Source: http://docplayer.es/88158-Productos-liebert-tipo-acv-acg-atf-ha-si-lm-lpge-y-ss.html
Timestamp: 2016-12-05 08:56:13+00:00

Document:
⭐Productos Liebert Tipo: ACV, ACG, ATF, HA, SI, LM, LPGE y SS
Download "Productos Liebert Tipo: ACV, ACG, ATF, HA, SI, LM, LPGE y SS"
Inés Victoria Villanueva Montoya
1 Protección contra picos de tensión para usiness-ritical ontinuity Productos Liebert Tipo: V,, TF, H, SI, LM, LPE y SS Manual de instalación, uso y mantenimiento2 DISPOSITIVO DE PROTEIÓN ONTR PIOS DE TENSIÓN LIEERT MNUL DE INSTLIÓN, USO Y MNTENIMIENTO ONTENIDO DESEMLJE E INSTLIÓN Desembalaje e inspección preliminar Factores de atención para la manipulación de la unidad lmacenamiento Factores de atención para la ubicación justes del cierre de la puerta Definiciones de las advertencias ONEXIONES ELÉTRIS Tensiones nominales y configuraciones de fuentes de alimentación onexión paralela Tensiones nominales y configuraciones de fuentes de alimentación (cuadro) onexiones paralelas típicas Empalmes y puesta a tierra del sistema Monitoreo del sistema SPD DINÓSTIO DE LRMS / SERVIIO TÉNIO / MNTENIMIENTO Resolución de problemas Servicio técnico Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo (inspección y limpieza) INSTLIÓN DEL PRODUTO Instalación paralela típica: tipo SI/SH, H, SS, LM, V, II Serie Liebert TF (ctive Tracking Filter)/Filtro de seguimiento de onda activo): Tipo F Serie Liebert LPE (Paneluard Extension/Tablero con Extensión de Protección): Tipo LPE Serie Liebert (ccuuide): Tipo INFORMIÓN DIMENSIONL Serie Liebert SI (Interceptor II): Tipo SI/SH Serie Liebert H (Hybrid dvantage/tecnología Hibrida): Tipo H Serie Liebert V (ccuvar): Tipo V y II Serie Liebert TF (ctive Tracking Filter/Filtro de seguimiento de onda activo): Tipo F Serie Liebert SS: Tipo SS Serie Liebert LM: Tipo LM Serie Liebert LPE (Paneluard Extension/Tablero con Extensión de Protección): Tipo LPE EJEMPLOS DE INSTLIONES INFORMIÓN DE L RNTÍ arantía de 10 años arantía de 5 años Manual de instalación, uso y mantenimiento 1 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/20093 Los dispositivos de protección contra picos de tensión (SPD) de Liebert son sistemas de alta calidad para la desviación de corriente de picos de alta tensión diseñados para proteger equipos sensibles contra los transientes de voltaje dañinos. La instalación se debe realizar de forma adecuada para el rendimiento máximo del sistema. INSTRUIONES DE INSTLIÓN DESEMLJE E INSTLIÓN Desembalaje e inspección preliminar 1. Examine el embalaje en busca de signos de maltrato o daño antes de desembalar la unidad. 2. Retire las cintas de seguridad y el cartón del embalaje e inspeccione la unidad en busca de daños evidentes que puedan haber ocurrido durante el transporte. 3. Si observa algún daño ocasionado durante el envío, de inmediato presente un reclamo ante la empresa de transporte y envíe una copia al Representante de ventas de Liebert en su zona. Factores de atención para la manipulación de la unidad Las unidades más grandes vienen atornilladas a una paleta de transporte para facilitar su manipulación mediante un montacargas o carretilla hidráulica. Verifique el tamaño y el peso. onsulte los datos del gabinete que se incluyen con la unidad. lmacenamiento La unidad se debe almacenar en un lugar limpio y seco. La temperatura de almacenamiento oscila entre -67 ºF (-55 º) y +185 ºF (+85 º). Tome precauciones para evitar la condensación. El material de embalaje y transporte se debe conservar intacto hasta que la unidad esté lista para la instalación final. Si la unidad se almacenó por un período prolongado, se debe limpiar e inspeccionar cuidadosamente antes de la puesta en marcha. Factores de atención para la ubicación ondiciones ambientales: la unidad está diseñada para funcionamiento en interiores con temperaturas ambientales de entre -40 ºF (-40 º) y +140 ºF (+60 º) y una humedad relativa de entre 0% y 95% (sin condensación). La unidad se proporciona en un gabinete para uso industrial, hermético al polvo y las salpicaduras; sin embargo, no se debe instalar en áreas con mucho polvo, vapores corrosivos, materiales inflamables o atmósferas explosivas. Ruido audible: el ruido audible de la unidad es inferior a 40 d a 5 pies (1,5 m), lo que permite ubicarla prácticamente en cualquier lugar. Distancias para tareas de mantenimiento: esta distancia es necesaria en las unidades con puertas articuladas de apertura frontal. Se recomienda dejar una distancia mínima de 36 (914 mm). El instalador debe llevar a cabo los siguientes pasos para garantizar una óptima instalación. Lea todo el manual antes de comenzar la instalación. Estas instrucciones no reemplazan los códigos eléctricos nacionales o locales. Verifique los códigos eléctricos aplicables para garantizar su cumplimiento. La instalación del sistema SPD de Liebert deberá estar a cargo de personal calificado. RENDIMIENTO DEL EQUIPO Para maximizar el rendimiento del sistema, ubique la unidad lo más cerca posible de un circuito protegido y evite que el cableado de interconexión exceda los 5 pies (1,5 m) de largo. Para obtener una protección óptima contra los transientes de voltaje, se debe aplicar una supresión coordinada de picos de tensión en la entrada del suministro eléctrico y en todas las demás conexiones eléctricas del edificio (teléfono, terminal de cable de televisión, etc.), en cargas generadoras de picos de tensión dentro del edificio (motores grandes, soldadoras por arco, capacitores conmutados, etc.), como también en cargas electrónicas sensibles (como computadoras, artefactos electrónicos, sistemas motorizados de estado sólido, etc.). En las cargas electrónicas interconectadas (como el cableado de datos), la supresión de transientes de voltaje también se debe aplicar al cableado de interconexión (cables de datos). Montaje: la unidad está diseñada para ser montada en pared. onsulte la hoja de instrucciones individual o los diagramas de referencia de la unidad para obtener información sobre el peso y las dimensiones de montaje típicos. Definiciones de las advertencias Peligro: indica una situación de PELIRO peligro inminente que, si no se evita, derivará en lesiones graves o incluso la muerte. El uso de esta palabra de DVERTENI PELIRO PELIRO señalización se debe limitar a las situaciones más extremas. dvertencia: indica una situación DVERTENI DVERTENI potencialmente peligrosa que, si no PREUIÓN se evita, podría derivar en lesiones graves o incluso la muerte. PREUIÓN Precaución: indica una situación PREUIÓN potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría derivar en lesiones leves o moderadas. También se puede usar para señalizar las prácticas inseguras. Manual de instalación, uso y mantenimiento 2 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/20094 La instalación de las conexiones eléctricas debe estar a cargo únicamente de un electricista autorizado (matriculado). El cableado debe cumplir con el ódigo Eléctrico Nacional (NE) estadounidense y con los códigos locales aplicables. PELIRO PELIRO SEÚRESE DE QUE TODOS LOS IRUITOS ELÉTRIOS ESTÉN DESENERIZDOS DVERTENI NTES DE RELIZR LS ONEXIONES ELÉTRIS. DVERTENI Tensiones nominales y configuraciones de fuentes de alimentación PREUIÓN PREUIÓN ntes de conectar la unidad, verifique que el número de modelo y la tensión nominal consignada en la placa del fabricante de la unidad se pueden conectar a la fuente de alimentación que se va a utilizar. onsulte el cuadro de la página 4 para ver las aplicaciones de tensiones nominales con configuraciones típicas de fuentes de alimentación. onexión paralela (consulte las figuras de la página 5) RENDIMIENTO DEL EQUIPO Para maximizar el rendimiento del sistema, ubique la unidad lo más cerca posible de un circuito protegido a fin de minimizar la longitud del cable de interconexión. Para reducir la impedancia del cableado a las corrientes de picos de tensión, se recomienda trenzar y extender en el mismo (ducto) los conductores de fase, neutro (si es necesario) y puesta a tierra. Evite doblar los conductores en ángulos cerrados. Tamaño de los cables: en la conexión paralela, el tamaño de los cables DPSTT es independiente de la capacidad de corriente del circuito protegido. Para ver el tamaño recomendado de los cables, consulte la pagina 9. El artículo () del NE exige tamaños mínimos para los conductores de conexión del supresor de picos de tensión: N 14, de cobre; o N 12, de aluminio. Protección de sobrecorriente: el unidad DPSTT prácticamente no conduce corriente durante el funcionamiento normal y sólo conduce corrientes de transientes de voltaje de corta duración. El siguiente texto es un extracto del ódigo Eléctrico Nacional Edición onexiones El PSTT Tipo 1. (Familia: SI/SH, LM, V, SS) debe instalarse con los lineamiento descritos de la sección inciso () y (). () Instalación. El PSTT debe instalarse como sigue: Dispositivos protectores de sobre tensiones transitorias ONEXIONES ELÉTRIS (1) PSTT Tipo 1. debe conectarse en el lado de la acometida eléctrica o interruptor de servicio como lo establecido en la sección (4) o (2) PSTT Tipo 1. debe conectarse en áreas clasificadas en Tipo 2 especificadas en la sección () cometida eléctrica. uando se instale en el punto del servicio de energìa eléctrica principal, el conductor de tierra del PSTT Tipo 1 puede conectarse como una de las siguientes opciones. (1) l conductor de tierra de la acometida principal o tablero principal. (2) l conductor que proviene del electrodo de tierra. (3) l electrodo de tierra del sistema de tierras. (4) la terminal o tablilla de tierra del tablero de servicio eléctrico o equipo a proteger El PSTT Tipo 2. (Familias: LPE, H) debe instalarse con los lineamiento descritos de la sección desde el inciso () al (). () Servicio de alimentación principal de edificio o facilidad. Los PSTT tipo 2 deben conectarse del lado donde se conecten los circuitos de carga con dispositivo de sobre corriente requerido en sección , a menos que sea instalado de acuerdo con lineamientos de sección () cometida principal de edificio o facilidad. Los PSTT Tipo 2 deben conectarse del lado donde se conecten las primeras cargas y/o en el punto donde se localice el primer dispositivo de sobre corriente en el edificio o facilidad. () cometida o Tablero de servicio eléctrico independiente. Los PSTT Tipo 2 deben conectarse en lado donde se conecta los circuitos de carga y/o en el primer punto donde se localiza el dispositivo de sobre corriente del sistema eléctrico secundario independiente. Interruptor de desconexión (si lo hubiera): todas las unidades de DPSTT deben continuar conectadas al lado de la carga del desconectador de servicio principal, o al lado de la carga del medio de desconexión del circuito protegido. apacidad de Supresion de Sobretensión Transitoria (STT): los valores de sobretensión transitoria (STT) se obtienen por Underwriters Laboratories, Incorporated (UL); el estándar extendido para la seguridad de los dispositivos protectores de sobre tensiones transitorias (DPSTT) es el Estándar 1449, 3a Edición publicada en 2009, que figura impresa en este producto, se debe utilizar el tamaño de cable indicado para cada producto al conectar la unidad a la red eléctrica. Las conexiones realizadas con conductores distintos de los indicados producirán SST diferentes. Limitaciones de la capacidad de corriente del circuito: Underwriters Laboratories, Incorporated ha investigado la resistencia de muestras representativas de estos productos, sin exponer circuitos o componentes con carga a voltajes del sistema y corrientes de la falla de entre y I (capacidad de interrupción en amperios), como se describe en el estándar extendido para la seguridad de los dispositivos protectores de sobre tensiones transitorias (DPSTT) es el Estándar 1449, 3a Edición publicada en Verifique el régimen nominal de la corriente de la falla de cada producto en las páginas de instalación individuales siguientes. Manual de instalación, uso y mantenimiento 3 Liebert DPSTT SL Rev. 5, 11/20095 L L Dispositivos protectores de la oleada Tensiones Nnominales y configuraciones de fuentes de alimentación onfiguraciones N Tensión nominal de funcionamiento ódigo de voltaje del modelo L de fuentes L L-N L-T L-L Máxima continuo (figura en el número de pieza) L L Monofásica L-N, L 2 + T L L LN N/ 150 L-N 120 N o 120- L L L N L N/ 150 L-N 120 N o 120- N N N N N N/ 150 L-N 120 N o 120- N L1N L1 N N/ 275 L-N 230 N o 230- N N/ 320 L-N 277 N o 277- L2 L N/ 420 L-N 347 N o 347- L1 L1 L1 L1 Monofásica L-L, 2 + T 250 L-L L1 L1 L1 L1 L1 N/ L o 208- N/ L-L 240L o 240- L1 L2 L2 L2 L1 L2 N/ L-L 400L o 400- L1 L2 L2 L2 L2 L1L2 N/ L-L 480L o 480- N L2 NL2 N/ L-L 600L o 600- L1 Monofásica, L2L13 + T L1 L2 L , L-N 120S L1 N L1 N NL1L1 L1 N L2 L2 NL2 NNL2 240, , L-N 240S L1 N NL1 L2 L2 L2 L2 L2 L2 N N L-N 347S L2 L2 Trifásica en delta, 3 + T N/ L-L 208D N/ L-L 240D N/ L-L 400D N/ L-L 400D N/ L-L 400D N/ L-L 480D N/ L-L 600D Trifásica en delta con pata alta, 4 + T 120/240/ /240/ L-N 240N N N NN 240/480/ /480/ L-N 480H N N Trifásica en estrella, 4 + T L-N 120Y L-N 127Y N L-N 230Y N N L-N 230Y N L-N 254Y L-N 277Y N L-N 347Y Trifásica en estrella, 3 + T sin neutro N/ L-T 120X N N/ L-T 127X N/ L-T 230X N/ L-T 230X N/ L-T 254X N/ L-T 277X N/ L-T 347X Manual de instalación, uso y mantenimiento 4 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/2009 Nota 1: Para otras tensiones o configuraciones de fuentes, consulte en fábrica.6 onexiones paralelas típicas (sin desconectador giratorio interno) Neutro Neutro Fases Fases Tierra Tierra cargas protegidas cargas protegidas Tablero protegido Tablero protegido Neutro Dispositivo de Neutro protección contra Fases Dispositivo picos de tensión de protección de Liebert contra Fases picos de tensión Puesta a tierra para transientes de Liebert Puesta a tierra para transientes Puesta a tierra de seguridad El cable debe medir Puesta a tierra menos de 5 pies (1,52 m) de seguridad El cable y estar debe tan medir derecho menos de como 5 pies sea (1,52 posible m) y estar tan derecho como sea posible onexiones paralelas típicas (con desconectador giratorio interno) Tierra Tierra Fases Fases Neutro Neutro cargas protegidas cargas protegidas Tablero protegido Tablero protegido Neutro Dispositivo de Neutro protección contra Desconectador Fases Dispositivo picos de tensión de giratorio protección de Liebert contra Desconectador Fases giratorio picos de tensión Puesta a tierra para transientes de Liebert Puesta a tierra para transientes Puesta a tierra de seguridad El cable debe medir Puesta a tierra menos de 5 pies (1,52 m) de seguridad El cable y estar debe tan medir derecho menos de como 5 pies sea (1,52 posible m) y estar tan derecho como sea posible Manual de instalación, uso y mantenimiento 5 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/20097 DVERTENI Dispositivos protectores de la oleada Empalmes y puesta a tierra del sistema El rendimiento y la seguridad de un SPD dependen del empalme y una puesta a tierra adecuados. La puesta a tierra se debe realizar por razones de seguridad. La implementación correcta también mejora el rendimiento del equipo. La puesta a tierra incorrecta puede reducir o impedir el funcionamiento del sistema SPD. Todos los circuitos eléctricos del SPD deben incluir un conductor de puesta a tierra para el equipo de conformidad con las disposiciones del NE y las reglamentaciones locales. Se requiere un conductor de puesta a tierra aislado, además de cualquier ducto metálico, que se podrá utilizar como conductor de puesta a tierra. En los SPD conectados en paralelo, el conductor de puesta a tierra debe tener el mismo tamaño que los conductores de alimentación asociados. Los conductores de puesta a tierra se deben extender con los conductores de alimentación asociados el mismo (ducto). uando se usan ductos metálicos, se debe mantener una continuidad eléctrica adecuada en todas las conexiones del ducto, en especial en las terminaciones de los ductos en los gabinetes eléctricos. No se recomienda utilizar bujes aisladores en una extensión de ducto de metal, ya que puede ser un riesgo para la seguridad. Electrodo de puesta a tierra: los dispositivos de protección contra picos de tensión no descargan todos los picos de tensión a tierra (masa). Estos dispositivos desvían la corriente del pico de tensión hacia la fuente de origen para completar el circuito eléctrico. En el caso de rayos cuyo potencial se desarrolla con respecto a la tierra, el SPD desvía la corriente del pico de tensión al electrodo de puesta a tierra (masa). Sin embargo, para la mayoría de los transientes de voltaje desarrollados por las cargas conmutadas, el SPD desvía la corriente del pico de tensión hacia la fuente de origen sin involucrar al electrodo de puesta a tierra. Para el rendimiento óptimo del SPD, el sistema de electrodos de puesta a tierra de la entrada del suministro eléctrico debe cumplir con las disposiciones del NE y todos los electrodos disponibles (acero de construcción, tubería de agua de metal, varillas conducidas, electrodos ocultos en concreto, etc.) deben estar correctamente unidos y conectados a la puesta a tierra del sistema de alimentación. El uso de un electrodo a tierra independiente reduce la eficacia del SPD, representa un riesgo para la seguridad, podría dañar el equipo, infringe las disposiciones del NE (consulte los artículos y del NE) y no se recomienda. PREUIÓN PR UN FUNIONMIENTO SEURO Y DEUDO, EL ONDUTOR NEUTRO (SI LO HUIER) DEE ESTR ORRETMENTE ONETDO L ONDUTOR NEUTRO DE L FUENTE. DE LO ONTRRIO, PODRÍ DERIVR EN FLLS DEL MÓDULO. Monitoreo del SPD Indicadores de estado externos: estos indicadores brindan un resumen del estado del módulo SPD. En condiciones normales, se ilumina el indicador LED verde (OK) y el LED rojo (Service) permanece apagado. uando es necesario cambiar el módulo SPD, se apaga el indicador LED verde (OK) y se ilumina el indicador LED rojo (Service). ontactos secos para alarma (si corresponde): los contactos de relé de alarma (1N+1NO) se pueden proporcionar para la indicación remota de fallas del módulo SPD. Estos contactos tienen una capacidad de 5 amperios a 250 V como máximo, con un factor de potencia de 1,0. En las unidades con contactos secos para alarma, el acceso a los contactos suele ser a través de los terminales de contacto, ubicados en la placa de circuitos impresos que está montada en el interior de la cubierta de la unidad. ontador de transientes (si corresponde): los contadores de transientes se proporcionan para el monitoreo de los transientes de voltaje. El contador totaliza los picos de tensión monitoreados desde el último reinicio del contador. El contador de transientes monitorea los transientes de voltaje de línea. El circuito cuenta todos los picos de tensión que se desvían de la onda sinusoidal de la línea. El ajuste está preestablecido de fábrica en 30% sobre la tensión nominal de línea. Otros ajustes incluyen 50%, 70% y 100%. ontador de aumento del voltaje (si corresponde): el contador de sobre monitorea los voltajes de línea a línea y de línea a neutro. El ajuste está preestablecido de fábrica para registrar los picos de tensión que, en un modo normal, superan la tensión nominal del SPD durante más de 10 mili segundos. Este contador registra las sobretensiones temporales de línea que se podrían derivar de la conmutación al suministro de la red pública, problemas de regulación de línea, etc. larma sonora (si corresponde): cuando haya que cambiar el módulo SPD, se activará una alarma sonora que indica la necesidad de servicios de reparación para restituir el funcionamiento normal del sistema. La alarma sonora se puede silenciar. El sistema se restablecerá por sí solo luego de la reparación. El interruptor de la alarma sonora y el indicador LED de servicio (Service) se pueden probar con el interruptor de prueba (Test) del panel de monitoreo del sistema. Para obtener información acerca de la alarma de la serie ccuvar, consulte la página 16. Manual de instalación, uso y mantenimiento 6 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/20098 Solución de problemas / Servicio técnico / Mantenimiento Solución de problemas Si se indica una falla de estado o el relé del Formulario ha cambiado de estado, un electricista autorizado deberá determinar, en primer lugar, si existe tensión en el sistema y si las fases están bien conectadas. Si el SPD continúa en la situación de alarma luego de que el electricista se ha cerciorado de que el sistema eléctrico y las conexiones son normales, se deberá reparar la unidad. En este caso, consulte en fábrica y, para hacerlo, tenga a mano la siguiente información: Número de identificación de la unidad (son los números de modelo y serie detallados en la etiqueta de datos que se encuentra en la parte frontal o superior izquierda [bisagra] del gabinete). Naturaleza del problema (incluidos los estados de todos los indicadores y alarmas). Servicio técnico PELIRO EL MNTENIMIENTO DEL SISTEM DEE ESTR RO SÓLO DE PERSONL ON PITIÓN ESPEILIZD. DURNTE LS OPERIONES DVERTENI NORMLES, L UNIDD ONTIENE TENSIÓN ELÉTRI PELIROS. SE DEEN TOMR LS PREUIONES DE SEURIDD ELÉTRI PR L REPRIÓN PREUIÓN DE L UNIDD. PR EVITR EL RIESO