obligado para el acceso al vaso. Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 15 m o fracción del perímetro del mismo.
Rebosaderos Bloques de filtración Skimmers Playa Túneles de duchas
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos /maquinas Su número ira en función a la suma total superficies de lámina de agua de los vasos de piscinas: 1 ducha por cada 40 m2 Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. En piscinas de más de 300 m2 lámina de agua, será obligatorio la existencia de enfermería. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Piscinas recreativas o polivalentes descubiertas: 6 horas Piscinas recreativas o polivalentes cubiertas: 4 horas Piscinas de saltos: 8 horas. Ph 6,8 – 8 Cloro libre 0,4 – 1,2 mg/l Cloro total 0,6 mg/l Alcalinidad Bromo Plata 10 mg/l Hierro Ácido Isocianuro 30 -75 mg/l Aluminio Oxidabilidad 9 mg/l Amoniaco Nitratos 60 mg/l Cobre
1- 3 mg/l 0,3 mg/l <= 0,5 mg/l 0,3 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 22 ºc – 30ºc Volumen aire 8m3 T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad
CASTILLA - LA MANCHA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Playa Pediluvios Escaleras Piscinas infantiles tendrán una profundidad no superior a 50 cm. Piscinas de recreo contarán con una zona comprendida entre 1 m hasta 1,40 m Los cambios de pendiente del vaso deberán estar señalizados en color rojo, al igual que los puntos de máxima y mínima profundidad. Anchura mínima de 1m, con ligera pendiente al exterior del vaso El acceso de los usuarios a los vasos de las piscinas al aire libre, se verificará a través de pasos obligados, dotados de duchas. Las piscinas de comunidades de vecinos de menos de 50 viviendas están exentas. En los cuatro ángulos del vaso y en las paredes laterales de las zonas de cambio de pendiente, en todo caso no habrá una distancia superior a 15 m entre escaleras.
VESTUARIOS Y LOCALES Lavados, urinarios, inodoros. Duchas Botiquín Viene determinado por el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobado por R. Decreto 2816/82 de 27 agosto 1 ducha por cada 50 personas de aforo máximo. Exentas las piscinas de comunidades de vecinos y alojamientos turísticos. Existirá un local destinado a la enfermería, con una dotación mínima de un botiquín con instrumentos de primeros auxilios.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas infantiles: 2 horas. Vasos con profundidad inferior 1,50 m: 4 horas. Vasos con profundidad media superior 1,50 m: 8 horas. Turbidez Limite visibilidad perfecta de las marcas del fondo en la parte más profunda. Ph 7– 8 Cloro libre 0,5 – 2 ppm Cloro total Plata 10 Hierro 0,3 mg/l Ácido Isocianuro Aluminio <= 0,3 mg/l Oxidabilidad 5 mg/l.02 Amoniaco Nitratos Cobre 3 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 22º - 27º C Volumen aire 8 m3 T. recinto 2º más del agua Humedad 60 -70%
CASTILLA - LEON CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras Será la adecuada para sus destinatarios y el suelo no ofrecerá pendientes excesivas. En las variaciones significativas deberán estar señaladas de manera visible. Los cambios de pendientes serán suaves. Es obligatorio. No hace referencia Anchura mínima adecuada para sus fines con pendiente al exterior. En las piscinas al aire libre el acceso a la zona de baño se realizara a través de pediluvios. Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 15 m o fracción del perímetro del mismo.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos /maquinas 1 ducha por cada 50 personas Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín o local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Turbidez Ph Cloro libre Oxidabilidad 1 UNT 7 – 8,2 0,4 – 1,5 ppm
Cloro total Máximo 4 mg/l
Máximo 0,6 mg/l Amoniaco Máximo 0,5 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º - 28ºC Volumen aire T. recinto 2º - 4º C más que el agua Humedad 65 –75 %
