Source: https://www.scribd.com/document/255600316/ET257-Aisladores-de-Porcelana-Tipo
Timestamp: 2018-12-10 16:27:27+00:00

Document:
ET257 Aisladores de Porcelana Tipo
Uploaded by JeYson Giraldo
X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXS SSSSSSSSSSSS
Txapuzas Blogspot Com Es 2009 12 Calc Resistencia Codigo De
Mc_Uni-System 12-4547-1 _Puesta en Marcha.pdf
Informe 2 Lab Suelos 2
Trasmisor de Temperatura
Bobinas_de_encedido.pdf
Resistencias Tablas
Analisis de Envolvente Para La Estimacion de Las Propiedades de Material Lastre
Resistencias Electricas 2
Abb Aisladores Tipo Goh
Reporte de Practicas 2
Muestreo por Conglomerados.docx
Estudio de Mercado Sobre Hábitos de Consumo
Lab 2 electrica
59576460 Metodos Para Medir Resistencias (1)
2_alzacola
Fisica Mandar
Icebreaker Chain Names Icebreakers 82824
cryptobank whitepaper Bitcoin
Addendum Pengadaan Ternak Kecil
Parcial_Alvaro Hernandez Reyes.pdf
Probably the Cutest Cattle Ever
Tomo I. Discursos Hugo Chávez ante el Parlamento Venezolano
429546-Summer_Joe_Hisaishi.pdf
Diseno Modelo Costos Ferrocarriles Cvg Fmo CA
BridgeT-beam.xls
Cover Dafsi
Interview Questions Now
552_818_166_2.pdf
NT_01-2011_IE.pdf
261589664-Resumen-Halperin-Donghi-Una-Nacion-Para-El-Desierto-Argentino.docx
us-2012-pkn.pdf
alur plyann
metafiction in The French Lieutenant's Woman (handout)
Lercanidipina_RCM
Pedoman Ppi Mentah
9akk105713a8874 b en Quick Start Guide Pcm600 2.5 Ansi
18 Manual de Electricidad
CAPACITACION TRANSELCA
Amplificador Logartmico
Res Var Enea 201106
Anexo_Precios
Mallas Detierra en Edificaciones
DPTO NORMAS TÉCNICAS
Revisión #:
Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en
donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la
versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/
Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.
1.4 kV. elevado punto de fusión.I. liso.4 Estos documentos tienen derechos de autor.Temperatura ambiente mínima: -5ºC .2 kV – 34.5 9 34.Altura sobre el nivel del mar: 500 hasta 2 640 m . en subestaciones de alta . esmalte color café.5 kV y 11.V.1 Condiciones ambientales . Toda la superficie expuesta del aislador debe cubrirse con un vidriado de tipo compresión duro. máximo a 1000 kHz(µV) Peso por unidad (kg) AISLADOR TIPO ESTACIÓN TR-210 53.Temperatura ambiente máxima: 40ºC .Electrotecnia. impermeable a la humedad que le permita mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental por medio de lavado natural de las aguas lluvias. 3.9 – 1983 Resistencia a la tensión (kN) Resistencia al voladizo (cantiléver) (kN) Tensión de aplicación (kV) Tensión de flameo a baja frecuencia en seco (kV) Tensión sostenida en húmedo (kV) Tensión sostenida al impulso (kV) Distancia de fuga (mm) Distancia de arco (mm) Tensión de prueba rms a tierra (kV) R. OBJETO Establecer las condiciones técnicas que deben cumplir los aisladores de porcelana tipo estación de uso exterior que serán utilizados como apoyo de barrajes en los niveles de tensión de 34.Temperatura ambiente promedio: 14 °C 1.media tensión de CODENSA S.1 Normas de fabricación y pruebas El aislador ensamblado. porosidad nula. Los aisladores y sus aditamentos deben ser inmunes a la acción de la humedad. el polvo. alta resistencia mecánica. calcinaciones. REQUISITOS TECNICOS PARTICULARES Los aisladores serán de porcelana del tipo proceso en húmedo “wet process”.A. Página 2 de 8 .2 Características eléctricas del sistema .13.5 TR-205 37. burbujas y estar completamente vitrificado. brillante. deberán cumplir con los requerimientos de la última revisión de las siguientes normas (donde sean aplicables): NTC 4238 – Aisladores Fabricados de Porcelana por Proceso Húmedo NTC 1285 . libre de defectos tales como grietas. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995. 3. el ozono.1 Requisitos básicos Los aisladores deben cumplir con las siguientes características generales: DESCRIPCIÓN NORMA: ANSI C29. y a los cambios rápidos de temperatura.9 9 15 145 85 80 200 940 368 22 45 110 394 184 10 100 15 50 6. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. REQUISITOS GENERALES 2.4 . de altas propiedades aislantes.5 kV .Tensión de servicio nominal : 11. ESP.Frecuencia nominal: 60 Hz 2. el humo. etc. alta inercia química. de acuerdo con las siguientes condiciones generales del sistema: 1. así como sus componentes. Galvanizado por inmersión en caliente para herrajes y perfiles estructurales de hierro y acero. en condiciones de trabajo.Humedad relativa: 90% . Método de ensayo para aisladores de potencia eléctrica NTC 2076 – Electricidad.
Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son confiables. CRÍTICO 0. Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación. para permitir su fijación al soporte en la parte inferior. Si las partes no son de acero inoxidable deben galvanizarse según Norma NTC 2076. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. El plan de muestreo se llevará a cabo de la siguiente forma: a. Las partes de conexión del aislador en ambos extremos deben tener 4 roscas del diámetro indicado en la Figura 1. se aceptará el lote. Una vez seleccionada la muestra se llevará a cabo la inspección visual y dimensional de las unidades con el propósito de verificar o identificar los defectos críticos.A. Página 3 de 8 . número de catálogo. El empaque de los aisladores debe ser de tal índole que le proporcione una protección razonable y adecuada a los mismos en el despacho y en el manejo. ESP. Cada caja o contenedor se debe marcar indicando el número de piezas contenidas en el mismo.A. mayores y menores. EMPAQUE E IDENTIFICACION Los aisladores deben tener impresa la marca del fabricante. y el año de manufactura. El tamaño del lote será determinado de común acuerdo entre CODENSA S. y serán reemplazadas por el proveedor. 4. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995. número de inventario CODENSA S. en las instalaciones del proveedor quien debe asumir su costo y proporcionar el material. hierro o acero dúctil. o la descripción del contenido. o el número de clase. ESP y el proveedor. se rechazará el lote.A. en laboratorios oficiales o particulares reconocidos por CODENSA S. CODENSA S. Las marcas deben imprimirse antes de la cocción y permanecer legibles después de la misma y del vidriado. y el nombre del fabricante. Las unidades con defectos críticos y/o mayores se rechazarán independientemente que formen parte o no de la muestra y de que el lote en conjunto sea aceptado. 5.1 Plan de muestreo Se procederá inicialmente a la extracción de la muestra aleatoriamente de tal manera que asegure la representatividad del lote. Adicionalmente debe incluirse la resistencia mecánica de prueba.Las partes metálicas debe ser fabricadas en hierro maleable.25. ENSAYOS De acuerdo con lo indicado en la norma ICONTEC 1097 se realiza un control estadístico de calidad mediante la inspección por atributos.25 MAYOR 2.A. 5. Para ensayos de rutina se utilizará un plan de muestreo simple normal con un nivel de inspección especial S-2 (tabla I norma ICONTEC NTC 1097) y con un nivel de calidad aceptable de 0. Las pruebas y recepción serán efectuadas por representantes de CODENSA S. ESP se reserva el derecho de realizar una inspección durante el proceso de fabricación. ESP. Para defectos se utilizará un plan de muestreo simple normal con un nivel de inspección II (Tabla I norma ICONTEC NTC 1097) y con los niveles de calidad aceptable indicados a continuación: DEFECTO N. aleación de cinc o aleación de aluminio. hierro gris. Estos documentos tienen derechos de autor. La muestra para los ensayos de rutina se extraerá de la muestra seleccionada para inspección visual y dimensional.25.A.5 b.A. para tal efecto el proveedor suministrará los medios necesarios para facilitar la misma. estas igualmente podrán ser realizadas o repetidas y el proveedor asumirá el costo.C. Para ensayos tipo se utilizará un plan de muestreo simple normal con un nivel de inspección especial S-1 (Tabla I norma ICONTEC NTC 1097) y con un nivel de calidad aceptable de 0. A continuación se realizarán los ensayos tipo y de rutina en su orden de acuerdo con las tablas de muestreo.5 MENOR 6. ESP. el nombre CODENSA S. c.A. y el ajuste del conector en la parte superior. si el número de unidades defectuosas de la muestra es igual o mayor al número de rechazo. equipos y personal necesario para tal fin. ESP.
15 3 0 1 16-25 5 0 1 26-50 8 0 1 51-90 13 0 1 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 20 32 50 80 125 200 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Tabla No.1 Defectos críticos (N.=2.A. Para este caso se aplicará un plan de muestreo estricto de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 1097. con la leyenda “RECHAZADO" La situación de rechazo debido al no cumplimiento de los requisitos técnicos especificados no dará lugar a extensión en los plazos de entrega.A. Tabla No.=0.Por convenio previo de los lotes rechazados podrán presentarse nuevamente a inspección debidamente identificados como tales. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA.15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 1201-3200 3201-10000 Defectos mayores (N.C.C. A continuación se presentan las tablas que muestran los criterios de aceptación y rechazo para los diferentes tipos de defectos y pruebas según el tamaño de la muestra. las unidades y lotes rechazados deben marcarse con tinta indeleble y en presencia del representante de CODENSA S.3 Estos documentos tienen derechos de autor.25) Tamaño del Tamaño de la Aceptación Rechazo lote muestra 9 .A. ESP.2 Tamaño del lote 9 . Página 4 de 8 . En este caso si el lote es rechazado nuevamente. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.5) Tamaño de la Aceptación Rechazo muestra 3 0 1 5 0 1 8 0 1 13 1 2 20 1 2 32 50 80 125 200 2 3 5 7 10 3 4 6 8 11 Tabla No. y los niveles de calidad aceptable. después de que todas las unidades defectuosas hayan sido reemplazadas o reparadas y se hayan eliminado los defectos.
=0.2.15 2 0 1 16-25 2 0 1 26-50 3 0 1 51-90 3 0 1 91-150 3 0 1 151-280 5 0 1 281-500 5 0 1 501-1200 5 0 1 1201-3200 5 0 1 3201-10000 5 0 1 5. Página 5 de 8 .2 Listado de defectos 5. .La superficie expuesta del aislador no está uniformemente esmaltada o presenta puntos sin esmaltar.C. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA.2.El color de la porcelana o vidrio no corresponde con lo especificado. porosidad o discontinuidad en el cuerpo de la porcelana.1 Críticos .Tamaño del lote 9 .A.Falta la marca del fabricante.El material aislante no corresponde a lo especificado. puntos salientes o puntos en voladizo.C.Características eléctricas o mecánicas fuera de especificación.25) Tamaño del Tamaño de la Aceptación Rechazo lote muestra 9 .A. .5) Tamaño de la Aceptación Rechazo muestra 3 0 1 5 1 2 8 1 2 13 2 3 20 3 4 32 5 6 50 7 8 501-1200 1201-3200 3201-10000 80 125 200 10 14 21 11 15 22 Tabla No. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.Las partes salientes de la porcelana están rotas o desportilladas.Error en cualquiera de los datos suministrados en la marca del fabricante.Alabeos o asperezas en la porcelana o vidrio. ESP o el número de orden de compra. 5.Los bordes de las salientes de la porcelana o vidrio del aislador son agudos y no uniformes . . .A. materia extraña u otros defectos en la porcelana o vidrio.=6.Las partes salientes de la porcelana o vidrio están rotas o desportilladas. .Grietas. .2.3 Menores . el nombre CODENSA S. Estos documentos tienen derechos de autor.4 Pruebas de conformidad con la calidad y de rutina (N. .2 Mayores . 5.15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 Defectos mayores (N.
4.3.4.1 de la NTC 1285. Si la resistencia promedio de la muestra falla en cuanto al valor de resistencia requerido (Ver tabla de características generales) o cuando cualquier aislador no pueda igualar al menos el 85% de la resistencia. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995. Los valores promedio y mínimos no deben ser menores que los presentados a continuación: Herraje Tuercas y pernos Otros herrajes Promedio 53 86 Valor mínimo 43 79 Resistencia de voladizo (CANTILEVER): Se ensayan varios aisladores según el numeral 5. Si hay penetración del colorante en el cuerpo del aislador. Las unidades que se perforen no se recibirán por no cumplir con la norma. Ensayo de porosidad: Se seleccionan algunos especimenes que se hallan destruido en otros ensayos y se prueban según la norma NTC 1285.3 Ensayos 5.1 de la NTC 1285. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Página 6 de 8 . Si los aisladores muestreados se encuentran por fuera de las tolerancias. 5.1 Ensayos de rutina Los siguientes ensayos deben realizarse para cada lote de aisladores adquirido según el plan de muestreo descrito en el numeral anterior: Ensayo visual y dimensional: Se seleccionan algunos aisladores al azar del lote y se comparan sus dimensiones con las señaladas en la Figura 1. se considerará que el lote ha fallado.5. Se realizan varias mediciones en diferentes puntos de la herrajería.1. Ensayo de galvanizado: Para las partes metálicas galvanizadas se realiza el ensayo con base en el numeral 6 de la NTC 1285. numeral 5. se considera que el lote no cumple con los requerimientos.2 Ensayos de recepción A cada uno de los aisladores se le debe realizar el ensayo de rutina de flameo según el numeral 7. TABLA 5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS Estos documentos tienen derechos de autor. se considera que el lote no cumple con los requisitos.
KV d. Crítica de impulso positivo 1. Página 7 de 8 . RIV máximo con esmalte RF µV OFERTADO Estos documentos tienen derechos de autor. RIV máximo a 1000 Khz µV c. KV 15 Tensión de radio influencia: a.DESCRIPCIÓN UNIDAD 1 Fabricante 2 Normas de fabricación 3 Normas para pruebas 4 Referencia de fabricación – catálogo 5 Material 6 Clase 7 Color del esmalte 8 Peso del aislador Kg 9 Distancia de arco mm 10 Distancia de fuga mm 11 Resistencia electromecánica KN 12 Tensión en voladizo (cantilever) KN 13 Tensión de flameo: a.2x50 µseg. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Tensión de pruebas RMS a tierra KV b.2/50 µseg KV 14 Tensión de perforación a 60 Hz. Crítica de impulso negativo 1. Baja frecuencia en húmedo KV c. Baja frecuencia en seco KV b.
Estos documentos tienen derechos de autor. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA.FIGURA 1. Página 8 de 8 . DIMENSIONES Nota: Dimensiones en mm.
Documents Similar To ET257 Aisladores de Porcelana Tipo
CEASR AUGUSTO
Rafael Caroprese
RhandyCardenas
DraccoCruz
More From JeYson Giraldo
Icebreaker Chain Names Icebreakers 82824Uploaded by saintofrosse
cryptobank whitepaper BitcoinUploaded by rommel I
Addendum Pengadaan Ternak KecilUploaded by James Bureni
OkokUploaded by Abdul Hafizh Nugraha
com.pdfUploaded by Aiman Mirli
Parcial_Alvaro Hernandez Reyes.pdfUploaded by Álvaro Hernández Reyes

References: Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29