Source: https://de.scribd.com/document/117320507/gases-de-refrigeracion
Timestamp: 2019-08-20 13:23:10+00:00

Document:
saveSave gases de refrigeracion For Later
12.- Gases Refrigerantes
GUA BSICA DEL FRIGORISTA
REFRIGERACIN Y CLIMATIZACIN
wwww.catain.es
La presente Gua Bsica del Frigorista (instalador, mantenedor reparador de instalaciones de Refrigeracin y Climatizacin), esta compuesta por las instrucciones de los equipos y componentes suministrados por los fabricantes, distribuidores de materiales y equipamiento de instalaciones frigorficas y nuestra experiencia en la actividad diaria de instalacin, mantenimiento y servicio tcnico, en instalaciones, industriales, comerciales y domesticas. No pretende ser un Manual de estudio, nos limitamos a recopilar la informacin suministrada de los componentes mas comunes (para tenerla a mano) que venimos instalando en muestras instalaciones y su funcionamiento, para evitar la enfermedad comn de olvidar dejar la documentacin de los componentes en la instalacin, su extravo o cambio de lugar inadecuado, sin entrar en clculos, diseos e informacin tcnica detallada, que se encuentra en los manuales tcnicos especficos. Las marcas mencionadas estn registradas y los artculos reproducidos son propiedad de los autores, es responsabilidad de la/s persona/s que descarguen el contenido, el uso que puedan hacer del mismo. No nos responsabilizamos de los resultados obtenidos de la incorrecta aplicacin u omisin de los datos aqu expuestos, asi como cualquier interpretacin no objetiva. La informacin aqu expuesta est reproducida con buena fe, no estando exenta de algn error tipogrfico o de interpretacin, con lo que aconsejamos se utilice como orientacin y en ningn caso para la elaboracin de estudios, proyectos o clculos, los cuales se realizaran siguiendo los mtodos contrastados y por tcnicos cualificados. Parte de la informacin aqu expuesta, es susceptible de revisin, cambio, sustitucin o eliminacin, por lo que recomendamos consultar con los fabricantes o distribuidores de material frigorfico y otros que mencionamos a continuacin, los cambios que se puedan producir. Pecomark: http://www.pecomark.com Danfoss: http://www.danfoss.es Emerson Climate Technologies: http://www.emersonclimate.com Evaporadores y condensadores: http://www.frimetal.es Copeland: http://www.copeland.com Salvador Escoda: http://www.salvadorescoda.com Aire acondicionado Clivet: www.Clivet.es Carrier Espaa: www.carrier.es Ako: http://www.ako.es Praxair: http://www.praxair.es Kimikal: http://www.kimikal.es Extinfrisa: http://www.extinfrisa.es Legionela: http://www.legionela.info/ NOTA: ver relacin ampliada al final en Bibliografia Agradecer a las marcas antes mencionadas su esfuerzo por poner al alcance de los instaladores, las informaciones de sus productos, sin las cuales no abra sido posible realizar esta Gua Bsica. Un agradecimiento especial a Roco Prellezo Garca, por su esfuerzo en la trascripcin de buena parte de la informacin contenida en esta Gua, y a Roberto Catal Murrawski por su motivacin e inspiracin en la elaboracin y contenido de la Gua. Casimiro Catal Gregori MADRID a 1 de julio de 2008
INTRODUCCIN En la elaboracin de esta gua, se ha pretendido que dispongamos de la informacin de los componentes instalados y sirva de orientacin ante cualquier duda que se presente en el ejercicio de nuestra actividad diaria, as como tener claro, cual es el principio bsico de funcionamiento del circuito, sus componentes, con sus funciones, las definiciones y los trminos normalmente empleados, los conceptos bsicos de fsica, qumica, matemticas, conversin de unidades, electricidad, procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento, carga de gas, cambio de aceite y cuadros de solucin de problemas y averas. Cualquier persona que manipule un sistema frigorfico, por muy pequeo que sea, tiene que conocer y entender lo que aqu se expone en conocimientos bsicos y normas de seguridad. Si se pretende tener una informacin ms amplia, se tiene que consultar con los manuales y libros tcnicos, especficos, publicados sobre esta materia que hay en el mercado. El desconocimiento de las normas, reglamentos y legislacin vigente que atae al ejercicio de nuestra actividad, NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, por esto, no vamos a reproducir aqu toda la legislacin que hay sobre la materia, solo por la incidencia directa que tiene, reproducimos el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas (R.S.F.) y el Reglamento de instalaciones Trmicas en Edificios (R.I.T.E.), en donde hace referencia, distinguindolo en cursiva y en color rojo del resto de la gua. As como la Reglamentacin Tcnico-sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorfico. Si tenemos en cuenta que el R.S.F. dice lo siguiente: Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (Industria y Energa), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas. CAPTULO III mbito de aplicacin Art. 9. Los preceptos de este Reglamento sern de aplicacin para todas las instalaciones frigorficas, quedando excluidas las correspondientes a medios de transporte areos, martimos y terrestres, que se regirn por sus disposiciones especiales. Asimismo, quedan excluidas las instalaciones que a continuacin se detallan: a) Instalaciones frigorficas con potencia absorbida mxima de 1 Kw, que utilicen refrigerantes del primer grupo. b) Instalaciones de acondicionamiento de aire, hasta un mximo de potencia absorbida de 6 Kw, que utilicen refrigerantes del primer grupo. Art. 10. Los preceptos de este Reglamento se aplicarn obligatoriamente a las nuevas plantas e instalaciones frigorficas y a las ampliaciones y modificaciones que se realicen a partir de la fecha inicial de vigencia administrativa, as como a cualquier planta e instalacin frigorfica realizada con anterioridad, cuando su estado, situacin o caractersticas impliquen un riesgo para las personas o bienes, o cuando lo solicite el interesado. Con lo antes expuesto queda claro que todos los equipos, exceptuando los frigorficos domsticos (siempre que la suma de todos ellos instalados en un mismo local no exceda de 1 Kw) y todos los equipos domsticos de aire acondicionado (siempre que la suma de todos ellos instalados en un mismo local no exceda de 6 Kw), estarn sujetos a las indicaciones del presente Reglamento. Las instalaciones de aire acondicionado, de cualquier tipo, a partir de una potencia de 5 Kw, adems del presente reglamento, tambin estn sujetas al R.I.T.E. (Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios). En lo que respecta a la manipulacin de los gases refrigerantes hay que tener en cuenta las siguientes normativas: Reglamento europeo 2037/00 (deroga el Reglamento europeo 3093/94): En cumplimiento de los artculos 16 y 17 todas las empresas que manipulen gases refrigerantes se encuentran en la obligacin de recuperar mediante personal cualificado dichas sustancias reguladas (CFC, HCFC, HFC) utilizando los equipos apropiados para su destruccin, reciclado o regeneracin
durante las operaciones de revisin y mantenimiento de los aparatos y/o antes de su desmontaje y/o destruccin. Asimismo indica que se deben tomar las medidas adecuadas para prevenir los escapes de dichas sustancias. Ley 12/95 rgimen sancionador del reglamento europeo 2037/00: Las infracciones por incumplimiento de este reglamento estn catalogadas en Leves: multa inferior a 4.507,50 Graves: multa inferior a 13.522,77 Muy Grave: multa superior a 13.522,77 R.D 833/88 sobre residuos txicos y peligrosos: Obliga a todas las empresas que recuperen gases refrigerantes que tengan la consideracin de residuo por su contenido, forma de presentacin (mezclados con lubricantes...) u otras caractersticas como pueden ser en presencia de humedad, acidez, etc., a registrarse en su Comunidad Autnoma como PEQUEO PRODUCTOR DE RESIDUOS, obteniendo un cdigo como productor y a tener firmado un contrato de Servicio de Gestin de Residuos con un GESTOR AUTORIZADO cumpliendo con todas las autorizaciones administrativas y legislacin aplicable al respecto. Rgimen sancionador del R.D. 833/88: Las infracciones por incumplimiento de este Real Decreto estn catalogadas en Leves: multa de hasta 6.000 Graves: cese temporal o total de la actividad y multa de hasta 300.506,05 Muy Graves: cese temporal o total de la actividad y multa de hasta 601.012,10 Orden MAM/304/2002: Los productos susceptibles de recuperarse no solo son los agresivos para el medio ambiente (capa de ozono) que se enviaran a destruir (CFC) sino todos los catalogados en el Cdigo Europeo de Residuos (CER) como son los HCFC y HFC. Despus de lo anteriormente expuesto para el cumplimiento de la Legislacin aplicable es aconsejable: Disponer de un sistema de recuperacin de gases refrigerantes. Inscribirse en la Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad Autnoma correspondiente como pequeo productor de residuos txicos. Tener un contrato de gestin de residuos con un Gestor Autorizado. El responsable de verificar el cumplimiento de la Legislacin anteriormente mencionada es el SEPRONA (Servicio de Proteccin de la Naturaleza) perteneciente a la Guardia Civil. Siguiendo con la normativa, el conocimiento de la Ley de Prevencin de riesgos laborables (L.P.R.L.) que atae a nuestra actividad, es de obligado cumplimiento. La empresa tiene la obligacin de instruir y formar a su personal y este de seguir todas las indicaciones. En el Capitulo 13.- Normas (PRL) y Fichas de Seguridad (FDS), se reproducen, acciones e instrucciones de prevencin de riesgos laborales a tener en cuenta y las hojas de seguridad de los refrigerantes ms comunes y productos de limpieza del circuito frigorfico. Estas fichas estn sujetas a modificaciones y actualizaciones peridicas, lo que nos aconseja consultar con los fabricantes las distintas actualizaciones que se produzcan.
Actualizacin del Capitulo 12.- Gases Refrigerantes de la Gua Bsica del Frigorista 2.010
Este capitulo permanece igual al contenido en la Gua Bsica NOTA: los captulos independientes, se pueden consultar en nuestra pagina www.catain.es en la pestaa de Gua Bsica y seleccin del capitulo de inters. NOTA: todas las futuras actualizaciones, se realizaran en los captulos independientes, a excepcin del nuevo reglamneto de instalaciones frigorficas que se modificara en la Gua Bsica 2010 completa y en los captulos donde se hace referencia, cuando este se publique y entre en vigor.
ESTA GUA BSICA PERTENECE A:..
GUA RPIDA DE CONTENIDOS Y DE CONSULTA
Este Capitulo es parte de la Gua Bsica del frigorista, que est compuesta por 15 Captulos que tratan los diversos temas que inciden en las instalaciones y conocimientos bsicos a tener en cuenta.
Este captulo es un mini diccionario de trminos tcnicos, que se divide en seis apartados. 1.1 Diccionario de trminos tcnicos usados en la refrigeracin y climatizacin. 1.2 Definiciones del Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones Frigorficas. 1.3 Definiciones del Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios. 1.4 Definiciones de los Documentos Bsicos del Cdigo Tcnico de la Edificacin. 1.5 Definiciones del RD 168/1985 (condiciones generales de almacenamiento frigorfico) 1.6 Definiciones del RD 842/ 2002 (Reglamento Electrotcnico para baja tensin).
Capitulo 2 FACTORES DE CONVERSIN E INF. TCNICA
En este captulo se tratan los conocimientos bsicos de matemticas, aritmtica, sistemas de unidades, conversin de unidades etc.
Capitulo 3 CONEXIN DE COMPONENTES
En este captulo tratamos el uso y manipulacin de los materiales usados en la interconexin de los componentes de una instalacin frigorfica o de aire acondicionado. Tanto en tubo de cobre como en tubera de agua fra o caliente para la instalacin de enfriadoras de agua con polipropileno. Se incluye la instalacin de Splits de aire acondicionado y redes de tuberas de cobre para refrigerante R-404A y R-134a, en instalaciones de centrales frigorficas.
Capitulo 4 CONCEPTOS BSICOS DE ELECTRICIDAD
En este captulo tratamos los conceptos bsicos de electricidad como son el magnetismo, la carga elctrica, circuito elctrico, motores, protecciones etc.
En este captulo tratamos de la herramienta necesaria para el ejercicio de nuestra actividad, uso de los manmetros, del equipo de recuperacin de refrigerantes y uso de diferentes tipos de detectores de fugas. En el captulo independiente se especifica el uso y normas de seguridad de la herramienta manual y Equipos de Proteccin Individual de Seguridad (EPIS).
Capitulo 6 CIRCUITO FRIGORFICO
En este captulo tratamos los conceptos bsicos del circuito frigorfico y sus componentes, como son los diversos tipos de compresores, evaporadores, condensadores y elemento de expansin (capilar). Se incluye el clculo y seleccin de evaporadores y condensadores de Frimetal. En el capiltulo independiente se incluyen rendimiento de evaporadores y condensadores de otros fabricantes.
En este captulo tratamos los compresores hermticos de Danfoss, compresores semihermticos de Copeland Discus y se incluyen tablas comparativas de diversos compresores hermticos y semihermticos. En el capiltulo independiente se incluyen rendimiento de compresores hermeticos, semihermeticos y abiertos de otros fabricantes.
Capitulo 8 REGULACIN
En este captulo tratamos de los elementos de regulacin del fluido refrigerante que componen la instalacin frigorfica como son las vlvulas de expansin, vlvulas reguladores
de presin, vlvulas solenoide, vlvulas reguladores del caudal de agua y filtros deshidratadores de Danfoss. En el capiltulo independiente se incluyen elementos de regulacin de otros fabricantes. NOTA: entendemos por regulacin todo componente de la instalacin que incide sobre la presin en el circuito frigorfico y no sobre el control.
En este captulo tratamos el control de la instalacin frigorfica, partiendo de la composicin y elaboracin de los cuadros elctricos y sus componentes externos como son los termostatos (electrnicos o de contacto), presostatos de control de presin de gas y aceite, registradores de temperatura y alarmas tanto en frio industrial como en aire acondicionado. En el capitulo independiente se incluyen los controles electrnicos usados en Refrigeracin y Aire Acondicionado de diversos fabricantes NOTA: entendemos por control, todo componente de la instalacin que incide sobre el funcionamiento del compresor, resistencias, ventiladores, ciclos de desescarches etc. y nos ofrecen una informacin sobre el estado de la instalacin.
En este captulo tratamos de los procedimientos de puesta en marcha a seguir segn el tipo de instalacin, as como la carga de gas, carga de aceite, protocolos de actuacin en averas y tablas gua.
En este captulo tratamos de los distintos tipos de aceites su aplicacin y caractersticas, con procedimientos para su sustitucin.
En este captulo tratamos las instrucciones del Reglamento de Seguridad de Instalaciones frigorficas sobre la clasificacin de los refrigerantes, composicin y utilizacin.
En este captulo tratamos las normas de seguridad en prevencin de riesgos laborales en instalaciones frigorficas y fichas de seguridad de los gases empleados en la industria de la Refrigeracin y Climatizacin.
Capitulo 14 TABLAS DE SATURACIN DE LOS GASES
En este captulo disponemos de las tablas y diagramas de presin entalpia de los gases ms comunes.
Capitulo 15 VARIOS (clculos y diseo)
En este captulo nos introducimos en los conceptos bsicos para el clculo de cargas en cmaras frigorficas y condiciones de almacenamiento de los productos, cargas trmicas en aire acondicionado, clculo del coeficiente de trasmisin (K), seleccin de ventiladores, dimetros de conductos de aire, seleccin de rejillas y conducciones de tuberas de agua. Tambin se incluyen las indicaciones del reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios sobre el diseo y calculo de instalaciones trmicas. Se incluye el Real Decreto 168/1985 de 6 de febrero ALIMENTOS: Reglamentacin TcnicoSanitaria sobre condiciones generales de Almacenamiento Frigorfico.
AL FINAL DEL NDICE POR CAPTULOS, PARA UNA LOCALIZACIN MS RPIDA, TENEMOS UN NDICE ALFABTICO DE:
.- Cuadros de alarmas y de averas que se encuentran en la Gua Bsica .- Listado de caractersticas de componentes de la instalacion .- Tablas (listado de tablas de la Gua Bsica)
NOTA: los captulos independientes se pueden consultar en nuestra pagina www.catain.es en la pestaa gua bsica y seleccionar el capitulo de inters .
CATAINFRI S.L INDICE
12 GASES REFRIGERANTES ........................................................................................................ 8 12.1 Instalaciones Nuevas: ............................................................................................................... 8 12.2 Instalaciones Existentes: .......................................................................................................... 8 12.3 Recuperacin de los gases CFC y HCFC: ............................................................................ 8 12.4 Control de las fugas: ................................................................................................................. 8 12.5 ISOBUTANO (R 600a) ............................................................................................................ 18 12.5 Refrigerantes para instalacin nueva segn aplicacin ....................................................... 9 12.6 ANEXO DE GASES SUSTITUTOS DEL R-22 .......................................................................... 29 12.6 Instruccin MI IF 002. Clasificacin de los refrigerantes ..................................................... 9 12.6 PROPANO (R290) (FICHA TECNICA)................................................................................. 23 12.6.1 FICHA TECNICA MO79: R422A ....................................................................................... 31 12.6.2 FICHA TECNICA MO29: R422D ....................................................................................... 31 12.6.3 FICHA TECNICA R-417A ...................................................................................................... 33 12.6.4 Datos del Refrigerante R-427A (FX-100) ......................................................................... 36 12.7 Instruccin MI IF 004. Utilizacin de los diferentes refrigeranteS .................................. 13 CAPTULO III mbito de aplicacin ............................................................................................... 3 Tabla de compatibilidad y miscibilidad entre Refrigerantes y Aceites ...................................... 30 Tabla de presiones de vapor R-417A, R-422D, R-422A ............................................................ 33 TABLA I Ampliacin Refrigerantes .............................................................................................. 17 Tabla I Carga mxima de refrigerante del grupo primero por equipo ...................................... 14 TABLA I Clasificacin de los refrigerantes. ................................................................................. 10 TABLA I Grupo primero: refrigerantes de alta seguridad.......................................................... 12 Tabla II Carga mxima de cualquier refrigerante del grupo segundo ....................................... 15 TABLA II Efectos fisiolgicos de los refrigerantes .................................................................11, 13 Tabla III Carga mxima de refrigerante del grupo segundo, por equipo .................................. 15 Tabla IV Carga mxima de refrigerante y caudal mnimo de aire ............................................ 16 Tablas de Saturacin del Isobutano (R-600a) ............................................................................. 26
12 GASES REFRIGERANTES
EVOLUCIN DE LOS GASES 12.1 Instalaciones Nuevas: Las limitaciones impuestas por el nuevo Reglamento Europeo (CE) n 2037/2000 obligan a realizar las instalaciones nuevas con gases HFC a partir de las fechas indicadas en el calendario adjunto. Los gases HFC universalmente aceptados para refrigeracin son; R-134a y R-404A. Los gases HFC posibles para aire acondicionado son: R-407C, R-134a y R-404A y R-410A (ste con cambios tecnolgicos debidos a sus altas presiones). 12.2 Instalaciones Existentes: Las instalaciones existentes o reconversiones con HCFC (R-22, FX10, FX56,...) pueden seguir utilizndose hasta el 2010 o hasta el 2015 con gases recuperados (ver calendario adjunto). Las instalaciones existentes con CFC (R-12, R-502,....) pueden seguir funcionando. En caso de intervencin utilizar sustitutos directos tipo HCFC, ya que s prohbe la recarga con CFC: R-12 R-409A (FX56) R-502 R-408A (FX-10) 12.3 Recuperacin de los gases CFC y HCFC: Obligatoria por la Ley Sancionadora 4/1998. No recuperar puede implicar multas de elevado valor econmico. As se aconseja disponer de botellas y mquinas de recuperacin. El nuevo reglamento europeo (CE) n 2037/2000 ratifica la obligatoriedad de esta prctica. 12.4 Control de las fugas: El Nuevo Reglamento Europeo obliga a un revisin anual a los equipos o instalaciones que tengan ms de 3 Kgs. de fluido refrigerante, verificando la estanqueidad e interviniendo si es necesario.
12.5 REFRIGERANTES PARA INSTALACIN NUEVA SEGN APLICACIN FRIGORFICA Aplicacin Refrigerantes HFC (recomendados) R-407C Aire Acondicionado R-410A (**) Refrigerantes libres de Halgenos R-290 (propano) (***) R-600a (isobutano) (***)
R-134a R-1270 (propileno) (***) R-404A/R-507A (algunas enfriadoras) R-290/R600a (***) NH3 (****) R-134a R-404A R-507A R-134a (T evap > 15 C) R-290a (***) R-600a (***) R-1270 (***) R-290/R600a (***) NH3 (****) R-290a (***) R-1270 (***) R-290/R600a (***) NH3 (****) R-290a (***)
Refrigeracin Alta T
Refrigeracin Media T
R-404A R-507A R-404A R-507A
R-1270 (***) Refrigeracin R-23 Muy Baja T R-170 (etano) (***) R-404/R-507A (hasta -60C) (cascada) (*) La fabricacin de las HCFC (R-22,...) est sometida a cuotas en la Unin Europea. (**) Gas de Alta Presin (8 bar ms que le R-22 a 40C) (***) Inflamable (****) Txico 12.6 INSTRUCCIN MI IF 002. CLASIFICACIN DE LOS REFRIGERANTES (FLUIDOS FRIGORGENOS NDICE 1. DENOMINACIN DE LOS REFRIGERANTES. 2. NOMENCLATURA SIMBLICA NUMRICA. 3. GRUPOS DE CLASIFICACIN SEGN EL GRADO DE SEGURIDAD. Tabla I. 4. EFECTOS FISIOLGICOS DE LOS REFRIGERANTES. Tabla II 1. DENOMINACIN DE LOS REFRIGERANTES. De acuerdo con lo que establece el artculo 11 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas, los refrigerantes se denominarn o expresarn por su frmula o denominacin qumica, o si procede, por su denominacin simblica numrica, no siendo suficiente , en ningn caso, su nombre comercial. 2. NOMENCLATURA SIMBLICA NUMRICA. A efectos de lo dispuesto en el nmero anterior, se establece la siguiente nomenclatura simblica numrica: Los refrigerantes podrn expresarse, en lugar de hacerlo por su frmula o por su denominacin qumica, mediante la denominacin simblica numrica adoptada internacionalmente y que se detalla seguidamente. La denominacin simblica numrica de un refrigerante se establecer a partir de su frmula qumica, consistiendo en una expresin numrica en la que: - La primera cifra de la derecha, en los compuestos que carezcan de bromo, indicar el nmero de tomos de flor de su molcula.
Refrigeracin Baja T
-A la izquierda de la anterior se indicar con otra cifra el nmero de tomos de hidrgeno de su molcula ms uno. - A la izquierda de la anterior se indicar con otra cifra el nmero de tomos de carbono de su molcula menos uno. Si resultara cero no se indicar. - El resto de los enlaces se completar con tomos de cloro. - Si la molcula contiene tomos de bromo se proceder de la manera indicada hasta aqu, aadiendo luego a la derecha una B mayscula, seguida del nmero de dichos tomos. - En los compuestos ismeros, el ms simtrico (en pesos atmicos) se indicar sin letra alguna a continuacin de los nmeros. Al aumentar la asimetra, se colocarn las letras a, b, c, etc. - Los compuestos no saturados seguirn las letras anteriores, anteponiendo el nmero 1 como cuarta cifra, contada desde la derecha. - Los azetropos o mezclas determinadas de refrigerantes se expresarn mediante las denominaciones de sus componentes, intercalando, entre parntesis, el porcentaje en peso correspondiente a cada uno. Los azetropos tambin pueden designarse por un nmero de la serie 500 completamente arbitrario. Los nmeros de identificacin de los refrigerantes de los compuestos inorgnicos se obtienen aadiendo a 700 los pesos moleculares de los compuestos. Cuando dos o ms refrigerantes inorgnicos tienen los mismos pesos moleculares se utilizan las A, B, C, etc., para distinguirlos entre ellos. 3. GRUPOS DE CLASIFICACIN SEGN EL GRADO DE SEGURIDAD. A efectos de lo dispuesto en el artculo 2 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas, los refrigerantes se clasifican en tres grupos, que se detallan en la tabla I. En la Tabla II se indican los efectos fisiolgicos de los mismos. Por el Ministerio de Industria y Energa, y a peticin de parte interesada, se autorizar de otros refrigerantes, o sus mezclas, no incluidos en la tabla I, previa determinacin de cuantas caractersticas de prueba y uso sean precisas segn lo requerido en las prescripciones establecidas en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas y en las Instrucciones Complementarias que lo desarrollan. TABLA I Clasificacin de los refrigerantes. N de Punto de Peso molecular identificacin del Nombre qumico Frmula qumica ebullicin en en gramos refrigerante. C a 1,013 bar Grupo primero: Refrigerantes de alta seguridad R-11 Triclorofluormetano CCl2F 137,4 23,8 R-12 Diclorodifluormetano CCl2F2 120,9 -29,8 R-13 Clorotrifluormetano CClF3 104,5 -81,5 R-13B1 Bromotrifluormetano. CBrF3 148,9 -58 R-14 Tetrafluoruro de carbono CF4 88 -128 R-21 Diclorofluormetano CHCl2F 102,9 8,92 R-22 Clorodifluormetano CHClF2 86,5 -40,8 R-113 1,1,2-Triclorotrifluoretano CCl2FCClF2 187,4 47,7 R-114 1,2-Diclorotetrafruoretano CClF2CClF2 170,9 3,5 R-115 Cloropentafluoretano CClF2CF2 154,5 -38,7 R-C318 octofluorciclobutano C4F8 200 -5,9 R-500 R-12 (73,8%) + R-152a (26,2%) CCl2F2/CH3CHF2 99,29 -28 R-502 R-22 (48,8%) + R-115 (51,2%) CHClF2/CClF2CF3 112 -45,6 R-744 Anhdrido carbnico CO2 44 -78,5 Grupo segundo: Refrigerantes de media seguridad R-30 Cloruro de metileno CH2Cl2 84,9 40,1 R-40 Cloruro de metilo CH2Cl 50,5 -24 R-160 Cloruro de etilo CH3CH2Cl 64,5 12,5 R-611 Formiato de metilo HCOocH2 60 31,2 R-717 Amonaco NH3 17 -33 R-764 Anhdrido sulfuroso SO2 64 -10 R-1130 1,2-Dicloroetileno CHCl = CHCl 96,9 48,5 Grupo tercero: Refrigerantes de baja seguridad
R-170 R-290 R-600 R-600a R-1150 . N Identificacin. R-11 R-12 R-13 R-13B1 R-14 R-21 R-22 R-113 R-114 R-115 R-C318 R-500 R-502 R-744 . Etano Propano Butano Isobutano Etileno .
CH3CH3 CH3CH2CH3 CH3CH2CH2CH3 CH(CH3)3 CH2 = CH2
30 44 58,1 58,1 28 -88,6 -42,8 0,5 -10,2 -103,7 . .
TABLA II Efectos fisiolgicos de los refrigerantes Porcentaje en volumen de concentracin en el aire * ** ***
Nombre qumico.
Carac Adve te r rstic tenci as as
Grupo primero: Refrigerantes de alta seguridad Triclorofluormetano CCl3F 10 a (1) Diclorodifluormetano CCl2F2 20 a 30 b (1) Clorotrifluormetano CClF2 20 a 30 b (1) Bromotrifluormetano CBrF3 20 a 30 b (1) Tetrafluoruro de carbono CF4 (1) Diclorofluormetano CHCl2F 10 5 a (1) Clorodifluormetano CHClF2 20 b (1) 1,1,2-Triclorotrifluoretano CCl2FCClF2 5 a 10 2,5 a (1) 1,2-Diclorotetrafluoretano CClF2CClF2 20 a 30 b (1) Cloropentafluoretano CClF2CF3 20 a 30 b (1) Octofluorciclobutano C4F8 20 a 30 b (1) R-12(73,8%)+R-152a(26,2%) CCl2F2/CH3CHF2 20 b (1) R-22(48,8%)+R-115(51,2%) CHClF2/CClF2CF3 20 b (1) Anhdrido carbnico CO2 8 5a6 2a4 c (1) Grupo segundo: refrigerantes de media seguridad 2 a 2,4 0,2 R-30 Cloruro de metileno CH2Cl2 5 a 5,4 2 a 4 a (2) 0,05 a 0,1 R-40 Cloruro de metilo CH3Cl 15 a 30 6 a 10 f (2) 2a4 R-160 Cloruro de etilo CH3CH2Cl 15 a 30 0,2 a f (2) 0,01 a 0,03 R-717 Amonaco NH3 0,5 a 1 0,3 d,e (3) 0.005 a R-764 Anhdrido sulfuroso SO2 0,2 a 1 0,04 a d,e (3) 0,004 R-1130 1,2-Dicloroetileno CHCl = CHCl 0,05 f (2) 2 a 2,5 Grupo tercero: refrigerantes de baja seguridad R-170 Etano CH3CH3 4,7 a 5,5 g (4) R-290 Propano CH3CH2CH3 6,6 4,7 a 5,5 g (4) R-600 Butano CH3CH2CH2CH3 . 5 a 5,6 g (4) R-600a Isobutano CH(CH3)3 4,7 a 5,5 g (4) R-1150 Etileno CH2 = CH2 g (4) *Lesin mortal o importante en pocos minutos. **Peligrosa de los treinta a los sesenta minutos. ***Inocuo de una a dos horas Los nmeros entre parntesis significan: (1) Pueden producirse gases de descomposicin txicos en presencia de llamas, su olor intenso proporciona un aviso antes de alcanzarse Concentraciones peligrosas. (2) Gases de descomposicin txicos e inflamables. (3) Corrosivo. (4) Altamente inflamable. Las letras de la columna de, caractersticas, significan: a) A altas concentraciones produce efectos soporferos.
b) A altas concentraciones provoca una disminucin de la cantidad de oxgeno, originando sofoco y peligro de asfixia. c) No posee olor caracterstico, pero posee un margen muy pequeo entre los efectos no txicos y mortales. d) Olor caracterstico, incluso a concentraciones muy bajas. e) Irritante, incluso a concentraciones muy bajas. f) Muy soporfero. g) No produce lesiones mortales o importantes a concentraciones por debajo de los lmites inferiores de exposicin, de hecho no es txico 1. Instruccin tcnica complementaria MI-IF02. 1.1. Se ampla el grupo primero, refrigerantes de alta seguridad de la tabla I, sobre clasificacin de los refrigerantes, con la inclusin de los que se indican a continuacin: TABLA I Grupo primero: refrigerantes de alta seguridad N de Punto de identificacin Peso ebullicin en Nombre Qumico Frmula Qumica del molecular oc a 1.013 refrigerante Bar R-23 R-123 R-124 R-125 R-134a R-401A (53/13/34) Trifluormetano 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoretano 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano Pentafluoretano 1,1,1,2-Tetrafluoretano Clorodifluormetano (R-22) 1,1-Difluoretano (R-152a) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R124) Clorodifluormetano (R-22) 1,1-Difluoretano (R-152a) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R124) Clorodifluormetano (R-22) 1,1-Difluoretano (R-152a) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R124) Pentafluoretano (R-125) Propano (R-290) Clorodifluormetano (R-22) Pentafluoretano (R-125) Propano (R-290) Clorodifluormetano (R-22) Pentafluoretano (R-125) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) 1,1,1-Trifluoroetano (R-143a) Difluormetano (R-32) Pentafluormetano (R-125) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) CHF3 CHCl2-CF3 CHClF-CF3 CHF2-CF3 CH2F-CF3 CHClF2 (53%) CH3-CHF2 (13%) CHClF-CF3 (34%) CHClF2 (61%) CH3-CHF2 (11%) CHClF-CF3 (28%) CHClF2 (33%) CH3-CHF2 (15%) CHClF-CF3 (52%) CHF2-CF3 (60%) C3H8 (2%) CHClF2 (38%) CHF2-CF3 (38%) C3H8 (2%) CHClF2 (60%) CHF2-CF3 (44%) CH2F-CF3 (4%) H3-CF3 (52%) CH2F2 (23%) CHF2-CF3 (25%) CH2F-CF3 (52%) 70,01 153,0 136,5 120,02 102,0 -82,15 27,96 -12,05 -48,41 -26,14
R-401C (33/15/52) R-402A (60/2/38) R-402B (38/2/60) R-404A (44/4/52) R-407C (23/25/52) 1.
Se ampla el grupo primero, refrigerantes de alta seguridad, de la tabla II, sobre los efectos fisiolgicos de los refrigerantes, con la inclusin de los siguientes que a continuacin indican:
TABLA II Efectos fisiolgicos de los refrigerantes . N de Nombre Quimico identificacin R-23 R-123 R-124 R-125 R-134a R-401A (53/13/34) R-401B (61/11/28) R-401C (33/15/52) R-402A (60/2/38) R-402B (38/2/60) R-404A (44/4/52) R-407C (23/25/52) Trifluormetano 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoretano 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano Pentafluoretano 1,1,1,2-Tetrafluoretano Clorodifluormetano (R-22) 1,1-Difluoretano (R-152a) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano (R-124) Clorodifluormetano (R-22) 1,1-Difluoretano (R-152a) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R-124) Frmula qumica CHF 3 CHCl2-CF3 CHClF-CF3 CHF2-CF3 CH2F-CF3 CHCIF2 CH3-CHF2 CHClF-CF3 CHCIF2 CH3-CHF2 CHClF-CF3 Porcentaje en volumen de concentracin en . aire (1) >60* 2* 2,5* 10* 7,5* 5* (2) >23 0,5 10,4 10 20 10 (3) 5 0,1 5 5 5 5 5 (4) a,b a,b a,b a,b a,b a,b a,b
Clorodifluormetano (R-22) CHClF2 1,1-Difluoretano (R-152a) CH3-CHF2 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluormetano(R-124) CHClF-CF3 Pentafluoretano (R-125) Propano (R-290) Clorodifluormetano (R-22) Pentafluoretano (R-125) Propano (R-290) Clorodifluormetano (R-22) Pentafluoretano (R-125) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) 1,1,1-Trifluoroetano (R-143a) Difluormetano (R-32) Pentafluormetano (R-125) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) CHF2-CF3 C3H8 CHClF2 CHF2-CF3 C3H8 CHClF2 CHF2-CF3 CH2F-CF3 CH3-CF3 CH2F2 CHF2-CF3 CH2F-CF3
Lesin Mortal o importante en pocos minutos (2) Peligroso de los 30 a 60 minutos (3) Inocuo de una a dos horas (4) Caractersticas Las letras de la columna (4) "Caractersticas" significan: a -A altas concentraciones producen efectos soporferos. b -A altas concentraciones provoca una disminucin de la capacidad de oxgeno originado sofoco y peligro de asfixia. *Estos valores son los mnimos que junto con la presencia de adrenalina en el torrente sanguneo (como consecuencia de tensin, nerviosismo o ansiedad pueda ocasionar sensibilizacin cardiaca. 12.7 INSTRUCCIN MI IF 004. UTILIZACIN DE LOS DIFERENTES REFRIGERANTES NDICE 1. UTILIZACIN DE LOS DIFERENTES REFRIGERANTES. 1.1. Refrigerantes del grupo primero. Tabla I. 1.2. Refrigerantes del grupo segundo. 1.2.1. Sistemas de refrigeracin directos. Tabla II. 1.2.2. Sistemas de refrigeracin indirectos abiertos.
1.2.3. Sistemas de refrigeracin indirectos cerrados y doble indirectos. Tabla III. 1.3. Refrigerantes del grupo III. 2. PRESCRIPCIONES ESPECIALES. 2.1. Utilizacin de sistemas directos de refrigeracin en locales industriales. 2.2. Casos en que se requiere la colocacin de equipos frigorficos en salas de mquinas de seguridad elevada. 2.3. Instalacin de equipos frigorficos que no requieran sala de mquinas. 3. INSTALACIONES ESPECIALES. 3.1. Pistas de patinaje. Tabla IV. 2. UTILIZACIN DE LOS DIFERENTES REFRIGERANTES. De acuerdo con lo dispuesto en el artculo 21.2 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas, la utilizacin de los diferentes refrigerantes, segn el sistema y el local donde se empleen, se efectuar conforme a las prescripciones siguientes: 1.1. Refrigerantes del grupo primero. Los refrigerantes del grupo primero podrn utilizarse, con cualquier sistema de refrigeracin, en locales de cualquier clasificacin, siempre que la carga de refrigerante, expresada en kilogramos, contenida en la instalacin, no pase del valor del producto de: a) Concentracin del fluido frigorfico admisible expresada en kilogramos por metro cbico e indicado en la columna "d" de la tabla I. b) Volumen en metros cbicos del "local ms pequeo", atendido por la instalacin frigorfica. El volumen del "local ms pequeo", ser el que corresponda al menor de los espacios aislables normalmente cerrados, excluyendo, en su caso, la sala de mquinas, servidos por un mismo equipo frigorfico. Si varios locales son enfriados por aire procedente de una cmara acondicionadora comn, se tomar como menor el volumen total del conjunto de los locales, en lo que se refiere a la carga admisible indicada en la tabla I, siempre que el volumen de aire suministrado a cada local no se pueda reducir por debajo del 25 por 100 del total. De no cumplirse lo establecido en los prrafos anteriores, y en el caso de locales no industriales, la totalidad del equipo frigorfico deber colocarse en una sala de mquinas, excepto las tuberas de conexin del circuito auxiliar, que podrn colocarse segn se indica en la instruccin MI-IF-006. Todos los locales en los que existan fuegos abiertos debern estar suficientemente ventilados. En los locales industriales podrn utilizarse refrigerantes del grupo primero sin limitacin de carga, con cualquier clase de sistema de refrigeracin, siempre que se cumpla lo dispuesto en el nmero 2.1 de esta instruccin. Tabla I Carga mxima de refrigerante del grupo primero por equipo, utilizando sistemas de refrigeracin directos a b c d R-11 Triclofluormetano CCl3F 0,57 R-12 Diclorodifluormetano CCl2F2 0,5 R-13 Clorotrifluormetano CClF3 0,44 R-13B1 Bromotrifluormetano CBrF3 0,61 R-14 Tetrafluoro de carbono CF4 0,4 R-21 Diclorofluormetano CHCl2F 0,1 R-22 Clorodifluormetano CHClF2 0,36 R-113 1,1,2-Triclorotrifluoretano CCl2FCClF2 0,19 R-114 1,2-Diclorotetrafluoretano CClF2CClF2 0,72 R-115 Cloropentafluoretano CClF2CF3 0,64 R-C318 octofluorciclobutano C4F8 0,8 Diclorodifluormetano (R12) 73,8 % + R-500 CCl2F2 73,8 % + CH3CHF2 26,2 % 0,41 Difluoretano (R-152a) 26,2 % Clorodifluormetano (R22) 48,8 % + R-502 CHClF2 43,8 % + CClF2CF3 51,2 % 0,46 Cloropentafluoretano (R-115) 51,2 % R-744 Anhdrido carbnico CO2 0,1 a = Denominacin simblica numrica del refrigerante. b = Nombre qumico comn del refrigerante.
c = Frmula qumica del refrigerante. d = Carga mxima en Kg. por metro cbico de espacio habitable. 1.2. Refrigerantes del grupo segundo. 1.2.1. Sistemas de refrigeracin directos. Los refrigerantes del grupo segundo con sistemas de refrigeracin directos podrn utilizarse en los locales industriales sin limitacin de carga. En todos los dems locales solamente podrn ser utilizados con equipos de absorcin hermticos o equipos compactos y semicompactos, con las cargas y en los casos indicados en la tabla II, y siempre para usos distintos del acondicionamiento de aire. 1.2.2. Sistemas de refrigeracin indirectos abiertos. Los refrigerantes del grupo segundo con sistemas de refrigeracin indirectos abiertos slo se podrn utilizar en los locales industriales, sin que se establezca carga lmite. En los dems locales no podrn ser utilizados en ningn caso. 1.2.3. Sistemas de refrigeracin indirectos cerrados y doble indirectos. Los refrigerantes del grupo segundo, con sistemas de refrigeracin indirectos cerrados y doble indirectos, se podrn utilizar en locales no industriales con las limitaciones de carga expresadas en la tabla III, colocando los evaporadores del circuito primario en cmaras acondicionadas aisladas con ventilacin libre al exterior. En locales industriales se podrn utilizar sin limitaciones de carga, excepto los siguientes refrigerantes, que tienen carcter inflamable: cloruro de etilo, cloruro de metilo, dicloroetileno y formiato de metilo. En estos casos, la carga mxima ser de 500 kilogramos por equipo independiente, pudiendo ser autorizadas cargas superiores por la Direccin General de Industrias Alimentarias y Diversas, previa justificacin de necesidades y de medidas de seguridad dispuestas. 1.3. Refrigerantes del grupo tercero. La utilizacin de los refrigerantes del grupo tercero, con cualquier sistema de refrigeracin, queda condicionada a la observancia de las reglas siguientes: 1 En laboratorios de locales comerciales podrn ser utilizados slo con equipos de absorcin hermticos, compactos o semicompactos con caga mxima de 10 kilogramos. 2 En locales industriales se podrn utilizar con una carga de 500 kilogramos como mximo, por equipo independiente, pudiendo ser autorizadas cargas superiores por la Direccin General de Industrias Alimentarias y Diversas, previa justificacin de necesidades y de medidas de seguridad dispuestas. 3 Salvo lo establecido en la regla primera, no podrn ser utilizados en locales no industriales. Tabla II Carga mxima de cualquier refrigerante del grupo segundo, por equipo, utilizando sistemas de refrigeracin directos, segn equipos y emplazamiento sealados . . Kilogramos de carga por equipo en locales De pblica Residenci Comercial Equipos Zonas Institucionales reunin ales es Vestbulos y pasillos pblicos 0 0 1,5 1,5 De absorcin Cocinas, laboratorios y similares 3 3 3 10 hermticos Otras zonas 0 3 3 10 Vestbulos y pasillos pblicos 0 0 0 0 Compactos y Cocinas, laboratorios y similares 0 3 3 10 semicompactos Otras zonas 0 0 3 10 Tabla III Carga mxima de refrigerante del grupo segundo, por equipo, utilizando sistemas de refrigeracin indirectos cerrados y doble indirectos, en los casos y condiciones indicados . Kilogramos de carga por equipo en locales Clase de sala de Institucionales De pblica reunin Residenciales Comerciales mquinas De seguridad normal 0 0 150 300 Cloruro de etilo, De seguridad elevada 250 500 cloruro de metilo y 500 formiato de metilo .----.----.----Dems refrigerantes Sin limitacin 2. PRESCRIPCIONES ESPECIALES 2.1. Utilizacin de sistemas directos de refrigeracin en locales industriales. Los locales industriales en pisos distintos del primero y de la planta baja, cuando contengan algn sistema directo de refrigeracin, deben estar totalmente separados del resto del edificio por construcciones resistentes y puertas de
seguridad, y dotados de salidas directas de emergencia suficientes al exterior. Caso contrario sern considerados como locales comerciales. 2.2. Casos en que se requiere la colocacin de equipos frigorficos en salas de mquinas de seguridad elevada. En los casos de instalaciones frigorficas, situadas en locales institucionales o de pblica reunin, que, segn, los nmeros anteriores de esta Instruccin, requieran la colocacin de los equipos frigorficos en sala de mquinas, sta ser de seguridad elevada (vase Instruccin MI-IF-007). 2.3. Instalacin de equipos frigorficos que no requieran sala de mquinas. En la instalacin de equipos frigorficos que puedan utilizarse de acuerdo con las prescripciones anteriormente mencionadas en esta Instruccin, y no requieran colocarse en una sala de mquinas, se tendrn en cuenta las siguientes condiciones: a) En pasillos y vestbulos de locales no industriales, as como en habitaciones de locales institucionales, cuando se utilicen refrigerantes del grupo primero, slo podrn colocarse equipos frigorficos compactos y semicompactos. b) Todos los equipos frigorficos debern estar provistos de carcasas de proteccin de tal forma que los hagan inaccesibles a personas no autorizadas. c) Queda prohibida la instalacin de equipos frigorficos en los pasillos, escaleras, y sus rellanos, entradas y salidas de edificios, siempre que dificulten la libre circulacin de las personas. 3. INSTALACIONES ESPECIALES 3.1. Pistas de patinaje. En las pistas de patinaje slo se podrn utilizar: a) Sistemas de refrigeracin indirectos cerrados con las limitaciones de carga de refrigerante que seala el punto 1 de esta Instruccin. b) Sistemas de refrigeracin directos, con las condiciones siguientes: 1. Se autoriza el empleo de los refrigerantes que figuran en la tabla IV, con las limitaciones que en ella se expresan. 2. La carga mxima del fluido refrigerante, expresada en kilogramos por metro cuadrado de superficie de hielo, es la sealada en la columna "e" de la tabla IV. En este supuesto no es de aplicacin la tabla I de esta Instruccin. 3. Se dispondr de un sistema automtico de extraccin de aire a nivel de pista accionado por un detector de fugas del gas refrigerante empleado, situado a una altura sobre la rasante de la pista no superior a 0,60 metros. 4. El caudal mnimo de aire a extraer por el mencionado sistema, expresado en metros cbicos por hora y metro cuadrado de superficie de hielo, es el sealado en la columna "f" de la tabla IV. Tabla IV Carga mxima de refrigerante y caudal mnimo de aire extrado para las instalaciones de pistas de patinaje sobre hielo a b c e f R-11 Triclorofluormetano CCl3F 6,0 14,5 R-12 Diclorodifluormetano CCl2F2 5,4 14,5 R-22 Clorodifluormetano CHClF2 6,0 22,5 a) Denominacin simblica numrica del refrigerante. b) Nombre qumico comn del refrigerante. c) Frmula qumica del refrigerante. e) Carga mxima del refrigerante, en kilogramos por metro cuadrado de superficie de hielo. f) Caudal mnimo de aire, en metros cbicos por hora y metro cuadrado de superficie de hielo. ORDEN de 23 de noviembre de 1994 por la que se adaptan al progreso tcnico las instrucciones tcnicas complementarias MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009 y MI-IF 010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas. El Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, aprob el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas y en su disposicin Adicional Cuarta facult al Ministerio de Industria y Energa para dictar las disposiciones y normas necesarias para el mejor desarrollo de lo establecido en el mismo. As, por Orden del 24 de enero de 1978 (publicada en el "Boletn oficial del Estado" nmero 29, de 3 de febrero) se aprobaron las instrucciones complementarias de dicho Reglamento, denominadas MI-IF. En el prembulo de dicha Orden se prev que las ITC "han de ser objeto en el futuro de las revisiones que exija la necesidad de adaptarlas al desarrollo y evolucin de la tcnica". La aparicin de nuevos refrigerantes alternativos tipo HCFCS, HFCS y sus mezclas, cuyas caractersticas se han contrastado por los organismos internacionales hace precisa la modificacin de las correspondientes tablas de las ITC, para incluir dichos productos, ya que las tablas tienen carcter restringido y deben ser modificadas expresamente.
Ello es particularmente urgente, dado que el protocolo de Montreal, los reglamentos y las decisiones de la Unin Europea, relativas a las sustancias que agotan la capa de ozono, prohben la produccin de CFs a partir de 1995, y limitan y en algn caso prohben determinados usos de HCFCs. En su virtud, este Ministerio tiene bien a disponer: Primero.- Se modifican las Instrucciones Tcnicas Complementarias MI-IF del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas en la forma que se indica a continuacin: 2. Instruccin tcnica Complementaria MI-IF004. Se ampla la tabla I, sobre carga mxima (1) de refrigerante del grupo primero por equipo, utilizando sistemas de refrigeracin directos, con la inclusin de los que se indican a continuacin: Carga mxima en Kg. Por metro cbico de espacio habitable TABLA I Ampliacin Refrigerantes Nombre Qumico Frmula Qumica Trifluormetano CHF3 2,2-dicloro-1,1,1-trifluoretano CHCl2-CF3 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano CHClF-CF3 Pentafluoretano CHF2-CF3 1,1,1,2-Tetrafluoretano CH2F-CF3 Clorodifluormetano (R-22) CHCIF2 (53 %) 1,1-Difluoretano (R-152a) CH3-CHF2 (13 %) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano (R-124) CHClF-CF3 (34 %) Clorodifluormetano (R-22) CHCIF2 (61 %) 1,1-Difluoretano (R-152a) CH3-CHF2 (11 %) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R-124) CHClF-CF3 (28 %) Clorodifluormetano (R-22) CHClF2 (33 %) 1,1-Difluoretano (R-152a) CH3-CHF2 (15 %) 2 Cloro-1,1,1,2-tetrafluoretano(R-124) CHClF-CF3 (52 %) Pentafluoretano (R-125) CHF2-CF3 60 %) Propano (R-290) C3H8 (2 %) Clorodifluormetano (R-22) CHClF2 (38 %) Pentafluoretano (R-125) CHF2-CF3 (38 %) Propano (R-290) C3H8 (2 %) Clorodifluormetano (R-22) CHClF2 (60 %) Pentafluoretano (R-125) CHF2-CF3 (44 %) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) CH2F-CF3 (4 %) 1,1,1-Trifluoroetano (R-143a) CH3-CF3 (52 %) Difluormetano (R-32) CH2F2 (23 %) Pentafluormetano (R-125) CHF2-CF3 (25 %) 1,1,1,2-tetrafluoretano (R-134a) CH2F-CF3 (52 %)
Identificacin R-23 R-123 R-124 R-125 R-134a R-401A (53/13/34) R-401B (61/11/28) R-401C (33/15/52) R-402A (60/2/38) R-402B (38/2/60) R-404A (44/4/52) R-407C (23/25/52)
Carga M 0,28 0,64 0,56 0,49 0,42 0,39
2.5 ISOBUTANO (R 600a), como refrigerante en sistemas hermticos de refrigeracin (Fuente: informativo tcnico de compresores Embraco). 1 - INTRODUCCIN La utilizacin de refrigerantes inflamables en sistemas hermticos de refrigeracin domstica fue descontinuada despus de la aparicin y produccin en amplia escala de los refrigerantes CFCs, en funcin de que stos ltimos presentan bajo costo, son atxicos y por no presentar caractersticas de inflamabilidad. Recientemente, debido al ataque a la capa de ozono por parte de los CFCs, su utilizacin viene siendo graduativamente descontinuada, de acuerdo a los plazos definidos por el Protocolo de Montreal. Diversos refrigerantes alternativos al CFC12 fueron estudiados y algunos vienen siendo normalmente utilizados por la industria de refrigeracin mundial. Entre ellos, estn algunos refrigerantes inflamables. sto se debe al hecho de que ciertos refrigerantes inflamables, entre ellos el isobutano (R 600a), presentan excelentes caractersticas ambientales, o sea, no afectan la capa de ozono y ejercen efecto directo despreciable sobre el calentamiento de la Tierra (efecto invernadero). El objetivo de este Informativo Tcnico es presentar, en detalles, las principales caractersticas tcnicas y los impactos, tanto en el compresor, cuanto en el proyecto del sistema de refrigeracin, cuando utilizado el refrigerante alternativo isobutano en sistemas hermticos de refrigeracin. 2 - EL REFRIGERANTE ISOBUTANO El refrigerante isobutano, a ejemplo de otros refrigerantes alternativos, presenta algunas caractersticas termodinmicas distintas del R 12, conforme muestra la figura 1.
Como se puede observar, el isobutano (R 600a) presenta menores presiones de vapor que el R 12 o el R 134a, en toda la amplitud de temperatura. Con el objetivo de observar el impacto de la sustitucin del R 12 por el R 600a, son presentadas en la Tabla 1 las caractersticas de funcionamiento, en calormetro, del compresor modelo EM 20NP220-240V/50Hz operando con R 12 y de su modelo equivalente con R 600a.
En la seccin A de la Tabla 1, se observa que el R 600a, necesita de un aumento en el desplazamiento del compresor en el orden de 65 a 70% para una misma capacidad de refrigeracin. Como puede ser observado en la seccin B, la diferencia de entalpia del isobutano es significativamente mayor que la del R 12. As, un menor flujo de masa es necesario para que se obtenga una misma capacidad de refrigeracin. En la seccin C de la Tabla 1, se observa la menor temperatura monitorada en la descarga del compresor operando con R 600a de la que con R 12. Las condiciones del refrigerante en la entrada del dispositivo de expansin estn representadas en la seccin D de la Tabla 1. Como se puede observar, la prdida volumtrica con isobutano es apenas cerca de 1,3% inferior a la del R 12, o sea, en principio ninguna alteracin en el tubo capilar de los sistemas de refrigeracin, cuando el isobutano es utilizado como sustituto del R 12.
3 - SELECCIN DE COMPRESORES PARA R 600a Como fue comentado anteriormente, el isobutano requiere un aumento en el desplazamiento del compresor del orden de 65 a 70% con relacin al R 12, para una determinada capacidad de refrigeracin. Siendo asi, los compresores EMBRACO para R 600a tuvieron sus volmenes dislocados ajustados, objetivndose tener las mismas capacidades de refrigeracin de los modelos equivalentes para R 12 o R 134a, sin cualquier alteracin dimensional externa de los compresores. Se debe enfatizar que, solamente compresores desarrollados para R 600a deben ser utilizados con este refrigerante. La utilizacin de compresores dsarrollados para R 12 R 134a es totalmente desaconsejable en las aplicaciones con R 600a. Para mayores informaciones de los modelos de compresores ya disponibles para R 600a, contacte con nuestro equipo de ventas a travs de las direcciones que constan en el final de este informativo. 4 - ACEITE LUBRICANTE Los aceites minerales y sintticos, actualmente utilizados en sistemas de refrigeracin con R 12, son plenamente compatibles con el R 600a y son los recomendados para esta aplicacin. Los aceites ster tambin son compatibles con el R 600a. Sin embargo, este tipo de aceite (ster) presenta costo ms elevado, no es compatible con determinados compuestos qumicos actualmente utilizados en los procesos de fabricacin de compresores y componentes para sistemas de refrigeracin con R 12, adems de exigir cuidados especiales en su manipulacin, debido a su alta capacidad de absorcin de humedad. 5 - SISTEMAS DE REFRIGERACIN PARA R 600a La utilizacin del isobutano en sistemas de refrigeracin, presenta algunas diferencias fundamentales, listadas abajo, en relacin a un sistema para R 12, principalmente en los aspectos de seguridad, de acuerdo con lo descripto en el tem 6. 5.1 - Tubulaciones El refrigerante isobutano es compatible con los principales materiales metlicos utilizados en los sistemas de refrigeracin como acero, cobre, latn y aluminio. Elastmeros como Viton, Neopreno, Nylon, Teflon y algunos tipos de goma nitrlica son adecuados para el uso con R 600a. Entretanto, goma natural y silicona no son recomendados. 5.2 - Intercambiadores de calor Los intercambiadores de calor (condensadores y evaporadores) que operan con R 12 sin problemas de funcionamiento, pueden tambin ser utilizados en sistemas para R 600a. 5.3 - Tubo capilar Como fue demostrado en la seccin D de la Tabla 1 y verificado experimentalmente, en principio ninguna alteracin es necesaria en el tubo capilar de los sistemas de refrigeracin originalmente proyectados y optimizados para R 12, cuando R600 es utilizado como refrigerante. 5.4 - Filtro secador Los disecantes comnmente utilizados en filtros secadores de sistemas para R 12 (XH-5 y XH-6) y R 134a (XH-7 y XH-9) son plenamente compatibles con R 600a y recomendados. Convenie resaltar que se debe utilizar siempre un filtro secador en sistemas de refrigeracin, sea para R 600a, R 134a R 12.
5.5 - Carga de refrigerante En sistemas de refrigeracin que funcionan sin problemas de operacin con R 12, la carga de R 600a ser aproximadamente 40% de la carga R 12. Entretanto sta no es una regla general, pero sirve como estimativa preliminar de la carga de R 600a. Un punto importante a ser observado es la metodologa utilizada en la determinacin de la carga de refrigerante con R 600a. Cuidados especiales deben ser tomados con el objetivo de evitarse infiltraciones de aire en el sistema cuando pequeas cantidades de refrigerante son adicionadas a travs de un cilindro de gas refrigerante, hasta obtenerse la carga adecuada. sto se debe al hecho de que los sistemas con R 600a trabajan con presiones de succin abajo de la atmosfrica. La manguera que conecta el cilindro de gas refrigerante a la tubulacin de proceso del sistema de refrigeracin, tiene que ser evacuada toda vez que una nueva cantidad de R 600a sea adicionada. En el momento de la determinacin de la carga de refrigerante, el sistema deber ser evacuado y la carga total de refrigerante deber ser introducida en el sistema de una nica vez, estando ste de esta forma apto para la realizacin de pruebas. 6 - SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIN PARA R 600a La utilizacin del R 600a en sistemas originalmente proyectados para R 12 R 134a, no se restringe pura y simplemente al cambio del refrigerante, como fuera comentado en el tem 5. En funcin de que el R 600a es un refrigerante inflamable, aspectos relativos a la seguridad de los sistemas deben ser observados objetivando asegurar un funcionamiento seguro sin ofrecer peligros de explosin o fuego. Las recomendaciones descriptas a seguir, buscan disponibilizar informaciones orientativas relativas a la seguridad de los sistemas para R 600a. Entretanto, se debe enfatizar que cada fabricante de sistema debe realizar evaluaciones de riesgo especficas en cada configuracin de producto a ser utilizado con R 600a, objetivando garantizar la seguridad de sus productos. 6.1 - Prdida en el compartimiento interno del sistema El riesgo de explosin en el compartimiento interno del sistema existe si hubiera prdidas de R 600a del evaporador que en contacto con el aire podr formar una mezcla inflamable. Cualquier fuente de ignicin (por ej.: termostato, perillas de encendido/apagado,resistencia elctrica,etc.) que pueda estar en contacto con esta mezcla podr inflamarla. Tal posibilidad puede ser evitada o minimizada a travs de algunas medidas, como se describe mas abajo: a) Sistemas con evaporador hacia fuera del gabinete. la utilizacin de evaporizadores envueltos en espuma aislante, tipo cold-wall, ampliamente utilizados en el mercado europeo, reduce significativamente la probabilidad de una prdida alcanzar el compartimiento interno. En estos casos, ninguna alteracin es necesaria en los dispositivos elctricos. b) Sistemas con evaporador hacia dentro del gabinete. La utilizacin de evaporadores con dos espesores (introduccin de un sobre-espesor metlico de seguridad), tambin es recomendada, porque reduz la posibilidad, en caso de fuga, del gas atingir los componentes elctricos ubicados hacia dentro del gabinete. En el caso de utilizar evaporadores convencionales (sin sobre-espesor metlico de seguridad), todos los dispositivos elctricos deben ser: removidos del compartimiento interno y colocados en el lado externo del sistema lejos del evaporador o; deben ser encapsulados o; deben ser a prueba de fuego y explosin.