DE DESR ELÉTRI, PUE Y DESONETE EL SUMINISTRO ELÉTRIO NTES DE REPRR L UNIDD. (Para obtener información acerca del servicio técnico, llame al representante de ventas de Liebert en su zona o a Liebert al o al ). Mantenimiento correctivo El SPD de Liebert está diseñado para funcionar sin problemas durante años. Sin embargo, hasta los equipos más confiables pueden fallar en condiciones anormales. Los indicadores de alarma avisan cuándo se debe cambiar la unidad (para obtener más información, consulte la sección sobre funcionamiento del SPD individual). Para garantizar la continuidad de la protección contra picos de tensión, las unidades dañadas se deberán cambiar lo más rápidamente posible. l cambiar los módulos del SPD, inspeccione los otros componentes para asegurarse de que no estén dañados o para cambiarlos si es necesario. Los procedimientos de solución de problemas eléctricos se deben hacer para aislar los problemas que no están relacionados con fallas de los módulos de desvío de los picos de tensión. Para un funcionamiento correcto y seguro, reemplace los componentes sólo por unidades con la misma capacidad nominal. omuníquese con la fábrica para obtener información acerca de las piezas de repuesto. Mantenimiento preventivo (inspección y limpieza) Se recomienda realizar periódicamente inspecciones, limpiezas y verificaciones de las conexiones del sistema para garantizar el rendimiento confiable del de este y la protección continua contra los transientes de voltaje. Es difícil establecer un programa de mantenimiento preventivo ya que las condiciones varían de un lugar a otro. Se deben realizar inspecciones de rutina con los diagnósticos disponibles para determinar si existen módulos del SPD dañados (semanal o mensualmente). Manual de instalación, uso y mantenimiento 7 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/20099 Instalaciones paralelo típicas Dispositivos de protección contra picos de voltaje (SPD) Dispositivos protectores de la oleada Serie Liebert SI (Interceptor II) Tipo SI/SH Serie Liebert H (Hybrid dvantage/ Tecnología Híbrida) Tipo H Serie Liebert SS Tipo SS Serie Liebert LM Tipo LM Serie Liebert V (ccuvar) Tipo V y II Instrucciones de instalación 1. segúrese de desconectar el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación. La instalación de las conexiones eléctricas debe estar a cargo únicamente de un electricista autorizado (matriculado). 2. El unidad SPD se proporciona en el tipo de gabinete que se describe a continuación. Los gabinetes NEM 12 son adecuados para instalaciones en interiores. Los gabinetes NEM 3R, NEM 4 o NEM 4X son adecuados para instalaciones en interiores o exteriores. SPD abinete estándar abinetes opcionales SPD abinete estándar abinetes opcionales Tipo SI/SH NEM 4 NEM 4X Tipo LM NEM 12 NEM 3R, 4, 4X Tipo H NEM 12 NEM 3R, 4, 4X Tipo V/II NEM 4X N/ Tipo SS NEM 4X N/ 3. Determine el lugar de montaje del unidad SPD a fin de reducir al máximo la longitud del cableado entre la unidad y los terminales de alimentación del panel de servicios. Perfore o corte un orificio del tamaño adecuado en el lateral del unidad SPD más cercana al nockout que se utilizará en el panel de servicios. Perfore orificios de montaje en la pared en la ubicación seleccionada para el unidad SPD, junto al panel de servicios, con las dimensiones de montaje que se muestran en los cuadros de las páginas de Información dimensional, en este manual. Instale el supresor de picos de tensión con los herrajes consignados. SPD Herrajes de montaje SPD Herrajes de montaje Tipo SI/SH (página 15) 3/8 Tipo LM (página 19) 1/4 Tipo H (página 16) 3/8 Tipo V/II (página 16) Nº 8 Tipo SS (página 18) 1/4 4. El unidad SPD ha obtenido el régimen nominal de corriente de cortocircuito que se muestra a continuación. SPD Régimen nominal de corriente de cortocircuito SPD Régimen nominal de corriente de cortocircuito Tipo SI/SH amperios simétricos Tipo LM amperios simétricos Tipo H amperios simétricos Tipo V/II amperios simétricos Tipo SS amperios simétricos Limitaciones de la capacidad de corriente del circuito. Underwriters Laboratories, Incorporated ha investigado la resistencia de muestras representativas de estos productos, sin exponer circuitos o componentes con carga a voltajes del sistema y corrientes de la falla superiores a los valores nominales que se muestran más arriba, como se describe el estándar para la seguridad, afloja los dispositivos protectores (SPDs), estándar 1449, tercera edición, lanzada (2009). Manual de instalación, uso y mantenimiento 8 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200910 7. La mayoría de las unidades no requiere un breaker externo para la protección contra sobrecorriente (las unidades LPL requieren un breaker de 30 o menos). Sin embargo, se recomienda conectar el unidad SPD en serie con un breaker, tal como se indica en el cuadro siguiente (y en las páginas de Información dimensional, en este manual). El SPD se deberá conectar de acuerdo con las reglamentaciones eléctricas locales y nacionales. 5. onecte los cables negros (línea o fase) marcados como L1/, L2/ o L3/, el cable blanco (neutro) marcado como N y el cable verde (puesta a tierra) marcado como T del SPD, de acuerdo con el rango de cables que se enumera a continuación. Para un desempeño óptimo del SPD dentro del sistema de distribución eléctrica, mantenga todos los conductores lo más cortos posibles y evite que se doblen en ángulos cerrados. Si el modelo SPD es una unidad configurada en estrella (4 conductores + puesta a tierra) y no se puede conectar un conductor neutro, comuníquese con la fábrica. Liebert SPD Modelo Nº Interceptor II Hybrid dvantage Serie tipo SS LM Series ccuvar SI016 SI025 SI032 SI050 SI060 SI075 SI100 SH016 SH025 SH032 SH050 SH060 SH075 SH100 Hxxxxx111 (250k) Hxxxxx222 (320k) Hxxxxx333 (400k) Hxxxxx444 (750k) Todas las unidades Rango admisible Tamaño sugerido de fábrica Tamaño del breaker Tamaño del cable de conexión Tamaño de Tamaño del cable de on desconectador Sin desconectador on desconectador Sin desconectador conexión Nº 14 2/O Entre 15 y 150 Entre 15 y 150 Entre 15 y 150 N/ LM060 LM080 LM100 LM150 LM200 LM250 Todas las unidades Entre 15 y 150 N/ Entre 15 y 100 Entre 15 y 30 Nº 8 1/O Nº 8 1/O N/ N/ Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 Nº 2 Nº 10 breaker 60 mp 80 mp 80 mp 100 mp 60 mp 80 mp 80 mp 100 mp 60 mp 80 mp 80 mp 80 mp 80 mp 40 mp 40 mp 100 mp 30 mp Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 2 Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 2 Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 4 Nº 4 Nº 8 Nº 8 Nº 2 Nº 10 rado de la protectección del supresión. Para obtener las tensiones nominales de supresión (SVRs), como las obtenidas por Underwriters Laboratories, Incorporated, de conformidad con el estándar para la seguridad, afloja los dispositivos protectores (SPDs), estándar 1449, tercera edición, lanzada (2009), que figura impresa en este producto, se debe utilizar el calibre de cable sugerido para conectar la unidad a la instalación eléctrica. Las conexiones realizadas con conductores diferentes de los indicados producirán SVR diferentes. 6. La conexión de los contactos del Secos se deberá realizar con conductores calibre 18 a 22 W. Los regímenes nominales de los contactos del Secos son de 5 amperios a 250 V como máximo, con un factor de potencia de 1,0. Para obtener más información acerca de las conexiones del Interceptor II, consulte la página limente el sistema con energía eléctrica. Si los indicadores LED VERDES de los módulos y de la puerta frontal del gabinete están encendidos, significa que el protector contra picos de tensión está en funcionamiento. Si los indicadores LED VERDES están apagados o se ilumina un indicador LED ROJO, asegúrese de que se haya activado el suministro eléctrico del SPD. Si aparece una indicación anormal, corte el suministro eléctrico del SPD y comuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Monitoree periódicamente el estado de los LED. Si los LED VERDES están apagados o si se ilumina el LED ROJO, la protección será menor. omuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Para cambiar los módulos de protección en los SPD, comuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Manual de instalación, uso y mantenimiento 9 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200911 Serie Liebert TF (ctive Tracking Filter/Filtro de seguimiento de onda activo): Tipo F Dispositivos de protección contra picos de voltaje (SPD) Instrucciones de instalación 1. apacidad de corriente: el régimen nominal máximo de corriente continua del filtro (en amperios) debe ser mayor o igual a la intensidad en amperios a plena carga o al régimen nominal de protección de sobrecorriente (breaker) de la carga protegida. 2. segúrese de desconectar el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación. La instalación de las conexiones eléctricas debe estar a cargo únicamente de un electricista autorizado (matriculado). 3. La unidad SPD se suministra en gabinetes NEM 3R, NEM 4, NEM 4X o NEM 12 y es apta para el uso tanto en instalaciones interiores (NEM 12) como exteriores (NEM 3R, NEM 4, NEM 4X). 4. Determine el lugar donde instalará el SPD. Perfore o corte un orificio del tamaño adecuado en el lateral de la unidad SPD más cercana al nockout en el panel de servicios. Unidades de montaje en pared: taladre los orificios del montaje en el lugar elegido para la unidad SPD junto al tablero principal utilizando las dimensiones de montaje que aparecen en los cuadros de la página 17. Monte el supresor de transientes con herrajes de 3/8-16 o equivalentes. 5. Las unidades de hasta 225 amperios son aptas para un régimen nominal de corriente de cortocircuito de hasta amperios. Para corrientes de cortocircuito de hasta amperios, se necesitan fusibles de clase RK5 al 125% del régimen nominal de corriente continua del filtro. Las unidades de 400 a 800 amperios son aptas para regímenes de corriente simétrica de cortocircuito de hasta amperios. Para corrientes de cortocircuito de hasta amperios, se necesitan fusibles de clase L al 125% del régimen nominal de corriente continua del filtro. Las unidades de 1200 amperios en adelante son aptas para un régimen nominal de corriente simétrica de cortocircuito de hasta amperios. 6. Para un desempeño óptimo, mantenga el cableado de entrada y de salida tan separados como sea posible para eliminar los transientes y el acople de ruido de entrada y salida. No extienda el cableado de entrada y de salida enel mismo ducto. Si es posible, haga que los ductos de entrada y de salida finalicen en extremos opuestos del gabinete del filtro activo (la entrada cerca de la parte superior y la salida cerca de la parte inferior). 7. El sistema de filtro ctive Tracking de Liebert está cableado en línea (en serie) con las cargas protegidas. onsulte las figuras de la página siguiente. 8. El sistema de filtro ctive Tracking de Liebert incluye terminales para conexiones de línea (fase), neutro (si se utiliza), puesta a tierra para transientes y puesta a tierra de seguridad de los equipos. onsulte la página 11 para conocer los rangos de sección de los terminales. 9. onecte los cables negros (línea o fase) marcados con L1/, L2/ o L3/, el cable blanco (neutro) marcado con N y el cable verde (puesta a tierra) marcado con T del unidad SPD utilizando las dimensiones del cuadro de la página 12, conforme al artículo 285 del ódigo Eléctrico Nacional y a todas las reglamentaciones locales. Para un desempeño óptimo del unidad SPD dentro del sistema de distribución eléctrica, evite los acodamientos en ángulos cerrados. 10. La conexión de los contactos secos se deberá realizar con conductores calibre 18 a 22 W. Estos contactos tienen una capacidad de 5 amperios a 250 V como máximo, con un factor de potencia de 1, limente el sistema con energía eléctrica. Si los LED VERDES de los módulos y de la puerta frontal del gabinete están encendidos, significa que el protector contra picos de tensión está en funcionamiento. Si los LED VERDES están apagados o se ilumina un LED ROJO, asegúrese de que se haya activado el suministro eléctrico del sistema SPD. Si aparece una indicación anormal, corte el suministro eléctrico del SPD y comuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Monitoree periódicamente el estado de los LED. Si los LED VERDES están apagados o si se ilumina el LED ROJO, la protección será menor. omuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Para cambiar los módulos de protección en los SPD, comuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power. Manual de instalación, uso y mantenimiento 10 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200912 onexiones serie típicas para un sistema en estrella (4 conductores + puesta a tierra) o un sistema monofásico (3 conductores + puesta a tierra) Sistema de filtro ctivo de Liebert ENTRD SLID s Fases Fases Neutro (necesario) Tierra N T Neutro Puesta a tierra para transientes Neutro } cargas protegidas Puesta a tierra de seguridad onexiones serie típicas para un sistema en delta (3 conductores + puesta a tierra) Sistema de filtro ctivo de Liebert ENTRD SLID s Fases Fases Tierra T Puesta a tierra para transientes } cargas protegidas Puesta a tierra de seguridad RNO DE SEIÓN DE LOS TERMINLES RÉIMEN NOMINL DE TERMINLES DE TERMINL DE TIERR TERMINL DE ORRIENTE ONTINU DEL FILTRO FSE Y NEUTRO PR TRNSIENTES TIERR DE SEURIDD Entre 30 y 100 Nº 14 2/0 (1) Nº 14 2/0 (5) Nº 14 - Nº 4 (4) 225 Nº kcmil (1) Nº 14 2/0 (5) Nº 10 1/0 (4) 400 Nº kcmil (2) Nº kcmil (2) Nº kcmil (4) 800 arra colectora de cobre de 2,75 x 0,50 (3) Nº kcmil (2) Nº kcmil (4) 1200 arra colectora de cobre de 6,0 x 0,25 (x2) (3) Nº kcmil (2) Nº kcmil (4) 2000 arra colectora de cobre de 6,0 x 0,25 (x3) (3) Nº kcmil (2) Nº kcmil (2) 4000 arra colectora de cobre de 6,0 x 0,25 (x5) (3) Nº kcmil (2) Nº kcmil (2) NOTS: 1. Un terminal con conexión simple para entrada y salida. 2. Un terminal con conexión doble para entrada y salida. 3. Las unidades sólo deben instalarse con barras colectoras. Los terminales de los cables no están aprobabas por Underwriters Laboratories (U.L.). 4. Un terminal con conexión simple. 5. Un terminal con conexión doble. Manual de instalación, uso y mantenimiento 11 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200913 Serie Liebert LPE (Paneluard Extension/Tablero con Extensión de Protección): tipo LPE Dispositivos de protección contra picos de voltaje (SPD) Instrucciones de instalación 1. segúrese de desconectar el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación. La instalación de las conexiones eléctricas debe estar a cargo únicamente de un electricista autorizado (matriculado). 2. La unidad se encuentra en un gabinete NEM 1 de uso industrial y debe instalarse en áreas apropiadas para NEM 1 únicamente. 3. La unidad se debe montar en pared, en un lugar donde pueda asegurarse el acceso y el espacio para las tareas de servicio y mantenimiento. (onsulte la sección del NE). oloque la unidad SPD en la posición opuesta a la entrada de alimentación del tablero de distribución. Por ejemplo, si el tablero de distribución recibe suministro eléctrico por la parte superior del gabinete, debe montar la unidad SPD en la parte inferior del tablero de distribución. 4. Los troqueles para la conexión del supresor a la caja posterior del tablero de distribución se encuentran en la parte superior, en la parte inferior y en los laterales del gabinete de la unidad. Los diámetros de los troqueles varían para adaptar diámetros de collarines o ductos de 1/2 a 1 1/4 (12,7 a 31,8 mm). Se debe seleccionar una canalización adecuada (en diámetro y longitud) para proteger a los conductores en su transición desde la unidad SPD hasta el conductor del tablero de distribución y para mantener la integridad cosmética del dispositivo de protección contra picos de tensión de la serie LPE de Liebert. 5. l conectar la unidad SPD al tablero de distribución, es importante que el interior del tablero de distribución y la unidad SPD estén protegidos contra las virutas de metal que puedan producirse. Inspeccione y limpie el dispositivo LPE antes de alimentar el sistema con energía eléctrica. 6. Underwriters Laboratories, Incorporated, ha investigado la resistencia de muestras representativas de este producto, sin exponer circuitos o componentes con carga a voltajes del sistema y corrientes de la falla con un valor máximo de I, como se describe en el estándar para la seguridad, afloja los dispositivos protectores (SPDs), estándar 1449, tercera edición, lanzada (2009). 7. No es necesario un breaker externo para la protección de sobrecorriente. De todos modos, se recomienda conectar la unidad SPD en serie con un breaker de 30. El sistema SPD se deberá conectar de acuerdo con las reglamentaciones eléctricas locales y nacionales. 8. Para obtener las tensiones nominales de supresión (SVR), como las obtenidas por Underwriters Laboratories, Incorporated, de conformidad con el estándar para la seguridad, afloja los dispositivos protectores (SPDs), estándar 1449, tercera edición, lanzada (2009), que figura impresa en este producto, se debe utilizar cable de calibre Nº 8 W para conectar la unidad a la red eléctrica de la instalación. Las conexiones con conductores de otro calibre pueden originar valores de SVR diferentes. 9. onecte los cables negros (línea o fase) marcados con L1/, L2/ o L3/, el cable blanco (neutro) marcado con N y el cable verde (puesta a tierra) marcado con T de la unidad SPD utilizando las dimensiones del cuadro siguiente, conforme al artículo 285 del ódigo Eléctrico Nacional y a todas las reglamentaciones locales. Para un desempeño óptimo del sistema SPD dentro del sistema de distribución eléctrica, mantenga todos los conductores lo más cortos posibles y evite que se doblen en ángulos cerrados. 10. La conexión de los contactos del Formulario se deberá realizar con conductores calibre 18 a 22 W. Estos contactos tienen una capacidad de 5 amperios a 250 V como máximo, con un factor de potencia de 1, limente el sistema con energía eléctrica. El protector contra picos de tensión funciona plenamente cuando los indicadores LED VERDES están encendidos. Si los indicadores LED VERDES están apagados, cerciórese de que el SPD esté recibiendo suministro eléctrico. Si aparece una indicación anormal, corte el suministro eléctrico del sistema SPD y comuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Monitoree periódicamente el estado de los indicadores LED. Si los indicadores LED VERDES están apagados, significa que la protección se encuentra reducida. omuníquese con el servicio de protección contra picos de tensión de Liebert/Emerson Network Power al o al Para cambiar los módulos de protección en estos sistemas SPD, comuníquese con el servicio de protección contra picos de Manual de instalación, uso y mantenimiento 12 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200914 Serie Liebert (ccuuide): Tipo Montaje de interconexión del SPD Dispositivos protectores de la oleada Instrucciones de instalación La instalación de las conexiones eléctricas debe estar a cargo únicamente de un electricista autorizado (matriculado). El cableado debe cumplir con el ódigo Eléctrico Nacional (NE) y con los códigos locales aplicables. onsideraciones acerca del ódigo Eléctrico Nacional (NE) El artículo del ódigo Eléctrico Nacional establece reglas específicas que se deben tener en cuenta antes de realizar la instalación. rtículo del NE: ubicación en circuito. Es preciso suministrar protección de sobrecorriente en cada conductor de circuito sin conexión a tierra. Dicha protección debe ubicarse en el punto donde los conductores reciben suministro eléctrico, con las excepciones especificadas en los apartados () a () del artículo Ningún conductor que recibe suministro eléctrico según las disposiciones de los apartados () a () del artículo deberá enviar suministro eléctrico a otro conductor contemplado por dichas disposiciones, a menos que lo haga a través de un dispositivo de protección de sobrecorriente que cumpla los requisitos del artículo () onductores de circuitos derivados. Se debe permitir que los conductores de circuitos derivados que cumplen los requisitos especificados en el artículo tengan protección de sobrecorriente en las ubicaciones establecidas en dicha sección. () Taps del alimentador. Se debe permitir la derivación (tap) de los conductores, sin protección de sobrecorriente en el tap, a un alimentador según se especifica en los apartados (1) a (5) del artículo (). (1) Taps de hasta 10 pies (3 m) de largo. Donde la longitud de los conductores tap no exceda los 10 pies (3 m) y los conductores tap cumplan con lo siguiente: (1) La capacidad de corriente de los conductores tap (25 amperios en este caso) es a. no inferior a las cargas computadas combinadas en los circuitos alimentados por los conductores tap y b. no inferior al régimen nominal del dispositivo que recibe suministro eléctrico por los conductores tap o no inferior al régimen nominal del dispositivo de protección de sobrecorriente en los extremos de los conductores tap. (2) Los conductores tap no se extienden mas allá del tablero, el tablero de distribución, los medios de desconexión o los dispositivos de control al que proporcionan suministro eléctrico. (3) Excepto en el punto de conexión al alimentador, los conductores tap están dentro de una canalización, que debe extenderse desde el tap hasta el gabinete de un tablero, de un tablero de distribución o de dispositivos de control cerrados, o hasta la parte posterior de un tablero de distribución abierto. (4) En las instalaciones de campo donde los conductores tap salen del gabinete o la cámara donde se ha realizado el tap, el régimen nominal del dispositivo de sobrecorriente en el lado de la línea de los conductores tap no debe exceder 10 veces la capacidad de corriente del conductor tap. (2) Taps de hasta 25 pies (7,5 m) de largo. Donde la longitud de los conductores tap no exceda los 25 pies (7,5 m) y los conductores tap cumplan con lo siguiente: (1) La capacidad de corriente de los conductores tap no es inferior a un tercio del régimen nominal del dispositivo de protección de sobrecorriente que protege a los conductores del alimentador (75 amperios como máximo en este caso). (2) Los conductores tap terminan en un breaker único o en un único juego de fusibles que limitarán la carga a la capacidad de corriente de los conductores tap. Este dispositivo debe poder alimentar cualquier número de dispositivos de sobrecorriente adicionales en el lado de la carga. (3) Los conductores tap están adecuadamente protegidos contra daños físicos o están encerrados en una canalización. (3) Taps que alimentan a un transformador. No corresponde. (4) Taps de más de 25 pies (7,5 m) de largo. No corresponde. (5) Taps externos de longitud ilimitada. No corresponde. Se debe instalar un ducto no metálico, flexible y hermético de más de 6 pies (1,80 m) de longitud, de acuerdo con el artículo del NE. Manual de instalación, uso y mantenimiento 13 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200915 onexión El conjunto Serie Liebert (ccuuide) se provee en longitudes estándar de 5, 8, 10, 12, 15 y 20 pies (1,5; 2,4; 3; 3,6; 4,5; y 6,1 m, respectivamente). ada extremo del conjunto incluirá 5 pies (1,5 m) adicionales de cables flexibles de calibre Nº 10, 8, 6 o 4 W para la conexión al suministro eléctrico y al dispositivo de protección contra picos de tensión (SPD). El calibre del cable flexible depende del tamaño de el terminal del SPD. onsulte el siguiente cuadro para conocer las unidades y los rangos de cables aceptables. El conjunto ccuuide incluye un conductor de puesta a tierra adicional de calibre 10 que se puede utilizar como puesta a tierra de un equipo. Serie Liebert SI (Interceptor II) Rangos de cables aceptables Todas las unidades, sin desconexión Nº 14 2/O SI , con desconexión SI , con desconexión Serie Liebert LM Rangos de cables aceptables Todas las unidades, sin desconexión Nº 10 Nº 2 LM , con desconexión LM , con desconexión Nº 8 1/O Ducto El conjunto ccuuide se vende sin ducto. Si se necesita carcasa para los ductos, deben utilizarse ductos y accesorios con las siguientes medidas: ant. de conductores Tamaño del ducto en pulg. (mm) 1 cable coaxial, 1 puesta a tierra 1 (25,4) 2 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/4 (31,8) 3 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/4 (31,8) 4 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/4 (31,8) 5 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/2 (38,1) 6 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/2 (38,1) 7 cables coaxiales, 1 puesta a tierra 1 1/2 (38,1) Rendimiento del equipo En una instalación ideal de la unidad SPD, la supresión se ubica lo más cerca posible del bus protegido. Este producto fue diseñado para aquellos casos en los que no es posible PELIRO realizar una instalación cercana. Sin embargo, si bien la caída de tensión que se experimenta con los conjuntos ccuuide se reduce de manera significativa, se debe tener cuidado para reducir todo lo posible las longitudes de las conexiones. ada extremo del conjunto ccuuide se entrega con cables flexibles de 5 pies (1,50 m). La longitud se ofrece para conectar el tablero o el extremo del conmutador en el peor de los casos (nuestro SPD tendrá mucho menos de 5 pies [1,50 m]). Recomendamos cortar el cable flexible a la menor longitud posible. DVERTENI PREUIÓN Precaución: Sostenga los cables flexibles al tirar del conjunto ccuuide a través del ducto. Sujete sólo el cuerpo del cable coaxial azul cuando tire del conjunto a través del ducto. No tire del conjunto ccuuide utilizando los cables flexibles porque puede provocar daños. Manual de instalación, uso y mantenimiento 1416 ontactos secos para alarmas (x2) Información dimensional Serie Liebert SI (Interceptor II): Tipo SI/SH Pin 1 = normalmente abierto Pin 2 = común Pin 3 = normalmente cerrado T1 T2 E F (x4) Tablero principal para las cargas que se protegerán Desconectador dedicado (opcional) Entrada de cable recomendada Fase L1/ Fase L2/ Fase L3/ Desconectador/ reaker principal para tablero arra colectora de neutro arra colectora de tierra D 1,840 máx. SI016 SI025 SI032 SI040 SI050 SI060 SI075 SI100 SH016 SH025 SH032 SH040 SH050 SH060 SH075 SH100 D E F 16 (406,4) 12 (304,8) 8 (203,2) 17,25 (438,2) 9,5 (241,3) 0,44 (11,2) Dimensiones en pulg. (mm) Unidad D E F SH (406,4) 16 (406,4) 8 (203,2) SH025 17,25 (438,2) 10 (254) 0,44 (11,2) SH032 SH (508) 16 (406,4) 8 (203,2) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) SH050 SH060 SH (508) 20 (508) 8 (203,2) 21,25 (539,8) 14 (355,6) 0,44 (11,2) SH (508) 24 (609,6) 8 (203,2) 21,25 (539,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) SI016 SI025 SI032 SI040 SI050 SI060 SI075 SI100 Unidad Serie Liebert SI (Interceptor II): Tipo SI/SH Dimensiones en pulg. (mm) 16 (406,4) 16 (406,4) 8 (203,2) 17,25 (438,2) 20 (508) 16 (406,4) 8 (203,2) 21,25 (539,8) 20 (508) 20 (508) 8 (203,2) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) 10 (254) 0,44 (11,2) 14 (355,6) 0,44 (11,2) Peso en libras (kg) 35 (15,88) 49 (22,23) 55 (24,95) 85 (38,56) Tamaño de breaker sugerido Tamaño de Rango cable sugerido de breakers (W) admisible Serie Liebert SI (Interceptor II): Tipo SI/SH con desconectador giratorio Peso en libras (kg) 45 (20,41) 58 (26,31) 85 (38,56) 95 (43,09) Tamaño de breaker sugerido Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 2 Tamaño de cable sugerido (W) Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 2 Rango de breakers admisible Rango de cables admisible Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 2/O Rango de cables admisible Manual de instalación, uso y mantenimiento 15 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200917 Serie Liebert H (Hybrid dvantage/tecnología Hibrida): Tipo H E F (x4) Tablero principal para las cargas que se protegerán Desconectador dedicado (opcional) Entrada de cable recomendada Fase L1/ Fase L2/ Fase L3/ Desconectador/ reaker principal para tablero arra colectora de neutro arra colectora de tierra D Unidad Serie Liebert H (Hybrid dvantage/tecnología Hibrida): Tipo H Dimensiones en pulg. (mm) D E F 20 (508) 16 (406,4) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 24 (609,6) 24 (609,6) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 1,840 máx. Peso Tamaño de en libras breaker (kg) sugerido 56 (25,40) 82 (37,19) 115 (52,16) 153 (69,40) Tamaño de cable sugerido (W) Nº 6 Nº 4 Nº 4 Nº 2 Rango de breakers admisible Entre 15 y 150 Rango de cables admisible (sin la desconexión) Nº 8 2/O Nº 8 2/O Nº 8 2/O Rango de cables admisible (con la desconexión) Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 2/O Nº 14 2/O 3,088 0,212 ESTDO 6,875 4,750 7,375 Las ranuras admiten tornillos de 8-32 Ducto flexible de 1/2" (12,7 mm) 9" (228,6 mm) como mínimo Recortar para ajustar Serie Liebert V (ccuvar): Tipo V y II Tablero principal para las cargas que se protegerán Desconectador dedicado (opcional) Fase L1/ Fase L2/ Fase L3/ Desconectador/ reaker principal para tablero arra colectora de neutro arra colectora de tierra onexiones del alambre de ccuvar: Los terminales del anillo del amperio, número de parte de la serie de PID se suministran la unidad. Terminen al alambre trenzado del W #10 solamente (no proveído) usando la mano de PID o de la Tetra- Encrespadura o las herramientas eléctricas. Muere el sistema usado con el adaptador , herramienta del banco de SDE de la batería, - 2, 626 el adaptador , o herramienta de la encrespadura del NO 12 de Tyco SDE. 4,125 ESTDO Función para habilitar o deshabilitar la alarma Peso en libras (kg) 8,125 Serie Liebert V (ccuvar): Tipo V y II Tamaño de Tamaño de Rango breaker cable sugerido de breakers sugerido (W) admisible Tamaño del alambre 8 (3,63) 30 Nº a 30 Nº 10 mínimo larma sonora: serie ccuvar *larma TIVD Puente larma larma DESTIVD Puente larma *onfiguración de fábrica Puente situado junto a la alarma Manual de instalación, uso y mantenimiento 16 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200918 Serie Liebert TF (ctive Tracking Filter/Filtro de seguimiento de onda activo): Tipo F F uía pequeña, 1/2" (12,7 mm) máx. (sin opciones) D 12" (304,8 mm) E 2" (50,8 mm) máx. Datos de un gabinete típico (entre 30 y 400 ) Datos de un gabinete típico (entre 800 y 4000 ) Régimen Modelo Dimensiones en pulg. (mm) Peso nom. de XXX = TENSIÓN plicación corriente D E F Libras Kg FxxxN/L30 Monofásico 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) 35 15,9 30 FxxxS30 Fase dividida 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 45 20,4 FxxxD30 Trifásico en delta 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 50 22,7 FxxxY30 Trifásico en estrella 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 60 27,2 FxxxN/L60 Monofásico 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) FxxxS60 Fase dividida 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 45 20,4 FxxxD60 Trifásico en delta 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14,0 (355,6) 0,44 (11,2) 50 22,7 FxxxY60 Trifásico en estrella 24 (609,6) 20 (508) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 60 27,2 FxxxN/L100 Monofásico 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 60 27,2 100 FxxxS100 Fase dividida 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 70 31,8 FxxxD100 Trifásico en delta 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 70 31,8 FxxxY100 Trifásico en estrella 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 80 36,3 FxxxN/L225 Monofásico L a N 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 25,25 (641,4) 14 (355,6) 0,44 (11,2) 60 27,2 225 FxxxS225 Fase dividida 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 70 31,8 FxxxD225 Trifásico en delta 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 70 31,8 FxxxY225 Trifásico en estrella 30 (762) 24 (609,6) 9 (228,6) 31,25 (793,8) 18 (457,2) 0,44 (11,2) 80 36,3 400 FxxxD400 Trifásico en delta 48 (1219) 36 (914,4) 12 (304,8) 49,25 (1251) 30 (762) 0,44 (11,2) FxxxY400 Trifásico en estrella 48 (1219) 36 (914,4) 12 (304,8) 49,25 (1251) 30 (762) 0,44 (11,2) Régimen nominal de corriente Modelo Dimensiones en pulg. (mm) Peso plicación XXX = TENSIÓN Libras Kg FxxxD800 Trifásico en delta 60 (1524) 48 (1219) 12 (305) FxxxY800 Trifásico en estrella 60 (1524) 48 (1219) 12 (305) FxxxD1200 Trifásico en delta 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) FxxxY1200 Trifásico en estrella 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) FxxxD2000 Trifásico en delta 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) FxxxY2000 Trifásico en estrella 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) FxxxD4000 Trifásico en delta 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) FxxxY4000 Trifásico en estrella 60 (1524) 48 (1219) 20 (508) NOT: Si se trata de modelos sin gabinete y con conmutador, consulte con la fábrica. Manual de instalación, uso y mantenimiento 17 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200919 Serie Liebert SS: Tipo SS Tablero principal para las cargas que se protegerán Fase L1 Fase L2 L1 N Desconectador dedicado (opcional) Desconectador/reaker principal para tablero F L2 arra colectora de neutro Tablero principal para las cargas que se protegerán Desconectador dedicado (opcional) Fase Fase Fase Desconectador/reaker principal para tablero D arra colectora de neutro arra colectora de tierra Ventana de policarbonato N TIERR E Unidad Dimensiones en pulg. (mm) D E F Serie Liebert SS: Tipo SS Peso en libras (kg) Tamaño de breaker sugerido Tamaño de cable sugerido (W) Rango de breakers admisible Rango de cables admisible Todo 15,32 (389,1) 13,32 (338,3) 6,6 (167,6) 14,75 (374,7) 10 (254) 0,32 (8,1) 26 (11,79) 80 Nº 4 Nº 14 2/O Manual de instalación, uso y mantenimiento 18 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/200920 ontactos secos para alarmas (x2) Pin 1 = normalmente abierto Pin 2 = común Pin 3 = normalmente cerrado T1 T2 E F (4X) Serie Liebert LM: Tipo LM Tablero principal para las cargas que se protegerán Desconectador dedicado (opcional) Entrada de cable recomendada Fase L1/ Fase L2/ Fase L3/ Desconectador/ reaker principal para tablero arra colectora de neutro arra colectora de tierra D Max. Unidad LM060 LM080 LM100 LM125 LM150 LM200 LM225 LM250 Unidad LM060 LM080 LM100 LM125 LM150 LM200 LM225 LM250 Dimensiones en pulg. (mm) D E F 16 (406,4) 14 (355,6) 8 (203,2) 16,75 (425,4) 12 (304,8) 0,31 (7,9) 16 (406,4) 14 (355,6) 8 (203,2) 16,75 (425,4) 12 (304,8) 0,31 (7,9) Serie Liebert LM-Tipo LM 32 (14,51) 41 (18,60) 20 (508) 16 (406,4) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) 56 (25,40) Dimensiones en pulg. (mm) D E F 16 (406,4) 14 (355,6) 8 (203,2) 16,75 (425,4) 12 (304,8) 0,31 (7,9) 16 (406,4) 14 (355,6) 8 (203,2) 16,75 (425,4) 12 (304,8) 0,31 (7,9) Peso en libras (kg) 32 (14,51) 41 (18,60) 20 (508) 16 (406,4) 9 (228,6) 21,25 (539,8) 10 (254) 0,44 (11,2) 56 (25,40) Serie Liebert LM con desconectador giratorio Peso en libras (kg) Tamaño de breaker sugerido Tamaño de breaker sugerido Tamaño de cable sugerido (W) Nº 8 Nº 8 Nº 2 Tamaño de cable sugerido (W) Nº 8 Nº 8 Nº 2 Rango de breakers admisible Entre 15 y 100 Nº 14 2 Rango de breakers admisible Entre 15 y 150 Nº 8 1/0 Rango de cables admisible Rango de cables admisible Nº 8 1/0 Nº 8 1/0 Manual de instalación, uso y mantenimiento 19 Liebert SPDs SL Rev. 5, 11/2009 Mostrar más
Interceptor II, SAD Hybrid Advantage, Tipo SS, LM, AccuVar, PowerSure Serie LPM/LPL, Serie ATF, Extensión PanelGuard, Productos AccuGuide
Interceptor II, SD Hybrid dvantage, Tipo SS, LM, ccuvar, PowerSure Serie LPM/LPL, Serie TF, Extensión Paneluard, Productos ccuuide Manual de instalación, uso y mantenimiento Protección contra picos de Más detalles Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo.
Sistema UPS Smart USB en conformidad con TAA- Respaldo de batería inteligente e interactivo para estaciones de trabajo. NÚMERO DE MODELO: SMART550USBTAA Destacado Cumple con la TAA / Acta Federal de Acuerdos Más detalles Manual de instalación del sistema de detección de monóxido de carbono KM300
PANEL EXTERNO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO XPSP-224 PARA CADENAS DE MEDICIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN (N/P: 9418-05I1-101) VibroSystM www.vibrosystm.com 2727 JACQUES CARTIER E BLVD LONGUEUIL QUEBEC J4N 1L7 CANADÁ Más detalles estuche De Control inalámbrico Para MalaCate MANUAL DEL OPERADOR Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
MANUAL DEL OPERADOR Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN estuche De Control inalámbrico Para MalaCate NÚMERO DE MODELO 18029 MantenGa estas instrucciones instrucciones importantes de seguridad se incluyen en este Más detalles UPS Smart LCD 1500VA, Interactivo, Torre 120V con pantalla LCD y puerto USB
Tripp Lite 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telefono: +(773) 869 1234 E-mail: saleshelp@tripplite.com Modelo No.: OMNISMART1050 OmniSmart interactivo en línea en torre de 1050VA, 120V con puerto Más detalles AVISO. Use tan solo del modo informado por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.
GE Iluminación Guía de Instalación Luminaria LED Albeo Iluminación Lineal (Serie ALC4) Características 5 años de garantía Clasificada para ambientes humedecidos ANTES DE EMPEZAR Lea estas instrucciones Más detalles Herramienta de interrupción y captación de carga BREAK-SAFE
Herramienta de interrupción y captación de carga BREAK-SAFE USBS-15-1-PS USBS-27-1-PS USBS-46-1-PS USBS-15-2-PS USBS-27-2-PS USBS-46-2-PS Opciones disponibles H - Estuche rígido S - Estuche blando Modelos Más detalles SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus. Manual
SISTEMA ENERGICO, S.A. Energizador Enérgico BR Plus Manual MARZO 2004 Energizador BR Plus, Manual del Usuario, Página 1 Indice 1. Introducción 3 2. Características 4 2.1 Batería de respaldo 2.2 Salidas Más detalles ICP MANUAL DEL USUARIO INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN. Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA
MANUAL DEL USUARIO ICP INVERSOR Y CARGADOR DE BATERÍAS MULTIFUNCIÓN Salida Senoidal Pura 1200VA 2400VA 3600VA 5000VA 6000VA 8000VA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 1 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD... 2 3. CONEXIÓN.. Más detalles Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN
Sistema electrónico de control de presión GUÍA DE INSTALACIÓN EN ESTE MANUAL: Características - página 1 Soporte - página 1 Cambiando los ajustes - página 2 Tabla del conmutador DIP - página 3 Especificaciones Más detalles Características Generales Estándar:
Características Generales Estándar: Tensión de entrada: 127 Vac (220 opcional) Tensión nominal de salida: 120 ó 127 Vac (220 opcional) Frecuencia 50/60 hz. Rango de entrada: +15% -30% Vac de tensión nominal. Más detalles GUÍA DEL USUARIO. Hygro Termómetro Modelo RH10. Medidor de humedad y temperatura
GUÍA DEL USUARIO Hygro Termómetro Modelo RH10 Medidor de humedad y temperatura Introducción Agradecemos su compra del hygro termómetro Modelo RH10 de Extech. Este dispositivo mide humedad relativa y temperatura Más detalles UPS SmartPro Grado Médico, en Torre, Interactivo con Funcionamiento Prolongado, Aislamiento Total, Puertos USB y Serial
UPS SmartPro Grado Médico, en Torre, Interactivo con Funcionamiento Prolongado, Aislamiento Total, Puertos USB y Serial NÚMERO DE MODELO: SMART2500XLHG Destacado UPS en Torre, interactivo de 2200VA con Más detalles UPS Internet Office de Reserva de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB
Internet Office Standby de 350VA 120V Ultracompacto con Puerto USB NÚMERO DE MODELO: INTERNET350U Destacado Standby ultracompacto de 120V, 350VA Mantiene la salida de CA durante fallas del suministro eléctrico Más detalles Especificaciones. Controles BankGuard Plusr de S&C. Para Bancos de Capacitores en Subestaciones y Reactores en Derivación
Para Bancos de Capacitores en Subestaciones y Reactores en Derivación Especificaciones Condiciones de Venta NORMALES: Aplican las condiciones de ventas normales por parte del vendedor que se estipulan Más detalles Sujetador de pantalla de vidrio clasificada para humedad
Sujetador de pantalla de vidrio clasificada para humedad Manual de instalación Compatible con: 2xxxx tipos A - Z Ventiladores serie 51000-58999 Ventiladores serie 59500-59999 Ventiladores Casablanca selectos Más detalles Instrucciones de instalación y de uso. Storacell Solar. Controlador solar 6 720 807 832 (2013/05) ES
Instrucciones de instalación y de uso Storacell Solar Controlador solar 6 720 807 832 (2013/05) ES Índice de contenidos Índice de contenidos 1 Explicación de los símbolos e indicaciones de seguridad.... Más detalles Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P402-111 AB Issue 3 Controlador de nivel LC1300 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad Alarm Power Alarm Pump 2. Aplicación LC1300 3. Instalación 4. Configuración 5. Diagrama de Conexiones Más detalles BLOQUEO DE VARILLAS ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 49.130... DE SOBREPONER 49.120... PARA PUERTAS ACORAZADAS
BLOQUEO DE VARILLAS ELECTRÓNICO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 49.130... DE SOBREPONER 49.120... PARA PUERTAS ACORAZADAS 1 - INSTRUCCIONES GENERALES Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. Más detalles Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión Internacional
Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión Internacional NÚMERO DE MODELO: SU40KX General El sistema UPS Real en Línea Trifásico Inteligente Modular SmartOnline Más detalles Filtros de armónicos Matrix
Filtros de armónicos Matrix Serie D: Tabla de selección y guía de especificaciones técnicas IEEE-519: El filtro armónico Matrix serie D usa tecnología de reactor de mitigación de armónicos (HMR, por su Más detalles Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión para América del Norte
Sistema UPS Modular Trifásico SmartOnline de 40kVA, UPS En Línea de Doble Conversión para América del Norte NÚMERO DE MODELO: SU40K General Sistema UPS SU40K (40kVA) SmartOnline Modular, Trifásico, inteligente, Más detalles Bocina 105 db (A) Serie 8491/2. Manual de instrucciones ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES.
Bocina 105 db (A) Manual de instrucciones Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Información general Índice 1 Información general...3 1.1 Fabricante...3 1.2 Informaciones sobre el Más detalles Manual de Instalación y Uso NEO 500 NEO 800
Sistema de Alimentación Ininterrumpido Manual de Instalación y Uso NEO 500 NEO 800 Instrucciones importantes de seguridad (Guardar estas Instrucciones) PRECAUCION: Para desconectar totalmente el UPS de Más detalles Modelo de Tripp Lite No. OMNIVS1500
Modelo de Tripp Lite No. OMNIVS500 UPS Omni VS Interactivo en Línea en Torre de 500VA, 20V con Puerto USB UPS en torre, interactivo de 500VA /,5kVA Mantiene una salida nominal de 20V sobre un rango de Más detalles Sistema de UPS ampliable SmartOnline en torre - Protección en línea de conversión doble para aplicaciones vitales. Sumario
Tripp Lite 1111 West 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telefono: +(773) 869 1234 E-mail: saleshelp@tripplite.com Modelo: SU3000XL Sistema de UPS ampliable SmartOnline en torre - Protección en línea de Más detalles ÍNDICE INSTRUCCIONES DE USO GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA DIAGRAMA DE PROGRAMAS FOLLETO
ÍNDIE GUÍA DE ONSULTA RÁPIDA DIAGRAMA DE PROGRAMAS PREPARAIÓN DE LA ROPA SELEIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPIONES ÓMO INIIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA ÓMO MODIFIAR UN PROGRAMA ÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA MANTENIMIENTO Más detalles MANUALES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS DE FASETRON S.R.L. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFASICOS Y TRIFÁSICOS
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFASICOS Y TRIFÁSICOS 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE AISLAMIENTO MANUAL DE INSTRUCCIONES FASETRON Después de desembalarlo Después de desembalar la unidad, recomendamos la Más detalles MANUAL OPERATIVO DEL UT-201
INTRODUCCION Este manual de operación contiene información de seguridad y precauciones. Por favor lea la información relevante cuidadosamente y observe todas las advertencias y notas estrictamente. Precaución Más detalles Guía para la especificación, diseño e instalación de un sistema de automatización y control Tercera parte
Lo siguiente es una serie de la revista Automation Notebook de AutomationDirect la cual servirá como una guía general para la especificación, diseño e instalación de sistemas automatizados de control, Más detalles ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS
ANEXO - A INSTALACIONES ELECTRICAS Introducción Las instalaciones eléctricas cumplen la función de llevar la energía eléctrica en forma segura a los diferentes aparatos que la van a utilizar, los cuales Más detalles FICHET BAUCHE NEVO MANUAL DE INSTRUCCIONES. Réf. : BASS-0011-B/21.02.2014
FICHET BAUCHE NEVO MANUAL DE INSTRUCCIONES 1 Réf. : BASS-0011-B/21.02.2014 Índice de materias 1- CARACTERÍSTICAS... 4 1-1 Modelos... 4 1-2 Dimensiones, volúmenes y pesos... 4 1-3 Accesorios internos (estándar Más detalles Snifter. Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO
Snifter Monitor de polvo MANUAL DE USUARIO Casella España S.A. Polígono Európolis Calle Belgrado, nº4b 28232 Las Rozas. Madrid T +34 91 640 75 19 F + 34 91 636 01 96 E online@casella-es.com www.casella-es.com Más detalles Manual de Usuario. ADInstruments. Medidor RLC AD6243
Manual de Usuario ADInstruments Medidor RLC AD6243 Copyright Abacanto Digital SA, Reservados todos los derechos. La información de esta publicación reemplaza a toda la anterior que corresponda con el mismo Más detalles UPS SmartOnline En Línea de Doble Conversión de 1kVA, para Torre, pantalla LCD interactiva, tomacorrientes NEMA 5-15R de 100/110/120/127V
UPS SmartOnline En Línea de Doble Conversión de 1kVA, para Torre, pantalla LCD interactiva, tomacorrientes NEMA 5-15R de 100/110/120/127V NÚMERO DE MODELO: SU1000XLCD Destacado UPS de doble conversión, Más detalles Probador de cables y Multímetro Digital
Manual del usuario Probador de cables y Multímetro Digital Modelo CT40 Introducción Agradecemos su compra del medidor CT40 de Extech. El CT40 es un probador de cables que usa un transmisor/receptor para Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUAL DE INSTALACIÓN SENSOR VOLUMÉTRICO DE EXTERIOR SERIE FIT FTN-ST FTN-AM FTN-ST: Modelo standard con dos PIR FTN-AM: Igual que el FTN-ST pero con antimasking PRESTACIONES * Diseño compacto * Soporte Más detalles NEC ARTÍCULO 285. 1 kv o menos. ALCIBÍADES MAYTA T 2 de Julio 2013 DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES
NEC ARTÍCULO 285 DISPOSITIVOS PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES 1 kv o menos ALCIBÍADES MAYTA T 2 de Julio 2013 Tormenta eléctrica afectó funcionamiento de BANCONAL 2 Tormenta eléctrica afectó funcionamiento Más detalles Artefacto de iluminación para exteriores
Artefacto de iluminación para exteriores Owner s Guide and Installation Manual Manual De Propietario English Español Formulario# 43552-02 20140415 2014 Hunter Fan Co. Bienvenido Su nuevo artefacto de iluminación Más detalles HP Power Distribution Rack
HP Power Distribution Rack Instrucciones de instalación Información de seguridad importante ADVERTENCIA: Existe riesgo de daños personales causados por descarga eléctrica y niveles peligrosos de energía Más detalles Inversor/Cargador de 1250W para Ambulancia/EMS PowerVerter con 2 Tomacorrientes
Inversor/Cargador de 1250W para Ambulancia/EMS PowerVerter con 2 Tomacorrientes NÚMERO DE MODELO: EMS1250UL General El inversor EMS1250UL de Tripp Lite con sistema de carga integrado proporciona alimentación Más detalles Gasflag Panel de control de un solo canal Aparato solo de alarma
www.pce-iberica.es PCE Ibérica S.. C/ Mayor, 53 - Bajo 02500 Tobarra Albacete-España Tel. : +34 967 543 548 Fax: +34 967 543 542 info@pce-iberica.es www.pce-iberica.es Gasflag Panel de control de un solo Más detalles Cámara Inalámbrica en Color
45233 Supervisión para el hogar Cámara Inalámbrica en Color Manual del Usuario Para uso en espacios interiores/exteriores. No utilice en lugares húmedos. www.jascoproducts.com 1-800-654-8483 2 Gracias Más detalles Controlador de nivel LC1000 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
IM-P02-25 AB Issue 7 Controlador de nivel C1000 Instrucciones de Instalación y Mantenimiento 1. Seguridad 2. Aplicación. Instalación. Configuración 5. Diagrama de Conexiones 6. otas sobre las conexiones Más detalles Tipos de Conexión de los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones.
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) Por Luis E. Mosquera Ingeniero de Especificación En las instalaciones eléctricas a menudo se presentan perturbaciones tales como las sobretensiones Más detalles victron energy Extracto del manual de instrucciones de los Cargadores: SKYLLA TG 24/25, 24/30 SKYLLA TG 24/50 SKYLLA TG 48/25
victron energy Extracto del manual de instrucciones de los Cargadores: SKYLLA TG 24/25, 24/30 SKYLLA TG 24/50 SKYLLA TG 48/25 Nota importante: Estas instrucciones son un extracto del manual en inglés. Más detalles UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 1.5kVA, Torre, tomacorrientes NEMA de 100/110/120V
UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 1.5kVA, Torre, tomacorrientes NEMA de 100/110/120V NÚMERO DE MODELO: SU1500XL General El UPS SmartOnline SU1500XL en línea, de doble conversión de Tripp Más detalles Manual de Instalación de BioClock
www.biotracksoftware.com 1 TABLA DE CONTENIDOS 1 ANTES DE INSTALAR... 1 1.1 NOTA... 1 1.2 PANEL DE OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO... 2 1.3 PUERTOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN... 3 1.4 CONTENIDO Más detalles + = Respuestas posibles sobre Inverters de DC a AC
Respuestas posibles sobre Inverters de DC a AC Cómo actúa un inversor DC y para qué puede utilizarse? Un inversor de potencia convierte una potencia de DC (corriente continua) de una batería en una potencia Más detalles Cámara Alámbrica en Color
45231 Supervisión para el hogar Cámara Alámbrica en Color Manual del Usuario Para uso en espacios interiores/exteriores. No utilice en lugares húmedos. www.jascoproducts.com 1-800-654-8483 2 Gracias por Más detalles CONTENIDO CONTADORA DE BILLETES MUNDIAL MANUAL DE OPERACION. Alta calidad en la lectura de billetes del mundo
CONTADORA DE BILLETES MUNDIAL CONTENIDO 1. Ilustración 2. Instrucciones generales 3. Instrucciones de seguridad 4. Encender 5. Función contador 6. Detección de billetes falsos 7. Alarma dinero falso 8. Más detalles Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento de Transformadores
Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento de Transformadores IMPORTANTE: Guarde este instructivo para uso futuro del producto INTRODUCCION......2 INSPECCION AL RECIBIR.......2 ALMACENAJE.......2 Más detalles CLAVE QA7027 COLECTOR DE POLVO MANUAL DE USO POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA
CLAVE QA7027 COLECTOR DE POLVO MANUAL DE USO POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA 01 ADVERTENCIA: NO OPERE ESTA UNIDAD HASTA QUE LA BOLSA ESTE INSTALADA EN EL PUERTO DE ENTRADA DE POLVO. Más detalles Conductores y sus Caracteristicas de NEC
Conductores y sus Caracteristicas de NEC Luis Estrada Southwest Technology Development Institute Puntos críticos del NEC Artículo 110-14: Conexiones eléctricas: La temperatura nominal asociada a la intensidad Más detalles MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIOS PARA ENFRIADORES VERTICALES
MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIOS PARA ENFRIADORES VERTICALES www.ojeda.com.mx ventas@ojeda.com.mx NÚMERO TELEFÓNICO. (0155) 5803-11 00 PUBLICACIÓN: 10/10/2013 MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO PARA ENFRIADORES Más detalles Dispositivos de protección contra transitorios (SPD)
y Comercial e industrial Dispositivos de protección contra transitorios (SPD) Soluciones completas de protección contra transitorios para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales www.leviton.com/industrial Más detalles Fuentes de alimentación DC. series TPR-3D y KPS
Guía del Usuario AD INSTRUMENTS Fuentes de alimentación DC series TPR-3D y KPS Copyright AD INSTRUMENTS 2010 Reservados todos los derechos. La información de esta publicación reemplaza a toda la anterior Más detalles ... 6... 7... 9... 10
INDICE... 1... 1... 2... 3... 4... 4... 4... 5... 6... 7... 9... 10... 12... 12... 13... 14... 15 Instrucciones importantes de seguridad PRECAUCIÓN: Utilice condiciones de seguridad PRECAUCIÓN: Eléctrico Más detalles Sistema de UPS SmartOnline en torre - Alimentación 100% en línea para aplicaciones críticas.
Sistema de UPS SmartOnline en torre - Alimentación 100% en línea para aplicaciones críticas. NÚMERO DE MODELO: SUINT3000XL General El UPS SmartOnline SUINT3000XL en línea, de doble conversión de Tripp Más detalles Guía del usuario. Modelo 380360 Probador de aislamiento / Megaohmímetro
Guía del usuario Modelo 380360 Probador de aislamiento / Megaohmímetro Introducción Felicitaciones por su compra del Probador de aislamiento/megaohmímetro de Extech. El Modelo 380360 provee tres escalas Más detalles Mecanismos de interruptores de transferencia de bypass
Tema relacionado con la energía #6013 Información técnica de Cummins Power Generation Mecanismos de interruptores de transferencia de bypass > Notas técnicas Por Gary Olson, director, Desarrollo de sistemas Más detalles IN-7700. Manual de Instrucciones. Transformadores secos ventilados. de hasta 600 voltios
Manual de Instrucciones IN-7700 Transformadores secos ventilados de hasta 600 voltios Instrucciones para la manipulación, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento seguros de transformadores Más detalles MANUAL DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
Elaborado por Ing. Gregor Rojas OTRA REPRESENTACION EXCLUSIVA BORNES DE CONEXIÓN MORDAZA-MORDAZA BORNES DE SEGURIDAD AUMENTADA EEx BORNES PARA TERMOPARES BORNES DE DOBLE PISO BORNES SECCIONABLES BORNES Más detalles Multímetro Digital TI-DSA500 GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Multímetro Digital TI-DSA500 GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Índice Guía para la resolución de problemas......3 1. Resolución de problemas en el controlador Control del voltaje de entrada de 120........5 Más detalles Guía de inicio rápido
Guía de inicio rápido Felicitaciones por comprar un sistema de control de acceso Essential Plus o Elite. Esta Guía de inicio rápido contiene instrucciones sencillas sobre cómo preparar y poner en funcionamiento Más detalles Banco automático de capacitores en baja tensión
Banco automático de capacitores en baja tensión Introducción Los bancos de capacitores constituyen el medio más económico y confiable para la corrección del factor de potencia. potencia desde el punto Más detalles Módulo para Cambio Continuo de Aceite Instrucciones para Instalación
TM Módulo para Cambio Continuo de Aceite Instrucciones para Instalación CUIDADO: Estas instrucciones son destinadas para uso solamente por mecánicos profesionales que estén entrenados en el uso apropiado Más detalles UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V
UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 3kVA, 3U en Rack/Torre, tomacorrientes NEMA de 110/120V NÚMERO DE MODELO: SU3000RTXL3U General Sistema UPS de 3000VA en línea, de doble conversión, para Más detalles LS089. Características: Aplicaciones: Descripción General: L o a d S y s t e m s I n t e r n a t i o n a l I n c R e v. 1. 0 1 P á g i n a 1 de 8
Características: Cuatro relés de estado sólido, cada uno valorado 8 A Voltaje de input: 10 a 30 V Certificado: Class 1 division 2 La corriente total máxima de entrada de corriente: 25 A Protección contra Más detalles Guía de instalación y operación
Guía de instalación y operación A B Tel: 866-446-0966 www.ussunlight.com support@ussunlight.com Contenido 1. Contenido del paquete 2. Herramientas requeridas 3. Instrucciones de instalación 4. Ajustes Más detalles Es la intención de estas especificaciones, suministrar información básica para la selección de conductores de las líneas comercial e industrial en baja tensión (00 V). A.- Consideraciones para el diseño Más detalles Manual del usuario. Probador de resistencia de tierra física. Modelo 382152. Introducción
Manual del usuario Probador de resistencia de tierra física Modelo 382152 Introducción Felicitaciones por su compra del Probador de resistencia de tierra física de Extech. Este dispositivo puede medir Más detalles Manual de operación y mantenimiento para los controladores de la bomba jockey serie FDJ de EATON
Febrero de 2008 Manual de operación y mantenimiento para los controladores de la bomba jockey serie FDJ de EATON Folleto de instrucciones Folleto de instrucciones FDJP / FDJY Página 2 Vigente: Febrero Más detalles Hub de gestión de la iluminación 120 V~
Quantum 369375e 1 04.02.2015 Hub de gestión de QuantumR El hub de gestión de la Quantum proporciona un punto de conexión centralizado para los módulos de balastros digitales EcoSystem de Lutron, los paneles Más detalles DESCRIPCIÓN. Interruptor. giratorio
MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTENA GIRATORIA PARA TV CON CONTROL REMOTO ANT-2375 CARACTERÍSTICAS Bandas de recepción UHF/VHF/FM. Amplificador frontal interno de bajo ruido. Rotación omnidireccional de 350. Más detalles Modelo: 400E-2M. Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock
Modelo: 400E-2M Válvula de diluvio de operación eléctrica de Bermad con mecanismo local de rearme manual EasyLock Instalación Operación Mantenimiento Ingeniería de aplicaciones Bermad 1. Antes que nada, Más detalles Inversores TS-700 y TS-1000
Manual de Instrucciones Inversores TS-700 y TS-1000 Página: 1 de 11 ÍNDICE 1. Recomendaciones de seguridad...3 2. Introducción...3 2.1. Características...3 2.2. Especificaciones...4 3. Interface de usuario...4 Más detalles Manual De Instrucciones ... Detector de fugas de gas GSP1 MSY-40 Rev.0. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. www.sedasl.
. Sistemas Electrónicos de Detección y Análisis, S.L. Paseo Ferrocarriles Catalanes, Nº 27-08940 Cornellá de Llobregat Barcelona 93-377 46 01 93-377 91 57 info@sedasl.net www.sedasl.net Manual De Instrucciones Más detalles 1. Precauciones de seguridad
ANEXO RECICLAJE AMBIENTAL. No tire nunca el Terminal de Red () con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio Más detalles NORMAS TÉCNICAS PUESTA A TIERRA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
1. ALCANCE Esta norma cubre los requisitos y criterios para la adecuación, instalación y equipotencialización de la puesta a tierra en los postes y estructuras metálicas que soportan las redes de distribución Más detalles T855 Cámara de seguridad día & noche
T855 Cámara de seguridad día & noche Para usar con el DVR Swann 4500 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MT855_091014S Swann 2014 Antes de comenzar Introducción Felicitaciones por la compra de esta Cámara de seguridad Más detalles Para sus registros y Asistencia de garantía
Para sus registros y Asistencia de garantía Nombre de modelo: Catálogo/Modelo N o : N o de serie: Fecha de compra: Lugar de compra: Para referencia, también adjunte su recibo o una copia de su recibo al Más detalles pilot Manual de operaciones
pilot Manual de operaciones Sommario 1. Introducción... 3 2. Instrucciones de seguridad... 3 3. Características técnicas... 4 4. Montaje en la pared... 4 5. Cableado eléctrico... 5 5.1 PILOT 112-118... Más detalles 1. DESCRIPCIÓN LED de funcionamiento. Conexión de salida CA Interruptor de alimentación
1. DCRIPCIÓN LED de funcionamiento Se ilumina en caso de sobrecarga, batería baja & sobrecalentamiento Conexión de salida CA Interruptor de alimentación Conector mechero 2. CONEXION Introduzca el conector Más detalles SF-80 máquina de niebla. manual de instrucciones
SF-80 máquina de niebla manual de instrucciones Musikhaus Thomann Treppendorf 30 96138 Burgebrach Alemania Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0 Correo electrónico: info@thomann.de Internet: www.thomann.de 29.05.2015, Más detalles Terminología básica. Accesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno.
Definiciones de términos Terminología básica Accesible. Al alcance de personas, no requiere auxilio de medio alguno. Acometida. Parte de una instalación eléctrica comprendida entre la red de distribución Más detalles Este procedimiento es valido para instrumentos con el circuito de control localizado en la caja del elemento sensor.
Cableado de la Caja local Este procedimiento es valido para instrumentos con el circuito de control localizado en la caja del elemento sensor. 1. Saque el circuito de control de su lugar. No intente quitar Más detalles Creando Un Mundo Accesible. genesis opal. Guía de Planificación y Diseño. Plataforma Elevadora de diseño abierto. www.garaventalift.
genesis opal Guía de Planificación y Diseño Creando Un Mundo Accesible Elevadora de diseño abierto www.garaventalift.com Por favor tenga en cuenta: Las dimensiones provistas en ésta guía SON SOLO DE REFERENCIA Más detalles STI-6400 Exit Stopper
STI-6400 Exit Stopper STI-6400 Exit Stopper Características Ayuda a impedir los ingresos y egresos no autorizados a través de las puertas de salida de emergencia. La instalación es fácil. Menos costosa Más detalles MR-12 Agitador de balanceo
MR-12 Agitador de balanceo Manual de funcionamiento Certificado para la versión V.2AW Contenidos 1. Precauciones de seguridad 2. Información general 3. Cómo empezar 4. Funcionamiento 5. Especificaciones Más detalles Probador de voltaje LCD multifunción Modelo VT30
Manual del usuario Probador de voltaje LCD multifunción Modelo VT30 Introducción Agradecemos su compra del probador de voltaje multifunción VT30 de Extech. El probador VT30 mide voltaje CA hasta 480V y Más detalles Controlador de carga solar. Manual de instalación y operación. Controlador solar monta la caja de empalme. Modelos. SunKeeper-12 12A / 12V
SUNKEEPER TM Controlador de carga solar Manual de instalación y operación. do en. Controlador solar monta la caja de empalme Modelos. SunKeeper-6 6A / 12V SunKeeper-12 12A / 12V 1098 Washington Crossing Más detalles Manual de Usuario. Torniquete TS2100 Noviembre 2015
Manual de Usuario Torniquete TS2100 Noviembre 2015 TS2100: Torniquete TS2111: Torniquete con Panel de Acceso y Lectores RFID TS2122: Torniquete con Panel de Acceso y Lector de Huella con Función RFID. Más detalles Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas. Jornada
Jornada Presentación del del nuevo nuevo Reglamento sobre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de de Seguridad en en Instalaciones Eléctricas de de Alta Alta Tensión Consejería de Industria, Turismo, Más detalles Haga sus conexiones de cables al estilo Murphy!
Haga sus conexiones de cables al estilo Murphy! De dónde proviene todo este ruido? Y por qué he de preocuparme? Toda señal eléctrica presente en el ambiente que pueda afectar negativamente a otra similar Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 artículo 285
 artículo 285
 ARTÍCULO 285
 ARTÍCULO 285
 Artículo 110
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución