Source: http://legislacion.derecho.com/anuncios-particulares-04-marzo-2008-ministerio-de-industria-turismo-y-comercio-852692
Timestamp: 2016-12-05 03:08:55+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la provincia de Guipúzcoa
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la provincia de Guipúzcoa	RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la provincia de Guipúzcoa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la provincia de Guipúzcoa Estado	:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	Visto el expediente incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, a instancia de Red Eléctrica de España, S. A., con domicilio en Madrid, avenida de Burgos, n.º 8-B, solicitando la autorización administrativa de la instalación arriba citada.
Resultando que la petición de Red Eléctrica de España S. A., ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, no presentándose alegación ni oposición alguna durante el plazo reglamentario. Resultando que el anuncio de información pública de la solicitud de autorización administrativa se ha remitido al Ayuntamiento de Irún para su exposición al público en el tablón de Edictos, recibiéndose certificación de fecha 11 de julio de 2007 en la que no consta que se hayan presentado alegaciones ni oposición al proyecto.
Resultando que enviada separata del proyecto al Ayuntamiento de Irún a los efectos previstos en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, se recibe informe técnico en el que concluye que se ha solicitado documentación explicativa y/o justificativa a Iberdrola Distribución Eléctrica S. A. U. y a Red Eléctrica de España, S. A., como consecuencia de la redacción del citado informe.
Resultando que por Iberdrola Distribución Eléctrica S. A. U., es contestado el escrito del Ayuntamiento de Irún indicando que las citadas sociedades están manteniendo reuniones con el Ayuntamiento y aportando documentación complementaria al objeto de dar por cumplimentadas todas las alegaciones.
Visto el informe emitido por el Ayuntamiento de Irún en el que se informa favorablemente la actividad siempre que se cumplan determinadas condiciones relacionadas con las posibles molestias a los vecinos (debidas al ruido fundamentalmente) y se indica que la licencia urbanística queda pendiente de la aportación de las autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación sectorial aplicable (autorización de Aviación Civil y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
Visto el informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil de fecha 30 de noviembre de 2007.
Visto el informe favorable emitido por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa.
Autorizar a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kv de la subestación a 220/132/30/13 kV de «IRUN», en la provincia de Guipúzcoa, que consta básicamente de:
Sistema de 220 kV en configuración de doble barra, tipo interior con aislamiento en SF6 y capacidad para:
Dos posiciones de línea (L/Mouguerre-Arcale y L/Arcale).
La posición de enlace de barras se equipará con dos seccionadores selectores de barras, dos seccionadores de puesta a tierra situados uno a cada lado del interruptor y tres transformadores de intensidad.
La posición de medida y puesta a tierra se equipará con seis transformadores de tensión (tres por barra) y un seccionador de puesta a tierra por barra.
La finalidad de la subestación es garantizar la máxima disponibilidad de potencia así como la estabilidad del suministro eléctrico permitiendo hacer frente a futuras peticiones y a una mejor distribución de cargas.
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S. A., el sistema de 220 kV de la subestación a 220/132/30/13 kV de «Irún», en la provincia de Guipúzcoa	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 125
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN