Source: https://www.scribd.com/document/189645674/Cte-Db-Si6-Formacion
Timestamp: 2019-09-22 02:07:29+00:00

Document:
Cte Db Si6 Formacion | Electrical Resistance And Conductance | Reinforced Concrete
saveSave Cte Db Si6 Formacion For Later
SESION CTA- ELECTRODINAMICA
Usr Ht 161 Condumex
Elaboracion de Memoria de Calculo de Diseño y Analisis Estructural Para Obras de Construccion Civil
Metrado de Cargas - concreto.xls
Patologia Del Concreto Armado
LOSAS-Y-VIGAS-_CA1-2016.docx
Concreto Armado Diseño de Vigas Y Losas
El-concreto-armado.docx
P-9 Comparativa Entre Ntc-df-2004 y Nsr-98 [Compatibility Mode]
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN Parte II
DOCUMENTO BSICO Seguridad en caso de incendio
Plan de Formacin del CTE - CSCAE
RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005)
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN Parte II DB-Seguridad Incendios (SI)
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005)
Se aprueba la clasificacin de los productos de construccin y de los elementos constructivos que figuran en los anexos I, II y III en funcin de sus propiedades de reaccin y de resistencia frente al fuego. Dicha clasificacin se aplicar, con carcter obligatorio, a los productos de construccin y a los elementos constructivos que estn afectados por el requisito esencial de seguridad en caso de incendio, al que se refiere el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre disposiciones para la libre circulacin de productos de construccin, en aplicacin de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio. El presente real decreto entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el BOE (2-04-2005).
Aprueba la nueva clasificacin europea de los productos de construccin fabricados para su incorporacin con carcter permanente a las obras y de los elementos constructivos en funcin de sus propiedades de reaccin y resistencia al fuego, determina los nuevos ensayos y la correspondencia de las nuevas clasificaciones con las actuales. Este Real Decreto viene a completar la transposicin en Espaa de la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construccin.
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005) Anexo I
Clasificacin de los productos de construccin en funcin de las caractersticas de reaccin al fuego.
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005)
CLASIFICACIN NACIONAL DE REACCIN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGN LA NBECPI/96 Y LA NORMA ESPAOLA UNE 23.727:1990 1R Estas clases, denominadas M0, M1, M2, M3 y M4, indican la magnitud relativa con la que los correspondientes materiales pueden favorecer el desarrollo de un incendio. M 0: material no combustible ante la accin trmica normalizada del ensayo(vidrio, materiales ptreos y cermicos, metales, yesos, lana M 1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustin no se mantiene cuando desaparece la aportacin de calor desde un foco exterior. (PVC, lana de vidrio, DM, frmica, M 2: material con grado de inflamabilidad baja (madera) M 3: material con grado de inflamabilidad media (madera) M 4: material con grado de inflamabilidad alta
barnices ignfugos, etc.)
CLASIFICACIN NACIONAL DE REACCIN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGN LA NBECPI/96 Y LA NORMA ESPAOLA UNE 23.727:1990 1R
CLASIFICACIN EUROPEA DE REACCIN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN 13501-1:2002. EUROCLASES A1: A2: B: C: D: E: F: Las nuevas clases son A1, A2, B, C, D, E, F que se corresponden conceptualmente con las siguientes definiciones: No Combustible. No Combustible. Combustible. Combustible. Combustible. Combustible. Sin clasificar Sin contribucin en grado mximo al fuego Sin contribucin en grado menor al fuego Contribucin muy limitada al fuego Contribucin limitada al fuego Contribucin media al fuego Contribucin alta al fuego
CLASIFICACIN EUROPEA DE REACCIN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN 13501-1:2002. EUROCLASES Asimismo, en los ensayos tambin cabe considerar las clasificaciones adicionales siguientes, que son de carcter obligatorio en la mayora de clases a pesar de que alguna de ellas pueda quedar exenta de clasificacin adicional. Los conceptos a considerar son: opacidad de los humos, s (smoke) con denominacin s1, s2, s3 , para baja, media o alta opacidad de humos (incorpora los conceptos de velocidad de propagacin y produccin total de humos). cada de gotas o partculas inflamadas, d (drop) con denominacin d0, d1, d2, para nula, media o alta cada de gotas o partculas inflamadas. Ejemplo de denominacin: B-s3, d1
CLASIFICACIN EUROPEA DE REACCIN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN 13501-1:2002. EUROCLASES Por ltimo, la clasificacin no slo depende del comportamiento ante el fuego de los materiales, sino tambin de la forma en que stos se colocan sobre los soportes ya que los ensayos de un mismo material sobre diferentes aplicaciones finales puede dar distintas clasificaciones. Consecuentemente, los materiales deben clasificarse segn su aplicacin final. La clasificacin de los materiales para paredes y techos irn sin subndice, para los suelos llevarn el subndice FL (floor) y la de los productos lineales para aislamientos de tuberas llevarn el subndice L (line). En el Anexo I del RD 312/2005 se enumeran una serie de materiales y productos clasificados sin necesidad de ensayos. Plan de Formacin del CTE - CSCAE
En el Anexo II del RD 312/2005 se establece una clasificacin de las cubiertas y los recubrimientos de cubiertas (producto que constituye la capa superior del conjunto de la cubierta) ante un fuego exterior en base la norma UNE ENV 1187:2003. Esta norma prev tres mtodos de ensayo distintos (XROOF(t1), XROOF(t2) y XROOF(t3)) que responden a diferentes escenarios de riesgo de incendio.
(t1 = pavesa en llamas; t2 = pavesa en llamas + viento; t3 = pavesa en llamas + viento + radiacin)
En territorio espaol, los productos afectados por esta clasificacin debern serlo segn el ensayo XROOF(t1). (Cada estado miembro de la Unin Europea
tiene potestad para determinar el ensayo aplicable en su territorio)
Tambin en el mismo Anexo II se clasifican, sin necesidad de ensayos, algunas cubiertas y recubrimientos de stas segn su reaccin ante un fuego exterior.
Por consiguiente se hace evidente que la nueva clasificacin de los materiales frente el fuego supone una forma ms compleja de identificar y determinar al definir los materiales que intervienen en la obra. - Ya no basta con saber el grado de combustibilidad del material (A1, A2, B, C, D, E y F), sino que es preciso saber su comportamiento ante otros parmetros como son el humo (produccin y velocidad de propagacin de ste; s1, s2 y s3) y la produccin y cada de partculas o gotas inflamadas (si se producen o no, o en el caso de que se produzcan el tiempo que tardan en apagarse; d0, d1 y d2). - Adquiere especial relevancia cul ser la colocacin de estos materiales en la obra, ya que de su clasificacin y situacin en la obra depender su idoneidad para el uso destinado, puesto que habr de cumplir los tres parmetros de clasificacin simultneamente (combustibilidad, humos y cada de gotas o partculas inflamadas)
Con el objetivo de familiarizarnos con la nueva clasificacin, se expone a continuacin la tabla de Clase de reaccin admisible en los materiales de revestimiento de la NBE-CPI/96 (art. 16.1) con su correspondencia con las clasificaciones correspondientes segn las Euroclases del CTE.
Igualmente, en el artculo 16.3 de la NBE-CPI/96 se determina que los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos tcnicos, tanto los utilizados para aislamiento trmico como para acondicionamiento acstico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o ventilacin sern de clase M1 o ms favorable. En base a la nueva clasificacin se tendr que pedir o aceptar un material clasificado como B-s3,d0 para estos usos. Plan de Formacin del CTE - CSCAE
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005) Anexo III
Clasificacin en funcin de las caractersticas de resistencia al fuego de los elementos y productos de construccin.
CLASIFICACIN NACIONAL DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOSCONSTRUCTIVOS SEGN LA NBE-CPI/96 Y LA NORMA UNE 23 093 El comportamiento frente al fuego de un elemento constructivo se define por el tiempo durante el cual dicho elemento debe mantener aquellas condiciones que le sean aplicables durante el ensayo normalizado segn la norma UNE 23 093 Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la construccin. Las condiciones ensayadas son: a) Estabilidad o capacidad portante b) Ausencia de emisin de gases inflamables por la cara no expuesta al fuego c) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes d) Resistencia trmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen en la mencionada UNE.
CLASIFICACIN NACIONAL DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGN LA NBE-CPI/96 Y LA NORMA UNE 23 093
Las condiciones ensayadas son: a) Estabilidad o capacidad portante b) Ausencia de emisin de gases inflamables por la cara no expuesta al fuego c) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes d) Resistencia trmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las que se establecen en la mencionada UNE.
el elemento constructivo (estructura) garantiza la condicin a). (PF) Parallamas: el elemento constructivo (cerramiento) garantiza las condiciones a), b) y c). (RF) Resistencia al fuego: el elemento constructivo (cerramiento) garantiza las condiciones a), b), c) y d). La escala de tiempo normalizada segn esta norma UNE es 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos. (EF) Estabilidad al fuego:
CLASIFICACIN EUROPEA DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN 13501-2:2002. Las principales nuevas clases son: R: Capacidad portante (resistance) E: Integridad (integrity) I: Aislamiento (insulation) y tambin se contemplan las siguientes clasificaciones para algunos casos concretos:
W: Radiacin M: Accin mecnica C: Cierre automtico S: Estanquidad al paso de los humos P o HP: Continuidad de la alimentacin elctrica o de la transmisin de la seal G: Resistencia a la combustin de hollines K: Capacidad de proteccin contra incendios D: Duracin de la estabilidad a temperatura constante DH: Duracin de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura F: Funcionalidad de los extractores mecnicos de humo y calor B: Funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor
La escala de tiempo normalizada segn esta norma UNE es 15, 20, 30, 45, 60, 90, Plan de Formacin del CTE - CSCAE 120, 180 y 240 minutos.
CLASIFICACIN EUROPEA DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN 13501-2:2002. Con esta nueva clasificacin, las clases se indican de la siguiente forma: R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante (similar al
concepto de estabilidad al fuego, EF)
RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes (similar al concepto de parallamas, PF) REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento trmico
(similar al concepto de resistencia al fuego, RF)
CDIGO TCNICO DE LA EDIFICACIN DB-Seguridad Incendios (SI) RD 312/2005 de 18 de marzo (BOE 2-04-2005) Anexo V
Adaptacin de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego.
El Anexo V Adaptacin de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego establece unas tablas de correspondencia de los conceptos aplicables de resistencia al fuego a los distintos elementos constructivos (segn su funcin a la obra) en base a la norma espaola UNE 23.727 y las clases alternativas segn la norma europea UNE-EN 13.501-2:2002. Estas correspondencias son vlidas durante el periodo de coexistencia de ambas clasificaciones
Se observa que, conceptualmente, la nueva clasificacin de resistencia al fuego de los elementos constructivos, productos o sistemas no comporta un cambio tan sustancial como la nueva clasificacin de reaccin al fuego de los materiales, es ms un tema de nomenclatura y de nuevos ensayos as como de la forma como stos se llevan a cabo. Sin embargo, al fijar las caractersticas de comportamiento frente al fuego de los distintos elementos del edificio se deber considerar cual es la funcin de cada uno de ellos en el conjunto de la edificacin. Por consiguiente, un elemento estructural como un pilar ser R-(t); los elementos (horizontales y verticales) que delimitan un sector de incendio sern REI-(t) o bien EI-(t) segn tengan funcin portante o no, respectivamente (por ejemplo, una puerta colocada en un elemento de sectorizacin podr ser EI ya que carece de funcin portante y la pared separadora entre habitaciones de hotel tambin ser EI-(t) si sta no tiene funcin portante).
Exigencia Bsica SI-6 Resistencia al fuego de la estructura
DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Introduccin
Este Documento Bsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias bsicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bsicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicacin de cada Seccin supone el cumplimiento de la exigencia bsica correspondiente. La correcta aplicacin del conjunto del DB supone que se satisface el requisito bsico "Seguridad en caso de incendio".
Objeto reglamentado: Artculo 11. Exigencias bsicas de seguridad en caso de incendio (SI)
1 El objetivo del requisito bsico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a lmites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caractersticas de su proyecto, construccin, uso y
2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarn, construirn, mantendrn y utilizarn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bsicas que se establecen en los apartados siguientes. 3 El Documento Bsico DB-SI especifica parmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccin de las exigencias bsicas y la superacin de los niveles mnimos de calidad propios del requisito bsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacin el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en los cuales las exigencias bsicas se cumplen mediante dicha aplicacin. (1)
Objeto reglamentado: Artculo 11. Exigencias bsicas de seguridad en caso de incendio (SI) 11.1 Exigencia bsica SI 1 - Propagacin interior Se limitar el riesgo de propagacin del incendio por el interior del edificio. 11.2 Exigencia bsica SI 2 - Propagacin exterior Se limitar el riesgo de propagacin del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 11.3 Exigencia bsica SI 3 Evacuacin de ocupantes El edificio dispondr de los medios de evacuacin adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Objeto reglamentado: Artculo 11. Exigencias bsicas de seguridad en caso de incendio (SI) 11.4 Exigencia bsica SI 4 - Instalaciones de proteccin contra incendios El edificio dispondr de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible
la deteccin, el control y la extincin del incendio, as como la transmisin de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia bsica SI 5 - Intervencin de bomberos
Se facilitar la intervencin de los equipos de rescate y de extincin de incendios.
11.6 Exigencia bsica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura La estructura portante mantendr su resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bsicas.
DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Resistencia al fuego de la estructura SI-6
11.6 Exigencia bsica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendr su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bsicas.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1 Generalidades 2 Resistencia al fuego de la estructura 3 Elementos estructurales principales 4 Elementos estructurales secundarios 5 Determinacin de los efectos de las acciones durante el incendio 6 Determinacin de la resistencia al fuego
Anejo SI A Terminologa Anejo SI B Tiempo equivalente de exposicin al fuego Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fbrica
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1 Generalidades 1 La elevacin de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificndose de forma importante su capacidad mecnica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 2 En este Documento Bsico se indican nicamente mtodos simplificados de clculo suficientemente aproximados para la mayora de las situaciones habituales (vase anejos B a F). Estos mtodos slo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1 Generalidades 3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucin de la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramtricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o mtodos basados en dinmica de fluidos (CFD, segn siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. En dicha norma se recogen, asimismo, tambin otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorfico, como hidrocarburos, y mtodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a travs de las aberturas en fachada. 4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1 Generalidades 5 Los modelos de incendio citados en el prrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, as como cuando se requiera un estudio ms ajustado a la situacin de incendio real. 6 En cualquier caso, tambin es vlido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realizacin de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 7 Si se utilizan los mtodos simplificados indicados en este Documento Bsico no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 2 Resistencia al fuego de la estructura
1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracin del incendio, el valor de clculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacin en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 2 En el caso de sectores de riesgo mnimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamao y por la distribucin de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobacin de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segn se indica en el Eurocdigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicin previsible ms desfavorable. 3 En este Documento Bsico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 3 Elementos estructurales principales 1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accin representada por la curva
normalizada tiempo temperatura
b) soporta dicha accin durante el tiempo equivalente de exposicin al fuego indicado en el anejo B.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 3 Elementos estructurales principales 2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacin de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, as como los elementos que nicamente sustenten dichas cubiertas, podrn ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daos graves a los edificios o establecimientos prximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacin de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m. 3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estn contenidos en el recinto de stos, sern como mnimo R30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 4 Elementos estructurales secundarios 1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daos personales o compromete la estabilidad global, la evacuacin o la compartimentacin en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, adems ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segn se establece en el Captulo 4 de la Seccin 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacin del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras debern ser R 30.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 5 Determinacin de los efectos de las acciones durante el incendio 1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el clculo en situacin persistente, si es probable que acten en caso de incendio. 2 Los efectos de las acciones durante la exposicin al incendio deben obtenerse del Documento Bsico DB-SE. 3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segn se indica en el Documento Bsico DB-SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 4 Si se emplean los mtodos indicados en este Documento Bsico para el clculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la accin de incendio nicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 5 Determinacin de los efectos de las acciones durante el incendio 5 Como simplificacin para el clculo se puede estimar el efecto de las acciones de clculo en situacin de incendio a partir del efecto de las acciones de clculo a temperatura normal, como:
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 6 Determinacin de la resistencia al fuego 1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
a) comprobando las dimensiones de su seccin transversal con lo indicado en las distintas tablas segn el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; b) obteniendo su resistencia por los mtodos simplificados dados en los mismos anejos. c) mediante la realizacin de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
2 En el anlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposicin al fuego no varan con respecto a las que se producen a temperatura normal.
Seccin SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 6 Determinacin de la resistencia al fuego
3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explcitamente en el anlisis de esfuerzos o en la respuesta estructural deber evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 4 Si el anejo correspondiente al material especfico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situacin de incendio deben tomarse iguales a la unidad: M,fi = 1 5 En la utilizacin de algunas tablas de especificaciones de hormign y acero se considera el coeficiente de sobredimensionado fi, definido como:
Anejo SI A Terminologa A efectos de aplicacin del DB-SI, los trminos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, cuando se trate de trminos relacionados nicamente con el requisito bsico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean trminos de uso comn en el conjunto del Cdigo. Cuando el significado asignado a un trmino en este Anexo sea igual al establecido en una norma EN o en otro documento, al final de dicho significado y entre parntesis se indica la referencia de dicho documento
Anejo SI B Tiempo equivalente de exposicin al fuego 1 Este anejo establece el procedimiento para obtener el tiempo equivalente de exposicin al fuego que, segn se indica en SI 6, puede usarse como alternativa de la duracin de incendio a soportar, tanto a efectos estructurales como compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta las caractersticas geomtricas y trmicas del sector y el valor de clculo de la carga de fuego. 2 En este anejo se indica tambin la expresin de la curva normalizada tiempotemperatura definida en la norma UNE EN 1363:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los mtodos de obtencin de resistencias dados en este DB-SI. En la norma (Eurocdigo) UNE EN 1991-1-2:2004 se indican otras curvas de fuego nominales.
Anejo SI B Tiempo equivalente de exposicin al fuego
1 La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN 1363:2000 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.
1 Para elementos estructurales de hormign armado, acero, o mixtos puede tomarse como valor de clculo del tiempo equivalente, en minutos:
te,d = kb wf kc qf,d
siendo: kb coeficiente de conversin en funcin de las propiedades trmicas de la envolvente del sector; que puede tomarse igual a 0,07.
El anejo F de la norma UNE EN 1991-1-2:2004 aporta valores ms precisos.
wf coeficiente de ventilacin en funcin de la forma y tamao del sector. kc coeficiente de correccin segn el material estructural (Tabla B.1). qf,d valor de clculo de la densidad de carga de fuego en funcin del uso del sector, en MJ/m2, obtenida segn se indica en el apartado B.4.
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado 1 En este anejo se establecen mtodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormign ante la accin representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 2 Los elementos estructurales deben disearse de forma que, ante el desconchado (spalling) del hormign, el fallo por anclaje o por prdida de capacidad de giro tenga una menor probabilidad de aparicin que el fallo por flexin, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado C.2. Tablas Se analizan elemento a elemento en funcin de un concepto nuevo que es la distancia mnima equivalente al eje am
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado C.2. Tablas Los valores dados en las tablas siguientes son aplicables a hormigones de densidad normal, confeccionados con ridos de naturaleza silcea. Cuando se empleen hormigones con ridos de naturaleza caliza, en vigas, losas y forjados puede admitirse una reduccin de un 10% tanto en las dimensiones de la seccin recta como en la distancia equivalente al eje mnimas. En zonas traccionadas con recubrimientos de hormign mayores de 50mm debe disponerse una armadura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormign durante el periodo de resistencia al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150 mm entre armaduras (en ambas direcciones), anclada regularmente en la masa de hormign.
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado C.2. Tablas Elementos tabulados: C.2.2. Soportes y muros C.2.3. Vigas Con las tres caras expuestas al fuego Expuestas en todas sus caras Losas macizas Forjados bidireccionales con casetones recuperables Forjados unidireccionales Capa protectora
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado C.2. Tablas Elementos tabulados (ejemplo):
Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormign armado C.2. Tablas Mtodo simplificado alternativo: Mtodo de la isoterma C.3.1 Campo de aplicacin 1 Este mtodo es aplicable a elementos de hormign armado y pretensado, solicitados por esfuerzos de compresin, flexin o flexocompresin. Para poder aplicar este mtodo, la dimensin del lado menor de las vigas o soportes expuestos por dicho lado y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la tabla C.6.
Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero 1 En este anejo se establece un mtodo simplificado que permite determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accin representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del mismo en situacin de clculo frente a fuego no varan con respecto de las que se producen a temperatura normal. Se admite que la clase de las secciones transversales en situacin de clculo frente a fuego es la misma que a temperatura normal. En elementos con secciones de pared delgada, (clase 4), la temperatura del acero en todas las secciones transversales no debe superar los 350C. En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero revestidos con productos de proteccin con marcado CE, los valores de proteccin que stos aportan sern los avalados por dicho marcado.
Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero Mtodo simplificado de clculo 1 Vigas y tirantes
En funcin del el coeficiente de sobredimensionado fi,, del factor de forma del acero y del coeficiente de aislamiento del revestimiento
Soportes. Determinacin de la temperatura del acero. Conexiones.
Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera En este anejo se establecen un mtodo simplificado de clculo que permite determinar la resistencia de los elementos estructurales de madera ante la accin representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. Se propone un mtodo nico denominado mtodo de la seccin reducida
En este mtodo se consideran las siguientes hiptesis implcitas: - Se analizan, a estos efectos, solamente los elementos estructurales individualmente en lugar de la estructura global. - Las condiciones de contorno y apoyo, para el elemento estructural, se corresponden con las adoptadas para temperatura normal. - No es necesario considerar las dilataciones trmicas en los elementos de madera, aunque s en otros materiales.
Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera
Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera Mtodo determina primero la velocidad de carbonizacin de la madera en funcin de sus caractersticas intrnsecas y posteriormente se debe reajustar el tamao de la seccin de clculo de servicio. Analiza la influencia de las protecciones exteriores (cubriciones) en los elementos de madera considerando dos situaciones: carbonizacin iniciada antes o despus del fallo del elemento de proteccin Propone unas reglas simplificadas de anlisis de los diferentes elementos estructurales. Determina mecanismos de anlisis de las uniones y establece una serie de disposiciones constructivas muy simples para muros y forjados de entramado y tablero, as como para adhesivos.
Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fbrica Es el ms sencillo de todos En las tablas F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la resistencia al fuego que aportan los elementos de fbrica de ladrillo cermico o slico-calcreo y los de bloques de hormign, ante la exposicin trmica segn la curva normalizada tiempo-temperatura. Dichas tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mnimo. En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o ms hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja. La clasificacin que figura en las tablas para cada elemento no es la nica que le caracteriza, sino nicamente la que est disponible. Por ejemplo, una clasificacin EI asignada a un elemento no presupone que el mismo carezca de capacidad portante ante la accin del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado tambin como REI, sino simplemente que no se dispone de dicha Plan de Formacin del CTE - CSCAE clasificacin.
Anejo SI F Resistencia al fuego de los elementos de fbrica
Anejo SI G Normas relacionadas con la aplicacin del DB-SI Se recogen las normas que traen relacin con las cuestiones desarrolladas en el documento SI
Documents Similar To Cte Db Si6 Formacion
Maythe Galindo
Tablas y Equivalencias ACINDAR.pdf
18121 Construcciones en Acero - Clase 10 - LOA
3.3 Memoria de calculo.doc
Trabajo Concret
02.01 Memoria Descrip. Estructuras_urinccoscco
Grupo_93_Colborativo_1(1)
More From jpg6983

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto