Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1027-2007.html
Timestamp: 2014-03-07 19:14:48+00:00

Document:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios.
Vigencia desde 29 de Febrero de 2008. Esta revisi�n vigente desde 14 de Abril de 2013
�Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones t�rmicas de edificios
�Habilitaci�n de empresas instaladoras y empresas mantenedoras
�Requisitos para el ejercicio de la actividad
�Libre prestaci�n
.� Modelo de declaraci�n responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones t�rmicas en los edificios en r�gimen de establecimiento
.� Modelo de declaraci�n responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones t�rmicas en los edificios por empresas establecidas en un Estado miembro en r�gimen de libre prestaci�n
R.D. 1027/2007, 20 julio rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 28 febrero 2008). T�ngase en cuenta que por la presente tambi�n se subsanan errores padecidos en la parte II. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energ�tica de los edificios y la aprobaci�n del C�digo T�cnico de la Edificaci�n por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, han aconsejado redactar un nuevo texto que derogue y sustituya el vigente Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y que incorpore, adem�s, la experiencia de su aplicaci�n pr�ctica durante los �ltimos a�os. T�ngase en cuenta que la Directiva 2002/91/CE, ha sido derogada por el art�culo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energ�tica de los edificios (�D.O.U.E.L.� 18 junio) el 1 de febrero de 2012.
El nuevo Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) que se aprueba por este real decreto es una medida de desarrollo del Plan de acci�n de la estrategia de ahorro y eficiencia energ�tica en Espa�a (2005-2007) y contribuir� tambi�n a alcanzar los objetivos establecidos por el Plan de fomento de las energ�as renovables (2000-2010), fomentando una mayor utilizaci�n de la energ�a solar t�rmica sobre todo en la producci�n de agua caliente sanitaria. Dicho nuevo reglamento se desarrolla con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que deben satisfacer las instalaciones t�rmicas sin obligar al uso de una determinada t�cnica o material, ni impidiendo la introducci�n de nuevas tecnolog�as y conceptos en cuanto al dise�o, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten en un conjunto de especificaciones t�cnicas detalladas que presentan el inconveniente de limitar la gama de soluciones aceptables e impiden el uso de nuevos productos y de t�cnicas innovadoras. Por otra parte, el reglamento que se aprueba constituye el marco normativo b�sico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energ�tica y de seguridad que deben cumplir las instalaciones t�rmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. As�, las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad se dictan al amparo de la competencia atribuida por el art�culo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual dispone que los reglamentos de seguridad de �mbito estatal se aprobar�n por el Gobierno de la Naci�n, sin perjuicio de que las Comunidades Aut�nomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. Las medidas que este reglamento contempla presentan una clara dimensi�n ambiental. Por un lado, contribuyen a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades y, por otro, a�aden elementos en la lucha contra el cambio clim�tico. En el primer caso, se tiene en cuenta que los productos de la combusti�n son cr�ticos para la salud y el entorno de los ciudadanos. Por eso, ahora se prev� la obligatoriedad de la evacuaci�n por cubierta de esos productos en todos los edificios de nueva construcci�n. Tambi�n se fomenta la instalaci�n de calderas que permitan reducir las emisiones de �xidos de nitr�geno y otros contaminantes, lo que supondr� una mejora en la calidad del aire de las ciudades. Asimismo, la contribuci�n a la reducci�n de NOx debe facilitar el cumplimiento de compromisos ratificados por Espa�a, tanto internacionales (especialmente el Convenio de Ginebra sobre la contaminaci�n transfronteriza a larga distancia) como comunitarios (en particular, la Directiva de Techos Nacionales de Emisi�n). Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci�n de la Edificaci�n, establece dentro de los requisitos b�sicos de la edificaci�n relativos a la habitabilidad el de ahorro de energ�a. El cumplimiento de estos requisitos se realizar� reglamentariamente a trav�s del C�digo T�cnico de la Edificaci�n que es el marco normativo que establece las exigencias b�sicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. Dentro de las exigencias b�sicas de ahorro de energ�a se establece la referida al rendimiento de las instalaciones t�rmicas cuyo desarrollo se remite al reglamento objeto de este real decreto. Asimismo, mediante la norma que se aprueba se transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energ�tica de los edificios, fijando los requisitos m�nimos de eficiencia energ�tica que deben cumplir las instalaciones t�rmicas de los edificios nuevos y existentes y un procedimiento de inspecci�n peri�dica de calderas y de los sistemas de aire acondicionado. Por razones de rendimiento energ�tico, medioambientales y de seguridad se establece una fecha l�mite para la instalaci�n en el mercado espa�ol de calderas por debajo de un rendimiento energ�tico m�nimo y se proh�be la utilizaci�n de combustibles s�lidos de origen f�sil. Ambas medidas tendr�n una repercusi�n energ�tica importante al estar destinadas al sector de edificios y en particular al de viviendas. En la tramitaci�n de este real decreto se han cumplido los tr�mites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisi�n de informaci�n en materia de normas y reglamentaciones t�cnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la informaci�n, en aplicaci�n de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo. Adem�s se ha o�do a las Comunidades Aut�nomas a trav�s de la Comisi�n Asesora para las Instalaciones T�rmicas de los Edificios, as� como a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados. En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Vivienda, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 20 de julio de 2007, DISPONGO: Art�culo �nico
Adaptaci�n del real decreto
Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministros de Industria, Energ�a y Turismo y de Fomento para introducir en el Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) y, en particular, en las Instrucciones t�cnicas y en los ap�ndices, cuantas modificaciones de car�cter t�cnico fuesen precisas para mantenerlos adaptados al progreso de la t�cnica y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. En particular, la exigencia de eficiencia energ�tica se revisar� peri�dicamente en intervalos no superiores a cinco a�os y, en caso necesario, ser� actualizada. La menci�n a los �Ministros de Industria, Energ�a y Turismo y de Fomento� ha sido introducida, respectivamente, en sustituci�n de la anterior menci�n a los �Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda�, conforme establece la letra a) del apartado uno del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
Inscripci�n de documentos reconocidos del RITE
Se autoriza al Ministro de Industria, Energ�a y Turismo para que inscriba en el Registro general de documentos reconocidos del Reglamento de instalaciones t�rmicas en los edificios (RITE) los documentos a que se hace referencia en el art�culo 6 de dicho reglamento. La menci�n al �Ministro de Industria, Energ�a y Turismo� ha sido introducida en sustituci�n de la anterior menci�n al �Ministro de Industria, Turismo y Comercio�, conforme establece la letra b) del apartado uno del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
1. A efectos de la aplicaci�n del RITE se considerar�n como instalaciones t�rmicas las instalaciones fijas de climatizaci�n (calefacci�n, refrigeraci�n y ventilaci�n) y de producci�n de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar t�rmico e higiene de las personas.
2. El RITE se aplicar� a las instalaciones t�rmicas en los edificios de nueva construcci�n y a las instalaciones t�rmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, as� como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspecci�n de todas las instalaciones t�rmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.
3. Se entender� por reforma de una instalaci�n t�rmica todo cambio que se efect�e en ella y que suponga una modificaci�n del proyecto o memoria t�cnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que est�n comprendidas en alguno de los siguientes casos:
La incorporaci�n de nuevos subsistemas de climatizaci�n o de producci�n de agua caliente sanitaria o la modificaci�n de los existentes.
La sustituci�n de un generador de calor o fr�o por otro de diferentes caracter�sticas.
La ampliaci�n del n�mero de equipos generadores de calor o fr�o.
El cambio del tipo de energ�a utilizada o la incorporaci�n de energ�as renovables.
4. Tambi�n se considerar� reforma, a efectos de aplicaci�n del RITE, la sustituci�n o reposici�n de un generador de calor o fr�o por otro de similares caracter�sticas, aunque ello no suponga una modificaci�n del proyecto o memoria t�cnica.
5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalaci�n t�rmica sea considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen a la misma deber�n cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el art�culo 18 de este Reglamento.
6. No ser� de aplicaci�n el RITE a las instalaciones t�rmicas de procesos industriales, agr�colas o de otro tipo, en la parte que no est� destinada a atender la demanda de bienestar t�rmico e higiene de las personas.
Art�culo 2 redactado por el apartado uno del art�culo primero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
Documentos reconocidos 1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE, que se definen como documentos t�cnicos sin car�cter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo y del Ministerio de Fomento. Las menciones al �Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo� y al �Ministerio de Fomento� han sido introducidas, respectivamente, en sustituci�n de las anteriores menciones al �Ministerio de Industria, Turismo y Comercio� y al �Ministerio de VIvienda�, conforme establecen las letras a) y b) del apartado dos del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
Registro general de documentos reconocidos para el RITE
1. Se crea en el Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo y adscrito a la Secretaria de Estado de Energ�a, el Registro general de documentos reconocidos para el RITE, que tendr� car�cter p�blico e informativo. 2. El funcionamiento de dicho registro ser� atendido con los medios personales y materiales de la Secretaria de Estado de Energ�a del Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo. Las menciones al �Ministerio de Industria, Energ�a y Turismo� y a la �Secretar�a de Estado de Energ�a� han sido introducidas, respectivamente, en sustituci�n de las anteriores menciones al �Ministerio de Industria, Turismo y Comercio� y a la �Secretar�a General de Energ�a�, conforme establecen las letras a) y c) del apartado dos del art�culo tercero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
Memoria t�cnica 1. La memoria t�cnica se redactar� sobre impresos, seg�n modelo determinado por el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma, y constar� de los documentos siguientes: a) Justificaci�n de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar t�rmico e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad del RITE. b) Una breve memoria descriptiva de la instalaci�n, en la que figuren el tipo, el n�mero y las caracter�sticas de los equipos generadores de calor o fr�o, sistemas de energ�as renovables y otros elementos principales; c) El c�lculo de la potencia t�rmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitar�n los par�metros de dise�o elegidos; d) Los planos o esquemas de las instalaciones. 2. Ser� elaborada por instalador habilitado, o por t�cnico titulado competente. El autor de la memoria t�cnica ser� responsable de que la instalaci�n se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energ�tica y seguridad del RITE y actuar� coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio.
N�mero 2 del art�culo 17 redactado por el apartado dos del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).Vigencia: 19 marzo 2010
Condiciones de los equipos y materiales 1. Los equipos y materiales cumplir�n todas las normas vigentes y que les sean de aplicaci�n, debiendo los que se incorporen con car�cter permanente a los edificios, en funci�n de su uso previsto, llevar el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente.
Todos los productos deber�n cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecuci�n que les resulten de aplicaci�n de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero
, relativo al establecimiento de requisitos de dise�o ecol�gico aplicables a los productos relacionados con la energ�a.
N�mero 1 del art�culo 18 redactado por el apartado dos del art�culo primero del R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados art�culos e instrucciones t�cnicas del Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio (�B.O.E.� 13 abril).Vigencia: 14 abril 2013
Generalidades 1. La ejecuci�n de las instalaciones sujetas a este RITE se realizar� por empresas instaladoras habilitadas.
N�mero 1 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).Vigencia: 19 marzo 2010
2. La ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas que requiera la realizaci�n de un proyecto, de acuerdo con el art�culo 15, debe efectuarse bajo la direcci�n de un t�cnico titulado competente, en funciones de director de la instalaci�n. 3. La ejecuci�n de las instalaciones t�rmicas se llevar� a cabo con sujeci�n al proyecto o memoria t�cnica, seg�n corresponda, y se ajustar� a la normativa vigente y a las normas de la buena pr�ctica. 4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria t�cnica que las dise�� y dimension�. 5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria t�cnica se autorizar�n y documentar�n, por el instalador habilitado o el director de la instalaci�n, cuando la participaci�n de este �ltimo sea preceptiva, previa conformidad de la propiedad.
N�mero 5 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).Vigencia: 19 marzo 2010
c) Control de la instalaci�n terminada.
N�mero 6 del art�culo 19 redactado por el apartado tres del art�culo segundo del R.D. 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energ�a y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (�B.O.E.� 18 marzo).Vigencia: 19 marzo 2010
Recepci�n en obra de equipos y materiales 1. Generalidades:
Control de recepci�n mediante distintivos de calidad. El instalador habilitado y el director de la instalaci�n, cuando la participaci�n de este �ltimo sea preceptiva, verificar�n que la documentaci�n proporcionada por los suministradores sobre los distint

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto

 Real Decreto