6.2 - Prdida en el lado externo del sistema La posibilidad de que una prdida de R 600a en el lado externo del sistema sea suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire, es muy pequea. Sin embargo, sistemas que son montados de forma embutida, los llamados built-in, son ms susceptibles a esta posibilidad. La ignicin de la mezcla existente podr ocurrir, principalmente en la parte posterior del sistema, a travs de los dispositivos existentes en aquella regin, como por ejemplo los utilizados en el compresor, si no son adecuados al uso del isobutano. EMBRACO teniendo conciencia de este tipo de problema, desarroll alternativas y produce compresores para R 600a con dispositivos elctricos que evitan el riesgo de ignicin. 6.3 - Prdida en la lnea de succin del sistema de refrigeracin Los sistemas de refrigeracin que operan con R 600 funcionan, como comentado anteriormente, con presiones de succin abajo de la atmosfrica. sto hace con que durante el funcionamiento del compresor, siempre que ocurran prdidas en la lnea de succin, entre aire en el interior de la tubulacin del sistema de refrigeracin y tambin que pierda R 600a durante los perodos de parada del compresor (equalizacin con la presin atmosfrica). Para obtenerse una mezcla inflamable con R 600a, es necesario en torno de 92- 98% de aire en volumen dentro de la tubulacin del sistema. Cuando sto ocurre, la cantidad de isobutano presente en el sistema, que ya es pequeo debido a su reducida carga de gas pasa a ser insignificante, no ofreciendo peligro a cualquier componente del sistema. Conviene resaltar que ya existen normas internacionales disponibles sobre seguridad de sistemas domsticos de refrigeracin para operacin con refrigerantes inflamables. 7 - MONTAJE DE SISTEMAS DE REFRIGERACIN PARA R 600a A seguir estn relacionadas algunas recomendaciones que deben ser rigurosamente observadas, relativas al montaje de sistemas de refrigeracin para R 600a. a) Atendiendo los requisitos de seguridad necesarios al uso de refrigerantes inflamables como R 600a, ya estn disponibles en el mercado y son recomendados, equipos automticos de carga, prueba de prdida y evacuacin. b) Se debe garantizar adecuada ventilacin en el rea de carga de R 600a al sistema, a travs de ventilacin mecnica, si necesario. Tambin deben ser utilizados en esta rea, detectores de prdidas/ sensores de gas adecuados al isobutano, instalados prximo al suelo pues el R 600a es ms pesado que el aire. c) El riesgo de cargas potenciales electrostticas (pueden provocar chisporroteo) acumuladas en los sistemas de refrigeracin tiene que ser totalmente evitado durante el proceso de carga de refrigerante, a travs de una correcta descarga a Tierra del sistema. d) Pruebas de prdida en el sistema de refrigeracin deben ser realizados utilizndose el Nitrgeno, o preferencialmente Helio. La utilizacin de aire es totalmente desaconsejable y peligrosa. e) Despus que el sistema haya sido cargado con R 600a, no se debe utilizar llama para abrasar o soldar juntas/ conexiones del sistema. Soldadura ultrasnica o junta de tubos por el sistema LOKRING son los recomendados. f) El porcentual de gases no condensables debe ser limitado a 1%. En caso de que haya necesidad de informaciones adicionales, contacte con nuestro equipo de ventas a travs del telfono y telefax de nuestra empresa de acuerdo a lo especificado abajo: Embraco Europe S.r.l. /Via Buttigliera 6 / 10020 - Riva presso Chieri (Torino) - Itlia P.O. Box 151 - 10023 - CHIERI (TO) / Fono: +390 11 943 7111 / Fax: +390 11 946 8377 / +390 946 9950
12.6 PROPANO (R290) (FICHA TECNICA) El propano R290, es un hidrocarburo que se utiliza en algunos equipos de refrigeracin, como bombas de calor, equipos de refrigeracin comercial, etc. Es muy importante cuando se trabaja con refrigerantes del tipo hidrocarburo que estos sean de alta pureza, ya que cualquier proporcin con otras impurezas, como sulfuros, agua, etc, pueden contribuir a la degradacin de los aceites lubricantes de la instalacin, rotura de compresores, etc. Tambin ocurre a veces, que si el hidrocarburo no es de alta pureza, pueden ir mezclados con l otros hidrocarburos, pudiendo variar drsticamente las propiedades fsicas y termodinmicas del hidrocarburo original. El propano que se utiliza en aplicaciones de refrigeracin, no est odorizado como los de uso domstico (el hidrocarburo domstico se odoriza para que sea rpidamente detectable en el caso de una fuga), no siendo fcilmente detectable en caso de fugas.
ACEITES COMPATIBLES: El propano, lo mismo que el resto de refrigerantes del tipo hidrocarburos, tienen en general muy buena miscibilidad con cualquier tipo de lubricante. Debido a la buena solubilidad que existe entre los aceites minerales y estos refrigerantes, hay sistemas donde puede ser necesario utilizar aceites de mayor viscosidad para compensar ese exceso de solubilidad. Los lubricantes que contienen silicona silicatos no son recomendables. En cualquier caso nuestra recomendacin es que se sigan las instrucciones, o se utilicen los lubricantes recomendados por el fabricante del compresor.
En cualquier caso nuestro consejo es siempre consultar con el fabricante del compresor para determinar el tipo y viscosidad del aceite a utilizar.
COMPATIBILIDAD CON MATERIALES: Casi todos los elastmeros y plastmeros que se pueden encontrar en los sistemas de refrigeracin son compatibles con los hidrocarburos. Los materiales que se deben evitar, ya que son incompatibles con ellos son la goma EPDM, gomas naturales y siliconas.
Tablas de Saturacin del Isobutano (R-600a)
12.6 ANEXO DE GASES SUSTITUTOS DEL R-22
En octubre del 2000 entr en vigor la Regulacin CE n 2037/2000 como el ltimo paso para la eliminacin de las sustancias dainas para la capa de ozono (ODSs), de acuerdo con el Protocolo de Montreal. Esta regulacin prohibitiva es el instrumento legislativo empleado por la Unin Europea para retirar paulatinamente las sustancias dainas para el ozono. La regulacin estipula que el empleo y venta de hidrofluorocarburos vrgenes (HCFCs) estar prohibida desde el 1 de enero de 2010. Los HCFCs (el ms comn el R-22) son empleados en una gran variedad de instalaciones de refrigeracin y aire acondicionado (tanto fijos como para el automvil). Es por ello que cualquier negocio que haga uso de estas instalaciones se ver afectado por la prohibicin, y deber tomar medidas preliminares para asegurar el cumplimiento a tiempo antes de la fecha lmite del ao 2010. En la actualidad, con menos de 60 semanas antes de la prohibicin existen an ms de 130.000 toneladas de HFCs en ms de 7 millones de instalaciones en la Unin Europea. Esto significa que numerosos negocios estn en un riesgo real que amenaza la continuidad de sus operaciones, adems de una espiral de costes, si no entran en accin ahora.
Tabla de compatibilidad y miscibilidad entre Refrigerantes y Aceites
12.6.1 FICHA TECNICA MO79: R422A El R422A es una mezcla no azeotrpica formado por R125, R134a y R600, que sustituye al R22, sin efectos frente al ozono. Es compatible con el aceite mineral de la instalacin, por lo que es un sustituto directo de ambos refrigerantes. Sus presiones, y rendimientos son muy similares a los que proporciona el R404A, solo que en el caso del R422A es compatible con el aceite mineral. En ocasiones, cuando se desea reconvertir una instalacin de baja temperatura de R22, a un gas que no dae el ozono, la nica opcin es reconvertirla a R404A R507; el mayor problema que esto implica, es la de eliminar todo el aceite mineral presente, y sustituirlo por aceite poliolster. Con el R422A, no sera necesario extraer el aceite mineral, ya que es compatible y miscible con el mismo; esto, como es obvio facilirta al mximo esta reconversin, siendo necesario nicamente realizar el ajuste de los parmetros de la instalacin a las nuevas condiciones de presin y temperatura del R422A.. En general se puede utilizar en sistemas de expansin directa, y en el rango de temperaturas indicado anteriormente. En cualquier caso siempre recomendamos contactar con nosotros antes de efectuar cualquier tipo de reconversin. El R422A tambin se puede utilizar para la reconversin de instalaciones existentes de R502, o de mezclas alternativas a ste como DI-44, R408A. Al ser compatible con el aceite mineral nicamente sera necesario extraer el refrigerante y cambiarlo por el R422A. El R422A debe transferirse siempre en fase lquida desde la botella. En caso de fuga parcial, el sistema puede ser rellenado con R422A sin afectar de modo significativo las prestaciones del mismo. El R422A no es inflamable y tiene un perfil de toxicidad similar al del R134a. APLICACIONES: Temperaturas bajas y medias en sistemas de refrigeracin comerciales e industriales de expansin directa. Supermercados. Cmaras de congelacin y temperaturas medias y bajas de trabajo. Mquinas de hielo VENTAJAS: Compatible con aceite mineral, alquilbencnico y poliolster Las reconversiones a ste refrigerante son ms sencillas, rpidas y menos costosas que aquellas que se realizan a R404A, R507 Es un refrigerante que no daa la capa de ozono Tiene un 20% menos de GWP (Efecto invernadero) que el R404A y el R507 No se descompone en el caso de fuga de producto COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA FRIGORIFICO: Mayor capacidad frigorfica que el R22, especialmente a baja temperatura de evaporacin. Capacidad frigorfica similar a la del R404A y R507 La temperatura de descarga es muy inferior a la del R22, con lo que se alarga la vida del aceite y la del compresor Su eficiencia energtica es mayor que la del R22 y R404A. 12.6.2 FICHA TECNICA MO29: R422D MO29: R422D El R422D es una mezcla no azeotrpica formado por R125, R134a y R600, que sustituye al R22, sin efectos frente al ozono. Es compatible con el aceite mineral de la instalacin, por lo que es un sustituto directo del R22. La principal aplicacin de este refrigerante es la sustitucin del R22 en aquellas aplicaciones en las que se trabaja en temperaturas medias o positivas de evaporacin: est recomendado sobre todo en enfriadoras de agua donde sus prestaciones y rendimientos coinciden prcticamente con las del R22. En la mayora de las reconversiones efectuadas se han obtenido adems ahorros energticos, lo cual reduce los costes operativos del equipo, adems de reducir el efecto invernadero total. En general se puede utilizar en sistemas de expansin directa, y en el rango de temperaturas indicado anteriormente. En cualquier caso siempre recomendamos contactar con nosotros antes de efectuar cualquier tipo de reconversin. El R422D debe transferirse siempre en fase lquida desde la botella. En caso de fuga parcial, el sistema puede ser rellenado con R422d sin afectar de modo significativo las prestaciones del mismo. El R422D no es inflamable y tiene un perfil de toxicidad similar al del R134a.
APLICACIONES: Temperaturas medias en sistemas de refrigeracin comerciales e industriales de expansin directa. Se puede tambin utilizar en algunas aplicaciones de baja temperatura (consultar en este caso con nuestro Servicio Tcnico) Supermercados Cmaras de conservacin y temperaturas medias de trabajo Mquinas de hielo Aire acondicionado residencial y comercial: Constituye la mejor alternativa para enfriadoras de agua que trabajan con el R22 VENTAJAS: Las reconversiones a ste refrigerante son ms sencillas, rpidas y menos costosas que aquellas que se realizan a R404A, R507 y R407C Es un refrigerante que no daa la capa de ozono Es compatible con aceites minerales, alquilbencnicos y poliolsteres Tiene un 30% menos de GWP (Efecto invernadero) que el R404A y el R507 No se descompone en el caso de fuga de producto COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA FRIGORIFICO: En la mayora de sistemas su comportamiento y resultados son similares al R22 La temperatura de descarga es muy inferior a la del R22, con lo que se alarga la vida del aceite y la del compresor Su capacidad frigorfica es superior en un 8% a la del R22, y su eficiencia energtica es hasta un 14% mayor, sobre todo en aplicaciones de baja temperatura de R22 En aplicaciones de media temperatura su capacidad frigorfica es de hasta un 5% superior y su eficiencia es similar a la del R22 Composicin qumica 1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) Pentafluoroetano (R-125) Isobutano Beneficios Reemplaz a al R-22 Diseado originariamente para sistemas de enfriado de agua de expansin directa. Alcanza la capacidad y eficiencia del R-22 en la mayor parte de los sistemas. Temperatura y presin de descarga significativamente menor que R-22 Es compatible con los lubricantes minerales alquilbencenicos y poliolester. El reacondicionamiento no requiere cambio de lubricante en la mayora de los casos Clasificacin de seguridad A1/A1 ASHRAE, % en peso 31,5 65,1 3,4 N CE 212-377-0 206-557-8 200-857-2
Reacondic ionamient o Seguro
Facilidad Cargar en fase liquida por ser no azeotropico de Servicio: PROPIEDADES FISICAS R-422D Punto ebullicin a 1,013 bar Densidad liquido a 25 C Presin de Vapor a 25 C ODP -43 1,14 1130 0,0
Unidades C Kg/l Kpa ----------
12.6.3 FICHA TECNICA R-417A DuPont ISCEON MO59 (R417A) El R417A es una mezcla no azeotrpica formado por una mezcla ternaria de R125, R134a y R600, que sustituye al R22, sin efectos frente al ozono. Es compatible con el aceite mineral de la instalacin, por lo que es un sustituto directo del R22. La composicin de este refrigerante ha sido formulada especficamente para ser empleado en equipos de R22, sin ninguna modificacin del mismo, ya que sus presiones de trabajo y rendimientos son similares a los del R22. Adems puede emplearse con el mismo aceite mineral del equipo. Para conseguir las mximas prestaciones pueden requerirse ajustes menores en la vlvula de expansin. Cuando se emplean dispositivos capilares no se requieren modificaciones en los mismos. La posibilidad de emplear el lubricante mineral existente en el equipo es particularmente til en sistemas hermticos, como los de muchas aplicaciones de aire acondicionado, por lo que este refrigerante es particularmente til. El R417A debe transferirse siempre en fase lquida desde la botella. En caso de fuga parcial, el sistema puede ser rellenado con R417A sin afectar de modo significativo las prestaciones del mismo. El R417A no es inflamable y tiene un perfil de toxicidad similar al del R134a.
PROPIEDADES FISICAS Mezcla ternaria Composicin Peso molecular Punto de burbuja 1 AT Punto de roco 1 AT Presin vapor 25C Temperatura crtica Presin crtica Densidad lquido 25C Deslizamiento temp. Capacidad refrigeracin Temperatura de descarga Inflamabilidad Toxicidad
R417A (ISCEON 59) R125 / R134a/R600 (%) (Kg/Kmol) (C) (C) (bar) (C) (bar) Kg/m ) (C) (%) (C) (ppm)
R22 CHClF2 86.5 40.8 -36.3 10.4 96 49.9 4.82 0 80 0 No 1000
106 -41.8 9.9 90.5 38.6 3.92 5.6 97 -2 No 1000
Tabla de presiones de vapor R-417A, R-422D, R-422A
12.6.4 DATOS DEL REFRIGERANTE R-427A (FX-100)
PROCEDIMIENTO DE RECONVERSIN DE R-22 CON FORANE 427A Fluido refrigerante no txico, no inflamable y con ODP nulo, Forane 427A es la solucin para la reconversin simplificada de las instalaciones que actualmente utilizan R-22. Es conveniente dar prioridad a los procedimientos de reconversin indicados por los fabricantes de maquinaria. El procedimiento abajo indicado nicamente tiene carcter indicativo. Antes de la reconversin de la instalacin: Asegrese del buen funcionamiento de la instalacin y proceda a su reparacin si fuera necesario. Asegrese de la estanqueidad de la instalacin y proceda a su reparacin si fuera necesario. Asegrese que las juntas y los manguitos estn en buen estado y reemplcelos si fuera necesario. Registre, si es posible, los parmetros de funcionamiento de la instalacin con R22; esto le servir de punto de referencia para la puesta en marcha de la instalacin con Forane 427A. Procedimiento de reconversin: Recupere cuidadosamente la totalidad de la carga de R22 en unas botellas de recuperacin adecuadas. Arkema recomienda no mezclar R22 con Forane 427A. Vace el aceite original del sistema. En la sustitucin de R22 por Forane 427A, se recomienda reemplazar el aceite original (mineral o alquilbencnico) por un aceite poliolester (POE). Sin embargo, debido a la alta tolerancia de Forane 427A respecto al aceite original residual, en la mayora de los casos, es suficiente slo con el vaciado del aceite y su sustitucin por el aceite POE. Recupere cuidadosamente el aceite vaciado, para su posterior destruccin. Analice, si es posible, el aceite vaciado (humedad, acidez, partculas): este anlisis le proporcionar una idea del estado de funcionamiento de la instalacin. Recargue la instalacin con aceite POE: utilice la misma cantidad de aceite POE que la que haba de aceite original. Cambie el filtro deshidratador. Haga el vaco en la instalacin. Recargue la instalacin con Forane 427A. Forane 427A debe ser cargado en fase lquida. Se recomienda introducir, en una primera etapa, una carga de Forane 427A igual al 95% en peso de la carga nominal de R22 para posteriormente, si es necesario, completar al 100%. Siendo Forane 427A un fluido zeotrpico, algunas burbujas pueden aparecer en el visor de nivel de lquido, sin que sean sinnimo de carga baja. Ponga en marcha la instalacin y registre los parmetros de funcionamiento. Comprelos con los obtenidos con R22. Atencin: la relacin presin-temperatura de Forane 427A es diferente la de R22 (ver la tabla de saturacin adjunta). Un reglaje del regulador puede ser necesario para ajustar el sobrecalentamiento. Coloque una etiqueta en la instalacin para indicar que esta funciona ahora con Forane 427A y con aceite POE.
.- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (Industria y Energa), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorficas. .- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios. .- Real Decreto 168/1985, de 6 febrero, Reglamentacin Tcnico-Sanitaria sobre Condiciones Generales de Almacenamiento Frigorfico. .- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdigo Tcnico de la Edificacin. .- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higinico-sanitarios para la prevencin y control de la legionelosis. .- Real Decreto 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotcnico para baja tensin. .- INSHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. www.insht.es .- Legionela: www.legionela.info MANUALES TECNICOS .- Manual de Aire Acondicionado (Handbook ok Air Conditioning System Desing) Carrier, Editorial Marcombo Boixareu Editores. .- Manual ASHRAE 1985 FUMDAMENTALS Editado por ATECYR. .- Manual ASHRAE 1990 REFRIGERATION, Sistemas y aplicaciones. Editado por ATECYR .- Instalaciones Frigorificas Tomo 1 y 2 de P.S. Rapin, editado por Marcombo Boixareu Editores. .- Vitrinas y Muebles Frigorificos, Georges Rigot, editado por A. Madrid Vicente Ediciones. .- Tratado Practico de Refrigeracin Automatica, de J. Alarcon Creus, editado por Marcombo Boixareu Editores .- Nuevo Curso de Ingenieria del Frio, Colegio Oficial de Ingenieros Agrnomos de Murcia, editado por A. Madrid Vicente Ediciones .- Curso 2007/2008 de Termodinmica Y Termotecnia de la Escuela de Ingenieras Agrarias de la Universidad de Extremadura. FABRICANTES, DISTRIBUIDORES .- Afrisa: C/ Mejorada, 4 Pol. Ind. Sector 8 (Las Monjas) 28850 Torrejn de Ardoz (Madrid) www.grupodisco.com .- AKO Electromecnica, SAL Avd. Roquetes, 30-38 08812 S. Pere de Ribes (Barcelona) Tf/ 938142700 Fax: 938934054, www.ako.es .- Carrier Espaa SA: P Castellana, 36-38 28046 Madrid www.carrier.es .- Clivet Espaa: Avda. Quitapesares, 50 28670 Villaviciosa de Odn (Madrid) Tel: 916658280 Fax: 916657806 www.Clivet.es .- Copeland: www.copeland.com . - Danfoss SA: C/ Calndula, 93 Edificio I Miniparc III Urb. El Soto de la Moraleja 28109 Alcobendas (Madrid) Tel: 916586688 Fax: 916637370 www.danfoss.es .- Distribuciones Casamayor: C/ del Rayo, s/n- Nave, 34 Pol. Ind. San Jos de Valderas II 28918 Leganes (Madrid) Tel: 916193582 Fax: 916194114115, www.dcasamayor.com . - Emerson Climate Technologies: www.emersonclimate.com .- Extinfrisa Extincin y Refrigeracin SA: C/ Roma, 2 28813 Torres de la Alameda (Madrid) Tel: 902199590 Fax: 902199591 www.extinfrisa.es .- Frimetal SA C/ San Toribio, 6 28031 Madrid Tel: 913030426 Fax: 917774761 www.frimetal.es
.- General Frigorifica, Suministros y Distribucin del Frio S.L. C/ Antonio Lopez, 132 28019 Madrid Tel: 914762912 Fax: 914753422 www.sudifri.com . - Kimikal: Pol. Ind. La Estacin Proindus C/ Milano, 6 Nave 21 28320 Pinto (Madrid) www.kimikal.es .- Koolair: Polgono Industrial 2, la Fuensanta 28936 Mstoles (Madrid) Tel: 916450033 Fax: 916456962 www.koolair.es .- Pecomark SA: C/ Paris, 79 08029 Barcelona Tel: 934948800 Fax: 933223368 www.pecomark.com . - Praxair: C/ Orense, 11 28020 Madrid Tel: 914533000 Fax: 915554307 www.praxair.es .- Salvador Escoda: Rossell, 430-432 bjs. 08025 Barcelona Tel. 93 446 20 25 Fax 93 446 21 91 www.salvadorescoda.com
NUESTRO PRODUCTO FINAL VALIOSO DE INTERCAMBIO: INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TCNICO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIN Y CLIMATIZACIN, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DOMESTICAS, SEGN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA USO Y CASO A PLENA SATISFACCIN DEL CLIENTE.
Certificado de Empresa Instaladora y Mantenedora de instalaciones frigorficas RSF (Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorficas). n: FI-106 y n: FM-84 Certificado de Empresa Instaladora y Mantenedora del RITE (Reglamento de Instalaciones Trmicas en Edificios) n: EITE-2603 y n: EMTE-1157
Pagina web http://www.catain.es
Dto. Administracin: admin@catain.es Dto. Comercial: comercial@catain.es Dto. Tcnico: sat@catain.es Telfono/Fax: 914712302 Mvil: 609030400 (Rev.190310)
Dokumente ähnlich wie gases de refrigeracion
5 Herramienta10
Conceptos Técnicos Codigos de Falla
cinthiadeleon
Anonymous OJvQmvxWy
Evaluación Sistema HVAC.pdf

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto