Source: http://docplayer.it/4520902-Oltre-la-l-r-13-2007-nuove-procedure-nuovo-libretto-di-impianto-nuovo-sistema-informatico.html
Timestamp: 2019-06-17 15:15:16+00:00

Document:
OLTRE LA L.R. 13/2007 NUOVE PROCEDURE, NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO, NUOVO SISTEMA INFORMATICO - PDF
Download "OLTRE LA L.R. 13/2007 NUOVE PROCEDURE, NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO, NUOVO SISTEMA INFORMATICO"
Gastone Costantino
1 OLTRE LA L.R. 13/2007 NUOVE PROCEDURE, NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO, NUOVO SISTEMA INFORMATICO CUNEO 3 novembre 2014
2 Sommario Le principali novità introdotte dalla normativa statale e regionale Il nuovo libretto di impianto Tempistiche e procedure di manutenzione e controllo impianti termici
3 Legislazione NOVITA LEGISLAZIONE STATALE DPR 74/ 2013: criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari Legge 3 agosto 2013, n.90: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 D.M. 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica
4 Legislazione D.G.R. 6 ottobre 2014 n : Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica.
5 Definizione DEFINIZIONE IMPIANTO TERMICO (L.90 3/8/2013) Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
6 Definizione Impianto Termico ESEMPI DI IMPIANTO TERMICO Stufa a pellets 4 kw Caminetto 3 kw Somma Termica 7 kw = Impianto termico
7 Definizione Impianto Termico Stufa a pellets 4 kw ESEMPI DI IMPIANTO TERMICO Caldaia Murale 23 kw Condizionatore 2 kw + + Impianto termico è composto da tutti e tre i sistemi di generazione: da riportare nel libretto di impianto
8 Libretto di Impianto NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE (DM 10/02/2014 e D.G.R. 6/10/2014 n ) NOVITA INTRODOTTE 1. Eliminazione della distinzione: libretto di impianto e di centrale 2. Nuova definizione di libretto di impianto per la climatizzazione, ovvero contenente tutti i sistemi di generazione, distribuzione,ecc. della singola unità immobiliare (inserimento dati relativi alla stessa) 3. Informazioni contenute, ovvero parti di impianto da censire e sistemi di climatizzazione, in precedenza non contemplati (scambiatori di calore, climatizzatori, ) 4. Obbligo sostituzione libretti esistenti dal 15/10/2014, in occasione del primo intervento di manutenzione e controllo; 5. Dematerializzazione del libretto, ovvero farà fede la copia digitale caricata sul CIT
9 Libretto di Impianto Stufa a pellets 4 kw Caldaia Murale 23 kw Condizionatore 2 kw + + Impianto termico è composto da tutti e tre i sistemi di generazione: da riportare nel libretto di impianto UNICO Da ciò discende che tutto il sistema avrà un Codice Impianto UNICO
10 Libretto di Impianto NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE (DM 10/02/2014 e D.G.R. 6/10/2014 n ) DEMATERIALIZZAZIONE 1. Redazione e sottoscrizione del modulo di avvenuta esecuzione di intervento e di impegno al caricamento dei documenti sul CIT; 2. Caricamento sul CIT dei dati rilevati (Disponibile dal 15/11/2014); 3. trasmissione del pdf o del cartaceo al responsabile dell impianto in quanto, Il responsabile dovrà disporre di copia cartacea: nel momento in cui ci sia un subentro di responsabilità in quanto dovrà consegnare la copia del libretto firmato, con gli allegati al nuovo responsabile di impianto; in caso di ispezione; nei casi di impianti con potenza superiore al valore di soglia (0,035 MW),secondo quanto previsto dall art. 286, comma 2 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.;
11 Competenze in merito al Libretto 1. Fornire tutti i dati necessari per la corretta compilazione: Nuovo Catasto Edilizio Urbano: CITTADINO i dati possono essere reperiti dal responsabile consultando: l atto di acquisto o di locazione; la dichiarazione dei redditi; il bollettino TASI o TARES facendo una visura on-line, sul sito dell Agenzia delle Entrate POD (Point of delivery) dell energia elettrica: dal contattore dell energia elettrica premendo 2 volte il pulsante grigio o dalla bolletta PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale: dalla bolletta Volume riscaldato: si ricava moltiplicando per un altezza convenzionale di 3 m la superficie calpestabile riscaldata (residenziale), altezza netta per sup. calpestabile (altri edifici) 2. Nel caso di impianto esistente, chiamare il manutentore per l intervento sull impianto
12 Competenze in merito al Libretto INSTALLATORE IMPIANTO NUOVO 1. Rilascia Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. 2. Rilascia le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, in cui specifica chiaramente le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, nonché le tempistiche con cui le stesse devono essere eseguite 3. Rilascia al Cittadino la dichiarazione di avvenuta installazione contente l impegno di caricare su CIT il nuovo libretto di impianto 4. Provvede al caricamento su CIT del libretto di impianto e lo trasmette all utente nelle modalità concordate MANUTENTORE IMPIANTO ESISTENTE 1. Alla primo controllo di efficienza energetica o di manutenzione dell impianto termico, oltre agli opportuni allegati, censisce l impianto nel suo complesso e rilascia al Cittadino la dichiarazione di avvenuto intervento contente l impegno di caricare su CIT il nuovo libretto di impianto 2. Provvede al caricamento su CIT del libretto di impianto e lo trasmette all utente nelle modalità concordate
13 Bollino Verde : Manutenzione MANUTENZIONE E ANALISI EFFICIENZA ENERGETICA ALL ATTO DEL MANUTENZIONE Periodicità della manutenzione Periodicità dei controlli di efficienza energetica Compilazione RAPPORTI DPR 74/2013 Compilazione del libretto d impianto
14 Bollino Verde: Manutenzione Periodicità della manutenzione (ai sensi art. 7 del D.P.R. 74/2013) 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
15 Bollino Verde: Manutenzione MANUTENZIONE IMPIANTI (ai sensi art. 7 del D.P.R. 74/2013) Secondo quanto contenuto nel DPR 74/2014, non risulterebbe necessario produrre un attestato di avvenuta manutenzione La Regione Piemonte ha predisposto un modello per segnalare l avvenuta manutenzione ed ha predisposto un modello (in formato word) da riportare su carta intestata; Ad oggi non si deve segnalare sul CIT la semplice manutenzione. Devono essere caricati soltanto i rapporti di efficienza energetica con il relativo bollino verde.
16 Bollino Verde: Efficienza Energetica Periodicità dei controlli di efficienza energetica (ai sensi art. 7 e Allegato A del D.P.R. 74/2013) PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kw E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kw
17 Bollino Verde: Efficienza Energetica Impianti di condizionamento
18 Bollino Verde: Efficienza Energetica Altri impianti di climatizzazione NOVITA : 1. TIPOLOGIA IMPIANTI SU CUI EFFETTUARE I CONTROLLI; 2. TEMPISTICHE CON EFFETTUARE LE VERIFICHE; 3. POTENZE DI RIFERIMENTO; LE MODALITA CON CUI EFFETTUARE I CONTROLLI SONO RIPOSTATI NELLE LINEE GUIDA ENEA
19 Bollino Verde: Efficienza Energetica ALTRI CASI DI EFFICIENZA ENERGETICA 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
20 Bollino Verde: Efficienza Energetica Anomalie riscontrate (art. 8 DPR 74/2013) 7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta' di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. 8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).
21 Bollino Verde: Efficienza Energetica Anomalie riscontrate (art. 8 DPR 74/2013) 9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. 10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
22 Bollino Verde: Efficienza Energetica Cos è: BOLLINO VERDE (ai sensi comma 2 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05) un sistema obbligatorio di autocertificazione di tutti gli impianti termici in vigore dal 15 ottobre 2009 Chi può rilasciarlo: tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici che avranno seguito i seminari di aggiornamento organizzati dalle Province (almeno il responsabile tecnico della ditta) e sottoscritto l apposito disciplinare previsto dalla Regione Piemonte.
23 Bollino Verde: Efficienza Energetica Iscrizione all Albo Regionale per l apposizione del Bollino Verde Ai fini dell iscrizione nell elenco regionale delle imprese qualificate al rilascio del bollino verde sono necessari i seguenti requisiti: 1.iscrizione dell impresa al Registro delle Imprese e all Albo delle Imprese Artigiane e possesso dei requisiti previsti dall art.3, comma 1, e dell art.4 del D.M.37/08 per l installazione degli impianti di cui all art.1, comma 2, lettere c) ed e) del D.M.37/08; 2.partecipazione, da parte del responsabile tecnico dell impresa, al Seminario di aggiornamento organizzato dalla Provincia di Cuneo; 3.Iscrizione all albo attraverso apposita procedura contenuta nel CIT; Dal 15 novembre 2014 non sarà più necessario relazionarsi con la Camera di Commercio di Torino;
24 Bollino Verde: Bollino Verde BOLLINO VERDE (ai sensi comma 2 art. 9 L.R. 13/07 e Allegato L DLgs 192/05) Caratteristiche del Bollino Verde: Sono stati dematerializzati e pertanto non sono più disponibili tramite etichetta adesiva; Dovrà essere riportato a mano il numero sul rapporto di controllo; Il CIT, genererà il rapporto di controllo caricato con indicato il numero del bollino; Si scaricano direttamente dal CIT e dal 15 ottobre 2014 non sono più in corso di validità quelli rilasciati dalle Province; (NON SI RITIRANO PIU PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI) Validi su tutto il territorio regionale; Non possono essere ceduti ad altri manutentori; Identificheranno le ditte di manutenzione alla quale sono stati distribuiti.
25 Bollino Verde: Bollino Verde Periodicità di apposizione: Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente in occasione delle verifiche di efficienza energetica, questo significa che ogni volta che rilascio un rapporto di controllo dovrà essere dotato di bollino verde (Scadenze previste dall ALLEGATO A DPR 74/2013) Anche nel caso di prima accensione, siccome devo rilasciare anche il rapporto di controllo, dovrò apporre il codice impianto ed il bollino verde Sono valide le autodichiarazioni effettuate entro il 15 ottobre 2014 secondo le periodicità del bollino verde regionale
26 Bollino Verde: Bollino Verde Casi particolari: Biomasse Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente anche sugli impianti a biomassa (pellets, cippato, tronchetti, ecc.), con la stessa cadenza in base alla potenzialità dell impianto, qualora il singolo generatore abbia una potenzialità superiore a 10 kw. Gli impianti a biomassa non devono la prova fumi, ma devono il controllo di efficienza energetica secondo le tempistiche previste dall Allegato A. Pertanto il bollino verde va messo in tale occasione, nella quale deve comunque essere redatto il rapporto di controllo tecnico (omettendo le caselle relative alla prova fumi).
27 Bollino Verde: Bollino Verde Sistemi di condizionamento Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente anche sugli sistemi di condizionamento, qualora la singola macchina abbia una potenzialità superiore a 12 kw. I sistemi di condizionamento devono il controllo di efficienza energetica secondo le tempistiche previste dall Allegato A. Pertanto il bollino verde va messo in tale occasione, nella quale deve comunque essere redatto il rapporto di controllo tecnico Le modalità di valutazione dell efficienza energetica si possono trovare sulle linee guida ENEA
28 Bollino Verde: Bollino Verde Scambiatori di calore (teleriscaldamento) Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente anche sugli scambiatori di calore con la stessa cadenza in base alla potenzialità dell impianto, qualora il singolo scambiatore abbia una potenzialità superiore a 10 kw. Gli scambiatori di calore non devono la prova fumi, ma devono il controllo di efficienza energetica secondo le tempistiche previste dall Allegato A. Pertanto il bollino verde va messo in tale occasione, nella quale deve comunque essere redatto il rapporto di controllo tecnico (omettendo le caselle relative alla prova fumi).
29 Bollino Verde: Bollino Verde FAQ del Ministero sostiene: Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota 1 dell allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, si precisa che per stesso impianto si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
30 Bollino Verde: Bollino Verde Stufa a pellets 4 kw ESEMPI DI IMPIANTO TERMICO Caldaia Murale 23 kw Condizionatore 12 kw + + Impianto termico è composto da tutti e tre i sistemi di generazione (da riportare sul libretto): 1 CODICE IMPIANTO, 2 BOLLINI VERDI
31 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi 1 LIBRETTO, 1 CODICE IMPIANTO, 1 BOLLINI VERDI, 1 RAPPORTI DI CONTROLLO (CON 3 PAGINE)
32 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi 1 LIBRETTO, 1 CODICE IMPIANTO, 2 BOLLINI VERDI, 2 RAPPORTI DI CONTROLLO
33 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi 1 LIBRETTO, 1 CODICE IMPIANTO, 2 BOLLINI VERDI, 2 RAPPORTI DI CONTROLLO (P generatore calore >10 kw e P condizionatore >12 kw)
34 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi 3 LIBRETTI, 3 CODICI IMPIANTO, 3 BOLLINI VERDI, 3 RAPPORTI DI CONTROLLO
35 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi Impianto termico è composto da tutti e due i sistemi di generazione (da riportare sul libretto), ma non alimentando lo stesso circuito di distribuzione: 1 CODICE IMPIANTO, 1 BOLLINO VERDE
36 Bollino Verde: Bollino Verde Esempi Impianto termico è composto da tutti e TRE i sistemi di generazione (da riportare sul libretto) perché Ptot = 6,5 kw>5 kw: 1 CODICE IMPIANTO, 0 BOLLINI VERDI
37 Bollino Verde: CIT
38 Bollino Verde: CIT CATASTO IMPIANTI TERMICI Diventerà il sistema centrale per la gestione degli impianti termici in Regione Piemonte. Ha come scopo quello di digitalizzare tutte le informazioni relative agli impianti termici, dematerializzando libretto ed allegati Tutti i manutentori abilitati, tramite certificato di autenticazione potranno accedere e visualizzare i dati (qualunque modifica è registrata dal sistema), vi sarà pertanto la condivisione delle informazioni Permetterà il caricamento diretto e la stampa dei rapporti di contollo e libretto di impianto in tempo reale
39 Bollino Verde: CIT COSA SI PUO FARE CON CIT Ottenere i bollini verdi e codici impianto da utilizzare Caricare i rapporti di efficienza energetica Caricare i libretti di impianto Segnalare anomalie o problemi per la sicurezza Segnalare l acquisizione di terza responsabilità e relativa cessazione Visualizzare ed Utilizzare i dati di tutti gli impianti termici presenti sul catasto Produrre, in tempo reale, le stampe dei rapporti e del libretto con già riportati codice impianto e bollino
40 Bollino: Bollino Verde GRAZIE PER L ATTENZIONE Gli atti del presente seminario sono reperibili presso il sito energia/servizi/810-catasto-impianti-termici

References: art. 286
 art. 7
 art. 7
 art. 7
 art. 9
 art.3
 art.4
 art.1
 art. 9