Source: https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Synth%C3%A8se_(RT_Ex_de_R%C3%A9sultats)?toc-id=742
Timestamp: 2019-12-07 17:12:31+00:00

Document:
Pour qu'un projet rénové puisse être comparé à son projet initial, il est nécessaire que les noms des bâtiments soient identiques. Si ce n'est pas le cas le message suivant s'affichera : Vous n'avez pas défini de projet initial identique au projet rénové.
Un texte "vert" ou "rouge" vous indique si le projet est conforme ou non aux exigences de la RT existant.
Si le projet est conforme aux exigences de la RT existant, un autre texte indiquera également la conformité aux labels HPE et BBC effinergie de la RT existant.
Les informations concernant l’éligibilité EcoPTZ et les labels Promotelec sont également disponibles dans cette synthèse lorsque le projet remplit les conditions pour les bâtiments de logement. Le détail des calculs est disponible dans le rapport Word.
Suivant l'article 12: Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1- La consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment initial Cep inital fait l’objet d’une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l'article 14;
Le Cep projet indiqué par le logiciel correspond à l'ensemble des consommations : ECS, chauffage, refroidissement, auxiliaires de ventilation, auxiliaires de génération et éclairage. Or la validation par rapport au Cep max pour les usages d'habitation se fait uniquement pour les consommations de chauffage, de refroidissement et d'ECS. Voir Art. 12 du chapitre III de l'arrêté du 13 juin 2008 de la RTex.
Suivant l'article 44: Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté U bât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât max » et déterminé selon l’usage du bâtiment.
L'article 43 Les dispositions du présent article visent chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l’article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes. Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s’appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement. Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant. Sont exclus de ces exigences :
les vérandas et loggias non chauffées ;
les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, antieffraction, désenfumage) ;
les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
les parois translucides en pavés de verre ;
les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale. Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :
pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m2 et dallages des bâtiments industriels, si
l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ;
pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de
L'article 46 Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies (avec protection) doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau suivant.
Récupérée de « https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php?title=Synthèse_(RT_Ex_de_Résultats)&oldid=18923 »

References: l'article 12
 l'article 14
 Art. 12
 l'article 44

L'article 43

L'article 46