Source: https://www.fonkel.com.mx/detalleproducto.php?id=439
Timestamp: 2020-03-31 12:47:00+00:00

Document:
ALTANOVA IST20175-11175
STS 4000-TD5000 - Probador Multifuncional para Elementos de Subestación con medición de Tangente Delta, Factor de Potencia y Capacitancia. marca ISA Test. Cat. 20175-11175
Código: IST20175-11175
Modelo: STS 4000-TD5000
El equipo es capaz de probar automáticamente Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial, Transformadores de Potencia, Interruptores de Potencia, Cuchillas Desconectadoras, Motores, Generadores, Apartarrayos, Boquillas, Capacitores, Redes de Tierra y Líneas de Transmisión.Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo tensioneS. Relación de Transformación, polaridad y ángulo de fase modo Corrientes (con opción 50175, no incluida)
Máxima salida de tensión: 12 kV; Exactitud Típica: ±0.2% ±0.5V, Exactitud Garantizada: ±0.3% ±1 V. Resolución: 1 V
Alcance de Frecuencia: 15- 500 Hz, Exactitud: 10 ppM, Resolución: 10 mHz.
Máxima salida de corriente 300 mA; máxima duración de salida 120 s.
1.1.9. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia
1.1.10. Medición de Capacitancia.
1.2.6. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia
1.2.7. Medición de Capacitancia
1.3.8. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia a los transformadores de 2 y 3 devanados
1.3.9. Medición de Capacitancia
1.4.1. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia
1.4.2. Medición de Capacitancia
1.5.2. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación (Agregando también Reactores de Compensación RCTD con la Opción 47175 No Incluida)
1.5.3. Medición de Capacitancia (Agregando también Reactores de Compensación RCTD con la Opción 47175 No Incluida)
1.6.1. Medición de Tangente Delta o Factor de Disipación y Factor de Potencia
1.6.2. Medición de Capacitancia
Adicionalmente puede llevar a cabo las siguientes pruebas con el uso del amplificador de corriente BUX 3000 (opción 50175 con costo adicional, no incluido)
1.10. TC Relación, polaridad y burden con alta corriente (con opción 50175, NO INCLUIDA)
1.11. TC Transformadores Rogowski (con opción 50175, NO INCLUIDA)
1.12. TC Transformadores de baja potencia (con opción 50175, NO INCLUIDA)
2.5. Mide automáticamente la relación de transformación de los transformadores de potencia, resistencia de devanados , la inductancia de corto circuito, probando también la operación del cambiador de Taps.
2.8. El TD5000 en conjunto con el STS4000, permiten la medición de la Tan Delta, el factor de disipación así como la capacitancia de cualquier equipo, a la frecuencia de la red o en una amplia gama de frecuencias (barrido en frecuencia) o en una amplia gama de tensiones variables de prueba (barrido en tensión).
2.9. El software TDMS incluido, es una herramienta que permite el control de la información para las actividades de pruebas, el almacenamiento de resultados para creación de tendencias y análisis histórico.
2.10. El Mando a distancia opcional con PADS (No incluido) Power Apparatus Diagnostic Software para las pruebas, evaluación, análisis y reporte automático
2.11. Las pruebas se llevan a cabo de acuerdo a los estándares IEC: EN 60044-1, EN 60044-2, EN 60044-5, EN 60044-7, EN 60044-8, EN 60076-1 y también de acuerdo a ANSI/IEEE C.57.13.1.
2.12. El esquema eléctrico de medición comprende un capacitor patrón de alta tensión, de 200 pF, con una Tan Delta mejor del 0.005%, y un puente de resistencias, con una precisión mejor del 0.01%, una variación térmica de menos del 1 ppM/°C. El esquema eléctrico patentado y la salida de frecuencia variable hacen que los resultados de la prueba sean inmunes a las perturbaciones externas.
2.13. Selecciones de prueba disponibles:
2.13.1. Sin aterrizamiento: UST-A, UST-B, UST A+B
2.13.2. Aterrizadas: GST; GSTg-A; GSTg-B; GSTg-A+B.
2.14. El módulo TD 5000 es totalmente controlado por el módulo STS 5000 o STS4000.
2.15. El equipo se puede controlar de manera local o con una PC.
2.15.1. En la modalidad de control local, la salida seleccionada es ajustable y medida sobre la amplia pantalla LCD a colores (640x480 píxeles) y gracias a la perilla de control y a la pantalla LCD se puede ingresar al menú, también pueden seleccionarse una gran cantidad de funciones. Gracias a esto el STS 3000 light con TD 5000 se convierte un instrumento muy poderoso, con características de verificación ya sea mediante el control manual o automático. También es posible transferir los resultados a una PC mediante la interfaz USB, Ethernet o Pen drive.
2.15.2. En el modo de control a través de la PC, el software TDMS permite la ejecución de las mismas pruebas ejecutadas de manera manual, con la misma ventana de control. También permite descargar, visualizar y analizar los resultados de pruebas obtenidas en la modalidad local. El software TDMS funciona con todas las versiones de Windows.
2.16. Cuenta con una gran pantalla gráfica a color (640 x 480 pixeles, 1 VGA) y un panel de control interconstruidos en el equipo además de una interfaz sumamente amigable al operador, la cual no requiere controlador externo para su uso.
2.17. Cuenta con un programa interno para configurar secuencias de prueba manuales y automáticas, analizar las mediciones y generar reportes.
2.18. Todos los parámetros y los resultados de las pruebas son almacenados en la memoria interna del equipo y pueden descargarse a través del puerto de comunicación Ethernet o a través de una memoria USB externa y analizarlos en una PC bajo ambiente Windows.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS STS4000:
3.153.15.11. Si el equipo no es conectado a tierra, el equipo no permite la generación de potencia.
3.15.12. Si los límites de generación de corriente y duración son rebasados, la generación es interrumpida y el usuario es aviso por medio de un mensaje de alerta.3.15.11. Si el equipo no es conectado a tierra, el equipo no permite la generación de potencia.
3.15.12. Si los límites de generación de corriente y duración son rebasados, la generación es interrumpida y el usuario es aviso por medio de un mensaje de alerta..12. Si los límites de generación de corriente y duración son rebasados, la generación es interrumpida y el usuario es aviso por medio de un mensaje de alerta.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 5000:
4.1. Control electrónico.
4.2. Máxima salida de tensión: 12 kV; Exactitud Típica: ±0.2% ±0.5V, Exactitud Garantizada: ±0.3% ±1 V. Resolución: 1 V.
4.3. Alcance de Frecuencia: 15- 500 Hz, Exactitud: 10 ppM, Resolución: 10 mHz.
4.4. Máxima salida de corriente 300 mA; máxima duración de salida 120 s.
4.4.1. Salida de corriente
4.4.1.1. Alcance de medición 1: 5 A. Exactitud típica: ±0.2% del valor ± 1 mA, Exactitud garantizada ±0.5% del valor ± 2 mA, Resolución: 1 mA.
4.4.1.2. Alcance de medición 2: 8 mA. Exactitud tipica: ±0.2% del valor ± 0.1 uA, Exactitud garantizada ±0.3% del valor ± 0.1 uA, Resolución: 1 uA.
4.5. Medición de capacitancia:
4.5.1. Alcance de medición 1: 1 pico Farad a 100 nano Farad. Resolución 6 dígitos. Exactitud: ±0.03% del valor ± 0.1 pF.
4.5.2. Alcance de medición 2: 10 nano Farad a 3 micro Farad. Resolución 6 dígitos. Exactitud: ± 0.1% del valor ± 10 pF.
4.6. Medición de Factor de Disipación (Tangente Delta):
4.6.1. Alcance 1: de 0% a 10 % (capacitivo). Resolución 5 dígitos. Exactitud ± 0.05% del valor ±0.005%.
4.6.2. Alcance 2: de 0% a 100 %. Resolución 5 dígitos. Exactitud ± 0.3% del valor ±0.01%.
4.6.3. Alcance 3: mayor que 100%. Resolución 5 dígitos. Exactitud mejor que ± 0.5% del valor ±0.03%.
4.7. Medición de Factor de Potencia (FP):
4.7.1. Alcance 1: de 0 a 10 % (capacitivo). Resolución 5 dígitos. Exactitud ±0.05 % del valor ±0.005%.
4.7.2. Alcance 2: de 0% a 100%. Resolución 5 dígitos. Exactitud 0.3 % del valor ±0.02%.
4.8. Medición de Potencia:
4.8.1. Alcances 10 kW, 100 kW, 1 MW. Resolución 0.1 mW. Exactitud típica ±0.5% del valor ±1 mW. Exactitud garantizada: ±1% del valor ±2 mW.
4.9. Medición de Inductancia:
4.9.1. Alcance 1: de 1 H a 10 kH. Resolución 0.1 mH. Exactitud típica ±0.5% del valor ±0.5 mH, Exactitud garantizada: ±1% del valor ±1 mH.
4.9.2. Alcance 2: de 100 H a 1 MH. Resolución 1 H. Exactitud típica ±0.5% del valor ±0.5 H, Exactitud garantizada: ±1% del valor ±1 H.
4.10. Selección de Pruebas Disponibles
4.10.1. Sin Aterrizamiento: UST-A, UST-B, UST A+B
4.10.2. Con Aterrizamiento: GST, GSTg-A, GSTg-B, GSTg-A+B
4.11. Otras características
4.11.1 Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 440 mm x 345 mm x 210 mm
4.11.2 Peso: 25 kg.
5. Software TDMS (Incluido)
5.1. El software de administración de pruebas y de gestión de datos TDMS Marca ISA facilita la gestión de datos para la aceptación de ensayos y actividades de mantenimiento.
5.2. Las siglas TDMS significan Test & Data Management Software diseñado para administrar la ejecución de los programas de prueba ISA y los resultados de las pruebas realizadas.
5.3. El software TDMS proporciona la adquisición de datos de todos los siguientes equipos de la marca ISA como son:
5.3.1. STS 5000, STS 4000, STS 3000, T 2000 and T 3000
5.4. El software puede controlar remotamente los siguientes equipos de la marca ISA:
5.4.1. DRTS 66, DRTS 64, DRTS 34, DRTS 33, DRTS 6, DRTS 3+ and ART 3
5.4.2. T 1000+,TD 1000+, RELTEST
5.4.3. CBA 1000 y CBA 2000
5.4.4. BTS 200
5.5. El software esta protegido con una contraseña, sin embargo, tiene la posibilidad de crear un sin número de usuarios, que podrán estar dentro de cualquier de los 3 (tres) grupos de actividades propios del sistema: administración, edición del programa y uso normal.
5.6. Después de ejecutar el programa y realizar las pruebas necesarias desde el panel frontal del equipo, el usuario USUARIO podrá guardar la información de los resultados en un archivo y consultarla a través del software TDMS.
5.7. El usuario ADMINISTRADOR de pruebas puede construir el árbol de la red que está bajo su control, configurar las características del dispositivo y ubicación en la red, e importar los resultados.
5.8. Esto creará con el tiempo una lista de resultados de pruebas históricos para el dispositivo.
5.9. Es posible imprimir los resultados o escoger más resultados de la prueba e imprimirlos en un único informe para comparar resultados previos sobre el mismo dispositivo o pruebas similares en dispositivos diferentes con las mismas características.
5.10. El informe también puede ser exportado en los formatos: Adobe Acrobat, Microsoft Word o Microsoft Excel.
5.11. También es posible seleccionar un conjunto de resultados previos y repetirlos directamente desde el TDMS: el software apropiado es ejecutado y cargado con los resultados de las pruebas seleccionadas.
5.12. El TDMS cuenta con hasta con 15 idiomas para su manejo, esta configuración de idioma pude ser cambiada de manera muy fácil y rápida.
5.13. Características del Software TDMS
5.13.1. Gestionar la ejecución de los programas de prueba.
5.13.2. Organizar los resultados de las pruebas
5.13.3. Imprimir los resultados de las pruebas
5.13.4. Exportación de informes a Adobe Acrobat, Microsoft Word o Microsoft Excel.
5.13.5. Tiene incorporado un editor para generar informes de ensayo de un solo equipo, para un grupo de dispositivos ensayados o para una subestación entera.
5.13.6. Posibilidad de crear un sin numero de usuarios (administrador, edición del programa y uso normal.
5.13.7. SOFTWARE diseñado para el ensayo remoto y calibración automática de:
5.13.7.1. Ensayo de Relevadores de Protección para la familia DRTS.
5.13.7.2. Contadores de energía, convertidores y módulos de ensayo de calidad de la onda para la familia DRTS.
5.13.7.3. Ensayo primario, secundario para prueba de Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial y Transformadores de Potencia para familia TX000 (solo con opción Software PADS cat. 10176F, no incuida).
5.13.7.4. Ensayo para sistemas de prueba multi - función para prueba de Transformadores de Corriente, Transformadores de Potencial y Transformadores de Potencia para familia STS X000 (solo con opción Software PADS cat. 10176F, NO incuida).
5.13.7.5. Modulo de ensayo de interruptores para la familia CBA
5.13.7.6. Modulo de ensayo de baterías para BTS 2000.
6. ESTA OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA INCLUYE:
6.1. 1 (un) Equipo multifuncional para pruebas a transformadores STS 4000 cat. 20175
6.2. 1 (un) Sistema de Diagnóstico de TD y Capacitancia TD 5000 cat. 11175
6.3. 1 (un) Carrito para transporte con ruedas para transporte del sistema STS4000 con TD5000 cat. 18175.
6.4. 1 (Una) Maleta Rígida de Plástico con Ruedas para transportar Equipo STS4000 cat. 17175
6.5. 1 (Una) Maleta Rígida de Plástico con Ruedas para transportar Equipo TD5000 cat. 19175
6.6. 1 (Un) Juego de cables de alimentación y prueba para equipo STS4000 cat. 25175 que consta de:
6.6.1. 1 (un) Cable de alimentación de 2 metros.
6.6.2. 1 (un) Cable de tierra de 6 metros.
6.6.3. 1 (un) Cable de interfaz para puerto USB
6.6.4. 1 (un) Cable de interfaz para ETHERNET
6.6.5. 1 (un) USB pen drive (Recovery)
6.6.6. 2 (dos) Cables de conexión de alto voltaje, 6 m, 5 kV, con pantalla de tierra.
6.6.7. 6 (seis) Cables de conexión (3 rojos y 3 negros), 6 m, para la conexión de la salida de corriente de CD, la salida de bajo voltaje CA y entradas digitales.
6.6.8. 4 (cuatro) pinzas para mediciones, bajo voltaje o baja corriente, dos rojos y dos negros.
6.6.9. 2 (dos) pinzas tipo kelvin con sockets para conectar al generador o a las mediciones.
6.6.10. 1 (un) Cable para la conexión a la medición a 3 V, blindado, de 6 metros de longitud.
6.6.11. 1 (un) Cable para la conexión a la medición a 10 V, blindado, 2.5 mm2 de sección nominal, de 6 metros de longitud (10 m, opcional).
6.6.12. 2 (dos) Caimanes para las conexiones de medición (uno rojo y uno negro).
6.6.13. 1 (un) Cables rojo corto para medición de corriente
6.7. 1 (un) Juego de cables de prueba para equipo TD5000 cat. 14175 que consta de:
6.7.1. 4 (cuatro) Cables para conexión a tierra: uno de 6 m de longitud, dos de 1 m de longitud y uno de 2 m de longitud.
6.7.2. 2 (dos) cables de conexión para salida llamada BOOSTER con conector para el TD5000, uno de 1 metro de longitud y uno de 2 metros de longitud.
6.7.3. 1 (uno) cable de conexión para alta tensión, de 20 m de longitud, 25 kV, con pantalla de tierra, para la conexión a los equipos bajo prueba. El cable esta montado en un carrete.
6.7.4. 2 (dos) caimanes, 1 de 25mm y otro de 40mm, con un conector que se acoplan con el cable de alta tensión.
6.7.5. 2 (dos) cables de conexión blindados, de 20 m de longitud, para la conexión de los puntos de medición. Los cables están montados en carretes.
6.7.6. 2 (dos) caimanes de 25mm, terminados con conectores tipo banana, los cuales permiten conectar a los puntos de medición.
6.7.7. 1 (un) Cable de collar caliente con conector
6.7.8. 2 (dos) cables de conexión para equipos externos con conector (para el STS 5000 o STS400) uno de longitud de 1 metro y el otro de longitud de 2 metros.
6.8. 1 (Un) Software de gestión y manejo de datos TDMS
Revisión: 2.0 Reviso: EGI Fecha: 22-Septiembre-2015

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución