Source: http://docplayer.pl/3218357-Lwa-4101-16-04-2013-p-13-182-wystapienie-pokontrolne.html
Timestamp: 2017-06-23 10:28:47+00:00

Document:
LWA /2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - PDF
LWA /2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Download "LWA 4101-16-04/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"
1 LWA /2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej w Warszawie w latach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Urszula Klimska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z 9 września 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Dom Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Siekierkowska 28, Warszawa Anna Michalak Pawłowska, Dyrektor Domu Kultury od 5 stycznia 2000 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 realizację przez Dyrektora Domu Kultury obowiązków związanych z utrzymaniem budynku Domu Kultury przy ul. Siekierkowskiej 28 w Warszawie w latach (do 15 października) w należytym stanie technicznoużytkowym. Jednocześnie ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym samym okresie. Jednostka utrzymywała budynek, w którym prowadzona była działalność Domu Kultury w należytym stanie techniczno-użytkowym. Przeprowadzała w wymaganych terminach i zakresach kontrole stanu technicznego budynku, realizowała wynikające z nich zalecenia oraz użytkowała budynek zgodnie z przeznaczeniem. Stan techniczny budynku nie zagrażał bezpieczeństwu przebywających w nim osób, co potwierdziła kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2. W budynku (z wyjątkiem jednego dojścia) zapewnione zostały odpowiednie warunki ewakuacji, a zatrudnieni w nim pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Budynek został wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy, którego przeglądy w wymaganej częstotliwości przeprowadzały osoby do tego uprawnione. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji oraz w pomieszczeniu technicznym, braku przeciwpożarowego wyłącznika prądu w instalacji elektrycznej, niezapewnienia właściwego dostępu do gaśnicy w pomieszczeniu na drugiej kondygnacji naziemnej. Nie stwarzały one jednak w ocenie Państwowej Straży Pożarnej zagrożenia życia ludzi 3. 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Stan stwierdzony na podstawie oględzin budynku dokonanych w ramach kontroli przeprowadzonej przez PINB 4 października 2013 r. 3 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z 7 października 2013 r. Czynności prowadzono 1 i 7 października, na zlecenie NIK.3 III. Opis ustalonego stanu faktycznego Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości 1. Rozwiązania organizacyjne, mające na celu zapewnienie skutecznej realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynku Domu Kultury Dorożkarnia 1.1. Dom Kultury Dorożkarnia użytkował jeden budynek trzykondygnacyjny (jedna kondygnacja podziemna i dwie naziemne) przy ul. Siekierkowskiej 28 w Warszawie, o powierzchni 788,2 m 2 i kubaturze m 3. Właścicielem nieruchomości jest m.st. Warszawa. Dom Kultury, jako samorządowa jednostka kultury, której organizatorem jest m.st. Warszawa Dzielnica Mokotów, stosownie do zapisów statutu 4 samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia. (dowód: akta kontroli str. 4-16) Prowadzenie spraw dotyczących administrowania nieruchomościami użytkowanymi przez Dom Kultury, konserwacji i remontów budynku oraz sprzętu, ochrony przeciwpożarowej w placówce oraz sprawowania nadzoru i kontroli w tym zakresie należało do zadań Działu Administracji. Do obowiązków Kierownika Administracji z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynku należało: dopilnowanie okresowych przeglądów technicznych budynku, dopilnowanie okresowych przeglądów sprzętu i instalacji budynku w tym sprzętu ppoż, nadzór nad pracą pracowników gospodarczych 5, zapewnienie posiadania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zapoznania z nią pracowników Domu Kultury. W Domu Kultury zapewniony był całodobowy dozór budynku (portier w godzinach w dni powszednie oraz pracownik ochrony w pozostałe dni i w godzinach ). (dowód: akta kontroli str , 19-20, 24, ) Dyrektor Domu Kultury wyznaczyła wszystkich pracowników do walki z pożarami i przeprowadzenia ewakuacji w budynku, co zapisano w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Domu Kultury 6. Jako powód takiego działania Dyrektor podała specyfikę działalności Domu Kultury, tj. zajęcia przedpołudniami, popołudniami i w weekendy 7. W domu Kultury zatrudnionych było 28 osób, w tym 8 osób w Dziale Administracji. Pozostali pracownicy to w większości (15 osób) instruktorzy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. (dowód: akta kontroli str. 98, , 136) 1.2. W Domu Kultury nie funkcjonowała odrębna komórka kontroli wewnętrznej. Nadzór nad realizacją zadań sprawowany był przez Dyrektor Domu Kultury oraz Kierownika Administracyjnego. Nadzór nad pracą Kierownika Administracji sprawowany był przez Dyrektor Domu Kultury na bieżąco, poprzez bezpośrednie kontakty. (dowód: akta kontroli str , ) 1.3. W okresie objętym kontrolą do Domu Kultury nie wpłynęły żadne skargi dotyczące bezpieczeństwa technicznego i pożarowego budynku przy ul. Siekierkowskiej 28 w Warszawie. (dowód: akta kontroli str. 81, 84-85) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 4 Przyjętego uchwałą nr XXXII/715/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy. 5 Pracownicy ci mają obowiązek nadzoru nad stanem technicznym sprzętu i budynku, m.in. poprzez codzienny obchód oraz zgłaszania zauważonych usterek Kierownikowi Administracyjnemu. 6 Znajomość ww. obowiązku potwierdziła w wyjaśnieniach Pani I.O., pracownik administracyjny Domu Kultury. 7 Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Administracyjnego z 10 października 2013 r. w Domu Kultury obowiązywał równoważny system czasu pracy, według którego pracownicy są rozliczani w okresach miesięcznych, a praca może być wykonywana w godzinach4 Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 8 sposób organizacji pracy i nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego i przeciwpożarowego budynku, biorąc pod uwagę poziom i strukturę zatrudnienia oraz specyfikę działalności prowadzonej przez Dom Kultury, tj. pracę w systemie równoważnych norm czasu pracy oraz zajęcia artystyczne i dydaktyczne prowadzone w weekendy i popołudniami. 2. Realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem budynku w należytym stanie techniczno-użytkowym 2.1. Kontrole stanu technicznego budynku W latach objętych kontrolą w Domu Kultury wykonano wszystkie wymagane w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 9 przeglądy instalacji i stanu technicznego elementów budynku, tj.: roczny przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych (po jednej kontroli w latach: 2011, 2012 i 2013) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) po trzy kontrole w latach 2011 i 2012 oraz jedna kontrola w roku 2013; pięcioletni przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia jedna kontrola w lutym , pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej jedna kontrola w roku (dowód: akta kontroli str ) Budynek Domu Kultury w latach nie był poddawany kontroli bezpiecznego użytkowania, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, gdyż nie wystąpiły czynniki określone w art. 61 pkt 2 cytowanej ustawy, tj. czynniki zewnętrzne związane z działaniem człowieka lub sił natury. (dowód: akta kontroli str. 81) W Domu Kultury, zgodnie z wymogami określonymi w art. 62, ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo budowlane, przeprowadzony został, wykonywany raz na cztery lata, przegląd kotła gazowego (w latach 2011 i 2012). (dowód: akta kontroli str. 139) Wszystkie przeglądy okresowe zostały wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz art. 62 ust. 4-6 ustawy Prawo budowlane, tj.: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej (kontrole elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku); uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych oraz elektroenergetycznych (kontrola stanu technicznego instalacji gazowych, instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz kotła gazowego); uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacji mechanicznej) oraz tytuł mistrza 8 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 9 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. 10 Poprzednia taka kontrola miała miejsce w roku Poprzednia tak kontrola miała miejsce w roku5 kominiarskiego (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej). Kopie uprawnień oraz świadectw zostały załączone do protokołów z kontroli. (dowód: akta kontroli str , 139) W latach , podczas okresowych przeglądów stanu technicznego budynków nie stwierdzono w żadnym przypadku uszkodzeń i braków mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. Wszystkie zlecone podczas okresowych przeglądów naprawy i remonty zostały wykonane 12. (dowód: akta kontroli str ) Plan finansowy Domu Kultury w każdym z trzech badanych lat uwzględniał wydatki na obowiązkowe przeglądy techniczne budynku oraz zalecone remonty i naprawy. W roku 2011 zaplanowano na konserwację, remonty i naprawę sprzętów 13 80,7 tys. zł, a wydatkowano 73,7 tys. zł, tj. 91,3% planu. W roku 2012 było to: 16,7 tys. zł (plan), 16,4 tys. zł (wykonanie), tj. 98,2% planu. W pierwszym półroczu 2013 r. wykonano 22,7% planu, tj. wydatkowano 5,0 tys. zł z zaplanowanych 22,0 tys. zł. (dowód: akta kontroli str. 56, 62, 68, 70) Poniesione w latach wydatki na przeglądy okresowe budynku 14 wynosiły: 2,1 tys. zł w 2011 r., 2,2 tys. zł w 2012 r. oraz 2,3 tys. zł w roku Przeglądy techniczne budynku wykonywane były przez specjalistyczne firmy, wybierane na podstawie informacji internetowych i telefonicznych uzyskiwanych przez Kierownika Administracyjnego, po akceptacji przez Dyrektor Domu Kultury. Kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich budynku (z wyjątkiem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej, pieca gazowego oraz przewodów kominowych) dokonywano na podstawie umów zawartych z firmą zewnętrzną 15, pozostałe przeglądy wykonywane były na podstawie zleceń dokonywanych telefonicznie. Zapłata następowała po wykonanej usłudze na podstawie faktury. (dowód: akta kontroli str , , 136) W latach budynek Domu Kultury przy ul. Siekierkowskiej 28 nie był poddawany kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz przez straż pożarną. Kontrole takie zostały przeprowadzone w październiku 2013 r. na zlecenie NIK 16. W protokole oględzin obiektu budowlanego sporządzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 17 stwierdzono, że pomieszczenia budynku jak i instalacje, w które wyposażony jest obiekt są w należytym stanie technicznym. Nie stwierdzono zagrożenia ludzi i mienia. (dowód: akta kontroli str. 81, ) Wyniki kontroli przeprowadzonej przez straż pożarną przedstawione zostały w pkt 3 wystąpienia pokontrolnego Dokumentacja budowy W Domu Kultury przechowywano, zgodnie z wymogami art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dokumentację budowy obejmującą m.in.: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, pozwolenie na użytkowanie budynku, schematy instalacji i instrukcję obsługi budynku. Wśród przechowywanej dokumentacji nie było trzech tomów dziennika budowy. (dowód: akta kontroli str , 71, 86) 12 Zlecone prace obejmowały: osuszanie ścian piwnic, montaż anemostatów i kratki z żaluzją w pomieszczeniach na parterze Domu Kultury, naprawę wentylatora elektrycznego w toalecie i zadaszenia z pleksy na zewnątrz budynku. 13 Plan finansowy nie pozwalał na wyodrębnienie kwoty przeznaczonej tylko na prace konserwacyjne. 14 Wymagane ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i Umowa nr 256/09/03/SD z 10 marca 2009 r. na przeglądy oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w latach oraz umowa nr 476/12/02/SP z 10 marca 2012 na przeglądy oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w latach Kwota za przegląd wynosiła zł. 16 Kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 17 Protokół Nr /IIOt/2013 z 4 października 2013 r. 46 Uwagi dotyczące badanej działalności Uwagi dotyczące badanej działalności W latach jedyne roboty budowlane 18 przeprowadzane w budynku Domu Kultury dotyczyły remontu piwnic w roku Była to kontynuacja robót prowadzonych w roku 2010, dotyczących zabezpieczenia piwnic przez przesiąkaniem wód gruntowych. Opinia techniczna i dokumentacja dotycząca robót (m.in. protokoły odbioru) przechowywane są w Domu Kultury, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przedmiotem opinii było: określenie przyczyn zawilgocenia ścian i posadzek części podziemnej budynku oraz podanie sposobu zabezpieczenia. Proponowane działania naprawcze zrealizowano podczas prac prowadzonych zarówno w latach 2010 i Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji (bez uwag) podpisano w 18 sierpnia (dowód: akta kontroli str. 77) W posiadanej przez Dom Kultury dokumentacji budynku, brak było trzech tomów dziennika budowy, co było niezgodne z wymogami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przy czym, w ocenie NIK, nie było to związane z zaniedbaniami ze strony kontrolowanej jednostki. Braki te istniały bowiem już w 2000 r., kiedy to nastąpiło przekazanie dokumentacji z CEK Łowicka do Domu Kultury Dorożkarnia w związku z przejęciem przez Dom Kultury budynku do eksploatacji. Wśród przekazanej dokumentacji nie było trzech tomów dziennika budowy, a na kopii załącznika nr 7a do protokołu przekazania/przyjęcia dokumentacji od CEK Łowicka, widniał na czerwono dopisek brak przy trzech tomach dziennika budowy. (dowód: akta kontroli str , 71, 86) Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła, że dziennik budowy nie został przekazany od CEK Łowicka z nieznanych jej przyczyn, jak również, że nie zna okoliczności powstania dopisku brak przy liście przekazywanej dokumentacji. (dowód: akta kontroli str ) 2.3. Książka obiektu budowlanego Prowadzona dla budynku przy ul. Siekierkowskiej 28 książka obiektu budowlanego spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 20, tj. strony książki były ponumerowane i zabezpieczone przed usunięciem, książka była prowadzona systematycznie, według wzoru oraz zawierała wszystkie wymagane w rozporządzeniu wpisy z wyjątkiem wpisu dotyczącego opinii technicznej oraz instrukcji obsługi budynku. Do książki obiektu, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, dołączono protokoły z kontroli technicznych obiektu oraz ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego piwnic. (dowód: akta kontroli str ) Książka obiektu budowlanego dla budynku Domu Kultury, niezgodnie z 2 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego, nie została założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Budynek przekazano do użytkowania 29 kwietnia 1999 r, natomiast książkę założono 16 marca 2006 r. Ponadto w części III książki, niezgodnie z 5 pkt 2 cytowanego rozporządzenia: nie wpisano danych o posiadanej opinii technicznej; nie wpisano danych o posiadanej instrukcji eksploatacji obiektu; wpisano informację o dołączeniu do książki 3 tomów dziennika budowy, mimo iż dokumenty te nie znajdują się w posiadaniu Domu Kultury. (dowód: akta kontroli str , 86) Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła: Budynek stanowiący siedzibę Domu Kultury nie został w sposób formalny przekazany w użytkowanie ( ). DK Dorożkarnia z własnej inicjatywy założył księgę obiektu budowlanego 16 marca 2006 ( ). W kwestii wpisów w książce, Dyrektor wyjaśniła, iż prowadzenie książki powierzono na mocy umowy firmie PBI Administracja, a Dom Kultury wielokrotnie, bezskutecznie zwracał się o poprawę błędnych i uzupełnienie brakujących wpisów. W związku z tym Dom Kultury zamierza zerwać umowę, zawrzeć ją z inną firmą i tą drogą uzupełnić braki. 18 Nie wymagające pozwolenia na budowę. 19 Protokół podpisali: Dyrektor Domu Kultury, Wykonawca (PRIMA EXICO SYSTEM) oraz inspektor nadzoru. 20 Dz.U. Nr 120, poz7 Ocena Uwagi cząstkowa dotyczące badanej działalności Opis stanu faktycznego (dowód: akta kontroli str ) 2.4. Zgłaszanie robót remontowych do organu administracji architektoniczno-budowlanej W kontrolowanym okresie jedyne roboty budowalne podlegające, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zgłoszeniu właściwemu organowi architektonicznobudowlanemu dotyczyły remontu piwnic, opisanego w punkcie 2.2. wystąpienia. Dyrektor Domu Kultury zgłosiła roboty remontowe w roku 2010 do burmistrza dzielnicy Mokotów i uzyskała zgodę na prace. Rozpoczęcie drugiego etapu prac w roku 2011 nastąpiło nie później niż 2 lata od terminu określonego w zgłoszeniu, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. (dowód: akta kontroli str. 77) 2.5. Zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części W latach (do czasu zakończenia kontroli) nie miała miejsca zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części w sposób określony w art. 71 ust. 2 i 4 Prawa budowlanego, tj. polegająca na podejmowaniu nowej bądź zaniechaniu działalności. Budynek był w całości wykorzystywany na cele statutowe, tj. prowadzenie wielokierunkowej działalności artystycznej i edukacyjnej (dowód: akta kontroli str. 27, ) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Domu Kultury w zbadanym zakresie. 3. Realizacja obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej 3.1. Opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego W kontrolowanym okresie w Domu Kultury obowiązywały dwie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, opracowane przez specjalistów do spraw ochrony przeciwpożarowej w latach 2008 i Obie instrukcje zawierały zapisy wymagane w 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 21 ; z wyjątkiem określenia liczy osób w pomieszczeniu studia nagrań Domu Kultury. (dowód: akta kontroli str. 87, ) Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła, że nie zna przyczyn tego uchybienia, a przygotowanie instrukcji zlecono wyspecjalizowanej firmie. (dowód: akta kontroli str. 133, 136) Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Domu Kultury były poddawane aktualizacji co najmniej raz na dwa lata i przechowywane w pomieszczeniu portierni, bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku, a więc w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych zgodnie z wymogiem określonym w 6 ust. 7 i 9 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. (dowód: akta kontroli str. 71, 87) 3.2. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Stosownie do wymogów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 22, wszyscy pracownicy Domu Kultury zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi. (dowód: akta kontroli str. 88, 110, 115) 21 Dz.U. Nr 109, poz. 719, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony ppoż. 22 Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz ze zm. 68 Ustalone nieprawidłowości 3.3. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji i wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe Zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji osobom przebywającym w budynku Domu Kultury, wyposażeniem w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymywaniem dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez jednostki ochrony przeciwpożarowej objęte zostały kontrolą przeprowadzoną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na zlecenie NIK 1 i 7 października 2013 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono zagrożenia życia ludzi w budynku Domu Kultury. Warunki ewakuacji w zakresie długości dojść (z wyjątkiem dwóch przypadków), szerokości biegów schodów, spoczników, szerokości korytarzy i oznakowań spełniały wymogi określone w Dziale IV rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 23, tj. przepisach techniczno-budowlanych, o których mowa w 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. (dowód: akta kontroli str ) Dom Kultury wyposażony był w 3 hydranty wewnętrzne (po jednym na każdej kondygnacji) z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm oraz w 9 gaśnic, zgodnie z 19 ust. 1 pkt 2 lit. b i 32 ust. 1 i 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. Urządzenia przeciwpożarowe posiadały ważne protokoły z przeglądu technicznego i pomiarów, zgodnie z 3 ust. 2 oraz 4 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru było zapewnione poprzez dostęp do hydrantu podziemnego sieci miejskiej, zlokalizowanego ok. 50 m od budynku Domu Kultury. (dowód: akta kontroli str ) Wszystkie urządzenia i instalacje były dostępne, zgodnie z wymogami określonymi w 4 ust. 1 pkt 18 lit. a oraz 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż., z wyjątkiem gaśnicy w pomieszczeniu nr 15 na drugiej kondygnacji naziemnej, do której nie zapewniono dostępu o szerokości co najmniej 1 m. (dowód: akta kontroli str. 117) Wszystkie miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz drogi i wyjścia ewakuacyjne, zostały właściwie oznakowane, a instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych umieszczone w widocznym miejscu, zgodnie z 4 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. (dowód: akta kontroli str. 116) Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5 lit a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 24, do budynku Domu Kultury, który jest budynkiem niskim, stanowiącym jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni nie przekraczającej m 2, nie było wymagane doprowadzenie drogi pożarowej. Dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej zapewniono przez wjazd przez bramę główną od ulicy Siekierkowskiej. (dowód: akta kontroli str. 94, 117) W Domu Kultury nie było pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, w związku z tym, zgodnie z 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, nie przeprowadzano praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. (dowód: akta kontroli str. 114,117) W zakresie ochrony przeciwpożarowej w Domu Kultury stwierdzono następujące nieprawidłowości: 23 Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. 24 Dz.U. Nr 124, poz9 w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej w 2012 roku, niezgodnie z 6 ust. 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, nie określono liczby osób mogących przebywać w pomieszczeniu studia nagrań, zlokalizowanego w piwnicy Domu Kultury. (dowód: akta kontroli str. 101, 114) długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 0.7 w kondygnacji podziemnej Domu Kultury wynosiła 38 m, co stanowiło przekroczenie o 8 m dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZLIII przy jednym dojściu (30 m), określonej w 256 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. (dowód: akta kontroli str. 116) wbrew zakazowi określonemu 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. w pomieszczeniu technicznym (wentylatorni) składowano materiały palne: drewniane sztalugi, plastikowe pojemniki, ceratę, drewnopochodne szafki, drewniane i drewnopochodne krzesła, folie, elementy garderoby, kartony, inne artykuły papiernicze. W trakcie kontroli usunięto część materiałów, tj. ceratę i elementy garderoby. Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła: Ze względu na ograniczenia lokalowe materiały te znalazły się w pomieszczeniu wentylatorni za moją wiedzą. Podczas żadnego z przeglądów nie zwrócono nam uwagi, że w tym pomieszczeniu nie powinny się te materiały znajdować. (dowód: akta kontroli str , ) wbrew zakazowi określonemu 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji znajdowały się materiały palne: zabudowa okna z materiału drewnopochodnego (na kondygnacji drugiej), szafka wnękowa z materiałów drewnopochodnych (na kondygnacji pierwszej naziemnej) oraz drewnopochodny stolik i sześć drewnopochodnych skrzyń (na kondygnacji pierwszej podziemnej w obrębie klatki schodowej, naprzeciwko schodów oraz pod schodami). Materiały z kondygnacji podziemnej zostały usunięte podczas kontroli. Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła: Stolik znajdował się we wnęce korytarza w piwnicy przed rozpoczęciem działalności DK Dorożkarnia. Sześć tzw. kubików scenicznych znalazło się pod schodami piwnicy chwilowo, nie zostały odłożone na miejsce w magazynie kostiumów i scenografii przez zespół, które je używał w czasie zajęć. (dowód: akta kontroli str , ) niezgodne z wymogami określonymi w 23 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie zapewniała możliwości jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych w ilości 1 dm 3 /s każdy. Dyrektor wyjaśniła: Od momentu otwarcia DK Dorożkarnia nie dokonywaliśmy żadnych przeróbek w instalacji wodociągowej i hydrantów wewnętrznych, mogących skutkować niezapewnieniem możliwości jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Nie znam przyczyn, ani osób odpowiedzialnych za niezapewnienie w/w wymogu. (dowód: akta kontroli str , ) wbrew zakazowi określonemu 4 ust. 1 pkt 18 lit. a oraz 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. nie zapewniono dostępu o szerokości co najmniej 1 m do gaśnicy w pomieszczeniu nr 15 na drugiej kondygnacji naziemnej. Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła: Miejsce umieszczenia gaśnicy zostało konkretnie wskazane przez specjalistę opracowującego instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Za współpracę z firmami zewnętrznymi odpowiedzialna jest Kierownik Administracyjna, a wybór firm dokonywany był za wiedzą Dyrektor Domu Kultury. (dowód: akta kontroli str , ) 810 Ocena Uwagi cząstkowa dotyczące badanej działalności Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków niezgodnie z wymogami określonymi w 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony ppoż. oraz 183 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, instalacja elektryczna Domu Kultury (budynek o kubaturze m 3 ) nie posiadała przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Dyrektor wyjaśniła: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie został zainstalowany w budynku od początku jego istnienia. Odnośnie planowanych do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych wyżej nieprawidłowości Dyrektor Domu Kultury wyjaśniła: Po otrzymaniu zaleceń od Państwowej Straży Pożarnej dokonamy ich analizy i podejmiemy możliwe działania w celu ich realizacji. (dowód: akta kontroli str , ) W związku z ustaleniami kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał 21 października 2013 r. decyzję 25 nakazująca natychmiastowe usunięcie z dróg komunikacji ogólnej służących ewakuacji a także z pomieszczenia wentylatorni składowanych materiałów palnych. Ponadto Komendant Miejski PSP wydał 21 października 2013 r. decyzję 26 nakazującą w terminie do 31 sierpnia 2014 r. zapewnienie funkcjonalności instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami oraz wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Jednocześnie w tej samej decyzji nakazał w terminie do 30 listopada 2013 r. zapewnić dostęp o szerokości wynoszącej co najmniej 1 m do gaśnicy zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 15 (dowód: akta kontroli, str ) Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Domu Kultury w zbadanym zakresie IV. Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 28, wnosi o: 1) usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez KM PSP na zlecenie NIK, 2) uzupełnienie brakujących i wykreślenie błędnych wpisów w książce obiektu budowlanego, 3) uzupełnienie wpisów w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 4) podjęcie działań w celu uzyskania dziennika budowy budynku Domu Kultury. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 25 Decyzja nr MZ 5580/4753-1/3/6774/ Decyzja nr MZ 5580/4753-1/2/6772/ W sposób zapewniający wymagane parametry hydrauliczne w zakresie ciśnienia i wydajności przy jednoczesnym poborze wody z dwóch sąsiednich hydrantów. 28 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 911 W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Warszawa, grudnia 2013 r.. Kontroler Michał Musioł Doradca ekonomiczny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Podpis Podpis 10 Podobne dokumenty
LWA 4101-016-21/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-21/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności Bardziej szczegółowo LWA P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA-4101-01614 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo LWA 4101-016-19/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-19/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności Bardziej szczegółowo LWA /2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-15/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności Bardziej szczegółowo LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-028-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie Bardziej szczegółowo LWA 4101-016-18/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-18/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności Bardziej szczegółowo LWA 4101-016-05/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-05/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach użyteczności Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Warszawa, dnia 16 września 2010 r. Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce KSR-4101-02-02/2010 P/10/109 Bardziej szczegółowo LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych Bardziej szczegółowo LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie Bardziej szczegółowo LWA 4101-016-06/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-06/2013 P/13/182 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/13/182 Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia Bardziej szczegółowo LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo ... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko
Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Bardziej szczegółowo LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk Bardziej szczegółowo LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na Bardziej szczegółowo LKI /2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKI 4010-03-01/2013 P/13/154 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/154 Funkcjonowanie Bardziej szczegółowo LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Bardziej szczegółowo LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu: Bardziej szczegółowo WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich Bardziej szczegółowo LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-17-02/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia Bardziej szczegółowo KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-016-0/2013 P/13/182 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/182 Bardziej szczegółowo LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych Bardziej szczegółowo KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie Bardziej szczegółowo LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji Bardziej szczegółowo LPO 4101-40-18/2012 P/12/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-40-18/2012 P/12/163 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/163 - Gospodarowanie komunalnymi obiektami i lokalami o przeznaczeniu użytkowym, w miastach Bardziej szczegółowo LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4101-18-01/2013 P/13/066 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/066 Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych o Bardziej szczegółowo LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność Bardziej szczegółowo LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie Bardziej szczegółowo Książka obiektu budowlanego (KOB)
Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, Bardziej szczegółowo URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku PROTOKÓŁ kontroli problemowej za okres 2008-2012 r (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Bardziej szczegółowo LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu Bardziej szczegółowo LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim. Bardziej szczegółowo LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia Bardziej szczegółowo Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )
Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których Bardziej szczegółowo LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Bardziej szczegółowo LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LLU 4101-14-15/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie Bardziej szczegółowo LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
RPU/260063/2016 P Data:2016-08-09 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie LWA.410.006.06.2016 P/16/067 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Warszawie ui. Filtrowa 57, 02-056 Bardziej szczegółowo LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez Bardziej szczegółowo LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008 Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. Bardziej szczegółowo LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOP 4114-11-04/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/009 - Prawidłowość uzyskania dopłat do ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego Bardziej szczegółowo LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa Bardziej szczegółowo KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Bardziej szczegółowo LWA /2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-03-06/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę K/13/010 Gospodarowanie majątkiem przez instytuty badawcze Bardziej szczegółowo Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.
Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu Bardziej szczegółowo LGD-4113-01-10/2013 D/13/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4113-01-10/2013 D/13/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki Bardziej szczegółowo LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie, Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego
druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006 Bardziej szczegółowo LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-09/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Bardziej szczegółowo KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie Bardziej szczegółowo z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu
Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z Bardziej szczegółowo LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.) Bardziej szczegółowo LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie Bardziej szczegółowo NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 15 lipca 2009 r. P/09/147 LPO-410-17-06/2009 Pan Janusz Nowak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu Na Bardziej szczegółowo Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego
Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie Bardziej szczegółowo Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Mariusz Kędzierski Burmistrz Miasta Chełmno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia sierpnia 2010 r. P/10/109 LBY-4101-02-02/2010 Sz.P. Mariusz Kędzierski Burmistrz Miasta Chełmno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. Bardziej szczegółowo LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu Bardziej szczegółowo LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach Bardziej szczegółowo REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU
REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest Bardziej szczegółowo ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku
Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES Bardziej szczegółowo KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Bardziej szczegółowo LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4114-01-05/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrole rzy] Jednostka kontrolowana I/13/008 Bardziej szczegółowo LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LPO 4101-21-05/2012 P/12/178 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-17-06/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia Bardziej szczegółowo o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2007 r. Druk nr 405 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie Bardziej szczegółowo LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4110-01-01/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/011 - Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez gminy dotacji dla niepublicznych Bardziej szczegółowo LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4111-01-02/2013 K/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/007 Gospodarka ściekowa Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)
PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli Bardziej szczegółowo LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie Bardziej szczegółowo LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia Bardziej szczegółowo LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów Bardziej szczegółowo LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo LGD /2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD 4101-018-07/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej Najwyższa Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie. Adres: ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków Nazwa zamówienia: Okresowa kontrola stanu technicznego Bardziej szczegółowo LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego
PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, Bardziej szczegółowo LGD /2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LGD 4101-020-03/2013 P/13/143 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/143 Przeciwdziałanie eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa pomorskiego Bardziej szczegółowo LKR /2014 P/14/024 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKR 4101-019-03/2014 P/14/024 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/024 Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży Najwyższa Bardziej szczegółowo Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl Bardziej szczegółowo LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LLU 4101-14-13/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/137 - Realizacja przepisów Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 62
 art. 62
 art. 61
 art. 62
 art. 14
 art. 62
 art. 63
 art. 62
 art. 12
 art. 63
 art. 63
 art. 64
 art. 30
 art. 30
 art. 71
 art. 4
 art. 53
 art. 54
 art. 62
 art. 23
 art. 64
 Art. 61
 art. 62
 Art. 62
 Art. 62
 art. 4
 Art. 62
 art. 62