Source: http://docplayer.it/3842280-Esperienze-di-riutilizzo-irriguo-dei-reflui-nel-consorzio-di-bonifica-della-nurra.html
Timestamp: 2017-12-16 02:28:17+00:00

Document:
ESPERIENZE DI RIUTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI NEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - PDF
Download "ESPERIENZE DI RIUTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI NEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA"
1 ESPERIENZE DI RIUTILIZZO IRRIGUO DEI REFLUI NEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA Ing. Franco Moritto DIRETTORE DELL AREA TECNICA AGRARIA
4 II CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA II CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA È STATO COSTITUITO CON DECRETO P.G.R.S. N 11802/100 IN DATA E HA SEDE A SASSARI IN SARDEGNA. IL COMPRENSORIO IRRIGUO HA UNA SUPERFICIE ATTREZZATA DI ETTARI E UNA SUPERFICIE IRRIGABILE DI ETTARI. IL COMPRENSORIO IRRIGUO INTERESSA 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SASSARI: SASSARI ALGHERO PORTO TORRES OLMEDO OPERE DI DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO IRRIGUO: CONDOTTE PRINCIPALI E DI DISTRIBUZIONE KM CA PUNTI DI CONSEGNA IRRIGUI CON CONTATORE N IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO N 7 PER L/S 7.250
6 DIRETTIVA REGIONE SARDEGNA SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE APPROVATA CON DEL. G.R. 75/15 DEL (ENTRATA IN VIGORE IL ) ART. 3 (PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE) PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE SUPERIORI A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE È ATTUATO ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE NEL CASO DI RIUTILIZZO IRRIGUO IL COORDINAMENTO E IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI INTERESSATI NONCHÈ LA RESPONSABILITÀ DELLA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE È IN CAPO AI CONSORZI DI BONIFICA ART. 5 (DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI) A) AMBIENTALE: B) IRRIGUO: C) CIVILE: D) INDUSTRIALE:
7 ART. 7 (ACQUE REFLUE RECUPERATE PER USI IRRIGUI E CIVILI) RISPETTO DEI LIMITI QUALITATIVI DI CUI ALLA TABELLA 1 DELL ALLEGATO 2 (STESSA TABELLA DEL DM 185/2003) È VIETATO IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE SULLE SEGUENTI CATEGORIE DI TERRENI: A) AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI O DERIVAZIONI DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. IN ASSENZA DI SPECIFICA INDIVIDUAZIONE 200 METRI DI RAGGIO DAL PUNTO DI CAPTAZIONE O DERIVAZIONE; B) TERRENI GELATI, INNEVATI, SATURI D ACQUA E INONDATI. IL RIUTILIZZO SU COLTURE DA CONSUMARSI CRUDE È AMMESSO SOLO IN SISTEMI IRRIGUI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON I FRUTTI E CON LE PARTI EDULE DELLE COLTURE.
8 ART. 10 (REQUISITI DEI SISTEMI IRRIGUI) È VIETATO L USO DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA QUANDO LE ACQUE REFLUE RECUPERATE VENGONO A CONTATTO CON PARTI EDULE DELLE COLTURE. FINO A 300 METRI DI DISTANZA DA CENTRI ABITATI DEVONO ESSERE UTILIZZATI SISTEMI A BASSA PRESSIONE CHE RIDUCANO IL RISCHIO DI FORMAZIONE DI AEROSOL. ART. 15 (CONTROLLI E VERIFICHE) IL TITOLARE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DOVRÀ GARANTIRE UN PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE RECUPERATE DISTRIBUITE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO NEL PIANO DI GESTIONE.
10 ART. 9 (REQUISITI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE) PER RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE RECUPERATE ESCLUSIONE DI QUALSIASI INTERCONNESSIONE, CONTATTO O MESCOLAMENTO CON SISTEMI DESTINATI ALL USO POTABILE E CON SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DI ACQUE REFLUE. CONSENTITA MISCELAZIONE, ESCLUSIVAMENTE A VALLE DEL TRATTAMENTO PER IL RIUTILIZZO, DI ACQUE REFLUE RECUPERATE CON LA RISORSA IDRICA GREZZA. LA MISCELAZIONE PUÒ AVVENIRE MEDIANTE L IMMISSIONE DIRETTA DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE NELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE O NEI CANALI ADDUTTORI OPPURE NEI SISTEMI DI ACCUMULO E COMPENSO. LA MISCELAZIONE FINO AL RAPPORTO DI 1 : 1 (ACQUA RECUPERATA : ACQUA GREZZA) COMPORTA L EQUIPARAZIONE DELLA MISCELA ALL ACQUA GREZZA.
11 ART. 16 (OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE) L ACQUA REFLUA RECUPERATA È CONFERITA DAL TITOLARE DELL IMPIANTO DI RECUPERO AL TITOLARE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE, SENZA ONERI A CARICO DI QUEST ULTIMO. SONO A CARICO DEL TITOLARE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE I COSTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE DALL IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE O AGLI EVENTUALI SERBATOI DI ACCUMULO. IL TITOLARE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEVE FORNIRE LA CORRETTA ED ESAUSTIVA INFORMAZIONE A TUTTI I PROPRI UTENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE SUI VINCOLI DA RISPETTARE E SUI RISCHI CONNESSI AD USI IMPROPRI.
12 L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO S. MARCO FOTO GOOGLE
13 L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO S. MARCO
14 L' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ALGHERO S. MARCO POPOLAZIONE AFFERENTE ALL' IMPIANTO DATI PROGETTUALI: AB. EQ. POPOLAZIONE EQUIVALENTE MEDIA GRAVANTE SULL IMPIANTO: ABITANTI (VALORE RICAVATO DAL PARAMETRO BOD5 MISURATO) PROCESSO DEPURATIVO 1) PRETRATTAMENTI: DISSABBIATURA E DISOLEATURA IN BACINO AERATO 2) DECANTAZIONE PRIMARIA: DECANTATORE CON PONTE RASCHIATORE 2) SELETTORE ANOSSICO 3) PREDENITRIFICAZIONE 4) OSSIDAZIONE BIOLOGICA 5) DECANTAZIONE SECONDARIA 6) DISINFEZIONE CON ACIDO PERACETICO 7) ISPESSIMENTO E DIGESTIONE FANGHI 8) ACTIFLO: RIDUZIONE DEL VALORE DI FOSFORO E DEI SOLIDI SOSPESI ACQUE NON INVIATE AL RIUSO IRRIGUO TRATTAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RIUSO IRRIGUO 9) FILTRAZIONE A DISCHI IN ABS 10) DISINFEZIONE CON RAGGI UV 11) SOLLEVAMENTO REFLUI PER CONSEGNA IN PRESSIONE ALLA RETE IRRIGUA
15 CONNESSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE RETE IRRIGUA LA CONNESSIONE TRA IMPIANTO E RETE COSTITUITA DA CONDOTTA DN 300 IN USCITA DAL SOLLEVAMENTO FINALE DELL IMPIANTO A VALLE DELLO STADIO DI AFFINAMENTO E ADDUTTRICE PRINCIPALE ALTA DN 1400 NELLE IMMEDIATE VICINANZE IL COMANDO DEL COLLEGAMENTO AVVIENE CON L ATTIVAZIONE DI UN NUMERO VARIABILE DA 1 A 4 DI POMPE DA 375 M³/ORA, PREVALENZA 60 M., INTERNE ALL IMPIANTO, E LA APERTURA DELLA SARACINESCA UBICATA NEL POZZETTO DI CONSEGNA ALL ESTERNO DELLA RECINZIONE DELL IMPIANTO. I REFLUI MISCELATI VENGONO DISTRIBUITI IN UN'AREA IRRIGUA ATTREZZATA DI CIRCA HA
16 FOTO GOOGLE
18 LA POSSIBILITÀ TEORICA DI CONFERIMENTO DEI REFLUI ANNUALMENTE SAREBBE DI CIRCA MC VALORI REALI NOTEVOLMENTE RIDOTTI PRINCIPALMENTE PER OBBLIGO DI MISCELAZIONE ALMENO AL 50 % PER CUI NESSUN UTILIZZO DI REFLUI NEL MESI DI DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO E SCARSO UTILIZZO NEI MESI DI APRILE E NOVEMBRE. NELL' UNICO ANNO DI FUNZIONAMENTO COMPLETO (2011) ASSORBITI DALLA RETE IRRIGUA MC (FUNZIONAMENTO DA MAGGIO A NOVEMBRE) SU CIRCA MC DI FABBISOGNO TOTALE
19 QUANTITA' ACQUA UTILIZZABILE GRAFICO TEORICO DI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEI REFLUI CON SCANSIONE MENSILE. Distribuzione irrigua [comprens orio s ud CB Nurra] m3 m 3 Acque reflue depurate S. Marco [dato ABBANOA] m gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
20 MISURE REGIONALI INCENTIVANTI IL RIUTILIZZO - CONTRIBUTO TOTALE PER ONERI DI SOLLEVAMENTO - CONTRIBUTO PER REDAZIONE PIANO DI GESTIONE - NON ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE DI NORMALI ACQUE GREZZE PER VOLUME PARI A QUELLO DI REFLUI UTILIZZATI PER L' IRRIGAZIONE.
21 OBIETTIVI DEL RIUTILIZZO DEI REFLUI DEL DEPURATORE DI ALGHERO - RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI SCARICHI SUI CORPI IDRICI RECETTORI - RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI FERTILIZZANTI MINERALI DISTRIBUITI ALLE COLTURE - USO DI ACQUA DI QUALITÀ CONTROLLATA - RIDUZIONE DEI PRELIEVI DI RISORSA FRESCA DALLE ACQUE SUPERFICIALI A FAVORE DI UTILIZZI POTABILI - RISERVA DI APPROVVIGIONAMENTO IN PERIODI SICCITOSI - RISPARMIO PER IL CONSORZIO NEL COSTO DI ACQUISTO DELL ACQUA GREZZA
22 PROBLEMI RISCONTRATI NEI DUE ANNI DI FUNZIONAMENTO - RAPPORTI CON GESTORE IMPIANTO - NOTEVOLE IMPEGNO TECNICO DEL CONSORZIO PER ACCERTAMENTO QUALITÀ ACQUE E REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI MISCELAZIONE IN CONDOTTA ADDUTTRICE - SCARSA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO NEI PERIODI NON DI PUNTA DEI CONSUMI IRRIGUI PER DIFFICOLTÀ DEL RISPETTO DEL RAPPORTO DI MISCELAZIONE - PRESENZA CLORURI NEI REFLUI (ALGHERO CITTÀ COSTIERA) NON ABBATTIBILI DALL' IMPIANTO - NONOSTANTE MISCELAZIONE, SCARSA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CONSORZIATI IN UNA SITUAZIONE CONSOLIDATA DA DECENNI DI UTILIZZO DI NORMALI ACQUE GREZZE
23 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SASSARI (REG. CANIGA) FOTO BING
24 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SASSARI (REG. CANIGA) DATI IN INGRESSO PREVISTI AL 2031: POPOLAZIONE SERVITA EQUIVALENTE AB PORTATA MEDIA GIORNALIERA CIVILE MC/D PORTATA MEDIA ORARIA CIVILE MC/H PORTATA DI PUNTA IN TEMPO SECCO MC/H 4.380
25 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SASSARI (REG. CANIGA)
26 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SASSARI (REG. CANIGA) LINEA ACQUE: - TRATTAMENTI MECCANICI - EQUALIZZAZIONE - SEDIMENTAZIONE PRIMARIA - OSSIDIAZIONE E NITRIFICAZIONE - DENITRIFICAZIONE - DEFOSFATAZIONE - SEDIMENTAZIONE FINALE - DISINFEZIONE LINEA FANGHI: - PRETRATTAMENTO BOTTINI - ISPESSIMENTO FANGHI - DIGESTIONE ANAEROBICA - DISIDRATAZIONE FANGHI COMPLETAMENTI E RECUPERI - ESSICCAMENTO FANGHI - STOCCAGGIO E PRODUZIONE ENERGIA CON BIOGAS TRATTAMENTI TERZIARI PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE: - CHIARIFLOCCULAZIONE - FILTRAZIONE - DISINFEZIONE CON OZONO - ACCUMULO ACQUE PER L INVIO ALL IRRIGAZIONE
27 INTERVENTO RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA DI SASSARI PER UTILIZZAZIONE IRRIGUA
28 INTERVENTO RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA DI SASSARI PER UTILIZZAZIONE IRRIGUA FINANZIAMENTO DI ,00 DEL COMMISSARIO AD ACTA, GESTIONE EX AGENSUD, DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI OPERE REALIZZATE: - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER UNA PORTATA MASSIMA DI 580 L/S E M. 80 DI PREVALENZA - PREMENTE DN 700 DAL SOLLEVAMENTO SINO A TORRINO PIEZOMETRICO KM. 1,2 - CONDOTTE ADDUTTRICI DEL DN 700, DN 600 E DN 500 DAL TORRINO PIEZOMETRICO AL BACINO DEL CUGA E ALLA RETE IRRIGUA.PER COMPLESSIVI KM 19,8 POTENZIALITÀ MASSIMA DI UTILIZZO REFLUI: 18 MMC ANNUI
30 INTERVENTO RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA DI SASSARI PER UTILIZZAZIONE IRRIGUA FUNZIONAMENTO PREVISTO: 1) REFLUI AFFINATI NEL BACINO DEL CUGA NELLA STAGIONE INVERNALE CON ACCUMULO 2) REFLUI AFFINATI IN DUE PUNTI DELLA RETE IRRIGUA DEL CONSORZIO NELLA STAGIONE ASCIUTTA PER UTILIZZO DIRETTO OPERE ULTIMATE NEL 2013
31 INTERVENTO RECUPERO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTA DI SASSARI PER UTILIZZAZIONE IRRIGUA PROBLEMATICHE PER L AVVIAMENTO 1) PER L AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO ATTUALMENTE IL LAGO DEL CUGA RIVESTE CARATTERE STRATEGICO PER GLI USI POTABILI A CAUSA DELLA PRECARIETA DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE IDRICHE DEL NORD OVEST SARDO 2) LA RECENTE NORMATIVA REGIONALE SULL UTILIZZO DEI REFLUI, NON ESISTENTE ALL EPOCA DELL APPALTO, DI FATTO IMPEDISCE L APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO DELLA RETE IRRIGUA CON I REFLUI AFFINATI PER SCARSA POSSIBILITA DI MISCELAZIONE SONO ALLO STUDIO SOLUZIONI TECNICHE CHE PERMETTANO DI OVVIARE A TALI PROBLEMATICHE
Consorzio di Bonifica della Nurra PIANO DI GESTIONE RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE DEL COMUNE DI ALGHERO
PIANO DI GESTIONE RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE DEL COMUNE DI ALGHERO Rev. Descrizione Data 0 Prima emissione 02/05/2011 Ente responsabile della redazione del Referente Piano: Consorzio di Bonifica

References: ART. 3
 ART. 5
 ART. 7
 ART. 10
 ART. 15
 ART. 9
 ART. 16