Source: http://www.portail-securite.com/articles-am-amenagements-intrieurs/section-i-revetements-am2-am8.html
Timestamp: 2015-09-04 20:59:49+00:00

Document:
Section I Revétements AM2 - AM8 | AM, Aménagements intérieurs | ERP - Dispositions générales | ERP - IGH - SSIAP | REGLEMENTATION
Home / Textes / Dispositions Générales ERP / Aménagements intérieurs / Section I Revétements AM2 - AM8
ACCUEIL Questions - forum Site DOSSIERS FICHIERS PHOTOS VIDEOS Services TUTORIAUX ET RETEXP BIBLIOGRAPHIE Fonds d'écran Estimation matériels Membres Liste des membres Proposer un article Communauté .: Support/FAQ :. Sondages AM, Aménagements intérieurs
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier (AM1)	Section I Revétements AM2 - AM8	Section II Eléments de décoration AM9 - AM10	Section III Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables AM11 - AM14	Section IV Gros mobiliers, agencement principal, aménagement de planchers légers en superstructures	Section V - Eléments à vocation décorative POSER QUESTION
Section I Revétements AM2 - AM8
Catégorie : AM, Aménagements intérieurs Mis à jour le mardi 9 octobre 2012 22:01 Écrit par All Sécurité Affichages : 4037 View Comments
Section I Revêtements AM2 à AM8
Art. AM2
Produits et matériaux de parois La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.
L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique. Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie. Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais. Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8.
Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9. Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section.
Art. AM3
Parois des dégagements protégés § 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées : - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ; - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ; - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.
(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. § 2. Circulations horizontales protégées (**). Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ; - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Art. AM4
§ 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants : - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ; - les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.
Art. AM5
§ 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1. Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M 2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M 3 dans les locaux. Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13. § 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M 1. Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local. § 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A 1. Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure. § 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0. Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local. § 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. (****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
Art. AM6
Art. AM7
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4
Art. AM8
Produits d'isolation (Arrêté du 6 octobre 2004)
§1 : « Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :
- A2fl-s1 en plancher, au sol.
Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article.
- 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
- 1/2 heure pour les autres parois.
Le « guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » précise les conditions de mise en oeuvre de tels écrans.
§2 : Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité. »
(Arrêté du 4/07/2007) « Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. »
Question/Réponse CP 89 Quelles sont les exigences réglementaires applicables aux coffres des volets roulants disposés à l'intérieur des établissements du type U et, d'une façon générale, de tous les ERP ?
Aucun degré de réaction au feu n'est exigé pour les matériaux constituant les coffres des volets roulants, y compris pour les isolants thermiques placés en revêtement intérieur des coffres, si leur épaisseur est limitée à 1 ou 2 cm.
Par contre, ces matériaux doivent répondre aux exigences de l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié sur la toxicité.
Question/Réponse CCS du 1er février 2007 Les chambres froides relèvent-elles des dispositions de l'article AM 8 sur les isolants, de l'article M 17, ou peuvent-elles être considérées comme du mobilier ?
Les adhérents du syndicat national du profilage des produits plats en acier (SNPPA) produisent des chambres froides en panneaux sandwiches pouvant aller de 1,2 × 1,2 m jusqu'à 6 × 6 m. Les chambres froides sont déplaçables ou fixées au sol.
La CCS estime que les chambres froides doivent êtres considérées comme du gros mobilier et qu'elles sont donc soumises aux exigences de l'article AM 15.

References: § 1
 § 2

§ 2

§ 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5

§1

§2