CATALUNYA CARACTERISTISCAS DEL VASO Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras Duchas Toboganes, trampolines El fondo del vaso ha de tener la pendiente necesaria para permitir el vaciado total. Los cambios de pendiente han de establecerse en progresión. Se colocaran rótulos de aviso a los usuarios indicando la profundidad. No indica nada Es obligatorio disponer de un sistema de recogida continua que permita la recirculación uniforme de la totalidad de la lámina superficial del agua. No indica nada Su anchura permitirá un fácil acceso a la piscina, con pendiente al exterior del vaso. El art. 10 dice que están prohibidos. Pero establece que en los casos que se construyan como una instalación complementaria han de garantizar un flujo continuo de agua con poder desinfectante y no recirculable. Se instalarán escaleras de acceso en numero suficiente para evitar riesgos y molestias a los usuarios. Las zonas de playa han de disponer de duchas en número suficiente para permitir su utilización cómoda por parte de los usuarios. Para evitar accidentes se prohíbe la utilización de trampolines, palancas y toboganes en las zonas donde se permita simultáneamente el baño. Su uso se restringe en aquellas piscinas o zonas de las mismas acotadas y reservadas para esta finalidad y esta sujeta a limitación horaria.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Han de estar dotados de un número suficiente de duchas, lavados y waters, como mínimo habrá uno adaptado a usuarios con discapacitados. Todas las piscinas deberán disponer de un local destinado a la realización de primeros auxilios, de fácil acceso.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación No regula nada Ph 7,0 – 7,8 Cloro libre 0,5 – 2 mg/l Cloro total Alcalinidad Bromo Ácido Isocianuro < 75 ppm Biguanida Oxidabilidad <= 4 mg O2/l Amoniaco Ozono Antes de la desozonización 0,4 ppm
Máximo 0,6 mg/l 3-6 ppm 25 - 50 ppm <=0,5 ppm
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º -30ºC Volumen aire T. recinto 2º - 4º C más que el agua Humedad 60 –70 %
COMUNIDAD VALENCIANA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Chapoteo profundidad no superior a 30 cm. En las piscinas chapoteo no ofrecerá pendientes superiores al 10%. En las demás, deberá tener una pendiente mínima del 2% y máxima del 10% en profundidades inferiores a 1,40 m En ningún caso podrá superarse el 35%. En los vasos de nueva construcción cuya superficie de lámina de agua sea superior a 200 m2 es obligatorio el rebosadero. En las inferiores a 200 m2 de lámina de agua, uno por cada 25 m Su anchura permitirá el fácil acceso al vaso, evitará encharcamiento y vertidos de agua al vaso. Independientemente de posibles escalinatas ornamentales y rampas se instalará como mínimo una escalera de acceso al vaso por cada 20 m o fracción del perímetro de éste.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos /maquinas Una ducha y un lavado por cada 50 personas. Quedan excluidas de la obligación de disponer de vestuarios o aseos las piscinas de uso colectivo de comunidades de propietarios. Toda piscina dispondrá de un botiquín de fácil acceso. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo recirculación Piscinas chapoteo: 2 horas. En el resto de los vasos el ciclo de depuración no superará a 8 horas en las descubiertas y 5 horas en las cubiertas. La Conselleria de Medio Ambiente es competente para limitar la renovación y el llenado de los vasos, cuando se den condiciones de escasez del recurso hídrico. Así como para establecer la periodicidad de vaciado en caso necesario. Ph 7,0 – 8,2 Cloro libre 0,4 – 1,5 ppm Cloro total Alcalinidad Bromo 1 –3 mg/l Plata 10 mg/l Hierro 0,3 mg/l Ácido Isocianuro 75 mg/l Aluminio <= 0,3 mg/l Oxidabilidad < 4 mg 02 /l Amoniaco <= 0,5 mg/l Nitratos < 10 mg/l Cobre Máximo 1,5 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º - 28ºC1 Volumen aire T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad 60 – 70 %
1.- El límite máximo podrá ser sobrepasado hasta un valor de 30º C, cuando los vasos estén destinados exclusivamente al baño y enseñanza de la población infantil, personas de la tercera edad y personas con minusvalía.
EXTREMADURA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Piscinas infantiles tendrán una profundidad máxima de 0,6 metros, cuyo fondo no ofrezca pendientes superiores al 10% Piscinas recreativas deben contar con una zona para no nadadores con una profundidad mínima de 1 y máxima de 1,4 metros y una zona de nadadores que podrá alcanzar una profundidad máxima de 3,5 metros. Tendrá una pendiente mínima del 2,5% para facilitar el desagüe, no pudiendo superar el 10% en las zonas cuya profundidad sea inferior a 1,5 metros. En el resto del vaso podrá aumentar de forma moderada y progresiva. Obligatorio en las piscinas de más de 100 m2 de lámina de aguaEn La inferiores a 100 m2 excepto en aquellas con un aforo de más de 20 usuarios. Libre de impedimentos, acceso está restringido a los bañistas descalzos o calzado apropiado para esta zona. Anchura mínima de 1,5 m y una ligera pendiente hacia exterior no inferior al 2% para evitar encharcamientos y vertidos de agua hacia el vaso. El número de escaleras será al menos de 4, ubicadas en las correspondientes esquinas o en lugares equidistantes en los vasos con otras formas geométricas. Asimismo se instalarán en los cambios de pendiente. En los vasos infantiles de profundidad inferior a 30 cm, quedan excluidos de la obligatoriedad de la instalación de escaleras. Los vasos infantiles con una profundidad entre 30 y 60 cm dispondrán al menos de una escalera. Con carácter general, equipamiento mínimo, una ducha y un lavado por cada 50 usuarios, un inodoro y dos urinarios por cada 75 hombres y un inodoro por cada 40 mujeres. La cabina del inodoro tendrá unas dimensiones mínimas de 1,25 m2, en la puerta deberá contar con una percha. En las comunidades de vecinos y establecimientos turísticos dispondrán como mínimo de un lavabo y un retrete por sexo. Su capacidad estará en función del aforo de usuarios. Cuando sean colectivos, separados por sexos, su superficie total será al menos de 1 m2 por usuario. Deben contar con un banco de 060 metros aproximadamente de ancho o asientos individuales. Las cabinas individuales tendrán como mínimo 1 m2 interior de superficie. Las piscinas de comunidades de vecinos y alojamientos turísticos no están obligadas a contar con un vestuario. Todas las piscinas contarán de las instalaciones necesarias para la atención de primeros auxilios. Los productos químicos se almacenarán en un local apropiado para ello, y los productos se almacenarán ordenados de tal forma que no pueda producirse reacciones entre los mismos. Piscinas infantiles o de chapoteo: 1 hora. Piscinas recreativos y polivalentes: 4 horas. Piscinas de competición o de saltos: 8 horas. Inferior a 1,5 UNT
VESTUARIOS Y LOCALES Aseos
Botiquín Locales
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación
Turbidez Ph 6,8 – 7,8 Cloro libre 0,5 –2 mg/L Cloro Combinado < 0,6 mg/l Alcalinidad 75- 250 mg/L Cobre Nitratos < 10 mg/l Hierro Ácido Isocianuro Aluminio Oxidabilidad < 4 mg/l 02 Amoniaco CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º - 30ºC Volumen aire T. recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad Entre 60 - 70%
0,3 mg/l <= 0,3 mg/l <= 0,3 mg/l <= 0,5 mg/l
GALICIA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras Piscinas chapoteo: una profundidad máxima de 0,30 m Pendiente mínima del 2’5%. En ningún caso las pendientes podrán ser superiores al 30%. Obligatorio en las piscinas de nueva construcción de más de 250 m2 de lamina de agua. En las nuevas construcciones inferiores a 250 m2 de lámina de agua, uno por cada 25 m, y en las ya construidas de cualquier superficie. Tendrá una anchura mínima de 1.20 m con pendiente al exterior. En las piscinas de más de 325 m2 de lámina de agua, es obligatoria la existencia de túneles de duchas. En los cuatro ángulos y en los cambios de pendientes.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas El numero de duchas que deben disponer los vestuarios a efectos de calculo se utilizara la superficie de lámina de agua, entendida esta como la suma de todos los vasos. En piscinas cubiertas hasta 200 m2 de superficie de lámina de agua 1 ducha por cada 20 m2. Para piscinas de más de 200 m2 de superficie de lámina de agua, se aplicara la fórmula 6 +(0,02xS) siendo S la superficie de lámina de agua expresada en m2 Para las piscinas descubiertas, hasta un máximo de 400 m2 de superficie de lamina de agua 1 ducha por cada 40 m2. Para piscinas de mas de 400 m2 se aplicará la fórmula 8+(0,015xS) siendo S la superficie de lámina de agua expresada en m2 Todas las piscinas deberán disponer de un botiquín y en las piscinas de mas de 325 m2 será obligatorio la existencia de una enfermería. Emplazados en lugares independientes de los destinados al público.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Piscinas recreativas: 4 horas. Piscinas de saltos/ inmersión: 8 horas. Turbidez 0,8 – 2,0 (UNF) Ph 7,0 – 8 Cloro libre Plata Ácido Isocianuro Valor limite 75 mg/l Oxidabilidad <= 9 mg O2/l Nitratos <= 60 mg/l
0,6 – 1,2 Hierro Aluminio Amoniaco Cobre
<= 0,3 mg/l <= 0,3mg/l 0,5 –1,00 mg/l <= 2 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 22º - 27º C Volumen aire T. recinto 2º C más del agua d Humedad 70 –80 %
MADRID CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Piscinas infantiles mínima no excederá de los 0,30 m y máxima de los 0,60 m. En piscinas de recreo deberán tener una profundidad mínima adecuada al uso al que se destinan, que podrá ir aumentando progresivamente con pendiente máxima del 6% hasta llegar a 1,40 m y a partir de esa profundidad aumentar progresivamente hasta un máximo de 3 m Hasta 1, 40 pendiente máxima del 6%, y a partir de la cual podrá aumentar progresivamente. Obligatorio a partir de los 200 m2 lámina de agua. Permitidos en los vasos igual o inferior a 200 m2 lámina de agua Anchura mínima de 1 m y dispondrán de tomas de agua para su limpieza. En las piscinas al aire libre con áreas con césped, arena o tierra deberán contar con pediluvios de acceso al vaso, de una profundidad al menos 0,10 m y una longitud no inferior a 2 m, con anchura suficiente para no ser evitadas. En las piscinas infantiles y climatizadas no es necesario su existencia. Independientemente de la existencia de posibles escalinatas y rampas de acceso al vaso, en la proximidad de los ángulos y zonas de cambio de pendiente del fondo, se instalarán escaleras de forma que de una a otra no haya nunca una distancia superior a 15 m
Fondo Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios
VESTUARIOS Y LOCALES Vestuarios Duchas Enfermería/ botiquín Locales técnicos /maquinas Su superficie estarán en función a la lámina de agua. Su número se calculará en función de la lámina de agua , hasta 100 a 250 m 2 2 duchas, de 251 a 500 m2 6duchas, 501 a 1.000 m2 diez duchas, 1.0001 a 2.000 m2 16 duchas, de 2.001 a 4.000 m2 20 duchas, y más de 4.000 m2 30 duchas Todas las piscinas se deberá contar con un botiquín ubicado en lugar visible. En los casos en los que obligatoria la presencia de personal sanitario existirán una enfermería en lugar visible. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público y en la forma que para cada caso determine la reglamentación aplicable. La instalación de tratamiento del agua y el almacén de productos químicos estarán en locales independientes, suficientemente ventilados
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos con profundidad media, igual, o inferior 1,50 m: 2 horas. Vasos con profundidad media superior 1,50 m: 4 horas. Piscinas de saltos: 8 horas Turbidez 1 UNF Ph 6,5 – 8, 5 Cloro libre 0,4 – 1,2 mg/l Cloro total Máximo 0,6 mg/l Alcalinidad Bromo 1 – 3 mg/l Plata = < 10 mg/l Hierro Ácido Isocianuro Aluminio Oxidabilidad < 3 mg 02 /l Amoniaco <= 0,5 mg/l Nitratos = < 0,1 mg/l Cobre = < 1 mg/l CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24º - 28º C Volumen aire T.recinto 2 ó 4ºC superior a la del agua del vaso Humedad No excederá del 70 %
MURCIA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Piscinas infantiles tendrán una profundidad máxima de 0,40 m Piscinas de recreo tendrán una profundidad mínima de 1 m que seguirá aumentando progresivamente hasta 1,40 m Limite máximo de 3 m Pendiente mínima del 2’5% y máxima entre 6% y 10% en profundidades inferiores a 1,40 m En ningún caso podrá superarse el 30%. En vasos de nueva construcción es obligatorio el sistema de recogida de superficie continuo. Están prohibidos. Anchura mínima de 1m, con ligera pendiente hacia exterior Si la zona de estancia que rodea al vaso es de tierra, césped o arena, contarán con pediluvios que tengan una profundidad mínima de 0,10 m, anchura mínima de 1 m Se podrán prescindir de los pediluvios, cuando la zona de césped, tierra, arena este acotada y se acceda al paseo a través de pasos de duchas que no puedan ser evitados. De forma obligatoria en los cuatro ángulos del vaso, y en los puntos de cambio de pendiente. Si las dimensiones del vaso lo permiten se instalarán varias escaleras de forma que de una a otra no exista una distancia superiora 15 m
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Locales técnicos Como mínimo será de 1 ducha por 40 personas de aforo Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de Piscinas chapoteo: 1 hora. recirculación Vasos con profundidad inferior 1,50 m: 2 horas. Vasos con profundidad superior 1,50 m: 4 horas. En los vasos que presenten una zona de profundidad superior a 1.50 m y otra inferior se calcularán los caudales correspondientes a cada una de las partes, sumándolos Turbidez Visibilidad perfecta de las marcas en fondo. Ph 7 – 8,2 Bromo 0,8 –2 mg/l Cobre 1,5 mg/l Cloro libre 0,6 – 1,2 con pH 7- 7,6 Nitratos <= 10 mg/l 0,8 – 1,4 con pH 7,6 –8,2 Plata 10 mg/l Hierro 0,3 mg/l Ácido Clanurico 75 mg/l Aluminio 0,5 mg/l Oxidabilidad <=4 mg/l Amoniaco 1–2mg/l CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24ºC – 30º C Volumen aire T. recinto +- 2ºC al agua Humedad 65 –75 %
NAVARRA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Piscina infantil tendrá una profundidad entre 0 y 35 cm Piscina de enseñanza, con profundidad máxima de 1,40 m De polivalentes contarán con zonas cuya profundidad esté comprendida entre 1 y 1,40 m La pendiente del fondo en la zona de profundidad inferior a 1,40 m no será superior al 6%. En zonas de mayor profundidad podrá aumentarse hasta el 15%. El cambio de nivel estará debidamente señalizado para el usuario, así como las profundidades máximas y mínimas. Los vasos deberán disponer de un sistema adecuado de rebose superficial Anchura mínima de 1,20 m, se evitaran encharcamientos y vertidos de aguas al vaso. El acceso de los usuarios a la zona de baño se realizará exclusivamente a través de pasos dotados de duchas de agua potable. No será obligatorio en las de chapoteo. Como mínimo 1 escalera de acceso al vaso por cada 25 m. Obligatorio en los cambios de pendiente.
Rebosaderos Skimmers Playa Pediluvios Escaleras
VESTUARIOS Y LOCALES Vestuarios En las piscinas publicas de uso comunitario restringido como son las plurifamialiares de 20 o más viviendas, las de instalaciones hoteleras, alojamiento, y de entidades cuya actividad principal no sea la promoción del baño y el esparcimiento podrán ser excluidas de la obligación de disponer de vestuarios y otros elementos complementarios. Botiquín En el recinto existirá un local adecuado, independiente y accesible destinado a la prestación de los primeros auxilios. TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de En los vasos construidos antes de entrar en vigor el decreto el ciclo de depuración de todo el recirculación volumen del agua del vaso no será superior a 8 horas en los vasos al aire libre, 5 horas en los cubiertos, y 2 horas en los de chapoteo. En los de nueva construcción o se reforme el sistema depurador Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos descubiertos: 4 horas. Vasos cubiertos: 3 horas. Turbidez Visibilidad perfecta de las marcas en fondo. Ph 7,0 – 7,4 Bromo 1– 3 Cloro libre 0,4 – 1 Cobre 3 mg/l Nitratos <= 10 mg/l (recreo) y 7 Aluminio 0,3 mg/l (chapoteo) Acido Clanurico 100 mg/l Hierro 0,3 mg/l CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24ºC – 30º C Volumen aire T. recinto +- 2ºC a 4º a la del agua del vaso Humedad 60 –75%
PAIS VASCO CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades En piscinas infantiles tendrán una profundidad máxima de 0,60 m En piscinas de recreo contarán con zonas cuya profundidad este comprendida entre 1 y 1,40 m Profundidad máxima 3,5 m De recreo con pendiente no superior al 6% en profundidades inferiores a 1,40 m. La zona mas profunda del vaso se señalará mediante una indicación oscura de 30 cm. Obligatorio en todas las piscinas. En las ya construidas de más de 300 m2 de lamina de agua. En las piscinas ya construidas antes de entrada del anterior reglamento con una superficie inferior a 300 m2 de lámina de agua. Anchura mínima de 1,80 m (en nueva construcción) En las piscinas al aire libre el acceso de los bañistas al paseo o andén que rodea al mismo deberá efectuarse exclusivamente a través de pasos que no puedan ser fácilmente evitados, dotados de duchas de agua potable. Si la zona que rodea al andén de vaso es de tierra, césped, contará además con un espacio no inferior a 2 mts. dotado de ducha o chorros de agua con mecanismo de actuación automática que aseguren la limpieza de los pies. Independientemente de posibles escalinatas ornamentales y rampas, se instalarán escaleras, se instalarán escaleras de forma obligatoria en los puntos de cambio de pendiente. El número será el adecuado al perímetro del vaso, de forma que entre una y otra la distancia sea menor de 20 mts.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín Locales técnicos El número de duchas al menos igual que el número de escaleras de acceso al vaso. Todas las piscinas deberán disponer de un local destinado a la realización de primeros auxilios. Estarán emplazados en lugares independientes, fuera del acceso al público, bien ventilados.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo de recirculación Piscinas chapoteo: 1 hora. Vasos con profundidad inferior 1,40 m: 2 horas. Vasos con profundidad superior 1,40 m: 4 horas. De uso deportivo: 8 horas. 2 UNF 7 – 8,0 0,6 – 1,4 mg/l Cloro total Bromo <=10 mg/l Hierro 75 mg/l Aluminio < 4 mg 02 /l Amoniaco <= 10 mg/l Cobre
Turbidez Ph Cloro libre Alcalinidad Plata Acido Isocianuro Oxidabilidad Nitratos
0,3 mg/l <= 0,3 mg/l 1 – 2 mg/l 1,5 mg/l
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 22º y 27ºC Volumen aire T. recinto 2 superior a la del agua del vaso Humedad 65 – 75%
RIOJA, LA CARACTERISTISCAS DEL VASO Profundidades Fondo Rebosaderos Playa Pediluvios Escaleras En piscinas infantiles una profundidad máxima 0, 60 m Con una pendiente menor al 10% Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos. La profundidad máxima, mínima y los cambios de pendiente estarán señalizados en la zona de playa o como mínimo cada 10 metros. En todos los vasos. Deberá impermeabilizada, no hace referencia a su superficie. En los vasos al aire libre el acceso de los bañistas al paseo que rodea al mismo deberá efectuarse exclusivamente, a través de pasos que no puedan ser fácilmente evitados, dotados con duchas de agua potable. Serán de material inoxidable, de fácil limpieza y desinfección y con peldaños de superficie plana y antideslizantes. El número de escaleras será el adecuado para garantizar el acceso, existiendo al menos una en cada cambio de profundidad y o/ cada 20 metros.
VESTUARIOS Y LOCALES Duchas Botiquín No determina un número. Será el adecuado al aforo previsto de la instalación. Todas las piscinas de uso público dispondrán de un local dedicado a la prestación de primeros auxilios, con un botiquín, camilla basculante, dispositivo de respiración artificial portátil.
TRATAMIENTO FISICO QUIMICO DEL AGUA Tiempo recirculación Turbidez Ph Cloro libre Nitratos Cobre Acido Isocianuro Oxidabilidad de Piscinas infantiles o de chapoteo: 1 hora. Vasos descubiertos: 6 horas. Vasos cubiertos: 4 horas. Ver fondo nitido 7– 8 0,5 – 1,5 ppm Cloro total 75 mg/l
Bromo Hierro Aluminio Amoniaco
CONDICIONES EN PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS T. agua 24 – 30ºC Volumen aire T. recinto 2º C superior a la del agua del vaso Humedad 60- 75 %
La disposición adicional única indica requisitos de las piscinas de uso particular ( cuya titularidad pertenece a una comunidad de propietarios) debéran cumplir las exigencias fijadas en los siguientes artículos: - Artículo 6. Características generales del vaso, apartados 1,3,4,6 (con lámina de agua superficial igual o superior a 250 m2), 9, 10. - Artículo 7. Características del entorno de los vasos, apartados 1,2,3,4,5. - Artículo 9. Vestuarios y aseos, apartados 1,2,5,6. - Artículo 12. Servicios de salvamento y socorrismo acuático, apartado 4. - Artículo 15. Tratamiento del agua. - Artículo 17. Productos químicos. - Artículo 21. Normas de régimen interno para los usuarios. - Artículo 22. Autorización de las instalaciones.
MANTENIMIENTO DE BAÑERAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE USO COLECTIVO.
El Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 171 el Real Decreto 865/2003 DE 4 julio, por el que se establecen los criterios higiénicos – sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. En su articulo 2º, Ámbito de aplicación, dice que las medidas contenidas en el referido R.Decreto se aplicarán a las siguientes instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles, y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo o instalaciones industriales que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad. En el párrafo 2º punto C) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, etc.) En la relación de instalaciones figuran las piscinas climatizadas con movimiento, instalaciones termales, y las bañeras de hidromasaje. En el anexo 5 del R. Decreto regula “MANTENIMIENTO DE BAÑERAS Y PISCINAS DE HIDROMASAJE DE USO COLECTIVO” En el referido anexo especifica los trabajos que se deberán llevar a término por parte del titular de la bañera hidromasaje. Se revisarán los elementos de la bañera, especialmente los conductos y los filtros. En todo momento se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante residual, por lo que se recomienda la dosificación automática. Además, hay que mantener un nivel residual de desinfectante. Para establecer la periodicidad de limpieza de los filtros deben utilizarse medidores de bajada de presión, teniendo en cuenta el caudal hidráulico y el tamaño del filtro. Los niveles recomendados son los siguientes: a) Cloro Residual Libre: Entre 0,8 Y 2 mg/l. b) Bromo Residual Libre: Entre 2 y 4 mg/l (recomendado en agua templada) manteniendo el pH entre 7,2 y 7,8 Las bañeras sin recirculación de uso individual: Mensualmente se revisarán los elementos de la bañera y difusores. Después de cada uso se procederá al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la bañera. Diariamente al finalizar la jornada se procederá al vaciado, limpieza, cepillado, y desinfección de las partes y e l fondo del vaso. Semestralmente se procederá a desmontar, limpiar y desinfectar los difusores del vaso conforme al procedimiento establecido en el anexo 3 para los puntos terminales (anexo 3 del R.Decreto) Anualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos, conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje.
Las Piscinas con recirculación de uso colectivo Todas las piscinas de hidromasaje con recirculación deberán contar un sistema de depuración del agua recirculada que, como mínimo, constará de filtración y desinfección automática en continuo. La bomba de recirculación y los filtros deben de estar dimensionados para garantizar un tiempo de recirculación máximo de 30 minutos (el equipo debe ser capaz de recuperar una turbidez de 0,5 UNF al menos una vez durante las cuatro horas siguientes al momento de máxima afluencia) La velocidad máxima recomendada para filtros de arena es de 36’7 m3/h/m2. El agua debe ser renovada continuamente a razón de 3 m3/h cada 20 usuarios durante las horas de uso. Mensualmente se revisarán los elementos de la piscina, especialmente los conductos y los filtros. Cada 6 meses, como mínimo, se realizará la revisión, limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión, los grifos, y las duchas y se sustuirán los elementos que presenten anomalías por fenómenos de corrosiones, incrustaciones u otros. Diariamente, al finalizar el día se limpiará el revestimiento del vaso, asimismo se adicionará cloro o bromo hasta alcanzar en el agua del sistema 5 mg/l, recirculando el agua un mínimo de 4 horas por todo el circuito. Cada seis meses, como mínimo, se realizará la limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión.
Otra normativas.
Algunas comunidades autónomas han dictado decreto de adaptación a las medidas y funciones contempladas en el referido R. Decreto en el anterior punto. Las comunidades que han dictado una normativa de adaptación son: Navarra, con el Decreto Foral 298/2001 por el que se dictan normas para la aplicación en Navarra del R. Decreto 909/2001. Catalunya, ha publicado el Decreto 152/2002 de 28 de mayo por el que se establecen las condiciones higiénicas – sanitarias para la prevención y el control de la legionelosis.
LEGISLACION SOBRE BALNEARIOS, TERMAS.
• Real decreto Ley de 25 de abril de 1928. Estatuto sobre la explotación de Manantiales de Aguas Minero-Medicinales. Excepto los títulos I y III y el Art. 77 (derogados). Gaceta de Madrid de 26 de abril de 1928. Este Real Decreto está en vigor en toda España, con excepción de las Comunidades Autónomas que ya han legislado sobre la materia. • • Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas. BOE DE 24 de julio de 1973. Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto , por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. BOE de 11 de diciembre 1978.
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. BOE de 8 de agosto de 1985. Título preliminar, artículo uno, 4: “Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica.
Ley 46/1999, de 3 diciembre, de modificación de la Ley 29/1985 de 2 agosto, de Aguas. Esta modificación no afecta a Balnearios. Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre de 1990, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. BOE de 20 de septiembre de 1990. Art. 1º:La presente Reglamentación no se aplicará a las aguas medicinales reconocidas como tales”. Afecta a las aguas e nvasadas.
Real Decreto 783/20011, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio de 1991,por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada . BOE de 26 de julio de 1991. Art. 1.2.1.: “Quedan expresamente excluidas del ámbito de esta disposición las que por sus propiedades medicamentosas queden reguladas por la correspondiente normativa específica.” Afecta a las aguas envasadas.
Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. BOE de 24 de julio de 2001. Título preliminar, artículo uno, punto 4. “las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica.”
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 1074/2002 de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada. BOE de 29 de octubre de 2002. Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE 45 del 21 febrero de 2003
ANDALUCIA. • Decreto 16/1994de 25 de enero, sobre autorización y registro de centros y establecimientos sanitarios.
CANTABRIA. • Ley 2/1988 de 26 de octubre, de fomento, ordenación y aprovechamiento de los Balnearios y de las aguas Minero-Medicinales y/o termales de Cantabria. Ley 8/1990 de 12 de abril, por la que se modifica el articulo 7º de la Ley de Cantabria 2/1988 de 26 de octubre, de fomento, ordenación y aprovechamiento de los Balnearios y de las aguas Minero-Medicinales y/o termales de Cantabria. Decreto 28/1990, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento, Ordenación y Aprovechamiento de los Balnearios y de las aguas Minero-Medicinales y o/termales. Este reglamento fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo . CATALUNYA • Decreto 271/2001, de 9 de Octubre, por el que se establecen los requisitos técnico-sanitarios que deben cumplir los servicios de balneoterapia y de hidroterapia.
CASTILLA LA MANCHA • • Ley 8/1990 de 28 Diciembre, de Aguas Minerales y Termales d e Castilla la Mancha. Decreto 4/1995 de 31 de enero por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 8/1990 de 28 de diciembre, reguladora del aprovechamiento, ordenación y fomento de las Aguas Minerales y Termales de Castilla la Mancha.
EXTREMADURA • Ley 6/1994, de 24 de noviembre, de Balneario y de Aguas MineroMedicinales y o/termales
GALICIA. • Ley 5/1995 de 7 junio de regulación de las Aguas Minerales, Termales, de Manantial y de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia Decreto 402/1996 de 31 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de aprovechamientos de Aguas Minero-Medicinales, termales y de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Orden de 5 de noviembre de 1996 por la que se regula la autorización sanitaria de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Interpuesto Recursos Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Decreto 116/2001 de 10 de Mayo por el que se modifica el Decreto 402/1996 de 31 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de aprovechamientos de Aguas Minero Medicinales, Termales y de los Establecimientos Balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
MURCIA. • • Decreto 22/1991 de 9 de Mayo, sobre au torización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Orden de 7 de junio de 1991, de la Consejería de Sanidad, por la que se desarrolla el Decreto 22/1991, de 9 de mayo, sobre autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Decreto 55/1997, de 11 de julio, sobre condiciones sanitarias de Balnearios, Baños Termales y Establecimientos de Talasoterapia y de aplicación de Peloides.
Más de este usuarioENTREGA GRUPO 5Tiaguito11ENTREGA GRUPO 5EXIGENCIAS Grupo 5Tiaguito11EXIGENCIAS Grupo 5Documento Básico SU - Seguridad de utilizacionTiaguito11Documento Básico SU - Seguridad de utilizacionRITE_ to de Instalciones Termicas en Edificios 2006Tiaguito11RITE_ to de Instalciones Termicas en Edificios 2006Mantenimiento Preventivo RITE 2007Tiaguito11Mantenimiento Preventivo RITE 2007Gestion Energetic A RITE 2007Tiaguito11Gestion Energetic A RITE 2007Exigencias Tecnicas RITE 2007Tiaguito11Exigencias Tecnicas RITE 2007Exigencias de Seguridad RITE 2007Tiaguito11Exigencias de Seguridad RITE 2007Exigencias de Eficiencia Energetic A RITE 2007Tiaguito11Exigencias de Eficiencia Energetic A RITE 2007Exigencias de Calidad RITE 2007Tiaguito11Exigencias de Calidad RITE 2007Reglamento del régimen Técnico-Sanitario de piscinas en EuskadiTiaguito11Reglamento del régimen Técnico-Sanitario de piscinas en EuskadiLey de Ordenación de EdificaciónTiaguito11Ley de Ordenación de EdificaciónItc_mie_apq3 Almacenamiento de Cloro - QuimicaTiaguito11Itc_mie_apq3 Almacenamiento de Cloro - QuimicaESTUDIO SOBRE EL TRA TAMIENTO FÍSICO-QUIMINCO EN EL PVTiaguito11ESTUDIO SOBRE EL TRA TAMIENTO FÍSICO-QUIMINCO EN EL PVCONDICIONES DE DISEÑO. TIPOLOGIA DE PISCINAS CUBIERTASTiaguito11CONDICIONES DE DISEÑO. TIPOLOGIA DE PISCINAS CUBIERTASCONDICIONES DE DISEÑO. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DE PISCINAS CUBIERTASTiaguito11CONDICIONES DE DISEÑO. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DE PISCINAS CUBIERTASBOPV - Depart Amen To de SanidadTiaguito11BOPV - Depart Amen To de SanidadReal Decreto 556_1989. Medidas MinimasTiaguito11Real Decreto 556_1989. Medidas MinimasNormativa de accesibilidadTiaguito11Normativa de accesibilidadNormas_nide Piscinas CubiertasTiaguito11Normas_nide Piscinas CubiertasNIDE_ PiscinasPolivalentesTiaguito11NIDE_ PiscinasPolivalentesLey de Accesibilidad de EuskadiTiaguito11Ley de Accesibilidad de EuskadiLey 17_1997 perros guiaTiaguito11Ley 17_1997 perros guiaLey 15_1995, Eliminar Barreras ArquitectonicasTiaguito11Ley 15_1995, Eliminar Barreras Arquitectonicas

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 23
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 21
 Artículo 22
 Real Decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto