Source: http://draka.se/cable-category/kraftkablar-24-kv/
Timestamp: 2020-04-06 02:18:54+00:00

Document:
Användning AXLJ-RMF är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är mycket lämplig för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion även de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. För att underlätta avmantling har kabeln dessutom kompletterats med två stycken rivtrådar. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig…
Användning AXLJ-TT är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. Kabeln är tvär- och längsvattentät genom konstruktionen med svällgarn och aluminiumlaminat som är limmat mot yttermanteln. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5T5E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M alt. HD 620…
Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7Z1-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F4 enligt SS 424…
Användning Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5T5E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section K and M ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0…
Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5Z1-AR ==== Standard CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F4 enligt SS 424…

References: HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD 
 HD