Source: https://www.theben.pt/pt/compact-passage-24v-2014090
Timestamp: 2018-08-21 16:10:09+00:00

Document:
compact passage 24V 24 V | Theben
Home Produtos Detetores de presença e movimentos Detetor de presença Montagem no teto 24 V compact passage 24V
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Esvaziar documentos Transferir documentos
N.º de artigo 2014090
Detetores de presença (IVP)
Medição da luz mista
Controlo automático da iluminação e AACV, assim como função de monitorização de espaços
No cesto de documentos Ficha técnica
Área de deteção
Área retangular de deteção para corredores
Saída de comutação Luz (relé, sem voltagem)
Saída de comutação Presença (relé, sem voltagem)
Controlo da iluminação com valor de ativação da claridade e tempo de funcionamento autoadaptável
Função de impulso para automático de escada
Controlo AACV com retardamento de ligação e tempo de funcionamento
Monitorização do espaço com deteção de movimento seletiva
O comportamento de comutação do detetor de presença é controlado pela presença e luminosidade
O tempo de funcionamento adapta-se por auto-aprendizagem ao comportamento do utilizador
A função de impulso destina-se ao controlo de um automático de escada
O detetor de presença possui uma medição da luz mista e é indicado para a comutação dos seguintes tipos de lâmpadas: lâmpadas fluorescentes (FL/PL), lâmpadas de halogéneo e lâmpadas incandescentes, e LEDs
Contacto de comutação Presença para comando de AVAC: o comportamento de comutação do contacto sem voltagem é controlado apenas pela presença
O retardamento de ativação impede o ativar imediato. O contacto é fechado apenas após o funcionamento do retardamento de ligação
Ligação paralela Master-Master: para controlar vários grupos de luz podem ser ligados até 10 detetores entre si. Cada Master comuta o seu grupo de luz conforme a própria medição de luminosidade. A presença é detetada em conjunto por todos os detetores
Na posição "Monitorização" é reduzida a sensibilidade da saída de comutação presença. O contacto assinala com elevada segurança a presença de pessoas
A operação de teste destina-se à verificação da área de deteção e da instalação
A regulação dos parâmetros é efetuada através de potenciómetro ou do comando à distância disponível opcionalmente SendoPro 868-A
Tensão de modo de operação 24 V AC/DC
Altura de montagem 2 – 6 m
Tipo de montagem Montagem no teto
Saída de comutação Luz | Presença
Consumo em stand-by ~0,4 W
Tipo de fotometria Medição da luz mista
Intervalo de ajuste da luminosidade 10 – 1500 lx
Tempo de funcionamento da luz Impuls (0,5 s), 10 s-20 min
Tipo de contacto de luz Relé sem voltagem
Lâmpada Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs
Lâmpadas compactas/fluorescentes 50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, min. 1 V/1 mA
Retardamento de ligação de presença 0 s – 10 min
Tempo de funcionamento da presença 10 s-120 min
Tipo de contacto de presença Relé sem voltagem
Potência de comutação de presença 50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, min. 1 V/1 mA
Tipo de ligação Terminais de parafuso
Máx. secção transversal do condutor 2 x 2,5 mm²
Placa de montagem 70 x 70 mm
Tamanho da caixa embutida Ø 55 mm (NIS, PMI)
Saída de comutação Sem potencial
Área de deteção 150 m² (30,0 x 5 m)
Temperatura ambiente 0°C ... 50°C
Tipo de proteção IP 40
Altura da montagem (A) Movimento transversal (t) Movimento frontal (r)
Caixa de montagem no tecto 73A
N.º de artigo 9070917
No cesto de documentos
Caixa saliente compact
N.º de artigo 9070514
Carcasa de protección, QuickSafe
N.º de artigo 9070531
N.º de artigo 9070675
N.º de artigo 9070515
Ficha técnica PDF (1,1 MB)
Esvaziar documentos
Transferir documentos

References: artigo 2014090
 artigo 9070917
 artigo 9070514
 artigo 9070531
 artigo 9070675
 artigo 9070515