Source: http://docplayer.it/18496637-Schema-di-decreto-ministeriale-recante-approvazione-di-norme-tecniche-di-prevenzione-incendi-per-le-attivita-di-ufficio-ai-sensi-dell-articolo-15.html
Timestamp: 2018-04-23 21:35:20+00:00

Document:
Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 - PDF
Download "Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15"
1 Schema di decreto ministeriale, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2 Il Ministro dell Interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante l approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006; Visto il decreto del Ministro dell interno 7 agosto 2012 recante Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; Visto il decreto del Ministro dell interno XXXXXX recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ; Ritenuto di dover definire, nell ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio; Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; Decreta Art. 1 Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all articolo 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
3 2. Le norme tecniche di cui all articolo 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell interno del 22 febbraio Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni 1. All allegato 1 del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V Regole tecniche verticali, è aggiunto il seguente capitolo V.5 - Uffici, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all articolo All articolo 1, comma 2, dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera l) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. 3. All articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, dopo il numero 64 sono inserite le seguenti parole 71. Art 4 Norme finali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4 Capitolo V 5 REGOLE TECNICHE VERTICALI Uffici Scopo e campo di applicazione... 2 Termini e definizioni 2 Classificazioni... 2 Profili di rischio... 3 Strategia antincendio... 3 Vani degli ascensori... 6 Capitolo V 5 Uffici PaginaV5-1
5 V 5.1 Scopo e campo di applicazione 1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli uffici con oltre 300 persone presenti. V 5.2 Termini e definizioni 1. Ufficio: edificio o locale adibito all attività di ufficio di qualsiasi tipo, all interno del quale possono essere comprese anche specifiche attività, non strettamente riconducibili all ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d uso (es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.). 2. Altezza del compartimento multipiano: differenza delle quote di piano tra l'ultimo ed il primo piano del compartimento multipiano. V 5.3 Classificazioni 1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue: a) in relazione al numero delle persone presenti n: OA:300 < n 500 persone presenti; OB:500 < n 800 persone presenti; OC:n > 800 persone presenti. b) in relazione alla massima quota dei piani h: HA: h 12 m; HB: 12 m < h 24 m; HC: 24 m < h 32 m; HD: 32 m < h 54 m; HE: h > 54 m. 2. Le aree dell'attività sono classificate come segue: TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni; TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m 2 e carico di incendio specifico q f > 600 MJ/m 2 ; TO: locali con affollamento > 100 persone; Nota Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense TK: locali con carico di incendio specifico q f > 1200 MJ/m 2 ; TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; Nota Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche,... TZ: altre aree. Capitolo V 5 Uffici PaginaV5-2
6 Nota: ad esempio locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. 3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK. V 5.4 Profili di rischio 1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. V. 5.5 Strategia antincendio V Reazione al fuoco 1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. 1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri,...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1). 2.Negli ambienti del comma 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio ( capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme ( capitolo S.7). V Resistenza al fuoco 1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.4-1 Compartimenti HA HB HC HD HE Fuori terra Interrati Tabella V.4-1: Classe minima di resistenza al fuoco 2. Qualora l'attività di ufficio si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre strutture, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione I per la misura resistenza al fuoco ( Capitolo S.2). V Compartimentazione 1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m. 2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell'incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote non inferiore a -10 m 3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.5-2. Capitolo V 5 Uffici PaginaV5-3
7 TA Aree presenti TM, TO, TT TK Di tipo protetto [1] TZ HA HB HC HD HE Nessun requisito aggiuntivo Di tipo protetto Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK Secondo risultanze dell'analisi del rischio [1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5m il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK. Tabella V.5-2: Compartimentazione 4. Gli uffici afferenti a responsabili dell attività diversi possono essere ubicati all interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema di esodo promiscuo. 5. La compartimentazione multipiano può essere realizzata anche per piani fuoriterra a quota > 12 m, con singoli compartimenti multipiano di altezza 12 m, nel rispetto della massima superficie di compartimento di cui alla Tabella S.3-4 e con l'adozione delle seguenti misure aggiuntive: - rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; - controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV; - tutte le vie d'esodo verticali protette. V Gestione della sicurezza antincendio 1. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell'attività diversi, con sistema di esodo promiscuo, deve essere previsto l'incremento di un livello di prestazione della misura gestionale della sicurezza antincendio( capitolo S.5.) V Controllo dell'incendio 1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.5-3. Aree presenti HA HB HC HD HE TA, TM, TO, TT II III III III III TK III [1] III [1] IV IV IV TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio [1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie > 50 mq Tabella V.5-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio 2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere prevista la protezione interna. Livello di pericolosità minimo Protezione esterna Capitolo V 5 Uffici PaginaV5-4 Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
8 OA, 1 Non richiesta Singola OB 2 [2] Non richiesta Singola OC 3 [2] Sì [1] Singola superiore [1] Non richiesta per HA [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1. Tabella V5-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5. Aree dell attività Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) TK Secondo norma UNI EN Singola Superiore [1] [1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB, alimentazione idrica di tipo singolo. Tabella V5-5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN V Rivelazione ed allarme 1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-5. HA HB HC HD HE OA II[1] II [1][2] II [1][2] III[2] IV OB II [1][2] II [1][2] III[2] IV IV OC III[2] III[2] IV IV IV [1] Se presenti, le aree TM, TK, TT devono essere sorvegliate da rilevazione automatica d'incendio (funzione A capitolo S.7.) [2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico Tabella V.5-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme V Operatività antincendio 1. In caso di installazione della colonna a secco, deve essere previsto almeno un estintore carrellato a polvere, con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, ad integrazione della protezione di base di cui al capitolo S.6.6. V. 5.6 Vani degli ascensori 1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell attività devono essere almeno di tipo SB Capitolo V 5 Uffici PaginaV5-5

References: articolo 2
 articolo 21
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 1
 articolo 1
 Art. 3
 articolo 1
 articolo 2