Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/1A5A8577C7E28DF4032581160051012D
Timestamp: 2020-06-01 05:48:37+00:00

Document:
Resolución ENRE 0664/1997. Boletín Oficial n° 28.699, jueves 31 de julio de 1997, p. 14.
Citas Legales : Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 25, Ley 24.065 - artículo 56 inciso s), Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02.
Expediente Citado : ENRE 03097/1997
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: confirmada por Resolución ENRE 546/98 y por Resolución SE 378/98 )
BUENOS AIRES, 15 DE JULIO DE 1997
VISTO: El Expediente ENRE N° 3097/97, y
Que la empresa ENARGEN S.A. ha solicitado acceso a la capacidad de transporte para incorporar una Central Térmica consistente en un Ciclo Combinado de 188 MW, a conectarse en la estación transformadora 132 kV Villa Mercedes, Provincia de San Luis, propiedad de EDESAL S.A.;
Que el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica establece que CAMMESA debe evaluar la factibilidad técnica de conectar al nuevo usuario, y las eventuales modificaciones en la composición de la oferta de energía eléctrica resultante de tal conexión;
Que dichas evaluaciones fueron presentadas por parte de CAMMESA al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y se manifiestan en favor de la conveniencia del proyecto presentado;
Que, sin embargo, dicho informe indica, concordantemente con la opinión de EDESAL S.A., que para hacer factible técnicamente la evacuación de la generación solicitada, en cuanto a régimen permanente, sería necesaria la incorporación de equipamiento adicional;
Que, a su turno, la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC) no manifiesta observaciones acerca del acceso solicitado;
Que es necesario integrar el banco de modelos y parámetros de CAMMESA a los efectos de que todas las empresas integrantes del SADI puedan realizar todo tipo de estudios eléctricos;
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución en virtud de lo establecido por el artículo 22 , 25, y 56 inciso s) de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Autorizar el acceso de la empresa ENARGEN S.A. a la capacidad de transporte para incorporar una Central Térmica consistente en un Ciclo Combinado de 188 MW, a conectarse en la Estación Transformadora 132 kV Villa Mercedes, Provincia de San Luis, propiedad de EDESAL S.A..
ARTÍCULO 2.- La empresa ENARGEN S.A. deberá presentar ante CAMMESA las Planillas de Recolección de Datos para el Banco Nacional de Parámetros, debidamente completadas, a medida que el grado de avance de ejecución del proyecto lo permita.
ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de la autorización concedida en el artículo 1 de la presente Resolución, la empresa ENARGEN S.A., al momento de la efectiva conexión de la Central Térmica de Ciclo Combinado al Sistema de Transporte en Alta Tensión, deberá haber cumplimentado todos los aspectos técnicos, e instalado todos los equipos de protección y control necesarios que se le hayan requerido en el ámbito propio de sus instalaciones.
ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de la autorización concedida en el artículo 1 de la presente Resolución, instrúyase a EDESAL S.A. y a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC), en su carácter de Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte, a que en caso de encontrar comprometido el abastecimiento de sus usuarios por la existencia de sobrecargas permanentes en líneas o equipos y/o superación de la potencia de cortocircuito como consecuencia de la conexión autorizada, notifique con suficiente antelación a CAMMESA para que proceda de acuerdo a su competencia y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, a los efectos que correspondan.
ARTÍCULO 5.- Notifíquese a ENARGEN S.A., a EDESAL S.A., a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC), y a CAMMESA.
ARTÍCULO 6.- Regístrese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 664/97

References: artículo 22
 artículo 25
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 4
 artículo 1

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

RESOLUCIÓN