Source: http://docplayer.it/8829386-Supporti-didattici-per-lo-svolgimento-dell-attivita-formativa-alle-aziende-da-parte-dei-comandi-provinciali-dei-vigili-del-fuoco.html
Timestamp: 2018-12-16 13:16:53+00:00

Document:
1 Corsi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, di cui al D.L.vo 81/2008 ed alla L. 609/96 Supporti didattici per lo svolgimento dell attività formativa alle Aziende da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco Aggiornamento maggio 2009
2 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE INDICE GENERALE Il fascicolo è distinto in cinque diverse sezioni Indice generale, programmi dei corsi e introduzione da pag. 3 a pag. 9 L incendio e la prevenzione incendi da pag. 10 a pag. 47 La protezione antincendio da pag. 48 a pag. 75 Procedure da adottare in caso di incendio da pag. 76 a pag. 111 Esercitazioni pratiche da pag 112 a pag. 124 pag. 2
3 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE Programma del Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato (16 ore) ARGOMENTO DURATA 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 4 ore - principi della combustione - le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro - le sostanze estinguenti - i rischi alle persone ed all'ambiente - specifiche misure di prevenzione incendi - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi - l importanza del controllo degli ambienti di lavoro - l importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 4 ore - misure di protezione passiva - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti - attrezzature ed impianti di estinzione (*) - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - impianti elettrici di sicurezza - illuminazione di sicurezza 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 4 ore - procedure da adottare quando si scopre un incendio (*) - procedure da adottare in caso di allarme - modalità di evacuazione - modalità di chiamata dei servizi di soccorso - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 4) ESERCITAZIONI PRATICHE 4 ore - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento - presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.) - esercitazioni sull uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale (*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche. pag. 3
4 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE Programma del Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio (8 ore) ARGOMENTO DURATA 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 2 ore - principi sulla combustione e l incendio - le sostanze estinguenti - triangolo della combustione - le principali cause di un incendio - rischi alle persone in caso di incendio - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 3 ore - le principali misure di protezione contro gli incendi - vie di esodo - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*) - procedure per l evacuazione - rapporti con i vigili del fuoco - attrezzature ed impianti di estinzione (*) - sistemi di allarme - segnaletica di sicurezza - illuminazione di emergenza 3) ESERCITAZIONI PRATICHE 3 ore - presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale - esercitazioni sull uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti (*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche. pag. 4
5 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE Programma del Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (4 ore) PROGRAMMA ARGOMENTO DURATA 1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 1 ora - principi della combustione - prodotti della combustione - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio - effetti dell incendio sull uomo - divieti e limitazioni di esercizio - misure comportamentali 2) PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 1 ora - principali misure di protezione antincendi - evacuazione in caso di incendio - chiamata dei soccorsi 3) ESERCITAZIONI PRATICHE 2 ore - presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili - esercitazioni sull uso degli estintori portatili pag. 5
6 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE INTRODUZIONE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO Con il decreto legislativo 626/94 e con l entrata in vigore del successivo decreto legislativo n 81 del 09 aprile 2008, quale decreto di riordino in un testo unico ed organico di tutte le norme concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si è tentato, per la prima volta in Italia, di fornire le linee guida per la definizione di un sistema prevenzionale all interno delle aziende. Questo sistema, per funzionare efficacemente, necessita innanzi tutto della concreta presa di coscienza del problema sicurezza a tutti i livelli, in modo che l attività di prevenzione e protezione dai rischi non sia avulsa e lontana dalle realtà lavorative di ogni giorno, ma al contrario, sia parte integrante dei processi di normale organizzazione. Il citato decreto richiede al datore di lavoro (che è il soggetto maggiormente responsabilizzato), di utilizzare al meglio le risorse aziendali, al fine di organizzare il sistema prevenzionale, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di competenze adeguate tra i vari soggetti coinvolti. Il lavoratore non è più considerato un elemento passivo che ubbidisce alle disposizioni impartite in materia di sicurezza, ma un soggetto attivo, le cui capacità, conoscenze, ruolo sono considerati indispensabili per la realizzazione della salute e sicurezza del lavoro. Infatti l art. 20 comma 1 del decreto 81/2008 recita testualmente: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori devono: a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; pag. 6
7 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Il decreto legislativo 626/94 aveva introdotto nel nostro sistema normativo importanti novità poi riconfermati dal testo unico concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali: - la istituzione di nuove figure quali quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); - il servizio di prevenzione e protezione (SPP); - l obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la valutazione dei rischi e la compilazione del documento della sicurezza ; - la predisposizione di un organico programma degli interventi di informazione e formazione dei lavoratori; Il Decreto Legislativo n 81/2008 è andato ben oltre introducendo all articolo 30, l obbligo di predisporre un modello di organizzazione e di gestione idoneo, da attuarsi efficacemente tale da assicurare un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d. alle attività di sorveglianza sanitaria; e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, h. alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate, prevedendo inoltre che di tale attività ne sia data registrazione a dimostrazione dell avvenuta effettuazione. In particolare il D.Lgs. 81/2008 si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni. pag. 7
8 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE INTRODUZIONE Perché siamo qui? Il Decreto Legislativo 81/2008 (in seguito Testo Unico sulla Sicurezza) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l attuazione di direttive comunitarie. In particolare il Testo Unico si prefigge la valutazione, la riduzione e il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni. I soggetti del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n 81 a) LAVORATORE: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; - l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del codice civile; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi di cui all art. 18 della Legge n 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; - i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; - il volontario che effettua il servizio civile; - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni; pag. 8
9 dei Vigili del Fuoco INTRODUZIONE b) DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; c) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; d) MEDICO COMPETENTE: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; e) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; f) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; g) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona, ovvero, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Più specificatamente il Testo Unico sulla Sicurezza prescrive l adozione di tutte le misure necessarie per evitare l insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi (articolo 18, comma 1, lettera c), anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell emergenza (articolo 18, comma 1 lettera b), i quali devono essere adeguatamente formati (articolo 37, comma 9). Dobbiamo imparare ad operare per la nostra sicurezza! Il Decreto Legislativo 81/2008 ci obbliga ad essere protagonisti della nostra sicurezza! pag. 9
10 1. INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI SOMMARIO 1. INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI L Incendio Termini e definizioni generali relativi all incendio (premessa) La combustione Principi della combustione Prodotti della combustione I parametri fisici della combustione Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio I rischi alle persone e all ambiente Dinamica dell incendio Effetti dell incendio sull uomo Prevenzione Incendi Premessa Le specifiche misure di prevenzione incendi Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi Controllo degli ambienti di lavoro Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio...47
11 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI 1.1 L Incendio Gli obiettivi didattici principali sono i seguenti: Obiettivi generali (competenze) OBIETTIVI DIDATTICI Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione degli incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali; Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e saper utilizzare i presidi antincendio elementari; Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per la difesa dagli effetti del fuoco. Obiettivi specifici del modulo (apprendimenti) apprendere i concetti base della combustione; conoscere i principali parametri chimici e fisici del fuoco; distinguere le diverse tipologie dei combustibili e degli incendi; individuare le possibili sorgenti di innesco e le modalità di propagazione di un incendio. pag. 12
12 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Termini e definizioni generali relativi all incendio (premessa) Il pericolo Il pericolo è una fonte di possibile danno fisico alle persone. Il rischio Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi che producono danni fisici alla salute. La sicurezza L attività finalizzata a rendere minimi i rischi. La combustione Reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con l ossigeno accompagnata da sviluppo di calore, fiamma, di gas fumo e luce. L incendio Combustione sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo. La fiamma Combustione di gas con emissione di luce. Il combustibile Sostanza solida, liquida o gassosa nella cui composizione molecolare sono presenti elementi quali il carbonio, l idrogeno, lo zolfo, etc.. pag. 13
13 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI La combustione Principi della combustione La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile con un comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce. La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali. La combustione senza fiamma superficiale si verifica generalmente quando la sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili. Solitamente il comburente è l ossigeno contenuto nell aria, ma sono possibili incendi di sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloide. Le condizioni necessarie per avere una combustione sono: presenza del combustibile presenza del comburente presenza di una sorgente di calore pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi da luogo al fenomeno dell incendio, e di conseguenza al mancare di almeno uno di essi l incendio si spegne. Quindi per ottenere lo spegnimento dell incendio si può ricorrere a tre sistemi: esaurimento del combustibile: allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d incendio; soffocamento: separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria; raffreddamento: sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione; Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento. pag. 14
14 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Gli elementi che caratterizzano la combustione Premesso che un incendio, nella quasi totalità dei casi, per ciò che riguarda la sostanza comburente, viene alimentato dall ossigeno naturalmente contenuto nell aria, ne consegue che esso si caratterizza per tipo di combustibile e per il tipo di sorgente d innesco. La classificazione degli incendi Gli incendi vengono distinti in quattro classi, secondo lo stato fisico dei materiali combustibili, con un ulteriore categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura elettrica. classe A incendi di materiali solidi classe B incendi di liquidi infiammabili classe C incendi di gas infiammabili classe D incendi di metalli combustibili classe F incendi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura. La classificazione degli incendi è tutt altro che accademica, in quanto essa consente l identificazione della classe di rischio d incendio a cui corrisponde, come vedremo in seguito, una precisa azione operativa antincendio ovvero un opportuna scelta del tipo di estinguente. Le sorgenti d innesco Nella ricerca delle cause d incendio, sia a livello preventivo che a livello di accertamento, è fondamentale individuare tutte le possibili fonti d innesco, che possono essere suddivise in quattro categorie: accensione diretta quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno. Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche statiche. accensione indiretta quando il calore d innesco avviene nelle forme della convezione, conduzione e irraggiamento termico. Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un vano scala o altri collegamenti verticali negli edifici; propagazione di calore attraverso elementi metallici strutturali degli edifici. attrito quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali. Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori; urti; rottura violenta di materiali metallici. pag. 15
15 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI autocombustione o riscaldamento spontaneo quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio lenti processi di ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d aria, azione biologica. Esempi: cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti di olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione di vegetali Prodotti della combustione I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie: gas di combustione fiamme fumo calore Gas di combustione I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo stato gassoso anche quando raggiungono raffreddandosi la temperatura ambiente di riferimento 15 C. I principali gas di combustione sono: ossido di carbonio aldeide acrilica anidride carbonica fosgene idrogeno solforato ammoniaca anidride solforosa ossido e perossido di azoto acido cianidrico acido cloridrico La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno presente e dalla temperatura raggiunta nell incendio. Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all inalazione di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità. pag. 16
16 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Fiamme Le fiamme sono costituite dall emissione di luce conseguente alla combustione di gas sviluppatisi in un incendio. In particolare nell incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma. Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas Colore della fiamma Temperatura ( C) Rosso nascente 525 Rosso scuro 700 Rosso ciliegia 900 Giallo scuro 1100 Giallo chiaro 1200 Bianco 1300 Bianco abbagliante 1500 Fumi I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori condensati). Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione stessa. Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l attività dei soccorritori e l esodo delle persone. Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di colore scuro. Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d acqua che al di sotto dei 100 C condensa dando luogo a fumo di color bianco. Calore Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza l aumento della temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione. pag. 17
17 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI I parametri fisici della combustione La combustione è caratterizzata da numerosi parametri fisici e chimici, i principali dei quali sono i seguenti: temperatura di accensione temperatura teorica di combustione aria teorica di combustione potere calorifico temperatura di infiammabilità limiti di infiammabilità e di esplodibilità Temperatura di accensione o di autoaccensione ( C) É la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-comburente inizia a bruciare spontaneamente in modo continuo senza ulteriore apporto di calore o di energia dall esterno. SOSTANZE Temperatura di accensione ( C) valori indicativi acetone 540 benzina 250 gasolio 220 idrogeno 560 alcool metilico 455 carta 230 legno gomma sintetica 300 metano 537 Temperatura teorica di combustione ( C) É il più elevato valore di temperatura che è possibile raggiungere nei prodotti di combustione di una sostanza SOSTANZE Temperatura di combustione ( C teorici) idrogeno 2205 metano 2050 petrolio 1800 propano 2230 pag. 18
18 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Aria teorica di combustione (mc) É la quantità di aria necessaria per raggiungere la combustione completa di tutti i materiali combustibili Potere calorifico (MJ/Kg o MJ/mc) SOSTANZE Aria teorica di combustione (Nmc/Kg) legno 5 carbone 8 benzina 12 alcool etilico 7,5 polietilene 12,2 propano 13 idrogeno 28,5 É la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell unità di massa o di volume di una determinata sostanza combustibile; si definisce potere calorifico superiore la quantità di calore sviluppata dalla combustione considerando anche il calore di condensazione del vapore d acqua prodotto, si definisce invece potere calorifico inferiore quando il calore di condensazione del vapor d acqua non è considerato; in genere nella prevenzione incendi viene considerato sempre il potere calorifico inferiore. SOSTANZE Potere calorifico inferiore (MJ/Kg) legno 17 carbone benzina 42 alcool etilico 25 polietilene propano 46 idrogeno 120 pag. 19
19 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Temperatura di infiammabilità ( C) É la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono vapori in quantità tali da incendiarsi in caso di innesco Limiti di infiammabilità (% in volume) SOSTANZE Temperatura di infiammabilità ( C) gasolio 65 acetone -18 benzina -20 alcool metilico 11 alcool etilico 13 toluolo 4 olio lubrificante 149 Tali limiti individuano il campo di infiammabilità all interno del quale si ha, in caso d innesco, l accensione e la propagazione della fiamma nella miscela. Sono: limite inferiore di infiammabilità: la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha accensione in presenza di innesco per carenza di combustibile; limite superiore di infiammabilità: la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha accensione in presenza di innesco per eccesso di combustibile limite superiore di infiammabilità. SOSTANZE Campo di infiammabilità ( % in volume) limite inferiore limite superiore acetone 2,5 13 ammoniaca benzina 1 6,5 gasolio 0,6 6,5 idrogeno 4 75,6 metano 5 15 Limiti di esplodibilità (% in volume) Sono la più bassa concentrazione in volume di vapore della miscela al di sotto della quale non si ha esplosione in presenza di innesco (limite inferiore di esplodibilità) e la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco (limite superiore di esplodibilità) Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose La combustione delle sostanze solide è caratterizzata dai seguenti parametri: pag. 20
20 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI pezzatura e forma del materiale; dal grado di porosità del materiale; dagli elementi che compongono la sostanza; dal contenuto di umidità del materiale; condizioni di ventilazione. Inoltre il processo di combustione delle sostanze solide porta alla formazione di braci che sono costituite dai prodotti della combustione dei residui carboniosi della combustione stessa. La combustione dei liquidi infiammabili Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. Nei liquidi infiammabili la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie i vapori dei liquidi, miscelandosi con l ossigeno dell aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati. Pertanto per bruciare in presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato di vapore. L indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla temperatura di infiammabilità. In base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili sono classificati come segue: Categoria A liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21 C Categoria B liquidi aventi punto d infiammabilità compreso tra 21 C e 65 C Categoria C liquidi aventi punto d infiammabilità compreso tra 65 C e 125 C SOSTANZE Temperatura di infiammabilità Categoria ( C) gasolio 65 C acetone -18 A benzina -20 A alcool metilico 11 A alcool etilico 13 A toluolo 4 A olio lubrificante 149 C pag. 21
21 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI I gas infiammabili Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell ambiente. I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere classificati come segue: GAS LEGGERO Gas avente densità rispetto all aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.) Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l alto. GAS PESANTE Gas avente densità rispetto all aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etc.) Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio. In funzione delle loro modalità di conservazione possono essere classificati come segue: GAS COMPRESSO Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di compressione può variare da poche centinaia millimetri di colonna d acqua (rete di distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria compressa) GAS Pressione di stoccaggio (bar) valori indicativi metano 300 idrogeno 250 gas nobili 250 ossigeno 250 aria 250 CO 2 (gas) 20 GAS LIQUEFATTO Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione (butano, propano, ammoniaca, cloro). Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella possibilità di detenere grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas. I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una parte del loro volume geometrico sempre libera dal liquido per consentire allo stesso l equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è prescritto un limite massimo di riempimento dei contenitori detto grado di riempimento. GAS Grado di riempimento (kg/dm 3 ) LIQUEFATTO ammoniaca 0,53 pag. 22
22 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI cloro 1,25 butano 0,51 propano 0,42 GPL miscela 0,43-0,47 CO 2 0,75 GAS REFRIGERATI Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione atmosferica. GAS DISCIOLTI Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata pressione (ad es.: acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua minerale) pag. 23
23 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro Rilevazioni statistiche (*) ricavate da un campione ci forniscono i seguenti dati sugli incendi verificatisi nelle attività industriali: Periodo Incendi Danni (miliardi) Anno Decennio (*) Fonte Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici Cause e Pericoli di Incendio più comuni deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili; accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente); Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti ; riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate ; apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate ; utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ; ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere; negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione; etc. ; pag. 24
24 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio Come già accennato, l estinzione dell incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco. È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d uso delle principali sostanze estinguenti: acqua schiuma polveri idrocarburi alogenati (HALON) gas inerti agenti estinguenti alternativi all halon ACQUA L acqua è la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla facilità con cui può essere reperita a basso costo. La sua azione estinguente si esplica con le seguenti modalità: abbassamento della temperatura del combustibile per assorbimento del calore; azione di soffocamento per sostituzione dell ossigeno con il vapore acqueo; diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più tali; imbevimento dei combustibili solidi. L uso dell acqua quale agente estinguente è consigliato per incendi di combustibili solidi, con esclusione delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio che a contatto con l acqua liberano idrogeno, e carburi che invece liberano acetilene. L acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione. SCHIUMA La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno. L azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua. In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno d origine, le schiume si distinguono in: alta espansione 1:500-1:1000 media espansione 1:30-1:200 bassa espansione 1:6-1:12 Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni che vanno impiegati in relazione al tipo di combustibile: liquidi schiumogeni fluoro-proteinici pag. 25
25 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Sono formati da una base proteinica addizionata con composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione, hanno un effetto rapido ed molto efficace su incendi di prodotti petroliferi. liquidi schiumogeni sintetici Sono formati da miscele di tensioattivi. Essi sono adatti alla formazione di tutti i tipi di schiume e garantiscono una lunga conservabilità nel tempo, sono molto efficaci per azione di soffocamento su grandi superfici e volumi. liquidi schiumogeni fluoro-sintetici (AFFF - Acqueous Film Forming Foam) Sono formati da composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa e media espansione che hanno la caratteristica di scorrere rapidamente sulla superficie del liquido incendiato. L impiego degli schiumogeni AFFF realizza una più efficace azione estinguente in quanto consente lo spegnimento in tempi più rapidi con una minore portata di soluzione schiumogena per metro quadrato di superficie incendiata. liquidi schiumogeni per alcoli Sono formati da una base proteinica additivata con metalli organici. Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione e sono molto efficaci su incendi di alcoli, esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, fenoli, etc. POLVERI Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, fosfati e sali organici. L azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d acqua. I prodotti della decomposizione delle polveri pertanto separano il combustibile dal comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione. Le polveri sono adatte per fuochi di classe A, B e C, mentre per incendi di classe D devono essere utilizzate polveri speciali. GAS INERTI I gas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi sono generalmente l anidride carbonica e in minor misura l azoto. La loro presenza nell aria riduce la concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione. L anidride carbonica non risulta tossica per l uomo, è un gas più pesante dell aria perfettamente dielettrico, normalmente conservato come gas liquefatto sotto pressione. Essa produce differentemente dall azoto anche un azione estinguente per raffreddamento dovuta all assorbimento di calore generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa. Nella seguente tabella sono riportate le percentuali in volume di anidride carbonica e di azoto necessarie per inertizzare l atmosfera in modo tale da renderla incapace di alimentare la combustione di alcune sostanze infiammabili: SOSTANZA AZOTO (% in volume) CO 2 (% in volume) acetone 45,2 32,4 pag. 26
26 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI alcool etilico 49,6 38,5 benzolo 47,1 34,3 idrogeno 76,4 72,1 metano 42,8 31 propano 45,6 32,4 benzina 45,2 31,9 IDROCARBURI ALOGENATI Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated - hydrocarbon), sono formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di idorgeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti con atomi di cromo, bromo o fluoro. L azione estinguente degli HALON avviene attraverso l interruzione chimica della reazione di combustione. Questa proprietà di natura chimica viene definita catalisi negativa. Gli HALON sono efficaci su incendi che si verificano in ambienti chiusi scarsamente ventilati e producono un azione estinguente che non danneggia i materiali con cui vengono a contatto. Tuttavia, alcuni HALON per effetto delle alte temperature dell incendio si decompongono producendo gas tossici per l uomo a basse concentrazioni, facilmente raggingibili in ambienti chiusi e poco ventilati. Inoltre il loro utilizzo è stato recentemente limitato da disposizioni legislative emanate per la protezione della fascia di ozono stratosferico. pag. 27
27 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI AGENTI ESTINGUENTI ALTERNATIVI ALL HALON Gli agenti sostitutivi degli halon generalmente combinano al vantaggio della salvaguardia ambientale lo svantaggio di una minore capacità estinguente rispetto agli halon.esistono sul mercato prodotti inertizzanti e prodotti che agiscono per azione anticatalitica. Agenti sostitutivi degli halons che sono trattati nello standard NFPA 2001 (edizione 1994): SIGLA Nome della molecola Formula bruta Nome commerciale (1) FC Perfluorobutano C 4 F 10 CEA-410 (2) HBFC-22B1 Bromodifluorometano CHF 2 Br è l Halon 1201 HCFC Blend A Diclorotrifluoroetano CHCl 2 CF 3 NAF S-III HCFC-123 (4,75%) NORTH AMERICA FIRE GUARDIAN Clorodifluorometano CHClF 2 TECHNOLOGY HCFC.22 (82%) (Safety Hi-tech) Clorotetrafluoroetano CHClFCF 3 HCFC-124 (9,5%) Isopropenil-1-metilcicloesene (3) (3,75%) HCFC-124 Clorotetrafluoroetano CHClFCF 3 FE-241 DUPONT HFC-125 Pentafluoroetano CHF 2 CF 3 FE-25 DUPONT HFC-227ea Eptafluoropropano CF 3 CHFCF 3 FM-200 (4) FIKE (Silvani) HFC-23 Trifluorometano CHF 3 PF-23 Vesta oppure FE-13 DUPONT IG-541 Azoto (52%) Argon (40%) Anidride carbonica (8%) N 2 Ar CO 2 3M INERGEN ANSUL (Wormald italiana) 1() Il nome commerciale è stato aggiunto rilevandolo dalle informazioni pubblicitarie e dalla letteratura. 2() Esiste anche il CEA-614 (perfluoroesano) ma non è trattato nella NFPA () La formula bruta non è riportata nello standard. 4() Nei dati tecnici del FM-200 pubblicati dal distributore italiano c è un errore di stampa. Loro hanno scritto CF 3CHFCH 3, mentre la formula giusta è appunto quella riportata in questa tabella e cioè CF 3CHFCF 3. pag. 28
28 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI I rischi alle persone e all ambiente Dinamica dell incendio. Nell evoluzione dell incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche: Fase di ignizione Fase di propagazione Incendio generalizzato (flash over) Estinzione e raffreddamento TEMPERATURA (flash-over) ignizione propagazione incendio generalizzato estinzione TEMPO pag. 29
29 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Fase di ignizione che dipende dai seguenti fattori: infiammabilità del combustibile; possibilità di propagazione della fiamma; grado di partecipazione al fuoco del combustibile; geometria e volume degli ambienti; possibilità di dissipazione del calore nel combustibile; ventilazione dell ambiente; caratteristiche superficiali del combustibile; distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto Fase di propagazione caratterizzata da: produzione dei gas tossici e corrosivi; riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione; aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili solidi e liquidi; aumento rapido delle temperature; aumento dell energia di irraggiamento. Incendio generalizzato (flash-over) caratterizzato da: brusco incremento della temperatura; crescita esponenziale della velocità di combustione; forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili; i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di distillazione infiammabili; Estinzione e raffreddamento Quando l incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase di decremento delle temperature all interno del locale a causa del progressivo diminuzione dell apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione termica. pag. 30
30 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Effetti dell incendio sull uomo. I principali effetti dell incendio sull uomo sono: ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell aria) AZIONE TOSSICA DEI FUMI RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ AZIONE TERMICA Essi sono determinati dai prodotti della combustione: GAS DI COMBUSTIONE FIAMMA CALORE FUMO GAS DI COMBUSTIONE ossido di carbonio (CO) anidride carbonica (CO 2 ) idrogeno solforato (H 2 S) anidride solforosa (SO 2 ) ammoniaca (NH 3 ) acido cianidrico (HCN) acido cloridrico (HCl) perossido d azoto (NO 2 ) aldeide acrilica (CH 2 CHCHO) fosgene (COCl 2 ) OSSIDO DI CARBONIO L ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno. caratteristiche incolore inodore non irritante negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati. Meccanismo d azione Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare; attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con l emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina. pag. 31
31 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha con l ossigeno che in condizioni normali forma l ossiemoglobina. La presenza di ossido di carbonio nell aria determina un legame preferenziale tra questo e l emoglobina, in quanto l affinità di legame che intercorre tra l ossido di carbonio e l emoglobina è di circa 220 volte superiore a quella tra l emoglobina e l ossigeno. Sintomatologia: cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari Se si sommano gli effetti dell ossido di carbonio sull organismo umano con quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di esposizione sopportabili dall uomo in un incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella: Concentrazione di CO (ppm) Tempo max di esposizione (sec) ANIDRIDE CARBONICA L anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici sull organismo umano, si sostituisce all ossigeno dell aria. Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia. Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di CO 2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. Con una percentuale di CO 2 al 3% l aumento è del 100%, cioè raddoppia. ACIDO CIANIDRICO L acido cianidrico si sviluppa in modesta quantità in incendi ordinari attraverso combustioni incomplete (carenza di ossigeno) di lana, seta, resine acriliche, uretaniche e poliammidiche. Possiede un odore caratteristico di mandorle amare. Meccanismo d azione L acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, quali il cuore e il sistema nervoso centrale Vie di penetrazione inalatoria cutanea digerente I cianuri dell acido cianidrico a contatto con l acidità gastrica presente nello stomaco vengono idrolizzati bloccando la respirazione cellulare con la conseguente morte della cellula per anossia. pag. 32
32 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Sintomatologia iperpnea (fame d aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute rosso, cefalea, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione. FOSGENE Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali che contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche. Esso diventa particolarmente pericoloso in ambienti chiusi. Meccanismo d azione Il fosgene a contatto con l acqua o con l umidità si scinde in anidride carbonica e acido cloridrico che è estremamente pericoloso in quanto intensamente caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie. Sintomatologia irritazione (occhi, naso, e gola) lacrimazione secchezza della bocca costrizione toracica vomito mal di testa pag. 33
33 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI EFFETTI DEL CALORE Il calore è dannoso per l uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell aria di circa 150 C è da ritenere la massima sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l aria sia sufficientemente secca. Tale valore si abbassa se l aria è umida. Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di circa 60 C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo. L irraggiamento genera ustioni sull organismo umano che possono essere classificate a seconda della loro profondità in: ustioni di I grado superficiali facilmente guaribili ustioni di II grado formazione di bolle e vescicole consultazione struttura sanitaria ustioni di III grado profonde urgente ospedalizzazione Effetti dell irraggiamento secondo il metodo di Eisemberg ENERGIA (KW/mq) EFFETTI SULL UOMO 40 1% di probabilità di sopravvivenza 26 innesco incendi di materiale infiammabile 19 50% di probabilità di sopravvivenza 5.0 danni per operatori con indumenti di protezione esposti per lungo tempo 2.0 scottature di 2 grado 1.8 scottature di 1 grado 1.4 limite di sicurezza per persone vestite esposte per lungo tempo pag. 34
34 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI EFFETTI DELL INCENDIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE DANNI CHE SI POSSONO VERIFICARE VALORI DI IRRAGGIAMENTO (kw/mq) Strutture in calcestruzzo 60 Strutture in acciaio 40 Ignizione del legno entro un minuto 33 Danneggiamento di serbatoi metallici 12,6 Danneggiamento cavi elettrici 11,7 Fonte: Software SIGEM-SIMMA Ministero dell Interno - C.N.VV.F. ESPLOSIONE L esplosione è il risultato di una rapida espansione di gas dovuta ad una reazione chimica di combustione. Gli effetti della esplosione sono: produzione di calore, una onda d urto ed un picco di pressione. Quando la reazione di combustione si propaga alla miscela infiammabile non ancora bruciata con una velocità minore di quella del suono la esplosione è chiamata DEFLAGRAZIONE. Quando la reazione procede nella miscela non ancora bruciata con velocità superiore a quella del suono la esplosione è detta DETONAZIONE. Gli effetti distruttivi delle detonazioni sono maggiori rispetto a quelli delle deflagrazioni. Una esplosione può aver luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il loro campo di esplosività, vengono innescati da una fonte di innesco avente sufficiente energia. In particolare in un ambiente chiuso saturo di gas, vapori o polveri l aumento della temperatura dovuto al processo di combustione sviluppa un aumento di pressione che può arrivare fino ad 8 volte la pressione iniziale. Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni sta nel prevenire la formazione di miscele infiammabili nel luogo ove si lavora, in quanto è estremamente difficoltoso disporre di misure che fronteggiano gli effetti delle esplosioni come è invece possibile fare con gli incendi. pag. 35
35 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI 1.2 Prevenzione Incendi Premessa Dopo aver esaminato il fenomeno incendio attraverso l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze combustibili con particolare riferimento alle cause che determinano il fenomeno e degli effetti che esso provoca sull'uomo ed, in generale, sull'ecosistema soffermeremo la nostra attenzione sui mezzi e sistemi per ridurre il rischio di Incendio. La sicurezza antincendio è orientata alla salvaguardia dell incolumità delle persone ed alla tutela dei beni e dell ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari: 1. La riduzione al minimo delle occasioni di incendio. 2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti. 3. La limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine. 4. La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo. 5. La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito da due fattori: 1. La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo. 2. La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento. da cui ne deriva la definizione di Rischio = Frequenza x Magnitudo. Dalla formula del rischio (d'incendio) appare evidente che quanto più si riducono la frequenza o la magnitudo, o entrambe, tanto più si ridurrà il rischio. pag. 36
36 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Il controllo e la gestione del rischio Probab. Elevata Area di rischio Inaccettabile MedioAlta Protezione MedioBassa Prevenzione Bassissima Magnit. Trascur. Modesta Notevole Ingente Nel diagramma è stata graficamente rappresentata la possibilità di controllare e gestire un rischio di incendio inaccettabile attraverso l adozione di misure di tipo Preventivo o di tipo Protettivo. L'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola frequenza viene comunemente chiamata "prevenzione", mentre l'attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della sola magnitudo viene, invece, chiamata"protezione". In particolare le misure di Protezione Antincendio possono essere di tipo ATTIVO o PASSIVO, a seconda che richiedano o meno un intervento di un operatore o di un impianto per essere attivate. Ovviamente le azioni Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro nel senso che, concorrendo esse al medesimo fine, devono essere intraprese entrambe proprio al fine di ottenere risultati ottimali. In questa sede interessa in maniera particolare evidenziare anche che gli obiettivi della Prevenzione Incendi devono essere ricercati anche con MISURE di ESERCIZIO. Tali misure, comunque riconducibili in uno schema di azioni Preventive o protettive, sono state in questo contesto separate, proprio allo scopo di farne comprendere la rilevanza ai fini della sicurezza. pag. 37
37 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell ambiente, se non vengono applicate e tenute nella giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI d ESERCIZIO. PREVENZIONE INCENDI prevenzione propriamente detta protezione misure precauzionali d'esercizio protezione attiva protezione passiva pag. 38
38 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Le specifiche misure di prevenzione incendi Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio, possono essere individuate in: Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. ( Norme CEI ) Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc. Installazione di impianti parafulmine. Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili. Ventilazione dei locali. Utilizzazione di materiali incombustibili. Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla. Segnaletica di Sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nell ambiente di lavoro. Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte Gli incendi dovuti a cause elettriche ammontano a circa il 30% della totalità di tali sinistri. Pertanto appare evidente la grande importanza che deve essere data a questa misura di prevenzione che, mirando alla realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (Legge 46/90, norme CEI ), consegue lo scopo di ridurre drasticamente le probabilità d'incendio, evitando che l impianto elettrico costituisca causa d innesco. Numerosissima è la casistica delle anomalie degli impianti elettrici le quali possono causare principi d'incendio: corti circuiti, conduttori flessibili danneggiati, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di protezioni, sottodimensionamento degli impianti, apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc. Collegamento elettrico a terra La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature possa verificarsi l'accumulo di cariche elettrostatiche prodottesi per motivi di svariata natura (strofinio, correnti vaganti ecc.). La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole energia le quali potrebbero costituire innesco di eventuali incendi specie in quegli ambienti in cui esiste la possibilità di formazione di miscele di gas o vapori infiammabili. Installazione di impianti parafulmine Le scariche atmosferiche costituiscono anch'esse una delle principali cause d'incendio. Per tale motivo specialmente in quelle zone dove l'attività ceraunica é particolarmente intensa risulta necessario provvedere a realizzare impianti di protezione da tale fenomeno, impianti che in definitiva consistono nel classico parafulmine o nella "gabbia di Faraday". Entrambi questi tipi di pag. 39
39 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI impianto creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a terra evitando che esso possa colpire gli edifici o le strutture che si vogliono proteggere. La vigente normativa prevede l obbligo d installazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo per alcuni attività (scuole, industrie ad alto rischio d incendio). Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e degli utilizzatori di sostanze infiammabili Al fine di prevenire un incendio gli impianti di distribuzione di sostanze infiammabili vengono dotati di dispositivi di sicurezza di vario genere quali ad esempio: termostati; pressostati; interruttori di massimo livello, termocoppie per il controllo di bruciatori, dispositivi di allarme, sistemi di saturazione e sistemi di inertizzazione, etc. Un esempio dell'applicazione del sistema di saturazione è quello presente nei serbatoi di benzina installati negli impianti stradali di distribuzione carburanti, nei quali l'aria che entra al momento dell'erogazione del prodotto viene introdotta dal fondo del serbatoio e fatta gorgogliare attraverso il liquido così da saturarsi di vapori di benzina. Il sistema di inertizzazione consiste, invece, nell'introdurre al di sopra del pelo libero del liquido infiammabile, anziché aria, un gas inerte (ad es. azoto) così da impedire del tutto la formazione di miscele infiammabili vapori-aria. Ventilazione dei locali Vista sotto l'aspetto preventivo, la ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove possono accumularsi gas o vapori infiammabili evita che in tale ambiente possano verificarsi concentrazioni al di sopra del limite inferiore del campo d'infiammabilità. Naturalmente nel dimensionare e posizionare le aperture o gli impianti di ventilazione é necessario tenere conto sia della quantità che della densità dei gas o vapori infiammabili che possono essere presenti. Impiego di strutture e materiali incombustibili Quanto più é ridotta la quantità di strutture o materiali combustibili presente in un ambiente tanto minori sono le probabilità che possa verificarsi un incendio. Pertanto potendo scegliere tra l'uso di diversi materiali dovrà sicuramente essere data la preferenza a quelli che, pur garantendo analoghi risultati dal punto di vista della funzionalità e del processo produttivo, presentino caratteristiche di incombustibilitá. Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla Tali provvedimenti risultano di indispensabile adozione qualora negli ambienti di lavoro venga prevista la presenza di gas, polveri o vapori infiammabili. pag. 40
40 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Accorgimenti (misure) comportamentali per prevenire gli incendi l obiettivo principale dell adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere, attraverso una corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile attraverso misure di prevenzione e di protezione. Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso: Analisi delle cause di incendio più comuni Informazione e Formazione antincendi Controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature Manutenzione ordinaria e straordinaria Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e sui pericoli di incendio più comuni. Il Personale deve adeguare i propri comportamenti ponendo particolare attenzione ai punti sotto riportati: Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; utilizzo di fonti di calore; impianti ed apparecchi elettrici; fumo; rifiuti e scarti combustibili; aree non frequentate; rischi legati a incendi dolosi; pag. 41
41 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili Dove è possibile occorre che il quantitativo di materiali infiammabili o facilmente combustibili esposti, depositati o utilizzati, sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo. Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa). Il personale che manipola sostanze infiammabili o chimiche pericolose deve essere adeguatamente addestrato sulle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. Utilizzo di fonti di calore Le cause più comuni di incendio al riguardo includono: a) impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate negli apparecchi di riscaldamento (anche quelle vuote ) ; b) depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza degli apparecchi di riscaldamento; c) utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza di infiammabili, alto carico di incendio etc.) d) utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti (norme UNI-CIG) I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza adeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveri. Gli ambienti in cui sono previste lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente controllati. I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili; é necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille. pag. 42
42 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Impianti ed attrezzature elettriche Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in grado di riconoscere difetti. Le prese multiple non devono essere sovraccaricate per evitare surriscaldamenti degli impianti. essere causa di incendio. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria e posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e possono Il fumo e l'utilizzo di portacenere Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi. Nelle aree ove sarà consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, nè il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili. Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un area idonea fuori dell'edificio. pag. 43
43 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Aree non frequentate Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza preavviso, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali. Precauzioni devono essere adottate per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate. Misure contro gli incendi dolosi Scarse misure di sicurezza e mancanza di controlli possono consentire accessi non autorizzati nel luogo di lavoro, comprese le aree esterne, e ciò può costituire causa di incendi dolosi. Occorre pertanto prevedere adeguate misure di controllo sugli accessi ed assicurarsi che i materiali combustibili depositati all'esterno non metta a rischio il luogo di lavoro. E' quindi evidente come molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e sui pericoli di incendio più comuni; questo può essere realizzato SOLO attraverso una idonea Informazione e formazione antincendi. pag. 44
44 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Informazione e formazione antincendi E' fondamentale che i lavoratori conoscano come prevenire un incendio e le azioni da attuare a seguito di un incendio. E' obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo di : a) rischi di incendio legati all'attività svolta nell'impresa ed alle specifiche mansioni svolte ; b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate in azienda con particolare riferimento a : ubicazione dei presidi antincendi ; ubicazione delle vie di uscita; modalità di apertura delle porte delle uscite; l'importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; i motivi per cui non devono essere utilizzati gli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; etc. c) procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare: azioni da attuare quando si scopre un incendio; come azionare un allarme; azione da attuare quando si sente un allarme; procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; modalità di chiamata dei vigili del fuoco. d) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze e pronto soccorso; e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione. L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione dei rischi di incendio Controllo degli ambienti di lavoro pag. 45
45 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Sebbene il personale sia tenuto a conoscere i principi fondamentali di prevenzione incendi, è opportuno che vengano effettuati, da parte di incaricati regolari verifiche (con cadenza predeterminata) nei luoghi di lavoro finalizzati ad accertare il mantenimento delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere incaricati singoli lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione incendi. E' altresì consigliabile che i lavoratori ricevano adeguate istruzioni in merito alle operazioni da attuare prima che il luogo di lavoro sia abbandonato, al termine dell'orario di lavoro, affinchè lo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Le operazioni di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere quelle riportate nella seguente tabella. TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE (esempio) Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita quali passaggi, corridoi, scale, devono essere controllate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli; Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio vanno messe fuori tensione tutte le fiamme libere devono essere spente o lasciate in condizioni di sicurezza tutti i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi tutti i materiali infiammabili devono essere depositati in luoghi sicuri il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi incontrollati etc. I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. pag. 46
46 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio Manutenzione ordinaria e straordinaria Occorre SORVEGLIANZA ma anche CONTROLLO PERIODICO cioè MANUTENZIONE (ORDINARIA e STRAORDINARIA) Devono essere oggetto di regolari verifiche: gli impianti per l'estinzione degli Incendi gli impianti per la rilevazione e l'allarme in caso di Incendio gli impianti elettrici gli impianti di distribuzione ed utilizzo Gas gli impianti a rischio specifico (montacarichi, centrali termiche, cucine...) etc... In particolare, tutti gli impianti e le misure antincendio previste: per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; relative alla illuminazione di sicurezza; per l'estinzione degli incendi; per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio devono essere mantenute in efficienza ed essere oggetto di regolari verifiche circa la loro funzionalità. Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficenza delle attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. Scopo dell attività di controllo e manutenzione deve essere quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso di apparecchiature o dei presidi antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato pag. 47
47 dei Vigili del Fuoco 1- INCENDIO E PREVENZIONE INCENDI Nelle attività preordinate ai preventivi controlli di prevenzione incendi, il datore di lavoro od il soggetto da lui delegato ha l obbligo di annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali prefissate dalle regole, dalle norme o in loro assenza dalle indicazioni del produttore o fabbricante, l attività di informazione e formazione del personale dipendente, devono essere annotai in apposito registro da tenersi ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R n 37, da tenersi debitamente aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Comandi Provinciali Vigili del Fuoco. Gli inconvenienti riscontrati durante l attività di controllo periodica e la manutenzione ordinaria vanno registrati e comunicati ai responsabili. pag. 48
48 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO 2. PROTEZIONE ANTINCENDIO Misure di protezione passiva Distanze di sicurezza Resistenza al fuoco e compartimentazione Vie di esodo (sistemi di vie d uscita) La reazione al fuoco dei materiali Misure di protezione attiva Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Sistemi di allarme incendio Segnaletica di sicurezza Illuminazione di sicurezza Evacuatori di fumo e di calore...73 pag. 48
49 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 2.1 Premessa Come già accennato la protezione antincendio consiste nell insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi come già illustrato sulla Magnitudo dell evento incendio. Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità o meno dell intervento di un operatore o dell azionamento di un impianto. Protezione PASSIVA (NON c'è il bisogno di un INTERVENTO) Protezione ATTIVA (c'è il bisogno di un INTERVENTO) La protezione passiva L insieme delle misure di protezione che non richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell incendio nello spazio e nel tempo ( - garantire l incolumità dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione - contenere i danni a strutture, macchinari, beni ). Questi fini possono essere perseguiti con : barriere antincendio: isolamento dell edificio; distanze di sicurezza esterne ed interne; muri tagliafuoco, schermi etc. strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d incendio materiali classificati per la reazione al fuoco sistemi di ventilazione sistema di vie d uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla segnalazione e all azione di spegnimento dello stesso. estintori rete idrica antincendi impianti di rivelazione automatica d incendio impianti di spegnimento automatici pag. 49
50 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO dispositivi di segnalazione e d allarme evacuatori di fumo e calore pag. 50
51 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 2.1 Misure di protezione passiva Distanze di sicurezza La protezione passiva realizzata con il metodo delle barriere antincendio è basata sul concetto dell interposizione, tra aree potenzialmente soggette ad incendio, di spazi scoperti o di strutture. Nel caso di interposizione di spazi scoperti la protezione ha lo scopo di impedire la propagazione dell incendio principalmente per trasmissione di energia termica raggiante. Nella terminologia utilizzata per la stesura delle normative nazionali ed internazionali per indicare l interposizione di spazi scoperti fra gli edifici o installazioni si usa il termine di distanze di sicurezza. Le distanze di sicurezza si distinguono in distanze di sicurezza interne e distanze di sicurezza esterne a seconda che siano finalizzate a proteggere elementi appartenenti ad uno stesso complesso o esterni al complesso stesso. Un altro tipo di distanza di sicurezza è da considerarsi la distanza di protezione che è definita la distanza misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell area su cui sorge l attività stessa. La determinazione delle distanze di sicurezza in via teorica è basata sulle determinazioni dell energia termica irraggiata dalle fiamme di un incendio. Esistono vari modelli di calcolo che forniscono dati molto orientativi. Nelle norme antincendio ufficiali vengono introdotti invece valori ricavati empiricamente da dati ottenuti dalle misurazioni dell energia raggiante effettuata in occasione di incendi reali e in incendi sperimentali. Appare evidente che compartimentare una struttura ricorrendo alla sola adozione di distanze di sicurezza comporta l utilizzo di grandi spazi che dovranno essere lasciati vuoti e costituire di per se pag. 51
52 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO una misura poco conveniente di realizzazione di una barriera antincendio da un punto di vista economico, anche nel caso di edifici industriali dove si dispone di solito di grandi spazi, poiché così facendo si aumenterebbero i tempi di lavorazione e i costi relativi all incremento dei servizi di trasporto dei prodotti all interno del ciclo produttivo. Pertanto la protezione passiva si realizza anche mediante la realizzazione di elementi si separazione strutturale del tipo tagliafuoco Resistenza al fuoco e compartimentazione La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta il comportamento al fuoco degli elementi che hanno funzioni strutturali nelle costruzioni degli edifici, siano esse funzioni portanti o funzioni separanti. In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta l intervallo di tempo, espresso in minuti primi, di esposizione dell elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l elemento costruttivo considerato conserva i requisiti progettuali di stabilità meccanica, tenuta ai prodotti della combustione, nel caso più generale, di coibenza termica. La determinazione della resistenza al fuoco delle strutture si effettua generalmente mediante un metodo di calcolo globale (originariamente estrapolabile dalla Circolare del Ministero dell Interno n.91 del 1961 oggi abrogata e sostituita dal DM. Interno 9 Marzo 2007 pubblicato su G.U. n 74 del ) che si basa su una relazione tra la durata presumibile dell incendio e il carico d incendio che caratterizza il compartimento in esame, facendo inoltre riferimento ad un incendio con una curva standard temperatura-tempo di regola piuttosto severa rispetto alle possibili condizioni reali. Più specificatamente la resistenza al fuoco può definirsi come l attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare: la stabilità R al tenuta E l isolamento termico I R - stabilità o capacità portante in caso di incendio Attitudine della struttura, di una parte della stessa o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l azione del fuoco, con riferimento alle altre azioni agenti; E - tenuta Attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre -se sottoposto all azione del fuoco su un lato- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco; I - isolamento termico Attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore Tale capacità è definita anche di compartimentazione in caso di incendio quale attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente pag. 52
53 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas di combustione, nonché tutte le altre prestazioni richieste. Pertanto: si definisce COMPARTIMENTO ANTINCENDIO quella parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. Andremo a definire con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilità, la tenuta e l isolamento termico; con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la stabilità e la tenuta; con il simbolo R tempo, la stabilità; si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato quindi in relazione ai requisiti degli elementi strutturali in termini di materiali da costruzione utilizzati e spessori realizzati, essi vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi per i quali conservano le caratteristiche suindicate in funzione delle lettere R, E o I. In particolare la normativa individua le seguenti classi: 0, 15, 20, 30, 45., 60, 90, 120, 180 e 240. Di seguito si propongono alcuni esempi: R 45 R 60 R 120 RE 45 RE 60 RE 120 REI 45 REI 60 REI 120 pag. 53
54 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO Relativamente agli elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti, definiremo gli elementi considerati con i simboli: E EI l attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre -se sottoposto all azione del fuoco su un lato- fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto al fuoco; l attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare ne produrre se sottoposto all azione del fuoco su un lato -, fiamme, vapori o gas caldi e a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore sul lato non esposto al fuoco. Il Decreto Ministero Interno 16 Febbraio 2007 disciplina le metodologie ed i criteri da applicarsi ai prodotti da costruzione e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di incendio. Si definisce quindi prodotto da costruzione o prodotto, qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione. Le barriere antincendio Le barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno invece la funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che tridimensionale (barriere totali) nell interno di un edificio, nonché, in alcuni casi, quella di consentire la riduzione delle distanze di sicurezza. pag. 54
55 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO Tabella per la determinazione di resistenza al fuoco attraverso metodologia tabellare Per una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere aperture, ma è ovvio che in un ambiente di lavoro è necessario assicurare un agevole comunicazione tra tutti gli ambienti destinati, anche se a diversa destinazione d uso. Pertanto è inevitabile realizzare le comunicazioni e dotarle di elementi di chiusura aventi le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del muro su cui sono applicati. Tali elementi di chiusura si possono distinguere in: pag. 55

References: art. 20
 articolo 30
 articolo 2549
 art. 18
 articolo 1
 articolo 38
 articolo 29
 articolo 32
 art. 5