Source: http://docplayer.it/10464216-Testo-integrato-della-regolazione-della-qualita-dei-servizi-di-distribuzione-e-misura-dell-energia-elettrica-periodo-di-regolazione-2012-2015.html
Timestamp: 2018-08-17 08:28:41+00:00

Document:
TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA. Periodo di regolazione - PDF
TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA. Periodo di regolazione
Download "TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA. Periodo di regolazione 2012-2015"
1 TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione
2 INDICE PARTE I DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA DELLA TENSIONE Titolo 1 Disposizioni generali Articolo 1 Articolo 2 Definizioni per la continuità del servizio e la qualità della tensione Finalità e principi generali per la continuità del servizio Titolo 2 Obblighi di registrazione delle interruzioni Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso Registro delle interruzioni Grado di concentrazione Origine delle interruzioni Causa delle interruzioni Documentazione dell inizio delle interruzioni Utenti AT coinvolti nelle interruzioni Utenti MT coinvolti nelle interruzioni Utenti BT coinvolti nelle interruzioni Documentazione della fine delle interruzioni Verificabilità delle informazioni registrate Gradualità degli obblighi di registrazione e disposizioni transitorie Titolo 3 Indicatori di continuità del servizio Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Indicatori di continuità del servizio Comunicazioni all Autorità Comunicazioni agli utenti Titolo 4 Regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Ambito di applicazione Ambito territoriale Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe Livelli obiettivo Livelli di partenza e livelli tendenziali Recuperi aggiuntivi di continuità del servizio Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne Franchigia, tetti massimi e dilazione delle penalità Regime di incentivazione speciale per ambiti territoriali con livello di partenza della durata delle interruzioni superiore a una volta e mezza il livello obiettivo Decelerazione dell incentivazione per ambiti territoriali che per ogni anno del periodo hanno registrato un indicatore D1 uguale o migliore del livello obiettivo Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio - 2 -
3 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Validità dei dati di continuità del servizio Valori presunti degli indicatori di riferimento Effetti dell indice di sistema di registrazione Disposizioni per le imprese distributrici di minori dimensioni Titolo 5 Regolazione individuale per utenti MT Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Ambito di applicazione Fondo utenti MT Indicatore di continuità per singolo utente MT Livelli specifici di continuità per utenti MT Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore degli utenti MT Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici Corrispettivo tariffario specifico Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con consegna su palo e con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kw Informazioni e comunicazioni agli utenti MT Pubblicazione comparativa delle interruzioni transitorie Comunicazioni all Autorità Controlli sui dati forniti dalle imprese distributrici Titolo 6 Interruzioni con preavviso Articolo 48 Articolo 49 Ambito di applicazione Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso Titolo 7 Regolazione delle interruzioni prolungate o estese Articolo 50 Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Articolo 58 Articolo 59 Ambito di applicazione Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell alimentazione di energia elettrica Fondo per eventi eccezionali Rimborsi per interruzioni prolungate Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati agli utenti Procedura per l erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali Tetti di esposizione economica per le imprese distributrici Comunicazioni all Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni Piani di emergenza - 3 -
4 Titolo 8 Qualità della tensione Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 68 Articolo 69 Articolo 70 Articolo 71 Articolo 72 Articolo 73 Ambito di applicazione Finalità e principi generali per la qualità della tensione Caratteristiche di qualità della tensione e applicabilità delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano Registrazione individuale delle interruzioni senza preavviso, dei buchi di tensione e della qualità della tensione Messa in servizio delle apparecchiature di misura della qualità della tensione sulle reti MT Monitoraggio e registrazione degli indicatori di qualità della tensione in reti MT Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici Indicatori aggregati di qualità della tensione Verificabilità delle informazioni registrate relativamente alla qualità della tensione Pubblicazione di dati relativi alla qualità della tensione Comunicazioni all Autorità Contributo per la messa in servizio delle apparecchiature di misura della qualità della tensione Comunicazioni agli utenti Comunicazioni tra imprese distributrici relative alla qualità della tensione Titolo 9 Contratti per la qualità Articolo 74 Articolo 75 Articolo 76 Articolo 77 Articolo 78 Articolo 79 Ambito di applicazione Contratti per la qualità Criteri generali per i contratti per la qualità Contratto per la qualità relativo alle interruzioni lunghe Contratto per la qualità relativo alle interruzioni brevi Comunicazioni all Autorità Tabelle della Parte I - 4 -
5 PARTE II DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE Titolo 1 Disposizioni generali Articolo 80 Articolo 81 Definizioni per la qualità commerciale Finalità, principi generali e ambito di applicazione Titolo 2 Indicatori di qualità commerciale Articolo 82 Articolo 83 Articolo 84 Articolo 85 Articolo 86 Articolo 87 Articolo 88 Articolo 89 Articolo 90 Articolo 91 Articolo 92 Articolo 93 Articolo 94 Articolo 95 Articolo 96 Articolo 97 Articolo 98 Articolo 99 Articolo 100 Indicatori di qualità commerciale del servizio Disposizioni in merito al preventivo telefonico Tempo di preventivazione per l esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione Tempo di preventivazione per l esecuzione di lavori sulla rete di media tensione Tempo di esecuzione di lavori semplici Tempo di esecuzione di lavori complessi Tempo di attivazione della fornitura Tempo di disattivazione della fornitura Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità Tempo di messa a disposizione di dati tecnici richiesti dal venditore Tempo di comunicazione dell esito della verifica del gruppo di misura Tempo di sostituzione del gruppo di misura guasto Tempo di comunicazione dell esito della verifica della tensione di fornitura Tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte Fascia di puntualità per gli appuntamenti Appuntamenti posticipati Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale Titolo 3 Livelli specifici e generali di qualità commerciale Articolo 101 Articolo 102 Articolo 103 Livelli specifici di qualità commerciale del servizio Livelli generali di qualità commerciale del servizio Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità Titolo 4 Indennizzi automatici Articolo 104 Articolo 105 Articolo 106 Casi di indennizzo automatico Casi di esclusione del diritto all indennizzo automatico Modalità di corresponsione dell indennizzo automatico - 5 -
6 Titolo 5 Obblighi di registrazione e di informazione Articolo 107 Articolo 108 Articolo 109 Articolo 110 Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati Comunicazioni all Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti per la qualità commerciale Informazione ai clienti finali per la qualità commerciale Titolo 6 Modalità di effettuazione dei controlli dei dati Articolo 111 Articolo 112 Articolo 113 Articolo 114 Articolo 115 Articolo 116 Articolo 117 Articolo 118 Articolo 119 Articolo 120 Articolo 121 Articolo 122 Ambito di applicazione Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità commerciale Validazione dei dati Criteri di conformità dei dati validi Verifica di corrispondenza Verifica di completezza Verifica di correttezza dell indennizzo automatico Verifica di documentabilità delle cause Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazioni Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato Penalità per le prestazioni di qualità commerciale stimate non valide e non conformi Penalità per prestazioni di qualità commerciale riscontrati non validi o non conformi Titolo 7 Disposizioni finali e transitorie Articolo 123 Articolo 124 Standard di qualità definiti dal distributore Disposizioni transitorie per la qualità commerciale Tabelle della Parte II - 6 -
7 PARTE I DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA: REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA DELLA TENSIONE TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni per la continuità del servizio e la qualità della tensione 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni: a) Autorità è l Autorità per l energia elettrica e il gas; b) alta tensione (AT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kv e uguale o inferiore a 150 kv; c) altissima tensione (AAT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kv; d) assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio; e) bassa tensione (BT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kv; f) buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione ad un valore compreso tra il 90% e l 1% della tensione nominale per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione; g) casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono impedite o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza; h) cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l attività di distribuzione e che preleva l energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi; i) condizione di rete magliata è lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza; j) condizione di rete radiale è lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza; k) distribuzione è l attività di cui all articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99; l) eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti; - 7 -
8 m) fondo per eventi eccezionali è il fondo istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il reintegro degli oneri sostenuti dalla imprese distributrici o dall impresa di trasmissione per l erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, agli utenti interessati da interruzioni prolungate o estese; n) fondo utenti MT è il fondo istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT; o) gruppo di misura è l insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo o immissione dell energia elettrica dell utente, atto a misurare l energia elettrica prelevata o immessa ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo o immissione; p) impresa distributrice è qualunque soggetto che svolga l attività di cui all articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99; q) incidente rilevante è l interruzione che comporta un livello di energia non servita superiore alla soglia di cui all articolo 35 dell Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/04, come segnalato da Terna alle imprese distributrici interessate; r) interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell energia elettrica per un utente è inferiore all 5% della tensione dichiarata; s) interruzione con preavviso è l interruzione dovuta all esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso; t) interruzione eccezionale è una interruzione come identificata nella scheda 1; u) interruzione senza preavviso è l interruzione non preceduta dal preavviso; v) interruzione lunga è l interruzione di durata superiore a tre minuti; w) interruzione breve è l interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all intervento di dispositivi automatici; x) interruzione transitoria è l interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all intervento di dispositivi automatici; y) media tensione (MT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kv e uguale o inferiore a 35 kv; z) periodo di condizioni perturbate sulle reti MT e BT è un periodo di ore consecutive determinato secondo l allegata scheda 1; aa) periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT è un periodo diverso dal periodo di condizioni perturbate; bb) preavviso è la comunicazione agli utenti interessati dell inizio previsto e della durata prevista dell interruzione; da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dal Titolo 6, Parte I, del presente provvedimento; cc) produttore di energia elettrica è il soggetto di cui all articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99; dd) rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999, integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo e modificata per effetto dei successivi decreti ministeriali di rideterminazione dell ambito della rete di trasmissione nazionale; ee) reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale; - 8 -
9 ff) rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un tempo superiore ad un ora; gg) sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati; hh) strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonché atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati; ii) Terna è la società Terna S.p.A. a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; jj) utente della rete di distribuzione (utente) è il soggetto titolare di impianti di prelievo o di impianti di produzione o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica connessi alla rete di distribuzione (impianti), che non sia concessionario di attività di distribuzione o di trasmissione; kk) utente BT è un utente il cui impianto è connesso alla rete di distribuzione in bassa ll) tensione; utente MT è un utente il cui impianto è connesso alla rete di distribuzione in media tensione; mm) utente AT è un utente il cui impianto è connesso alla rete di distribuzione in alta tensione; nn) variazione della tensione di alimentazione è un aumento o diminuzione della tensione, normalmente dovuto a variazioni di carico. Articolo 2 Finalità e principi generali per la continuità del servizio 2.1 La parte I del presente provvedimento persegue le finalità di: a) promuovere il miglioramento della continuità del servizio a livello nazionale, riducendo le differenze regionali a parità di grado di concentrazione; b) limitare il numero annuo delle interruzioni subite dagli utenti, prevedendo un rimborso forfetario in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati nel presente provvedimento, anche per le interruzioni brevi; c) facilitare la stipula di contratti per la qualità attraverso la formulazione di un modello di contratto semplificato. 2.2 In merito alla continuità del servizio l impresa distributrice non può adottare comportamenti discriminatori tra utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. E fatta salva la facoltà di definire livelli personalizzati di - 9 -
10 qualità del servizio attraverso contratti per la qualità o specifici accordi in fase di connessione stipulati tra l impresa distributrice e gli utenti o venditori interessati. 2.3 E fatta salva la facoltà dell Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell impresa distributrice per l irrogazione delle sanzioni previste dall articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per grave inadempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato, anche sulla base degli elementi raccolti nei controlli tecnici. TITOLO 2 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI Articolo 3 Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso 3.1 L impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell impresa distributrice. 3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti: a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT; b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT; c) impianti di smistamento AT; d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni; e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni; 3.3 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio deve essere installato anche in corrispondenza di organi di manovra installati lungo le linee MT asserviti a protezioni o automatismi o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza. Articolo 4 Registro delle interruzioni 4.1 Ogni impresa distributrice registra le interruzioni utilizzando l assetto reale della rete e tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e specificati nei successivi articoli da 5 a Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta: a) l origine dell interruzione;
11 b) l eventuale attestazione dell avvenuto preavviso; c) la causa dell interruzione; d) la data, l ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell interruzione; e) il numero e l elenco degli utenti AT coinvolti nell interruzione; f) la durata dell interruzione per ciascun utente AT coinvolto nell interruzione; g) il numero e l elenco degli utenti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; h) la durata dell interruzione per ciascun utente MT coinvolto nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; i) il numero degli utenti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; j) la durata dell interruzione per ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato e il numero di utenti di ogni gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione; k) la data, l ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell interruzione per tutti gli utenti coinvolti dall interruzione; l) l informazione che l interruzione interessa una sola parte di rete BT per interruzioni con origine sulla rete BT; m) l informazione che l interruzione interessa una, due o tre fasi per interruzioni con origine sulla rete BT; n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza: i) la data, l ora, il minuto di inizio della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza; ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza. 4.3 Ogni impresa distributrice registra la durata di interruzione per utente BT disalimentato per più di 8 ore D +8 relativa alla quota parte di interruzione eccedente le otto ore di ogni interruzione senza preavviso lunga avente origine di cui al comma 6.1, lettere e) e f), e causa di cui al comma 7.1, lettera c), nonchè il numero di utenti BT che hanno subito più di 8 ore di interruzione per le medesime origini e cause. 4.4 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta: a) l origine dell interruzione; b) l eventuale attestazione dell avvenuto preavviso; c) la causa dell interruzione; d) la data, l ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell interruzione; e) il numero e l elenco degli utenti AT coinvolti nell interruzione; f) il numero e l elenco degli utenti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; g) il numero di utenti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; h) la data, l ora e il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell interruzione per tutti gli utenti coinvolti dall interruzione
12 4.5 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta: a) l origine dell interruzione; b) la causa dell interruzione; c) la data, l ora e il minuto di inizio dell interruzione; d) il numero e l elenco degli utenti AT coinvolti; e) il numero e l elenco degli utenti MT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione; f) il numero di utenti BT coinvolti nell interruzione, distinti per grado di concentrazione. 4.6 L impresa distributrice assicura l accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni da parte degli utenti interessati e dei soggetti responsabili delle attività di misura e di vendita dell energia elettrica. 4.7 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l impresa distributrice adotta i seguenti criteri: a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o più interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso utente per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l una dall altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l una e l altra; b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), alcuni utenti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per più di 3 minuti, l impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di utenti e una interruzione lunga per il secondo; c) criterio di unicità della causa e dell origine: l impresa distributrice identifica ogni interruzione con una causa e origine; qualora durante l interruzione venga a mutare la causa, l origine o entrambe, è necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall istante di modifica della causa o dell origine; fino a tale soglia si considera un unica interruzione avente la causa e l origine iniziale. 4.8 I criteri di accorpamento di cui al precedente articolo 4, comma 4.7, lettera a), non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole interruzioni transitorie. Articolo 5 Grado di concentrazione 5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per gli utenti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione: a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell ultimo censimento una popolazione superiore a abitanti;
13 b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell ultimo censimento una popolazione superiore a abitanti e non superiore a abitanti; c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell ultimo censimento una popolazione non superiore a abitanti. 5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a abitanti approvate dall Autorità a seguito di istanze presentate ai sensi dell articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/ Le imprese distributrici hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all Autorità. Articolo 6 Origine delle interruzioni 6.1 L impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l interruzione, secondo la seguente articolazione: a) interruzioni con origine sistema elettrico, intese come le interruzioni: i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla disalimentazione di utenti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato o applicato in tempo reale, o conseguenti all intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico; ii) conseguenti ad incidenti rilevanti o, solo nelle reti di distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico, dovute all intervento delle protezioni degli impianti di generazione; b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale; c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse; d) interruzioni originate sulla rete AT dell impresa distributrice, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale; e) interruzioni originate sulla rete MT dell impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura degli utenti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT); f) interruzioni originate sulla rete BT dell impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT)
14 o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l interruzione coinvolga più di un utente BT, sui gruppi di misura centralizzati. 6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente, l interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte. 6.3 Le interruzioni originate nei gruppi di misura, anche centralizzati, degli utenti BT che coinvolgono un solo utente BT non sono conteggiate ai fini degli indicatori di continuità del servizio ma vengono registrate nell ambito della regolazione della qualità commerciale per la verifica dello standard specifico ad esse applicato. 6.4 Per l attribuzione dell origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2. Articolo 7 Causa delle interruzioni 7.1 L impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine sistema elettrico, secondo la seguente articolazione di primo livello: a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali, dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorità pubblica quali ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi o per motivi di sicurezza impartiti da Terna o da altri esercenti interconnessi, o scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza; b) cause esterne, intese come: guasti provocati da utenti, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, guasti provocati su impianti di produzione; c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate. 7.2 L impresa distributrice documenta l attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b). Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell interruzione, affinché queste possano registrare correttamente le cause delle interruzioni con origine sulle reti interconnesse. 7.3 L impresa distributrice documenta l attribuzione delle interruzioni alle cause di secondo livello secondo la classificazione di cui alla Tabella L impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni
15 delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l impresa distributrice deve conservare tale documentazione. 7.5 Ai fini dell attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attività di cui all articolo 4, comma 4.1, lettere da j) a v), dell Allegato A Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione alla deliberazione n. 11/07, come successivamente modificati e integrati, facenti capo alla stessa impresa distributrice. 7.6 Per l attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2. Articolo 8 Documentazione dell inizio delle interruzioni 8.1 L impresa distributrice documenta l inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. 8.2 L impresa distributrice documenta l inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. Con le stesse modalità è documentato l inizio delle interruzioni con origine sistema elettrico di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto i). 8.3 L impresa distributrice documenta l inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione sull elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche di cui al comma Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui all articolo 11, comma 11.1 lettera c), realizzato tramite i misuratori elettronici di bassa tensione, registrano l istante di inizio delle interruzioni con preavviso e senza preavviso originate sulla rete BT dovute a manovre dell impresa distributrice tramite i misuratori elettronici di bassa tensione. 8.5 L impresa distributrice documenta l inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalità è documentato l inizio delle interruzioni con origine sistema elettrico di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto ii)
16 Articolo 9 Utenti AT coinvolti nelle interruzioni 9.1 Per ciascun utente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, l impresa distributrice registra la durata dell interruzione come periodo ricompreso tra l inizio dell interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso utente AT. Articolo 10 Utenti MT coinvolti nelle interruzioni 10.1 Per ciascun utente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve l impresa distributrice registra la durata dell interruzione come periodo ricompreso tra l inizio dell interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso utente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo comma Articolo 11 Utenti BT coinvolti nelle interruzioni 11.1 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, comprovabile per le interruzioni lunghe dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT: a) sistemi in grado di associare ogni utente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell utenza BT; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell intera linea BT in assetto standard; b) sistemi in grado di associare ogni utente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una volta tutti gli utenti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all intervento di protezione unipolari; c) sistemi in grado di associare ogni utente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell utenza BT Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la consistenza degli utenti BT secondo le seguenti cadenze:
17 a) mensile in caso di adozione dei sistemi di cui al precedente comma 11.1, lettere a) e b); b) continuativa, come disciplinato al comma 10.3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in caso di adozione del sistema di cui al precedente comma 11.1, lettera c) Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione purchè caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 11.1, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 11.2, lettera a) Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al comma 11.1, lettera a), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al comma 11.1, lettere a) e b), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT L impresa distributrice registra la durata dell interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa agli utenti BT come periodo ricompreso tra l inizio dell interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell interruzione, come definita al successivo articolo 12. Articolo 12 Documentazione della fine delle interruzioni 12.1 L impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dagli utenti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e L impresa distributrice documenta l istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dagli utenti BT: a) per le interruzioni con origine sistema elettrico, con le modalità di cui al successivo comma b) per le interruzioni originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT, sulla rete MT e sulla rete di altra impresa distributrice interconnessa, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.5, considerando la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;
18 c) per le interruzioni originate sul lato MT degli impianti di trasformazione MT/BT e sulla rete BT, mediante apposita modulistica; d) per le interruzioni originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questa, con la rialimentazione definitiva dell ultimo utente BT rialimentato, in conformità alle modalità di registrazione di cui all articolo Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui all articolo 11, comma 11.1 lettera c), realizzato tramite i misuratori elettronici di bassa tensione, registrano l istante di fine delle interruzioni originate sulla rete BT tramite i misuratori elettronici di bassa tensione L impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa è tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni Per le interruzioni dovute all attuazione di piani di distacco programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l impresa distributrice può considerare come istante di fine o l istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l istante corrispondente all istante di inizio più la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano. Articolo 13 Verificabilità delle informazioni registrate 13.1 L impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni. L elenco degli utenti BT effettivamente coinvolti nelle interruzioni lunghe e brevi deve essere producibile su richiesta in tempi compatibili con l espletamento delle operazioni di controllo Ciascuna interruzione è identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in: a) registri di esercizio; b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio; c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, ai sensi dei commi 13.3 e 13.4; d) rapporti di intervento delle squadre operative; e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria; f) schemi della rete per ricostruire l assetto della rete al momento del guasto o la sua risoluzione Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l utente parli con un operatore, devono almeno contenere:
19 a) data e ora di ogni segnalazione pervenuta, con granularità pari al minuto; b) registrazione vocale della chiamata; c) motivo della segnalazione; d) nominativo dell utente chiamante; e) numero di telefono dell utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici); f) Comune al quale è riferita la segnalazione; g) indirizzo stradale al quale è riferita la segnalazione; h) codice dell interruzione nel caso in cui alla chiamata dell utente corrisponda effettivamente una interruzione oppure assenza di interruzione che deve essere documentata da un accesso a vuoto delle squadre di intervento o altra modalità; i) codice della/e linea/e BT coinvolta/e nell interruzione; j) campo note Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l utente non parli con un operatore, devono almeno contenere: a) data e ora di ogni segnalazione pervenuta, con granularità pari al minuto; b) numero di telefono dell utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici) L impresa distributrice, ai fini della verificabilità delle informazioni registrate, può avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati nè asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale può avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall istante di occorrenza, e deve includere la data e l ora dell effettivo istante di occorrenza dell evento registrato L impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dall 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata In occasione dei controlli tecnici è calcolato un indice di sistema di registrazione ISR, sulla base di quanto indicato nella scheda Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione abbiano esteso il servizio all intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all Autorità entro il 31 marzo 2012 le modalità e i tempi per l unificazione delle modalità di registrazione delle interruzioni. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione ne danno comunicazione all Autorità entro il 31 marzo dell anno successivo alla data di efficacia dell acquisizione della rete
20 Articolo 14 Gradualità degli obblighi di registrazione e disposizioni transitorie 14.1 Per le imprese distributrici con numero di utenti BT inferiore a alla data del 31 dicembre 2010 che adottano i sistemi di cui al precedente comma 11.1, lettere a) e b), l aggiornamento dello schema di rete BT può avvenire con cadenza trimestrale sino al 31 dicembre Le imprese distributrici che hanno richiesto e successivamente rinunciato all incentivo di cui all articolo 12 dell Allegato A alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, sino al 31 dicembre 2013 hanno la facoltà di utilizzare la modalità di registrazione delle interruzioni prevista al comma 11.6 dell Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/ La disposizione di cui al comma 13.3, lettera b): a) decorre dal 1 gennaio 2013 per le imprese distributrici con numero di utenti superiore a alla data del 31 dicembre 2010; b) non si applica alle imprese distributrici con numero di utenti inferiore o uguale a alla data del 31 dicembre TITOLO 3 INDICATORI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO Articolo 15 Indicatori di continuità del servizio 15.1 Con riferimento all anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio: a) numero di interruzioni per utente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie; b) durata complessiva di interruzione per utente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe Il numero di interruzioni per utente è definito per mezzo della seguente formula: NUMERO DI INTERRUZIONI PER UTENTE n Ui i 1 Utot dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell anno solare, e dove: U i è il numero di utenti coinvolti nella i-esima interruzione considerata; U tot è il numero totale di utenti serviti dall impresa distributrice alla fine dell anno solare L impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per utente:
21 a) per gli utenti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni brevi e, anche in assetto di rete standard, per interruzioni transitorie; b) per gli utenti MT, limitatamente alle interruzioni transitorie; c) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6; d) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7; e) distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo articolo La durata complessiva di interruzione per utente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, è definita per mezzo della seguente formula: DURATA COMPLESSIVA DI INTERRUZIONE PER UTENTE n m ( U i, j * ti, j) i 1 j 1 U tot dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di utenti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove: U i,j è il numero di utenti coinvolti nella i-esima interruzione (con i = 1,, n) e appartenenti al j-esimo gruppo di utenti affetto dalla stessa durata di interruzione (con j = 1,..., m); t i,j è la corrispondente durata dell interruzione per il gruppo di utenti U i,j ; U tot è il numero totale di utenti serviti dall impresa distributrice alla fine dell anno solare L impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per utente BT: a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe; b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente articolo 6; c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente articolo 7; d) distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo articolo L impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di utenti BT, per numero di interruzioni annue subite, secondo quanto indicato nella scheda L impresa distributrice calcola per ogni utente MT o AT il numero di interruzioni e la durata di ogni interruzione lunga, distintamente per interruzioni con preavviso e senza preavviso, per origine dell interruzione e per causa dell interruzione L impresa distributrice calcola per ogni utente MT o AT il numero di interruzioni brevi e transitorie, distintamente per origine dell interruzione e per causa dell interruzione
Autorità per l energia elettrica e il gas ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA Le presenti Istruzioni

References: Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articolo 17
 Articolo 18
 Articolo 19
 Articolo 20
 Articolo 21
 Articolo 22
 Articolo 23
 Articolo 24
 Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 27
 Articolo 28
 Articolo 29
 Articolo 30
 Articolo 31
 Articolo 32
 Articolo 33
 Articolo 34
 Articolo 35
 Articolo 36
 Articolo 37
 Articolo 38
 Articolo 39
 Articolo 40
 Articolo 41
 Articolo 42
 Articolo 43
 Articolo 44
 Articolo 45
 Articolo 46
 Articolo 47
 Articolo 48
 Articolo 49
 Articolo 50
 Articolo 51
 Articolo 52
 Articolo 53
 Articolo 54
 Articolo 55
 Articolo 56
 Articolo 57
 Articolo 58
 Articolo 59
 Articolo 60
 Articolo 61
 Articolo 62
 Articolo 63
 Articolo 64
 Articolo 65
 Articolo 66
 Articolo 67
 Articolo 68
 Articolo 69
 Articolo 70
 Articolo 71
 Articolo 72
 Articolo 73
 Articolo 74
 Articolo 75
 Articolo 76
 Articolo 77
 Articolo 78
 Articolo 79
 Articolo 80
 Articolo 81
 Articolo 82
 Articolo 83
 Articolo 84
 Articolo 85
 Articolo 86
 Articolo 87
 Articolo 88
 Articolo 89
 Articolo 90
 Articolo 91
 Articolo 92
 Articolo 93
 Articolo 94
 Articolo 95
 Articolo 96
 Articolo 97
 Articolo 98
 Articolo 99
 Articolo 100
 Articolo 101
 Articolo 102
 Articolo 103
 Articolo 104
 Articolo 105
 Articolo 106
 Articolo 107
 Articolo 108
 Articolo 109
 Articolo 110
 Articolo 111
 Articolo 112
 Articolo 113
 Articolo 114
 Articolo 115
 Articolo 116
 Articolo 117
 Articolo 118
 Articolo 119
 Articolo 120
 Articolo 121
 Articolo 122
 Articolo 123
 Articolo 124
 Articolo 1
 articolo 9
 articolo 9
 articolo 35
 articolo 2
 Articolo 2
 articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 articolo 4
 Articolo 5
 articolo 4
 Articolo 6
 Articolo 7
 articolo 4
 Articolo 8
 articolo 6
 articolo 11
 articolo 6
 Articolo 9
 articolo 8
 Articolo 10
 articolo 8
 Articolo 11
 articolo 8
 articolo 12
 Articolo 12
 articolo 11
 Articolo 13
 Articolo 14
 articolo 12
 Articolo 15
 articolo 6
 articolo 7
 articolo 6
 articolo 7