Source: https://www.scribd.com/document/128472795/Memoria-Sistema-de-Extraccion
Timestamp: 2017-12-14 10:55:45+00:00

Document:
Memoria Sistema de Extraccion
Uploaded by Christiam Briones
SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA
APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. CULLERA (VALENCIA).
3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
5. DESCRIPCION DEL EDIFICIO.
6. CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE.
6.1. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA.
6.2. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE.
6.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
7. CONDICIONES EXTERIORES.
8. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION ADOPTADO.
9. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA.
10. EXIGENCIA DE SEGURIDAD.
10.1. SALA DE MAQUINAS.
10.2. REDES DE CONDUCTOS.
10.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
10.4. SEGURIDAD DE UTILIZACION.
11. PRUEBAS.
11.1. EQUIPOS.
11.2. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORIFICOS.
11.3. PRUEBAS DE RECEPCION DE REDES DE CONDUCTOS.
11.4. PRUEBAS FINALES.
12. PREVENCION DE LA LEGIONELA.
La finalidad del proyecto es la de dotar al sótano garaje de las instalaciones de
extracción mecánica mediante red de conductos y cajas extractoras y aportación natural
necesarias para garantizar la correcta renovación de aire.
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que
la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de
la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto.
El emplazamiento del sotano, al cual se le va a dotar de las instalaciones de protección
contra incendios por agua, es en el Sector NPR-5 VEGA PUERTO del PLAN GENERAL de
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE.
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda
energética", HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3
"Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5
"Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección
frente al ruido".
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor.
Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire.
Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas.
Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment.
Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a
los componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos.
Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica.
Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos
de medición para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización.
Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire.
Clasificación y rendimiento de unidades, componentes y secciones.
Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de
conductos de planchas de material aislante.
. Bases para el proyecto. Condiciones climáticas para proyectos. sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. para personas con actividad metabólica sedentaria de 1. Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. Conductos. Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997. grado de vestimenta de 0. Normas Tecnológicas de la Edificación. Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 6. Humedad relativa: 40 a 50 %. NTE IC Climatización. Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. Grados-día base 15 ºC.2 met (70 W/m²). Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. de Prevención de Riesgos Laborales. sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1. Humedad relativa: 45 a 60 %. Norma UNE 100100. sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones industriales. En general.078 m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0. Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico.- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales.1. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites siguientes: .Invierno: Temperatura: 21 a 23 ºC. Dimensiones y requisitos mecánicos para conductos flexibles. CULLERA (VALENCIA).5 clo en verano (0. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. CONDICIONES INTERIORES. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 5. sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización.744 m².997. su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). DESCRIPCION DEL EDIFICIO. Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA. UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 6. Ley 31/1995. Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997. de 8 de noviembre. 4 . Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997.Verano: Temperatura: 23 a 25 ºC. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas. Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997. Un única PLANTA SOTANO con unas superficies útiles de 22.155 m² ºC/W) y un PPD entre el 10 y el 15 %.
de temperatura húmeda simultánea del lugar. En locales habitables. Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta la norma UNE 100014. en base a datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Instituto Nacional de Meteorología). La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar. oscilación media diaria. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.2. temperaturas seca y húmeda. para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 10 %. una vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la hora del día. Se dispondrá de un sistema de ventilación natural para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.Invierno: 0.13 m/s .Verano: 0.Verano: 0. de tablas de reconocida solvencia y se manipularán adecuadamente para tener en cuenta los efectos de reducción producidos por la atmósfera. así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.3.15 m/s 6. dirección e intensidad de los vientos dominantes) se establecerán de acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o. La elección de las condiciones exteriores de temperatura seca y. para el dimensionado de equipos y aparatos. A estos efectos se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.Aparcamientos y garajes: 120 l/s·plaza. 7.18 m/s En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona de extracción). almacenes de residuos y trasteros de edificios de viviendas.11 a 0. Las condiciones exteriores de cálculo (latitud.13 a 0.16 m/s . Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la envolvente se tomarán. 5 . la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: . CONDICIONES EXTERIORES. en su caso. En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración). que son necesarias para el cálculo de la demanda térmica instantánea y.6. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.Invierno: 0. se hará en base al criterio de niveles percentiles. altitud sobre el nivel del mar. en consecuencia. en su defecto. para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %.14 a 0. la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: . teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta. VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE.16 a 0. CULLERA (VALENCIA). Para la selección de los niveles percentiles se tendrán en cuenta las indicaciones de la norma UNE 100014. el caudal mínimo de ventilación será el siguiente: . así como garajes y aparcamientos de edificios de cualquier uso.
al movimiento del aire. CULLERA (VALENCIA). debidos a su peso. la alineación entre motor y máquina movida y/o las vibraciones creadas por rodamientos. El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección. Se empleará el sistema Todo Aire. fuerzas electromagnéticas. chapa de cobre y sus aleaciones o chapa de aluminio. Se realizarán 16 redes de extracción desde el sotano hasta las unidades extractoras.1. que únicamente introduce aire en el sotano a acondicionar. 6 . Cuando se superen los niveles. sus dimensiones y colocación. las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos. SALA DE MAQUINAS. así como a las vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización. transmisiones por correas. Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA. .2. 9. Soportes antivibratorios El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura deberá reducirse interponiendo elementos elásticos entre el equipo en movimiento y la estructura soporte.8. Los conductos no podrán contener materiales sueltos.Redes de Conductos de aire. Conductos de aire Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE VENTILACION ADOPTADO. chapa de acero inoxidable. Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos. se deberá corregir el equilibrado del rotor. Los conductos de chapa metálica estarán construidos con chapa de acero sin recubrir. NO ES DE APLICACION 10. chapa de acero galvanizado. en función del material empleado. 10. y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. REDES DE CONDUCTOS. etc. a los propios de su manipulación. las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo. NO EXISTEN 10. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.
3. Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos.1. que pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. NO ES DE APLICACION APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. Cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida o se necesite la alineación de sus componentes (motor y ventilador. En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas. etc) los soportes elásticos se instalarán sobre una bancada a la que se fijará directa y rígidamente el equipo. Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza. particularmente durante los arranques. PRUEBAS.Cuando se trate de pequeños equipos compactos. 10. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORIFICOS. mantenimiento y reparación. en la sala de máquinas y locales técnicos. Las bancadas deberán tener suficiente rigidez como para resistir los esfuerzos causados por el funcionamiento del equipo. 10. SEGURIDAD DE UTILIZACION. 11. control.2. protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles. 7 . 11. Las bancadas podrán ser de perfiles de acero o de hormigón reforzado con armaduras. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. según lo que figure en el "Manual de Uso y Mantenimiento". Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100. de manejo y maniobra y de funcionamiento. se garantizarán las exigencias del CTE DB SI. CULLERA (VALENCIA).4. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EQUIPOS. 11. Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de aplicación a la instalación térmica. Los elementos de medida. En todo caso. motor y bomba. Todas las instrucciones de seguridad. deben estar situadas en lugar visible. dotados de una estructura suficientemente rígida. podrán utilizarse soportes elásticos instalados directamente sobre los soportes del equipo.
donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades terminales. tanto en lo que concierne al volumen de material como también a sus características y a los repuestos. cargas térmicas. . 11. Controles del buen acabado. nivel de presión acústica. La comprobación del buen acabado se realizará según lo indicado en el anexo A de la norma UNE-EN 12599:01. la limpieza y el mantenimiento. caudal de ventilación. de acuerdo con la clase de estanquidad elegida. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad. PRUEBAS FINALES.11. Control de la conformidad con las reglas técnicas y los reglamentos. Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos.3. condiciones constructivas del edificio. Revisión de la limpieza del sistema (según ENV 12097). etc. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire. 8 . Tendrá por objeto evaluar la correcta ejecución del montaje de la instalación. Documentos a remitir al cliente. 2. CULLERA (VALENCIA). 5. Comparación de los componentes del sistema instalado con las especificaciones. debe cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas.4. 3. Revisado de todos los documentos necesarios para la puesta en funcionamiento. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012. pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles.Lista de los datos básicos convenidos por el diseño: condiciones interiores y exteriores. PRUEBAS DE RECEPCION DE REDES DE CONDUCTOS. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. con el fin de cumplir los siguientes requisitos: a. de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica. El procedimiento de ensayo y control deberá efectuarse en el orden indicado a continuación: Etapa 1ª. 4. realizado completamente y de conformidad con las reglas técnicas pertinentes. se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido. Control de la accesibilidad del sistema en lo relativo al funcionamiento. Se incluyen los siguientes controles: 1. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos.
. dispositivos antivibratorios.. material.Ensayo de funcionamiento del sistema completo bajo diferentes cargas. Lista de inventario con especificaciones para todos los componentes del sistema de climatización: dibujos a escala.Ajuste de los elementos de regulación en los conductos de aire. estanquidad. Etapa 2ª. conexión agua. esquemas de montaje. evacuación. medidas de puesta a tierra. material y diseño de la rejilla de aire exterior.Entrada aire exterior: dimensiones.Documento donde se recojan los resultados de las pruebas realizadas. velocidad. Tendrá por objeto comprobar que la instalación cumple las exigencias de funcionamiento conforme a las especificaciones del proyecto. estanquidad.Ajuste de los mandos automáticos. repuestos.Ajuste de los elementos de regulación. . etc.. etc.Compuertas cortafuegos: condiciones de montaje. . etc). . . a. . limpieza. calorifugados previstos y dispositivos de estanquidad al vapor. certificados de homologación e informe de supervisión por la empresa instaladora.Red de conductos: estanquidad de las uniones. recalentamiento secundario. calidad de los accesorios y sellado del filtro.Componentes de hojas múltiples: control del sistema y sellado. etc. . válvulas de mando. . b. con regulación eventual.Documentos para el funcionamiento y mantenimiento: manual e instrucciones de funcionamiento. .Ajuste de los sistemas de mando y antihielo.Humidificador: placa ident. sujeción de conductos. montaje y sellado.Determinación del aire impulsado en cada elemento terminal.Ajuste y registro de los dispositivos de paro contra incendios y humos.Ajuste de la alimentación eléctrica según las condiciones de diseño. estado de limpieza de los aparatos y componentes. . medidas de protección contra incendios. construcción. . integridad del marcado. Trabajos preliminares. . . 9 . ventiladores: placa caract. Controles funcionales. etc.Pruebas separadas de: .Cambiadores de calor: placa ident. . protección contra la corrosión.Pruebas generales de accesibilidad de los componentes para el funcionamiento y mantenimiento. . .Ajuste del caudal y de la distribución de aire en condiciones especiales de funcionamiento. etc. certificación y enclavamiento. sensores.Ajuste y registro del equipo de seguridad.Aparatos centrales. amortiguadores. etc. .Sección de mezcla. etc.Dispositivos de mando y armarios de distribución: control de circuitos. presión diferencial. .. protección. . Los trabajos siguientes deberán ser efectuados antes de comenzar los controles funcionales: . elementos (bombas.Elementos terminales de difusión (impulsión/extracción de aire) conforme a proyecto. Pruebas. cámara de reposo. reguladores. sistema distribución agua. etc. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. . volumen.Contenido de los documentos de la instalación. . CULLERA (VALENCIA).Instrucciones para formar al personal encargado del manejo de la instalación. . .. lista de repuestos y componentes del equipo de control. .Filtro de aire: sistema filtrado. mando y conexiones.
Dispositivos de mando y armarios de distribución: valor de consigna de la temperatura y humedad interior. funciones antihielo. sentido de movimiento de las compuertas de hojas múltiples. La localización de los controles se deberá acordar previamente entre las partes interesadas. La extensión de los controles se realizará conforme al anexo D de la norma UNE-EN 12599:01. 10 . 12. etc: control de las funciones de regulación y mando.Compuertas cortafuegos: ensayo del dispositivo y de la señal de enclavamiento y ensayo del sentido y de los límites de la marcha de la compuerta y del indicador. sentido de rotación de las bombas de circulación en los cambiadores de calor. sistema antihielo. . A continuación se muestran las instrucciones relativas al modo de operar y una lista de los controles funcionales corrientes: . puesta en marcha y parada de los sistemas de regulación y mando de las compuertas. PREVENCION DE LA LEGIONELA. CULLERA (VALENCIA). función de mando de los cambiadores de calor rotativos y alimentación de fluidos portadores de calor y de frío. . cámara de reposo. sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando y dispositivos de seguridad de los motores de accionamiento. compuertas de incendio.Filtro de aire: indicación y control de la diferencia de presión. Los controles funcionales deberán ser efectuados sobre todos los equipos instalados. . conmutador de puesta a cero. NO ES DE APLICACION APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. . .Compuertas de hojas múltiples: control del sentido de marcha de los servomotores.b. . Modo operativo. sistemas de recuperación de calor y unión con los sistemas de protección contra incendios. regulación de velocidad o caudal de aire. . Antes de empezar dicha operación.Elementos terminales de aire (impulsión/extracción) y caudal de aire en el local: ensayo de funcionamiento por control localizado y ensayo de humo para una evaluación inicial del caudal de aire en el local y también de una indicación de la circulación de aire en las zonas del mismo. interruptor de arranque. . se deberá establecer un listado de verificación.Red de conductos: elementos de regulación y accesibilidad. . ventiladores: sentido de rotación. alimentación y evacuación y funcionamiento y sentido de giro de la bomba de circulación.Aparatos centrales. recalentamiento secundario.Cambiadores de calor: sentido de funcionamiento y de regulación de los dispositivos de mando.Humidificador: función de mando.Sección de mezcla. regulación del caudal de aire.
6 · Aij Siendo: Pt = Presión total (Pa).74/Re0. ε = Rugosidad absoluta del conducto (mm).96 · 2 · Aij2 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión dinámica) (Adimensional). Re = Número de Reynolds (adimensional).ANEXO DE CALCULOS Fórmulas Generales Emplearemos las siguientes: Pti = Ptj + ∆Ptij Pt = Ps + Pd Pd = ρ/2 · v² vij = 1000·|Qij| / 3. Conductos ∆Ptij = rij · Qij² rij = 109 · 8 · ρ · fij · Lij / 12. CULLERA (VALENCIA). A = Area (mm²). Pd = Presión dinámica (Pa). L = Longitud de cálculo (m).6 · µ · π · Deij Siendo: f = Factor de fricción en conductos (adimensional). De = Diámetro equivalente (mm). Ps = Presión estática (Pa). µ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms).7De + 5.9)]2 Re = ρ · 4 · |Qij| / 3. Componentes ∆Ptij = mij · Qij² mij = 106 · ρ · Cij / 12. ρ = Densidad del fluido (kg/m3). 11 . v = Velocidad del fluido (m/s).96 · π2 · Deij5 f = 0. ∆Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa).25 / [lg10 (ε/3. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. Q = Caudal (m3/h).
17 26.64 0 156.22 35.82 -102.8 -134.51 -827 -0.6 45.76 -180.8 -71.61 -193.18 -168.15 -106.49 -97.94 -124.64 0 105.15 -62.01 -58. Total (Pa) -214.92 -91.18 -162.86 22.64 0 180.82 8.43 38.5 Caudal (m3/h) P.84 -227.64 0 66. estática (Pa) (Pa) 45.83 -827 -0.64 0 144.31 12.4 P.65 -67.56 -259.81 3.64 0 73.65 -73.82 -68.28 -827 -0.82 -104.5 -145.31 44.93 41.14 8.54 22.64 0 167.64 -89.13 -203.9 0.61 -176.89 35.64 0 88.61 -172.64 0 97.13 -212.18 -158.9 -827 -0.29 -201.28 -127.91 -62.72 -134.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.56 -137.64 0 123.36 15.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.95 -239.64 -91.64 0 60.52 -114.35 -61.43 26.37 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.6 41.92 -827 -0.8 -136.88 -213.3 46.35 -184.Tramo 1 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.13 -216. 12 . Pt Compuerta (Pa) -827 -0.Dinámica P.3 -827 -0.5 41.66 20.56 -260.67 -79.77 -89.8 -69.87 -190.09 -827 -0.67 -81.37 -100.94 -127.16 -203.28 22.73 -117. necesaria (Pa) Dif.79 -149.71 -827 -0.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 P.84 -231.95 27.29 15.46 12.91 28.94 -172.5 -143.78 44.64 0 114.33 38.98 23.08 41.16 -827 -0.64 0 133.54 -75.64 -827 -0.06 -145.21 -156.73 -827 -0.64 0 80.52 -112.64 0* 192.15 -827 -0. CULLERA (VALENCIA).47 -160.27 45. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.16 45.02 20.86 -827 -0.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.72 -243.5 -83.87 -187.95 -249.04 -123.6 46.13 -114.84 -81.18 -827 -0.62 28.08 39.29 -198.8 -109.3 27.
2 -153.84(*) 1250x300 631 8.05 38.9 0 0* Resultados Ramas: Linea N.18 38.02 1000x300 574 7.Pt (Pa) -238.751 -10.64 0 173.93 -127.64 12.0141 Asp.2469 Asp. Long Función (m) 38 39 40 Ventilador 39 43 41 Bifurcación T 40 43 42 Bifurcación T 41 44 45 Rejilla 42 45 46 2./0.52 29.232 -14.64 0 194.01 Aluminio/0.64 0 184.64 -105.31 35.2884 Asp.84 38.2169 Asp.91 19.17 -37.89 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.64 22. N./0.14 -76.44 -87.37 -827 -0.Dest.27 -130.72 -151./0.439 7.53 -827 27.65 -827 -0.0139 Asp.26 -195.64 0 112 -827 -0.69 -170.01 Aluminio/0.299 5.18 Conducto 55 58 59 Rejilla 56 59 60 2.15 -74.2164 Asp.316 6.228 Asp.01 Aluminio/0.154 2.03 40.89 900x300 548 6.42 -44.64 0 41.91 -62.47 -157.35 22.38 -135.01 Aluminio/0./0.04 -180.64 -161. CULLERA (VALENCIA).01 Aluminio/0.73 -827 -0.924 -9.64 0 131.65 29./0.12 51.443 -7.64 0 93.01 Aluminio/0.05 40.0138 Asp.21 -228.18 35.39 -191.78 -217.49 Conducto 63 66 67 Rejilla Mat.67 -72./Rug.94 -117.0137 Asp.16 -224.81 -50.52 22.74 -827 -0.76 3.29 -103.18 27.04 -194.962 -4.1962 Asp.21 -156.11 -827 -0.Orig./0.789 -4.325 5.66 1000x300 574 6.98 27.141 10.38 Conducto 47 50 51 Rejilla 48 51 52 2./0.42 Conducto 43 46 47 Rejilla 44 47 48 2.06 -47.36 Conducto 49 52 53 Rejilla 50 53 54 2.01 -145.31 37.270 -7.789 -5.18 35.13 -97.2322 Asp.21 -60.64 -55.55 -85./0.478 9./0.7 -35.924 -9.36 Conducto 59 62 63 Rejilla 60 63 64 2./0.35 12. (mm) Aluminio/0.67 -122.39 37.75 -177.13 650x300 474 5.892 .14 -84.0143 Asp.47 Conducto 51 54 55 Rejilla 52 55 56 2.85 -827 -0.41 Conducto 61 64 65 Rejilla 62 65 66 2.65 -235.015 Asp.03 15.7 750x300 506 6.6 2.78 -827 -0.0136 Asp.01 Aluminio/0.76 -52.724 8.18 -214.64 0 162./f/Co Asp.88 -166.135 -3.39 39.64 0 121.64 0 0 57./0.73 3.54 -115.81 800x300 520 6.18 35.578 -11.08 22.135 -4.68 -124.784 5.84 40.35 1050x300 586 8.01 Circ./0.01 Aluminio/0./0.495 7.58 Conducto 57 60 61 Rejilla 58 61 62 2.405 -11.648 2.0146 Asp.3994 Caudal (m³/h) 27.616 -6.87 0 -57./0.9 -827 -827 -0.64 0 83.94 -132.18 38.32 -184.238 3./0.64 0 72.443 -6.64 0 152.24 -827 -0./0.45 Conducto 45 48 49 Rejilla 46 49 50 2.98 29.578 -10.266 5.9 -827 -0.57 -827 -0.097 -9./0.097 -8.656 2.57 6.13 -173.79 15./0.616 -5.2138 Asp.059 -12.81 -827 -0. 13 Pérd.589 3.0148 Asp./0.06 -184.64 0 62 -827 -0.1 -57.2123 Asp.25 -112.79 29.52 19.291 -13.64 0 141.97 -102.308 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 1300x300 642 8.2448 Asp./0.07 -42.61 -94.83 -133./0.26 -204.18 -73.29 -87.72 40.3 1100x300 598 8.8 35.9 -147.65 35.824 8.751 -9.86 -142.0157 Asp.291 -35.844 3.405 -12.2905 Asp.19 -201.64 0 102.5 -827 -0.64 -0.705 8.1972 Asp.12 -105.45 -125.37 -65.270 -8.49 -188./0.12 -167.49 -827 -0.426 7.88 -163.52 22.01 Aluminio/0.258 3.08 30./0.01 Aluminio/0.9 -61.2195 Asp.8 30./0.58 1200x300 620 8.56 Conducto 53 56 57 Rejilla 54 57 58 2.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 70 3.878 2./0.66 -114.962 -4.0153 Asp.
097 9.0135 Imp./0.2135 Asp.654 2./0.64 1.49 2.298 6.654 -1.0162 Asp.119 7.59 400x300 378 3.451 2.01 Aluminio/0./0.01 Aluminio/0.H Simple Pt (Pa) V.64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 69 67 68 69 70 71 72 73 76 75 78 77 80 79 82 81 84 83 86 85 88 87 90 89 92 91 94 93 96 95 98 97 100 99 102 101 104 76 105 106 43 42 44 40 68 69 70 71 72 73 74 75 78 77 80 79 82 81 84 83 86 85 88 87 90 89 92 91 94 93 96 95 98 97 100 99 102 101 104 103 105 106 107 39 103 41 70 2./0.26 2.0148 Asp.12 6.36 2.12 6.0143 Asp.12 6.308 3.338 2.H Simple Deflex.135 4.504 8.H Simple Deflex.66 1100x300 598 7.0149 Asp./0.405 13.53 2./0.0144 Asp.18 1.316 6.014 Asp.481 -1.405 12.553 3.01 Aluminio/0.764 7.47 2.12 6.ef.01 Aluminio/0.2 Asp.151 7.38 2.08 3.496 4.097 9.371 8.12 6.2749 Asp./0.675 Asp.4321 Asp.878 2.232 13.2178 Asp.1984 Asp.H Simple Deflex.6 3.482 3.23 3.016 Asp.42 6./0.174 1./0.734 7.789 6.578 11.962 4.64 1.58 2.962 5./0.49 2.3 1200x250 827 0.94 1400x300 662 8./0.28 2./0.1982 Asp.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.176 3.654 -827 -827 1.481 3.55 400x300 378 5.78 0.973 3.0135 Asp./0.3 1200x250 827 0.743 4.291 600x300 457 5./0./0.83 1 6./0.75 6.5063 Asp.3982 Asp.12 6.394 9.3 1200x250 827 0.1987 Asp./0.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.56 2.64 1.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.53 3.64 1.12 6.2672 Asp.0169 Asp.74 500x300 420 6./0.3 1200x250 827 0.924 10.2 1500x300 681 8./0./0.804 1.1989 Asp.789 5.96 1350x300 652 7.0141 Asp.654 -827 -827 27.14 8.66 1150x300 609 7.01 Asp.64 1./0.12 6./0.3 1200x250 827 0.0166 Asp.514 0.0175 Asp.0202 Asp.01 Aluminio/0.135 4.124 3. CULLERA (VALENCIA).41 2.01 Aluminio/0./0.17 300x300 328 5./0.0135 Asp.H Simple Deflex.059 13.576 Asp.nom.3797 Asp.0125 Asp.270 9.3 1200x250 827 0.616 6.64 1.502 7.544 6.481 -2./0.H Simple Deflex.443 7.64 1.118 7.64 1.3 1200x250 827 0.751 7.266 Resultados Unidades Terminales: Nudo 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.1 225x225 2900x300 1600x300 1400x300 246 891 700 662 1250 4.308 -2.49 2.55 2.1 500x300 420 4.12 6.66 1000x300 574 7.01 Aluminio/0.3874 Asp./0.2 Asp./0.0139 Asp.01 Aluminio/0./0.2483 Asp. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. 14 Nº tob.924 9.019 Asp.291 -14.578 12.443 8.45 2.2041 Asp.0152 Asp./0.3 1200x250 Diám.0138 Asp./0.01 Aluminio/0./0.13 550x300 439 6.15 900x300 548 6./0.182 1.308 4.64 1.18 2./0.506 2.0155 Asp.45 2.64 1.36 2.0179 Asp.12 6.3 1200x250 827 0.42 2.01 Aluminio/0./0./0.0132 -3.421 2. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 827 0./0.616 7.0136 Asp.751 11.01 Aluminio/0.54 8.H Simple Deflex.fila x nº filas .01 Aluminio/0./0.47 2.958 5.387 7.07 750x300 506 7.81 900x300 548 7.3 1200x250 827 0./0.324 7.83 300x300 328 2.270 8.01 Aluminio/0.595 2./0.481 2.751 10.01 Aluminio/0.24 7./0.002 2.232 27./0./0.99 1250x300 631 7./0.64 1.96 650x300 474 7.232 -1.83 5.38 1 Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.H Simple Deflex.71 8.
H Simple Deflex.64 1.12 6.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .H Simple Deflex.H Simple Deflex.12 6.64 1.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.12 6.12 6.64 1.H Simple Deflex.H 827 0.64 1.H Simple Deflex.12 6.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.12 6. 15 .4 41.H Simple Deflex.64 1.64 1.3 1200x250 827 0.291 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.3 1200x250 827 0.12 6.12 6.3 1200x250 827 0.4 300x150 NOTA: .H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.291) / (3600 x 0.3 1200x250 827 0.64 1.64 1.12 6.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.141 Caudal "Q" (m3/h) = 27.H Simple Deflex.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.H Simple Deflex.12 6.12 6.H Simple Deflex.64 1.64 1.64 1.3 1200x250 827 0.12 6.65 67 69 71 73 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 107 Deflex.52 8.12 6.H Simple Deflex.64 1.3 1200x250 827 0.767 Wesp = 365 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.762) = 2.H Simple Deflex.141 x 27.H Simple Deflex.64 1.3 1200x250 827 0.64 1.12 6.12 6.12 6.12 6.3 1200x250 827 0. CULLERA (VALENCIA).64 1.H Simple Deflex.64 1.3 1200x250 827 0.12 6.12 6.3 1200x250 827 35.H Simple Deflex.H Simple Deflex. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 278.H Simple Deflex.64 1.3 1200x250 827 0.64 1.12 6.12 6.H Simple Deflex.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.64 1.H Simple Deflex.64 1.12 6.64 1.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.) = (278.3 1200x250 827 0.64 1.H Simple Deflex.
25 43.33 43.77 -163.42 38.45 -112 -104.69 38.77 -228.44 41.74 -299. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.66 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.77 -231.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.8 -174.48 39.82 -244.28 0 89.Tramo 2 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.47 40.7 40.34 39.28 0 78.28 0 250.187 -1.57 -128.187 -1.35 -183.89 -136.31 -1.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 P.97 -176.84 -285.84 -288.78 -1.28 0 121.53 -165.28 0 207.77 -141.04 -1.187 -1.27 42.35 38.95 44.31 -1.187 -1.61 -1.8 -171.187 -1.86 -240.98 -154.23 43.187 -1.61 -190. estática (Pa) (Pa) 45.28 0 153.89 -252.24 37.34 -118.94 Caudal (m3/h) P.89 -126.06 -115.58 40.14 41.5 -1.187 -1.28 0 186.59 -146.36 39.28 0 164.99 -143.98 -150.28 0 240.54 -1.28 -223.6 40.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.67 -262.187 -1.35 37.83 -154.187 -1.187 -1.56 43.33 -1.56 45.86 -243.35 -79.07 -210.89 -259.97 -1.59 -313.28 0 142.15 -90.68 -157.76 -209.27 P.78 -83.28 -219.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.74 -296.77 -195.87 -216.28 0 175.58 -198.54 -133.28 0 261.72 -101.91 0.82 -187. necesaria (Pa) Dif.72 37. Total (Pa) -268 23.28 0 197. Pt Compuerta (Pa) -1.16 42.77 -144.59 -308.28 0 132.6 42.89 -270.07 -207.187 -1.187 -1.39 -241.59 -168.61 -1.75 42.98 39.187 -1.25 -201.31 -1.187 -1. 16 .4 -1.75 40.87 42.36 37.187 -1.23 -1.77 -167.28 0 110.187 -1.56 -179.51 -255.6 40.89 -276. CULLERA (VALENCIA).72 -1.28 0 100.35 -186.83 38.59 22.59 -94.Dinámica P.34 -121.65 42.83 -123.57 -131.28 -1.21 -251.18 -227.1 44.32 -233.77 -198.
/0.065 2.805 -16.98 -4.057 -11.91 Función Mat.09 26.06 3./Rug.594 3.0153 Asp.0128 Asp.45 26.935 -5.44 -9.49 2100x300 782 8.01 Aluminio/0.28 0 67.442 3.898 7.577 9./0.085 2./0.3255 Asp.91 0* 0* Resultados Ramas: Linea N.301 -1.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.0134 Asp./0./0.309 -8.557 9./0.28 0 56.12 18.01 Aluminio/0.094 2.187 -1./0.45 39 41 42 40 42 43 2.31 -12.2082 Asp./0.5 -34.91 -107.618 7./0.013 Asp.2429 Asp.073 7.795 3.5 16 17 18 17 18 19 2.0146 Asp.5 33 35 36 34 36 37 2. CULLERA (VALENCIA).418 8.187 -1./0./0.605 3.Orig.51 -17.85 -69.99 1000x300 574 7.Pt (Pa) -291.16 -90.618 -16.014 Asp.01 Aluminio/0./0.122 -7.2064 Asp.45 2500x300 840 8.45 22 23 24 23 24 25 2.31 29 31 32 30 32 33 2.0127 Asp.1 7.2054 Asp.740 -26.870 -11.419 7.4 -30.252 7.561 -3.14 1250x300 631 7.01 Aluminio/0.496 -8./0.79 -46.767 7.0127 Asp.431 -14.21 32.849 7.2117 Asp.187 -1.244 -13.536 .35 2400x300 826 8.459 5.653 7.5 37 39 40 38 40 41 2.76 -1.01 Aluminio/0./0./0./0.43 3. Long (m) 1 1 2 2 3 4 3 5 6 4 6 7 2.59 400x300 378 5.82 -1.45 27.86 -49.307 3.33 650x300 474 6.17 41 43 44 42 44 45 2./0.1 1800x300 735 7.28 22.96 -48./0./0.21 27.239 7.114 -26.0143 Asp.04 -60./0.374 -2.51 32./0.196 Asp.927 -23.56 -28.0137 Asp.0139 Asp.21 32.740 -23.187 -1.368 7.51 35./0./0.24 2200x300 797 8.5 250x250 273 5.576 Asp.24 1350x300 652 8.24 1900x300 751 8.992 -18.0148 Asp.428 3.288 3.071 3.197 Asp.1884 Asp.187 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 2800x300 879 8.366 -20.55 2600x300 2600x300 853 853 8.7 16.01 Aluminio/0.0126 Asp.059 3./0.37 -104.379 8.94 1600x300 700 8.992 -17./0.344 2.28 0 21.56 -93.01 Aluminio/0.301 -23.0134 Asp.179 -18.12 16.7 22.553 5./0./0.15 18 19 20 19 20 21 2.386 7.7 -1.431 -15.2092 Asp.0131 Asp.01 Aluminio/0./0.0158 Asp./0./0.81 43 45 46 44 46 47 2.76 500x300 420 6.088 8.56 Ventilador Codo Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Aluminio/0.244 -14.01 Aluminio/0.805 -17.683 -10.2667 Asp./0.28 22.018 Caudal (m³/h) 27.33 750x300 506 7.08 -82 -78.58 -1.0129 Asp.87 -22.17 24 25 26 25 26 27 2./0.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 35.374 -1.91 1100x300 598 7.98 0 -71.37 -51.182 11.31 7 9 10 8 10 3 4.194 9.1822 Asp.561 -2. N.01 Aluminio/0.09 18.01 Circ.95 -57.31 12 13 14 13 14 15 2./0.81 26 27 28 27 29 30 28 30 31 2.748 -4.66 10 11 12 11 12 13 2./0.51 5 7 8 6 8 9 2.93 -25.871 2./f/Co Asp.748 -3.187 -1.125 7.553 -21.806 8./0./0.37 2000x300 767 8.81 -64./0.675 2.187 -1.01 Aluminio/0.309 -7.44 45 47 48 46 48 49 2.3521 Asp.683 -9.496 -9./0.1 -21. 17 Pérd./0.193 7.927 -24.28 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.2057 Asp.187 -1.618 -15.0129 Asp.740 -22.65 -1.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.261 Asp.69 900x300 548 7.58 31 33 34 32 34 35 2.740 -23.553 -22./0.01 Aluminio/0.167 3.114 -24.0126 Asp.5 9 4 11 5.366 -21.6 -37.21 32.2678 Asp./0.01 Aluminio/0./0.58 14 15 16 15 16 17 2.0132 Asp.1893 Asp.28 0 8.32 -1./0.935 -4.15 35 37 38 36 38 39 2.0167 Asp.Dest.122 -5.968 7.01 Aluminio/0.2069 Asp. (mm) -1.5 20 21 22 21 22 23 2.3682 Asp.1757 Asp.28 0 33.64 2700x300 866 8.1855 Asp.45 8.2072 Asp./0.01 Aluminio/0.844 3.093 3.95 -62.187 27.870 -10.01 Aluminio/0.179 -20./0.03 -1.28 0 45.01 Aluminio/0.
H Simple Deflex.5 1200x250 1.5 1200x250 1.28 1.5 1200x250 1.5 1200x250 1.187 1.187 1.28 1.187 1.6 13. CULLERA (VALENCIA).187 1.187 1.6 13.187 1.187 1.6 13.28 1.28 1.5 1200x250 1.6 13.5 1200x250 1.187 1.6 13.H Simple Deflex.187 1.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.28 1.28 1.18 Asp.H Simple Deflex.H Simple Deflex.28 1.5 1200x250 1.H Simple Deflex.28 1.) = (331.H Simple Deflex. 18 Nº tob.5 1200x250 1.H Simple Deflex.5 1200x250 Diám.H Simple Deflex.H Simple Deflex.0136 13.0132 27.5 1200x250 1.5 1200x250 1.301 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.057 1500x300 681 8.5 1200x250 1.28 1.6 13.187 1.28 1.H Simple Deflex.6 13.6 13.H Simple Deflex.fila x nº filas .187 1.28 1.H Simple Deflex.5 1200x250 1.5 1200x250 1.301 1250 6./0.187 1./0.5 1200x250 1.H Pt (Pa) V.5 1200x250 1.187 1. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) NOTA: .5 1200x250 1.182 Caudal "Q" (m3/h) = 27.6 13.187 1.28 1.6 13.5 1200x250 1.6 13.6 13.5 1200x250 1.0125 27.28 1.5 1200x250 1./0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 331.6 13.6 13.6 13.47 48 49 5 2 29 1 4 50 1 28 2.49 0.6 13.H Simple Deflex.64 Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.5 1200x250 1.28 1.28 1.06 5.ef.6 13.28 1.187 1.187 1.762) = 3.H Simple Deflex.28 1.28 1.28 1.296 Wesp = 435 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.187 1.443 Resultados Unidades Terminales: Nudo 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.6 13.187 1.28 1.H Simple Deflex.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .01 Asp.H Simple Deflex.H Simple Deflex.187 1.266 3.187 1.H Simple Deflex.5 1200x250 1.187 1.6 13.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.187 1.301) / (3600 x 0.72(*) Imp.301 2900x300 891 8.6 13.6 13.28 1.nom.28 1.187 1.H Simple Deflex.6 13. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1.28 1.5 1200x250 1.182 x 27.H Simple Deflex.6 13.
3 33.11 -199.28 0 119.23 -1. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.91 -138.02 15.42 -200.36 -212.28 0 163.35 182.11 -202.78 -165.36 -209.77 35.41 -174.24 -120.140 -1. Pt Compuerta (Pa) -1.02 40.87 -182.79 -179.28 0 93.35 32.52 -220.94 -1.31 -85.Tramo 3 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.44 P.28 0 130.63 -184.08 -154.72 -1. Total (Pa) 23.87 -156.03 -1.44 42.19 34.63 32.26 -178 -168. estática (Pa) (Pa) 23.6 -154.04 36.140 -1.24 -158.85 -94.97 34.140 -1.15 -1.31 -174.51 -117.8 -152.15 -1.84 -82.08 -98.07 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.67 -163.35 -114.28 0* 176.28 0 111.99 -129.38 -113.140 -1.43 -140.Dinámica P.31 -147.28 0 173.86 42.33 -1.69 29.76 -189.22 -177.01 0.32 -131.12 34.24 15.140 -1.71 -124.28 0 0 81.28 0 146.21 31.87 -185.99 37.26 -1.27 44.79 -207.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 P.15 -1.31 -171.4 Caudal (m3/h) P.75 -241.22 33.140 -1.02 -165.28 0 128. necesaria (Pa) Dif.28 -1.22 -131.75 -242.15 32.8 -155.66 33.43 -136.79 -174.04 -146.140 -1.140 -1.97 -196.43 -150.28 0 148.44 -226.29 37.44 -218.8 -1.140 -1.87 46.04 31.52 -226.4 -101.54 -123.71 -128.28 0 136.56 40.28 0 155.67 -165.42 -195.43 -190.57 29.140 -1. CULLERA (VALENCIA). 19 .18 34.140 -1.74 35.18 36.96 -1.140 -1.140 -1.78 46.11 42.79 -211.8 -1.140 -1.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.53 33.76 -191.4 -98.36 -149.28 -197.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.41 44.28 0 163.56 42.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.6 -150.04 -185.140 -1.61 -168.94 -1.
11 26.01 -143.8(*) 4.96 -37./0.45 Conducto 18 19 20 Rejilla 19 20 20 2.120 -9./0./0.43 -67.62 -73.47 -102.115 735 7.960 -14.293 945 8.0142 Asp.2277 Asp./f/Co Asp.260 -9.01 Aluminio/0.420 -3.05 -64.28 0 101.28 0 110.0147 Asp.71 29.28 0 42.2 23.140 -1.952 642 7.32 Conducto 47 48 49 Rejilla 48 49 50 2.820 -14./0.Orig.2296 Asp.71 26.54 Conducto 31 32 33 Rejilla 32 33 34 2.53 Conducto 41 42 43 Rejilla 42 43 44 2.64 1.680 -13.28 0 83.71 29.773 548 7.454 7.697 6.04 2.1979 Asp.420 -2.53 -1.700 -4.0182 Asp.73 -38. N.04 4./0.3255 Asp.3 -1.23 328 7.52 10.140 -1./0.692 6./0.540 -12.4 -75.62 2./0.280 -1.816 14.04 2.5 2.840 -6.2118 Asp.364 767 7.01 Aluminio/0.299 14.49 Conducto 23 24 25 Rejilla 24 25 26 2.778 6.45 -1.01 Aluminio/0.420 WxH (mm) 2200x400 750x300 600x300 500x300 400x300 300x300 250x250 2200x300 2100x300 2000x300 1800x300 1700x300 1550x300 1450x300 1300x300 1200x300 1050x300 900x300 800x300 650x300 D/De V Pérd.268 586 7.49 2.44 4.28 0 62.240 -17.04 29.68 2.140 -18.560 -4./0./0.225 Asp.01 Aluminio/0.49 Conducto 12 13 14 Rejilla 13 14 15 2.94 -87.05 -1.2 Conducto 16 17 18 Rejilla 17 18 19 2.44 -49./0.01 Conducto 8 9 10 Rejilla 9 10 11 2. CULLERA (VALENCIA).560 -3.965 8.01 Aluminio/0.66 Conducto 37 38 39 Rejilla 38 39 40 2.0137 Asp.04 2.014 Asp.0145 Asp./0.89 19.543 8.88 -74.140 27.0131 Asp.540 -11.475 273 5./0.45 2./0.18 -132.01 Aluminio/0.6 2.15 -1.48 -47.72 0 -111.400 -11.0164 Asp.240 -18.01 Aluminio/0./0./0.8 6.54 -92.0156 Asp.43 Conducto 14 15 16 Rejilla 15 16 17 2.3034 Asp.28 0 73.140 -1.4455 Caudal (m³/h) -27.0133 Asp.0147 Asp.68 Conducto 49 50 51 Rejilla Mat./0.2545 Asp.01 Aluminio/0.280 -2.28 0 52.31 Conducto 29 30 31 Rejilla 30 31 32 2.808 797 7.28 2.723 457 8.336 620 7./0.164 9.566 6./0.48 Conducto 45 46 47 Rejilla 46 47 48 2.2429 Asp./0.3982 Asp.76 -60.358 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.100 -17.5787 Asp.49 -126.0144 Asp./0.980 -7./0.17 Conducto 35 36 37 Rejilla 36 37 38 2.260 -10.01 -1.015 Asp.560 -4. 20 .37 -89./0./0.2066 Asp.3094 Asp.45 Conducto 33 34 35 Rejilla 34 35 36 2.2094 Asp.380 -7.360 -6.360 -19.52 23.0141 Asp./0.452 6./0.845 7.39 2./0.696 10.01 Aluminio/0.1 Aluminio/0.140 -1./0.100 -15.2458 Asp.887 6.81 -1.71 29.120 -7.33 -76.01 Aluminio/0.700 -5.0151 Asp.44 3./0.226 691 7.111 420 8.01 Aluminio/0.28 0 92.445 6.04 -102./0.225 10.2073 Asp.980 -27.700 -5.400 -10.01 Aluminio/0.680 -12.0134 Asp./0.Pt (mm) (m/s) (Pa) -220.594 782 7.840 -6.31 2.07 3.34 Conducto 43 44 45 Rejilla 44 45 46 2.92 4.17 -84.49 Conducto 25 26 27 Rejilla 26 27 28 2./0.54 Conducto 27 28 29 Rejilla 28 29 30 2.19 Conducto 10 11 12 Rejilla 11 12 13 2./0.01 Circ.01 0 0* -0 Resultados Ramas: Linea N.89 16.447 520 6.960 -15.01 Aluminio/0.81 -105.140 -1.140 -1.140 -1.51 -93.840 -5.560 -3.01 Aluminio/0./0.5 -1.32 Conducto 39 40 41 Rejilla 40 41 42 2. (mm) Aluminio/0.2 23.595 6.71 16.140 -1.0139 Asp.22 -123.73 -53.71 10.1704 Asp.219 506 8./0.925 13.01 Aluminio/0.58 -46.820 -13.980 -6.201 6. Long Función (m) 2 1 2 Ventilador 3 5 3 Bifurcación T 4 5 4 Bifurcación T 2 2 5 1.840 -5.32 25.85 -135./0.1879 Asp.513 718 7.32 19.71 29.1985 Asp.05 -43.0134 Asp.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 32.140 -1.11 25.360 -37.01 Aluminio/0.297 672 7.99 -100.88 -114./0.47 -62.54 2.71 29.89 5./0.66 -116.0136 Asp.707 6.375 474 6.Dest.09 -55.700 -4.0154 Asp.01 Aluminio/0.2082 Asp./0.126 378 7.01 Aluminio/0./0./0./0.66 -1.78 -96./Rug.5063 Asp.
140 1.140 1.28 1.nom.28 1.380 2300x300 812 Asp.H Simple Deflex.821 7.980 900x300 548 5.28 1.5 1200x250 1.6 13.28 1.4766 -1.H Simple Deflex. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) 600x100 NOTA: .19 7.H Simple Deflex.140 Asp.28 1.5 1200x250 1.140 1.01 Aluminio/0.5 1200x250 1.140 1.5 1200x250 1.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.48 2.H Simple Deflex.5 1200x250 1.H Simple Deflex. CULLERA (VALENCIA).ef.0131 -19.19 6.5 1200x250 1. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.280 400x300 378 Asp.28 1.6 13.H Simple Deflex.140 1.27 2.01 Aluminio/0.5 1200x250 1./0.28 1.319 4.420 550x300 439 Asp.76 5.28 1.6 13.140 1.H Simple Deflex.50 51 52 53 54 55 50 51 51 52 53 54 55 1 3 4 52 53 54 55 55 56 24 9 2.28 1.28 1.6 13.140 1.H Simple Deflex.140 1./0.15 7.6 13.64 43.140 1.140 37.5 1200x250 1.140 1.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.767 1.5 1200x250 1.H Simple Deflex./0.973 Resultados Unidades Terminales: Nudo 10 12 14 16 18 20 20 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 55 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.6 13.140 1.6 13.6 13.H Simple Deflex.6 13.0185 -1.5 1200x250 1.267 5./0.140 275x275 301 Imp.6 13.fila x nº filas .28 1.0143 -7.6 13.28 1.H Simple Deflex.21 2.28 1.140 1.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .6 13.01 Aluminio/0.140 1.H Simple Deflex.6 13.140 1.764 0.5 1200x250 1.28 1.28 1.H Simple Deflex.140 1.2 8.01 Asp.H Simple Deflex.2 Diám.5 1200x250 1. 21 Nº tob.6 13.6 13./0.5 1200x250 1.28 1.19 1 5.6 13.5 1200x250 1./0.5 1200x250 1.6 13.H Simple Deflex.016 -3.H Simple Deflex.0132 27.6 13.28 1.0168 -2.28 1. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1.5 1200x250 1.5 1200x250 1.5 1200x250 1.25 Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.H Pt (Pa) V.140 1.5 1200x250 1.5 1200x250 1.140 1.140 1.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.28 1./0.140 1.H Simple Deflex.6 13.H Simple Deflex.28 1.6 13.6 13./0.8 8.6 13.5 1200x250 1.140 1.H Simple Deflex.28 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.140 1.280 Asp.6 13.527 2.360 1250 Asp.28 1.140 1.140 1.28 4.5 1200x250 1.476 -2.28 1.5 1200x250 1.08 5.
) = (260.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.2 -381.14 Caudal (m3/h) P.72 0 352.94 -389.44 -299.21 -291.52 42.72 0 320.77 -279.83 -399.32 -356.94 -386.Dinámica P.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 P.27 42.03 42.68 -332. 22 .72 0 332.Ventilador: Presión "P" (Pa) = 260.46 43.72 0 275.25 43.707 x 27.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.83 -396.72 0 362.78 -881 -0.54 -356.45 42. necesaria (Pa) Dif.77 -325. Pt Compuerta (Pa) -881 -0.83 43.82 43.1 -363.64 -334.08 -335.69 43.07 -321.27 45.95 P.76 43.91 43.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.51 45.05 -881 -0.64 -331.36 -881 -0.12 -287.72 0 287.18 -364.63 -313.91 43. Total (Pa) 23.83 42.51 -343. CULLERA (VALENCIA).82 -319.41 43.91 -881 -0.72 0 309.69 -881 -0.59 -310. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.69 -353.62 -427.45 42.41 -367.18 -368.91 -881 -0.360 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.88 -374.72 0 298.06 -375.600 Wesp = 342 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 4 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.82 -881 -0.762) = 2.81 43.47 -342.64 -276.72 0 342.74 43.06 -378.63 -346.42 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.62 -420.73 -406.5 -302.82 -323. estática (Pa) (Pa) 22.05 -881 -0.02 43.32 -353.73 -409.360) / (3600 x 0.72 0 373.47 -345.49 -881 -0.707 Caudal "Q" (m3/h) = 27.93 0.
21 -121./0./0.430 -25./0.21 11 11 12 12 12 13 2.72 0 56.45 -144.430 -26.8 -881 -0.0128 Asp.44 -307.89 -305.93 39.66 -89.46 2600x300 853 8.72 0 158.74 -191.59 -102.72 0 108.55 30.5 -130.668 -23.01 Aluminio/0.06 -297.21 36./0.15 27.46 -48.49 -223./f/Co Aluminio/0.69 -63.397 2. N.51 0 -175.6 13 13 14 14 14 15 2.24 -252.71 -45.01 Aluminio/0.7 -109.99 -119.025 -21.22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 39.68 -68.87 -154.91 -128.1781 Asp.88 -148./0.66 -231. (mm) Circ.06 -82.69 -256.93 39.02 -181.549 -24.93 39./0.25 -141.0127 Asp.22 -241.33 -44.57 29.93 36.34 31.31 15 15 16 16 16 17 2./0.69 -254.97 -265.95 -45.172 Asp.48 2400x300 826 8./0.93 -0.35 -151.5 -881 -0.93 -881 -0.93 39.93 -138.087 8.93 39.57 30.47 -881 -0.01 Caudal (m³/h) -27.68 -199.93 39.221 .22 -162.75 5 5 6 6 6 7 2./0.93 39.72 0 148.8 36.0127 Asp.13 -881 -0.12 -234.91 -231.67 -185./0.59 -287.44 4.79 -881 -0.38 -242.0128 Asp./0.1993 Asp.25 -97.1917 Asp.76 -131.85 -82.84 -271.906 -22.0126 Asp.33 27.067 3.29 -168.53 22.65 -121./0.63 -881 -0.906 -22.41 -223.52 -71.93 39.311 -26.34 32.92 -66.62 -294.1841 Asp.72 0 67.84 0* -0 Resultados Ramas: Linea N.438 8.39 -881 -0.04 -881 -0.0125 Asp.5 2300x300 812 8.64 -92.Orig.93 39.93 39.72 0 98.44 2800x300 879 8.39 Función Ventilador Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Mat.72 0* 0 138.95 -220.556 6.Pt (Pa) -405.44 3 3 4 4 4 5 2.72 0 201.55 25. CULLERA (VALENCIA).28 -267.74 4.1847 Asp.87 -881 -0.93 39.1994 Asp.01 Aluminio/0.93 39.42 -263.93 39.912 7.01 Aluminio/0.Dest.87 -141.94 -881 -0.53 36.28 -188.86 -119.01 Asp.15 -202.24 -881 -39.93 -99.33 29.66 -247.72(*) 2900x300 891 8.787 -23.0129 Aluminio/0./Rug.96 -213./0.76 -159.84 -881 -0.98 22.72 0 223.311 -27.03 -173.471 7.8 36.144 -21.92 -881 -0.48 -184.72 0 180.73 25.51 -60.57 -170.849 3.06 -57.21 32.45 2700x300 866 8.14 -281.91 -205.74 17.31 -881 -0.311 -881 22.668 -24.72 0 264.74 -881 -0.144 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 2900x300 891 8.01 Aluminio/0.93 39.72 0 89.96 -40.21 -107.93 36.76 -881 -0.01 Aluminio/0./0.14 -257.84 -245.31 -212.549 -25.42 -881 -0.18 -110.89 -39.13 -164.72 0 169.76 -216.14 -133.47 2500x300 840 8.93 39.04 -881 -0.72 0 212.51 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.72 0 127.72 0 118.787 -22.078 7.55 31.93 39.46 -202.069 7.025 -22.705 3.23 -94.93 39.55 22./0.93 39.37 7 7 8 8 8 9 2.11 -112.433 7.63 9 9 10 10 10 11 2.19 -881 -0. 23 Pérd.19 -194.52 -79.49 -210.0126 Asp.72 0 253.2 -151.67 -178.312 3.72 0 45.48 -79.73 27. Long (m) 1 1 2 2 2 3 5.72 0 190.72 0 78.46 22.113 3.46 17.039 3.93 39.
/0.131 3.01 Aluminio/0.14 700x300 490 6.1992 Asp.739 -16.453 -10./0.263 -19.0146 Asp.2 Asp.501 -18./0./0./0.0199 -20.2 Asp.994 7.01 Aluminio/0.52 2./0.691 27.167 -5.2 1200x250 881 0.16 1500x300 681 8.24 2.56 2.2 7.83 1150x300 609 1250 7./0.55 2100x300 782 8./0.929 -7.46 2.8 500x300 420 6.762 -881 -881 2200x300 797 8.732 7.13 Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Codo Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Aluminio/0.01 Aluminio/0.0142 Asp.72 1.303 7.382 -18.28 2.01 Aluminio/0.467 3.2015 Asp.48 2.667 3.215 -13.444 3.2 7.365 2.44 300x300 328 2.16 1300x300 642 8.0138 Asp.858 -14.25 800x300 520 7.2 Asp.01 Aluminio/0.2 7.620 -17.597 8.0144 Asp./0.3255 Asp.524 -2.16 1250x300 631 7./0.739 -15.2 1200x250 Diám.56 3.456 3.5063 Asp.01 Aluminio/0.2 7.01 Aluminio/0.254 7.739 -16./0.572 -9.2 7.224 Asp.72 1.809 7.048 -7./0.408 7./0.48 2.2 1200x250 881 0.2 Asp.2 7.453 3. 24 Nº tob.096 -13.289 6.0135 Asp.5 2.399 7.286 -5.72 1.01 Aluminio/0.472 3.25 2.14 6.2 Asp. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 881 0.334 -12./0.0129 Asp.99 600x300 457 6.858 -15.48 1 2./0.38 4./0.0132 Asp.810 -7.0158 Asp.01 Aluminio/0.791 2.167 2./0.01 Aluminio/0.810 -8./0.01 Aluminio/0.nom.832 7.524 -3.46 2.01 Aluminio/0.691 -9./0.0132 Asp.407 3. CULLERA (VALENCIA).264 7.64 2.16 1900x300 1900x300 751 751 8.845 3.2322 Asp.334 -11.0132 Asp.027 7./0./0./0.3982 Asp./0.57 2.2 Asp.89 3.226 0./0.01 Aluminio/0./0.39 2.0136 Asp.261 Asp./0.845 3.2195 Asp.16 2000x300 767 8./0.16 8.405 -3.013 Asp.16 1400x300 662 8.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.16 1700x300 718 8./0./1.2 1200x250 881 0.014 Imp.0135 Asp.0148 Asp.0154 Asp.04 2.16 1800x300 735 8.342 7.0131 Asp.01 Aluminio/0./0.17 8.72 1.2531 Asp.217 Asp.1992 Asp.739 -16.977 -14.263 -20.2 Asp.463 3.0139 Asp.643 -1.452 2.762 -1./0.0164 Asp.01 Aluminio/0.981 2.72 1./0.2 1200x250 881 0.01 Asp.0173 Asp.2 1200x250 881 0.72 1.048 -6.45 3.167 -6./0.72 1.16 1600x300 700 8.34 2.266 6.26 6.346 8./0.505 8.55 2.643 -2./0. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.18 1050x300 586 7.01 Aluminio/0.2 Asp.447 10.005 6.48 2.2017 Asp.572 -10./0.0134 Asp.01 Aluminio/0.8 6.H Simple Pt (Pa) V.2164 Asp.929 -7.453 -11.01 Aluminio/0.514 2.071 1.311 -8.286 -4.096 -14./0.0133 Asp./0./0.501 -17.53 2100x300 782 8.098 3.620 -16.ef./0./0.fila x nº filas .96 7.2 7.H Simple Deflex./0.382 -19.H Simple Deflex.H Simple Deflex.0131 Asp.985 5.215 -12.29 2.34 900x300 548 7.0151 Asp.53 400x300 378 6.752 6.2821 Asp./0./0.05 Resultados Unidades Terminales: Nudo 4 6 8 10 12 14 16 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.12 2.108 6.2 Asp.72 8.405 -4.2 1200x250 881 0.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 2./0.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.421 5.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0./0./0./0.12 300x300 328 5.77 1000x300 574 7./0.977 -14.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.69 2.
H Simple Deflex.2 7.2 7.18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 66 Deflex.2 7.72 1.H Simple Deflex.2 1200x250 881 0.2 7.2 1200x250 881 0.2 7.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .72 1.2 1200x250 881 0.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex.2 7.72 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.72 1.2 1200x250 881 39.H Simple Deflex.72 1. 25 .2 1200x250 881 0.2 7.H Simple Deflex.96 43.H Simple Deflex.H Simple Deflex.72 1.2 7.72 1.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 445.2 7.2 7.2 1200x250 881 0.078 Caudal "Q" (m3/h) = 27.311 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.2 1200x250 881 0.2 7.2 7.72 1.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex. CULLERA (VALENCIA).078 x 27.2 7.72 1.72 1.H Simple Deflex.2 7.H 881 0.431 Wesp = 584 W/(m3/s) Categoría SFP 2 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.72 1.2 1200x250 881 0.84 8.2 7.72 1.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex.72 1.72 1.H Simple Deflex.72 1.72 1.H Simple Deflex.2 7.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex.2 1200x250 881 0.) = (445.2 300x150 NOTA: .2 7.72 1.H Simple Deflex.72 1.H Simple Deflex.2 7.72 1.H Simple Deflex.2 1200x250 881 0.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex.2 7.2 1200x250 881 0.2 1200x250 881 0.762) = 4.H Simple Deflex.72 1.H Simple Deflex.311) / (3600 x 0.2 1200x250 881 0.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.2 7.2 1200x250 881 0.H Simple Deflex.2 7.72 1.72 1.2 1200x250 881 0.2 7.2 7.H Simple Deflex.72 1.2 1200x250 881 0.2 1200x250 881 0.
51 -827 -0.15 -827 -0.18 -827 -0.4 3.84 -81.86 22.87 -190.35 -61.84 -227.6 41.49 -97.13 -203.73 -117.06 -145.13 -216.9 -827 -0.79 -149. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.37 -827 -827 -0.5 -57.64 -89.13 -212.08 39.61 -172.33 38.77 -89. Pt Compuerta (Pa) -827 -0.6 45.82 -68.28 -827 -0.56 -259.64 0 133.64 0 73.22 35.31 44.81 3.5 -145.82 8.64 0 60.64 0 144.Dinámica P.78 44.83 -827 -0.64 0 66.92 -827 -0.5 -83.28 22.8 -71.72 -134.64 0 105.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.35 -184.78 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.64 0 167.56 -137.73 -827 -0.47 -160.42 Caudal (m3/h) P.95 -239.8 -109.64 0 0 57.79 -72.14 8.29 15.94 -124. 26 .17 26.64 0 97.62 28.08 41.04 -123.37 -100.89 35.67 -81.67 -79.67 19.31 12.18 -162.16 45.64 0* 192. necesaria (Pa) Dif.91 -61.02 20.94 -127.6 46.3 -827 -0.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.64 -0.29 -198.64 0 88.16 -827 -0.8 -134. Total (Pa) -203.64 0 156.28 -127.92 -91.15 -62.76 -180.01 -58.46 12.76 -52.54 -75.15 -106.64 0 114.65 -67.43 38.18 -168.21 P.64 -827 -0.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.61 -193.61 -176.93 41.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 P.18 -158. CULLERA (VALENCIA).Tramo 5 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.36 15.82 -102.43 26.95 -249.94 -172.29 -201.12 51.95 27.5 -143.8 -69.86 -827 -0.09 -827 -0.88 -213.5 41.8 -136.66 20.64 0 123.72 -243.65 -73.71 -827 -0.82 -104.3 46.64 -91.64 0 180.13 -114.91 -62.52 -112.52 -114.64 0 80. estática (Pa) (Pa) 45.84 -231.91 28.3 27.87 -187.21 -156.
01 Aluminio/0.0136 Asp.01 Aluminio/0.08 22.14 -76./0.49 -827 -0.443 -6.18 38.9 22.64 0 194./0. 27 Pérd.52 29.54 -115.52 -214. N.578 -11.89 600x300 457 5.19 -201.01 Aluminio/0./0.270 -8.0153 Asp.64 0 184.14 -84.49 Conducto 32 33 34 Rejilla 33 34 35 2.784 5.6 2.0157 Asp.2448 Asp.01 -145.9 -60.26 -204. (mm) Aluminio/0./0.69 -170.648 2.72 40.64 0 83.13 -173.232 -14.18 27.308 -3.17 -37.01 Aluminio/0.26 -195.7 750x300 506 6.81 -50.64 0 162.41 Conducto 30 31 32 Rejilla 31 32 33 2.Pt (Pa) 10.Orig.2322 Asp./0.42 Conducto 12 13 14 Rejilla 13 14 15 2.258 3.0139 Asp. Long Función (m) 5 8 6 Bifurcación T 6 8 7 Bifurcación T 10 11 12 Rejilla 11 12 13 2.64 -161.0148 Asp.789 -4.13 -97.0141 Asp.924 -9.35 1050x300 586 8./0.3994 Asp.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0./0.18 38.29 -103.44 -87.97 -102.962 -4.270 -7.21 -156.84(*) 1250x300 631 8.38 Conducto 16 17 18 Rejilla 17 18 19 2.64 0 93.06 -47.924 -9.097 -8.1972 Asp.316 6.8 35.57 -827 -0.616 -5.03 15.0146 Asp.426 7.299 5.589 3./0./0.892 1.18 35.29 -87./0.135 -3.37 -827 -0.2469 Asp.2123 Asp.2169 Asp.2884 Asp.228 Asp.0162 Caudal (m³/h) -13.58 1200x300 620 8.84 38.18 -214.36 Conducto 18 19 20 Rejilla 19 20 21 2.04 -180./0.53 -827 -35.81 -827 -0.47 Conducto 20 21 22 Rejilla 21 22 23 2.05 38./0.154 2.616 -6.0138 Asp.78 -217.0137 Asp.75 -177.83 .01 Aluminio/0.64 0 141.9 0* Resultados Ramas: Linea N.21 -228.93 -127.751 -10.01 Aluminio/0.94 -132. CULLERA (VALENCIA).64 0 112 -827 -0.18 35.46 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 73 72 75 74 70 71 71 72 73 74 15.64 12.03 40.87 -260.2164 Asp./Rug.45 Conducto 14 15 16 Rejilla 15 16 17 2.65 35.31 37.2905 Asp.64 0 121.656 2.12 -167.9 -827 -0.2 -153.65 -827 -0.64 22.64 0 72.495 7.27 -130.8 30./0.98 23.76 3.65 -235.01 Aluminio/0.38 -135.98 29.73 3.04 -194.824 8./0.32 -184.89 900x300 548 6.135 -4.478 9.58 Conducto 26 27 28 Rejilla 27 28 29 2.64 0 152.91 -62.059 -12.67 -122.56 22.878 2.31 35.61 -94.64 0 173.2138 Asp./f/Co Asp.7 -35.097 -9.07 -42./0.39 39.01 Aluminio/0.13 650x300 474 5.88 -166.9 -147.64 -55.52 19.45 -125.3 1100x300 598 8.578 -10.79 29.39 -191.64 0 41.705 8.0143 Asp.325 5.54 0.84 40.98 27.238 3.74 -827 -0.16 22.12 -105.25 -112.15 -74.751 -9.86 -142.724 8.18 35.16 -224.1962 Asp./0.2195 Asp.06 -184.73 -827 -0.57 6.72 -151.65 29.68 -124.83 -133./0.9 -827 -0.39 37.18 -73.1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.52 0 27.35 45./0./0.88 -163.49 -188.18 Conducto 24 25 26 Rejilla 25 26 27 2.405 -12.66 -114.94 -117.85 -827 -0.49 Conducto Mat.11 -827 -0.05 40.1 -57./0.02 1000x300 574 7.962 -4.844 3./0./0.64 -105.789 -5.24 -827 -0.36 Conducto 28 29 30 Rejilla 29 30 31 2.405 -11.439 7./0.015 Asp.291 22.56 Conducto 22 23 24 Rejilla 23 24 25 2.443 -7.Dest.5 -827 -0./0.01 Aluminio/0.66 1000x300 574 6.08 30.27 0 -44./0.55 -85.01 Circ.308 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 1300x300 642 8.47 -157.35 12.64 0 131.64 0 62 -827 -0.266 5.37 -65.81 800x300 520 6.64 0 102./0.
/0.64 1.47 2./0.58 2.75 2900x300 5.55 2. 28 Nº tob./0.54 891 1250 1600x300 700 1400x300 662 8.64 1.394 9.232 500x300 420 4.308 4.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.74 500x300 420 6.01 Aluminio/0.2749 Asp.804 1./0.49 2.34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 68 69 70 72 71 73 68 69 35 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 46 70 71 72 8 73 7 11 36 37 38 39 40 41 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 71 71 73 72 74 75 6 2.014 Asp.2 Asp.4321 Asp.789 5.616 6.141 1.12 6./0.176 3.135 4.01 Aluminio/0.878 2.496 4. CULLERA (VALENCIA).H Simple Pt (Pa) V.12 6.443 8.81 900x300 548 7.743 4.12 6.1 225x225 246 4.544 6.fila x nº filas .0149 Asp./0.3 1200x250 827 0.01 Asp.15 900x300 548 6./0.3 1200x250 827 0.13 550x300 439 6.576 Asp.270 9./0./0.481 -1.18 8.36 2.07 750x300 506 7.66 1150x300 609 7.42 2.443 7.5063 Asp.3797 Asp./0.2 Asp.0155 Asp.nom.232 13./0.08 3.71 6.097 9.0139 Asp.2483 Asp.01 Aluminio/0.45 2.2041 Asp.405 13.751 7.0152 Asp./0./0./0.0136 Asp.01 Asp.291 -14./0.124 3.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.405 12.270 8./0.654 -827 -827 1.01 Aluminio/0.451 2.0141 Asp. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 827 0.0143 Asp.002 2.2178 Asp.23 3.12 6.53 3.0144 Asp.506 2.1982 Asp.01 Aluminio/0.789 6.64 1.47 2.12 6.097 9.3 1200x250 827 0.316 6.1987 Asp.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.3982 Asp.01 Aluminio/0.17 300x300 328 5.83 300x300 328 2.12 6.266 8.0132 Asp.28 2.01 Aluminio/0.387 7.578 12.36 2.654 2.0135 Asp.751 11.119 7.H Simple Deflex.64 1./0./0. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.53 2.595 2.578 11.H Simple Deflex.019 Aluminio/0.66 1100x300 598 7./0.151 7.H Simple Deflex./0.38 2.174 1.553 3.01 Aluminio/0./0.0148 Asp.12 6.55 400x300 378 5.0135 Aluminio/0.482 3.298 6.3 1200x250 827 0.59 400x300 378 3.01 Aluminio/0.324 7.2 1500x300 681 8.12 6.2672 Asp.41 2./0.H Simple Deflex./0.3874 Asp./0.3 1200x250 827 0.64 1.962 4.0179 Asp.64 1.H Simple Deflex.64 1.059 13.291 27./0.182 -238.958 5.502 7./0.1989 Asp.01 Aluminio/0.3 1200x250 Diám.45 2.64 1.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.2135 Asp.481 -2.135 4.481 3./0.675 Asp./0.308 3.734 7.49 2.01 Aluminio/0.0125 Imp.118 7./0./0.42 6.64 1.654 -1.12 6.0202 Asp.338 2.12 6./0.ef./0.232 -1./0.18 2.94 1400x300 662 8.96 1350x300 652 7.01 -2./0.99 1250x300 631 7.421 2.924 10.83 1 1 6.016 Asp.0138 Asp.3 1200x250 827 0.64 1.01 Aluminio/0.26 2.96 650x300 474 7./0.0135 Asp.616 7.291 27.6 3.3 1200x250 827 0.01 Aluminio/0.0166 Asp.64 1.24 7.962 5.66 1000x300 574 7./0.764 7.1984 Asp.3 1200x250 827 0./0.78 Resultados Unidades Terminales: Nudo 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.38 Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Ventilador Conducto Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.481 2.371 0.654 -827 -827 27./0./0.56 2.0175 Asp.924 9.504 8.751 10.0169 Asp.H Simple Deflex.514 0.973 3.3 1200x250 827 0./0./0./0.14 8.
64 1.3 1200x250 827 35.64 1.4 41.64 1.64 1.64 1.12 6.H Simple Deflex.64 1.12 6.H 827 0.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.12 6.3 1200x250 827 0.12 6.3 1200x250 827 0.12 6.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.32 34 36 38 40 41 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 71 71 Deflex.12 6.762) = 2.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.64 1.H Simple Deflex.12 6.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.12 6.3 1200x250 827 0.H Simple Deflex.64 1.12 6.12 6.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.12 6.3 1200x250 827 0.H Simple Deflex.12 6.12 6.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.12 6.H Simple Deflex.64 1.64 1.4 300x150 NOTA: .64 1.64 1.12 6.64 1.3 1200x250 827 0.64 1.H Simple Deflex.64 1.3 1200x250 827 0.52 8.141 x 27.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.767 Wesp = 365 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.12 6. CULLERA (VALENCIA). 29 .) = (278.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .12 6.64 1.3 1200x250 827 0.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.H Simple Deflex.12 6.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.64 1.12 6.3 1200x250 827 0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 278.64 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.291 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.291) / (3600 x 0.3 1200x250 827 0.12 6.64 1.H Simple Deflex.3 1200x250 827 0.12 6.64 1.141 Caudal "Q" (m3/h) = 27.3 1200x250 827 0.3 1200x250 827 0.64 1.12 6.64 1.H Simple Deflex.
57 -171.67 -114.95 -127. Total (Pa) -172.88 -201.98 -11 -30.22 -3.29 23.96 -143.09 -853 -0.23 P.06 -22.49 -124.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.25 -176.86 29.9 -147.14 -40.65 -853 -0.34 -853 -0.43 -148.64 23.37 -43. CULLERA (VALENCIA).72 0 120.72 0 18.26 25.9 0.05 -187.5 -853 -0.72 0 39.72 0 61. necesaria (Pa) Dif.6 -95. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.06 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.43 -159.05 -40.04 16.37 -84.88 -190.43 -141.89 -86.25 -172.98 -90.02 31.61 40.72 0 80.14 -16.84 0* 111.7 -853 -0.3 -32.Dinámica P.3 -8.65 -853 -0.39 40.32 -111.81 -93.67 23.19 25.74 37.57 -216.57 -218.72 0 7.43 37.89 -83.95 -124.43 -152.72 0 89.9 31.05 -183.85 13. 30 .02 21.31 29.72 0 71. Pt Compuerta (Pa) -853 -0.01 -100.72 0 110.63 -24.17 -161.26 -853 -0.56 33.42 37.63 -27.95 -54.99 -121.55 -136.43 -199 45.6 21.32 39.83 -853 -39.64 32.72 0 131.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 P.34 -853 -0.24 33.27 -853 -0.06 -150.99 -66.6 -98.32 37.09 37.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.Tramo 6 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.74 37.42 -54.06 -65.8 -111 -103.72 0 142.77 -853 -0.27 39.95 -853 -0.72 0 50.57 -104.72 0 29.57 -101.42 30.78 40.32 -114.94 -51.35 32.43 -138.72 0 100.46 -18.81 -80.87 16.32 -161.66 -132.99 -74.58 -853 -0.28 -853 -0.95 -56.17 Caudal (m3/h) P.36 -62.43 -162.09 40.32 30.05 -43.2 37.25 22.99 -69.97 -72. estática (Pa) (Pa) 45.
01 3./0.72 22.089 WxH (mm) 2900x300 D/De V (mm) (m/s) 891 8.38 -75.56 22.296 -0.62 14.72 0 144. N.27 31.01 Aluminio/0.42 -97.606 7.009 3.9 -157.67 -107.27 400x300 378 5.3255 Asp.925 2.16 -128.01 Aluminio/0.356 3.99 25. (mm) Aluminio/0.423 7.9 -853 -853 -0.94 -83.01 Aluminio/0.06 -138.648 -27.31 -69./0.2164 Asp.72 0 72.9 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.36 9.94 -57.252 2.65 -53.1 -52.154 7.824 7.72 0 125 -853 -0.22 -853 -0. 31 Pérd.37 900x300 548 7.9 0 0* 48.3982 Asp.72 0 99.72 0 51.293 .0148 Asp.265 5.14 37.36 7.72 0 55.01 Aluminio/0./0.32 600x300 457 6.727 1.72 -91.72 -155./0.971 5.65 Conducto 17 20 19 Rejilla 18 19 22 2.44 -117.72 0 78.61 -74.39 3./0.06 22.93 -182.19 -853 -0.06 25.755 2.015 3.53 Conducto 9 12 11 Rejilla 10 11 14 2.296 -13.2041 Asp.0145 Asp.95 -853 -0.72 0 92.5 -145.49 -59.89 32.72 0 61.57 -148.25 -120.89 31./0.72 0 107.62 Conducto 15 18 17 Rejilla 16 17 20 2.16 -67.66 -853 -0.13 -67.11 -102.98 25.06 3.63 14.96 -170./0.785 7.2 Asp.2205 Asp.77 -853 -0.02 1000x300 574 7.81 -853 -0.0147 Asp. Long Función (m) 2 1 2 Ventilador 3 5 3 Bifurcación T 4 5 4 Bifurcación T 2 1 5 1 Conducto 7 10 9 Rejilla 8 9 12 2.2502 Asp.677 8.Dest.971 6.393 6.98 28.236 10.412 4.62 -53.72 0 84.26 -95.0141 Asp.5 -853 27.63 -125.2483 Asp.73 18.706 1./0.54 -853 -0.75 -137.08 -79.0139 Asp.78 Conducto 29 32 31 Rejilla 30 31 34 2.11 -49./0.58 650x300 474 7.39 44 43 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 63 66 65 68 67 70 69 66 67 67 68 13.72 -0.118 5.3797 Asp.0159 Asp./0.Orig./0.56 Conducto Mat.02 -853 -0.63 16./0./0.72 0 0 -0 154.72 0 116.265 4.706 2.0125 Asp.89 28.677 7.0165 Asp.296 853 1. CULLERA (VALENCIA).383 10.86 -192./0./0./0.448 3.559 3.0151 Asp.38 Conducto 27 30 29 Rejilla 28 29 32 2.01 Aluminio/0.0138 Caudal (m³/h) 27./0.43 37.01 Circ.118 5.99 25.006 3.15 -75.77 -108.007 3./0.377 4.530 8./f/Co Asp.82 -89.49 -148.383 9.39 -61.63 -139.9 1300x300 642 7.5063 Asp.72 0 66.27 32.236 11.62 12.49 -172.91 -87.05 -160.89 34.46 Conducto 13 16 15 Rejilla 14 15 18 2.34 18.056 8.22 9.01 Aluminio/0.34 16.01 Aluminio/0.68 -116.43 34.01 Aluminio/0.22 -50.01 Aluminio/0.76 Conducto 25 28 27 Rejilla 26 27 30 2./Rug.882 7.67 -100.56 Conducto 21 24 23 Rejilla 22 23 26 2.67 -81.224 Asp.52 1100x300 598 7.53 -63.43 37.01 Aluminio/0.92 500x300 420 6.89 -56.2 Asp.9 -13.0174 Asp.34 -853 -0.3272 Asp./0.11 1050x300 586 7.4 -99.0155 Asp./0.661 7.72 -119./0.368 3.93 -853 -0.72 0 134.73 Conducto 11 14 13 Rejilla 12 13 16 2.01 Aluminio/0./0.44 -853 -0.84 Resultados Ramas: Linea N.9 1200x300 620 7.979 9.67 Conducto 23 26 25 Rejilla 24 25 28 2.07 -135.72(*) 300x300 328 5.014 6.559 2.530 9.01 Aluminio/0.843 9.75 -82.Pt (Pa) -195.824 6.97 -109./0.39 -853 -0.92 6.178 7.73 21.38 -92.984 3.09 -128.22 12.58 Conducto 19 22 21 Rejilla 20 21 24 2.19 -73.39 7./0./0.412 3.59 -853 -0.648 -13.61 0 -0.74 -110./0.0143 Asp.25 -66 -60.95 -85.99 -151./0.2599 Asp.06 21.29 750x300 506 7.17 -52.67 -126.92 -185.
9 3.2 7.9 1450x300 672 7.0203 Imp.0155 Asp.795 -853 13.530 -7.0135 Asp.58 2.72 1.72 1.236 -10.46 1050x300 586 6.489 3./0.01 Aluminio/0.18 7.94 700x300 490 4.01 Aluminio/0.706 13.4571 Asp./0.2 1200x250 853 0.2 7.296 1350x300 652 8.15 1500x300 681 7.2145 Asp.H Simple Deflex.573 7./0.199 Asp./0.72 1./0.942 -11.53 900x300 548 5./0.2 1200x250 Diám.72 1.412 -3.51 350x300 354 1250 2.88 4.01 Aluminio/0.72 1./0.2 7./0.0996 Asp.46 2.72 1.76 2.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.795 -12.7 2.72 1.118 -5.2 7.38 2.01 Aluminio/0.795 -11.01 Aluminio/0.51 1 Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Rejilla Conducto Conducto Aluminio/0.31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 64 65 66 67 34 33 36 35 38 10 37 44 43 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 63 66 65 68 67 70 44 69 66 67 2 33 36 35 38 37 39 3 43 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 63 66 65 68 67 70 69 4 66 67 67 68 2.265 -3.677 -6.9 2.2 1200x250 853 0./0.0136 Asp.973 2./0.61 2.72 1.942 11.73 2.2162 Asp.559 -1.19 1450x300 672 8.0189 Asp.0136 Asp.02 1000x300 574 5.51 600x300 457 3.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.2 7.0148 Asp.965 2.01 Aluminio/0./0.236 -9./0.fila x nº filas .677 -7.7259 Asp.27 800x300 520 4./0.432 2.265 -4.01 Aluminio/0.0132 11.0137 Asp.H Simple Deflex.942 12.795 12./0.H Simple Deflex.56 2.942 -11.548 6.0146 Asp.26 6./0.383 -9.0158 Asp.971 -5.95 1200x300 620 6./0./0./0.2 1200x250 853 0.7 4.01 Aluminio/0.72 1.559 -2.911 6.62 2.5063 Asp.62 3.875 2.648 -1.91 2.2 7./0.113 0./0.089 11.178 1.824 -5./0.01 Aluminio/0.706 -853 -853 27.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.041 2.95 1600x300 450x300 700 400 7. CULLERA (VALENCIA).906 6.01 Aluminio/0.077 0./0.727 2./0./0.189 1.741 10.01 Aluminio/0.17 225x225 1550x300 246 691 4.453 4.2151 Asp.33 1300x300 642 7.118 -4.6 4.7 4.01 Aluminio/0.659 5.0138 Asp.3034 Asp.0163 Asp.2 7.0139 Asp.089 -11.995 3.56 2.ef.72 1.06 2.01 Aluminio/0.0151 Asp.2434 Asp.593 1.419 6.249 3.01 Aluminio/0.2666 Asp.412 -2.72 1./0.0135 Asp./0.223 Asp.01 Aluminio/0.nom.2 7./0.72 1.824 -6.2 1200x250 853 0.29 1250x300 631 6.2 7./0.2 7.18 7.873 2.68 8.65 2.67 2.78 2./0.53 3.2201 Asp.472 4.998 2./0.61 2.2 1200x250 853 0.942 5.H Simple Pt (Pa) V.0142 Asp.H Simple Deflex.530 -8./0.014 Asp.2 7.2 1200x250 853 0.2024 Asp. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 853 0.01 Asp./0.278 4.043 1.2 1200x250 853 0.2 Asp./0.2075 Asp.971 -5./0./0.266 Resultados Unidades Terminales: Nudo 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.0171 Asp.2 1200x250 853 0.433 6.63 1400x300 662 7.2678 Asp.2 1200x250 853 0.137 1./0.01 Aluminio/0.089 -10. 32 Nº tob.58 1100x300 598 6.018 Asp./0.H Simple Deflex.383 -8.527 2.2 1200x250 853 0./0.2 1200x250 853 0.648 -12.552 0.0144 Asp.2 7.3589 Asp.414 4.H Simple Deflex./0. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.
H Simple Deflex.2 7.2 1200x250 853 0.72 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.2 7.) = (235.72 1.2 1200x250 853 0.2 1200x250 853 0.H 853 0.2 1200x250 853 0.2 1200x250 853 0. 33 .2 7.H Simple Deflex.2 7.2 1200x250 853 0.2 1200x250 853 0.H Simple Deflex.2 300x150 853 0.2 7.2 1200x250 853 0.H Simple Deflex.2 1200x250 853 0.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .H Simple Deflex.72 1.2 1200x250 853 0.2 1200x250 853 0.H Simple Deflex.2 7.72 1.H Simple Deflex.2 7.2 7.2 1200x250 NOTA: .296 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.H Simple Deflex.72 1.2 7.843 x 27.H Simple Deflex.H Simple Deflex.72 1.2 7.2 1200x250 853 0.2 7.2 7.2 7.84 8.2 7.72 1.2 7.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex. CULLERA (VALENCIA).* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.2 1200x250 853 0.843 Caudal "Q" (m3/h) = 27.2 1200x250 853 0.H Simple Deflex.72 1.2 1200x250 853 0.2 7.2 7.2 1200x250 853 0.2 7.H Simple Deflex.2 1200x250 853 0.72 1.34 36 38 39 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 67 67 Deflex.762) = 2.96 43.296) / (3600 x 0.72 1.2 7.H Simple Deflex. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 235.72 1.347 Wesp = 310 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.72 1.72 1.H Simple Deflex.2 1200x250 853 39.72 1.72 1.72 1.72 1.H Simple Deflex.72 1.72 1.
4 0 130.63 37.42 -666 -0.48 -150.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 P. Pt Compuerta (Pa) -666 -0.95 -666 -0.85 38.2 25.82 39.81 39.98 -168.31 -161.96 -177.76 36.4 41.4 0 140.7 38.21 32. CULLERA (VALENCIA).63 36.06 -149.4 0 213.92 -666 -0.25 -195.4 0* 234.12 -216.61 -298.4 0 202.4 0 223.47 -203.04 40. necesaria (Pa) Dif.55 -133.87 38.4 0 161.88 -163.52 28.29 39.67 -192.56 -247.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.62 -130.56 -242.33 47.69 -666 -0.72 -219.96 -180.35 -135.48 -154.72 -666 -0.4 0 181.18 -666 -0.08 -186.55 -123.31 -289.02 -210.02 -214.85 28.22 -666 -0.44 -143.53 28. estática (Pa) (Pa) 41.4 0 131.17 -168.17 -171.3 -252.08 -183.18 -234.35 38.7 37.88 -161.4 0 158.85 -666 -0.4 0 168.96 -152.72 -222.32 -126.58 -185.59 -140.51 34.75 37.Tramo 7 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.25 -182.04 -171.85 39.53 -666 -0.53 -666 -0.79 34.4 0 192.79 -234.21 -265.76 -285.09 -175.15 -666 -0.62 -164.37 32.08 -666 -0.4 0 150.Dinámica P.97 37.77 -168.33 39.6 34.99 -132.76 -276.86 -156.55 28.86 -191.94 -143.98 -165.82 -206.04 -666 -0.4 0 139.41 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.62 45.53 32.93 -152.4 0 149.81 -161.12 40.93 34.15 -666 -0.44 P.14 -224.86 -194.31 -253.56 -207.31 -256. 34 .93 -227.3 38.38 -198.54 -666 -0.82 -189.04 -158.38 -201. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.58 Caudal (m3/h) P.82 -193.06 39.67 -140.98 -213.4 0 171.56 -243.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.21 -262. Total (Pa) -243.18 -231.
75 -666 -0.96 25.35 -184.4 0 205.79 -666 -0./0.69 -94.01 -24.98 -666 -0.66 -666 -0.2217 Asp.4 0 86.24 -21./0.86 32.95 -89.29 -83.77 0.45 -193.9 -135.57 -666 -0.97 -77.78 -124.43 -129.23 -35.33 -94.95 -666 -0.82 22.04 -26.4 -122.59 3.489 -14.58 -231.4 0 6.26 -97.4 0 79.82 22.99 -0.86 32. Long Función (m) 1 3 1 Bifurcación T 2 3 2 Bifurcación T 3 4 5 Rejilla 4 5 6 2.15 -210.306 22.43 -666 -0.17 28.4 0 101.6 -85.86 32.0135 Caudal W x H D/De V Pérd.79 45.94 -258.8 -66.76 14.87 -108.318 9.15 22.6 10.44 18.33 -72.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 68 69 70 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 74 75 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 44.01 8.86 14.82 22.4 0 231.42 -126.55 -211./0.92 -116.Dest.4 0 92 -666 -0.75 -666 -0.1 -666 -0.42 -89.44 19.63 -206.28 -48.4 0 15./0.88 -666 -0.4 0 65.55 Resultados Ramas: Linea N.4 0 35.72 48.06 31.94 -223.15 -73.4 0 -0 -666 -0.61 22.96 25.83 -172.06 -38.31 45.93 -77.37 -115.06 -666 -0.09 -254.4 0 68.89 -65.86 18.25 -70.67 -65.94 -109.85 -279.167 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.95 -666 -0.19 -81. CULLERA (VALENCIA).73 -134.47 -140.41 -92.17 32.88 -7.06 27.14 10.34 -219.56 45.92 0* -666 -0.27 46.986 1600x300 700 8.4 -666 -0.Orig.6 -141.59 -666 -0.68 -74.46 -11 -8.99 -75./0.5 -29.08 34.56 44.35 -33.46 -103.27 -0 -149.4 0 54.1944 Asp.72 38.4 0 64.986 7.54 27.42 Conducto 5 6 7 Rejilla 6 7 8 2.27 47.4 -86 -82.84 -666 -0.26 -69.016 -13.44 -94.79 48.17 -111.98 3.24 -9.01 Circ.4 0 180.8 31.55 -96.59 -16.4 0 44.04 -96.01 -666 -0.65 -243.1 -2.45 3.34 -75.96 -101.4 0 109.19 22.09 3.49 -114. N.797 -14.4 0 73.62 -107.4 0 192.02 -666 -0.4 0 94.01 -239.231 -11.36 14.57 -95.39 -106.64 -115.15 -666 -0.49 -126.4 0 74.137 -13.38 -197.2186 Asp.988 10.4 0 218.7 -666 -0.652 1700x300 718 7.54 -180.45 Conducto Mat.86 29.35 -254.15 27.93 -68.56 46. 35 .92 -229.4 0 101.92 22./0.36 8.15 -18.38 -666 -0.53 -87.78 -69.88 -101.32 -51.91 -264.Pt (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) -15.15 -58./Rug.92 32.4 0 25.9 -86.84 -79.08 28.01 Aluminio/0.221 Asp.17 -666 -0.85 -48.96 22./f/Co Asp.75 -666 -0.14 7.652 7.01 25.0134 Asp.97 -35.25 -268.41 -148.86 34. (mm) Aluminio/0.38 -76.14 -110.77 -113.41 -67.6 14.53 -107.45 7.88 -299.04 -58.82 16.17 -45.59 -225.21 -61.82 19.16 23.76 16.8 29.82 22.4 0 82.84 -55.
198 8.81 1100x300 598 8.468 2./0.118 6./0.06 5.18 2./0.990 9.2087 Asp.0135 Asp./0.49 2./0.54 1000x300 574 7./0.0138 Asp.0148 Asp.0139 Asp./0.4 7.832 2.662 -3./0.885 7.522 2.78 2.266 Asp./0./0.02 1000x300 574 8.47 2./0.992 -7.73 500x300 420 6.2129 Asp.4 1000x300 574 8.375 6.0144 Asp.17 400x300 378 6.271 3.2 Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Ventilador Conducto Conducto Conducto Conducto Codo Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Codo Aluminio/0./0.660 6.037 4.014 Asp.3 Asp.326 7.073 6.055 3.94 900x300 548 6.926 3.01 Aluminio/0.660 -5.0145 Asp.0147 Asp.656 10.324 9.4 700x300 490 7.38 2.306 -11.2082 Asp.293 3.08 1400x300 662 7./0.4764 Asp./0.328 5.36 2.01 Aluminio/0.0136 Asp.63 800x300 520 6./0./0.01 Aluminio/0.47 2.88 8./0.322 -10.01 Aluminio/0.372 0.1938 Asp./0.0152 Asp.660 -6.0144 Asp./0.01 Aluminio/0.343 3.994 -5.36 2./0./0.85 -277.18 8.326 -6./0.61 3./0.32 2.01 Aluminio/0.56 7.722 3./0./0.74 7.992 8.803 8.0171 Asp.01 Aluminio/0.22 1450x300 672 8.318 -7.581 3./0.324 -8.19 550x300 439 6.93 1300x300 642 8.258 -13.1928 Asp.0144 Asp.01 Asp.36 2.0179 Asp.658 -7./0./0./0.0125 Imp.18 2.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.990 10.1715 Asp.988 15./0.06 1250x300 631 7./0.266 10./0.306 6.54 900x300 548 6.664 -2.18 2.990 -9.65 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.29 275x275 301 4./0.735 6.332 -1.0164 Asp.322 -11.74 891 1250 1250x300 631 1700x300 718 8./0.998 -1.242 Asp.85 750x300 506 7./0.732 2.01 Aluminio/0.562 2.589 6./0./0.49 1 1 6./0.2071 Asp.114 6.658 9.01 Aluminio/0.098 7.2077 Asp. 36 7./0.4 3.5378 Asp.647 7.324 -9.311 3./0.322 11.306 27.0137 Asp.01 Aluminio/0.775 4.19 2.558 5.01 Aluminio/0./0.996 -3.988 -11./0.218 7.1933 Asp./0./0.01 Aluminio/0.156 7.723 6.165 2.324 9.89 1150x300 609 8.17 350x300 354 5.693 6.2327 Asp.4 900x300 548 7.2348 Asp.320 -12.328 -4.664 -1.266 6.34 2900x300 1000x300 1000x300 574 574 7.660 7.2347 Asp./0.569 3.832 6.301 2.326 -7.994 6.628 8.996 -3.232 Asp.72 6.036 5.424 7. CULLERA (VALENCIA).4669 Asp.107 3./0.656 -9./0.47 2.31 2.635 8.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.738 5.2113 Asp.01 Aluminio/0.1928 Asp.01 Aluminio/0.6 2.0142 Asp.0151 Asp.01 Aluminio/0.36 2.1897 Asp.992 7.01 Aluminio/0.004 6.4 3.85 900x300 548 7.01 Aluminio/0.63 1050x300 586 8.05 600x300 457 7.0145 Asp.351 1.0147 Asp./0./0.654 -12.293 2.2066 Asp./0./0.0138 Asp.2778 Asp./0.32 2.41 2.01 Aluminio/0.242 Asp.0136 Asp.662 -4.01 Aluminio/0./0.698 ./0.0137 Asp.47 2./0./0.367 8.3174 Asp.04 1100x300 598 7.990 -9.325 3.43 2.656 11.328 1500x300 681 8.01 Aluminio/0./0.0199 Asp.994 -5.0149 Asp.58 2.58 2./0./0.0156 Asp.0133 Asp.2159 Asp.658 -8.992 9.01 Aluminio/0.320 -13.330 -3.328 -5.988 -11.97(*) 1200x300 620 8.368 2.998 -1.992 5.322 27.56 2./0.85 1050x300 586 7./0.992 -7.0141 Asp.01 Aluminio/0.545 7.326 6.89 225x225 246 3./0.112 2.2101 Asp.330 -2./0.1951 Asp.658 8.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68 69 62 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 74 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 46 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 68 3 69 2 4 62 25 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 74 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 45 48 47 50 49 52 51 54 53 56 55 58 57 60 59 62 61 64 63 69 68 70 63 1 63 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 75 2.014 Asp.992 -7.656 -10./0.999 3.01 Aluminio/0.1926 Asp.2073 Asp.56 2.41 2.654 -11.01 Aluminio/0.326 7.344 6.0139 Asp.994 5.01 Aluminio/0.016 Asp.01 Aluminio/0./0.01 Aluminio/0./0.231 3.332 -666 -666 -5.937 8.306 27.42 6.01 Aluminio/0.165 3.381 3.38 6.01 Aluminio/0.0132 Asp.0142 Asp.
0167 Asp./0.47 2.4 0.662 -3.58 3.H Simple Deflex.891 2.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.134 2.1 Asp.45 6.4 0.6225 Asp.43 2.4 0./0.96 1200x250 Diám.852 1.662 -4.0175 Asp.96 1200x250 666 0.4 0.330 -3./0.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.0151 Asp.H Simple Deflex.19 2.996 -3.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.346 1.4 0.0154 Asp.96 1200x250 666 0.328 -4.4 0.84 1.H Simple Deflex.256 Asp.4 0./0. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 666 0.96 1200x250 666 0.73 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 93 46 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 82 74 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 75 3.96 1200x250 666 0.61 500x300 420 4.93 450x300 400 4./0.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.H Pt (Pa) V.0185 Asp.96 1200x250 666 0.4 0.4 0.998 -1.H Simple Deflex./0.4 0.328 750x300 506 6.96 1200x250 666 0. 37 Nº tob.4 0./0.947 5.96 1200x250 666 0.69 550x300 439 5./0.848 4.4 0.0167 -5./0.ef.712 6.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.4 0.903 4.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.133 0.4 0.32 2.H Simple Deflex.332 -1.4 0.221 1.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.4 0.H Simple Deflex.996 -3.H Simple Deflex.H Simple Deflex.4 0.368 3.96 1200x250 666 0.17 650x300 474 5./0.01 Conducto Acero Galv.96 1200x250 666 0.332 -666 -666 5.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.4 0.664 -1.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.96 1200x250 666 0.nom.6 2.0158 Asp.4 0.11 350x300 354 3.H Simple Deflex.69 2. CULLERA (VALENCIA).52 275x275 750x300 301 506 2.346 5.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0./0.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.58 700x300 490 6./0. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.504 Asp./0.H Simple Deflex.2749 Asp.47 2.96 1200x250 666 0.48 Resultados Unidades Terminales: Nudo 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.H Simple Deflex.4 0.285 Asp./0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.664 -2.H Simple Deflex./0.5 Conducto Aluminio/0.fila x nº filas .96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.4 0.4 0.415 5.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.330 -2./0.498 2.4 0.H Simple Deflex.5444 Asp.998 -1.3874 Asp.32 5.0208 Asp.H Simple Deflex.H Simple Deflex./0.0161 Asp.
H Simple Deflex.159 Wesp = 416 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.H Simple Deflex.H Simple Deflex.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.351 Caudal "Q" (m3/h) = 27.96 1200x250 666 0.4 0.96 1200x250 666 0.306 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.4 0.4 0.4 0.96 1200x250 666 0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 317.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.H Simple Deflex. 38 .4 0.4 0.96 1200x250 666 0.4 0.4 0.4 0.H Simple Deflex.H 666 0.351 x 27.H Simple Deflex.H Simple Deflex.4 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.4 0.96 1200x250 666 0.4 0.96 1200x250 NOTA: . CULLERA (VALENCIA).H Simple Deflex.4 0.70 72 74 76 78 80 82 84 86 86 83 85 87 89 91 93 95 96 Simple Deflex.762) = 3.96 1200x250 666 0.4 0.96 1200x250 666 0.H Simple Deflex.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.4 0.306) / (3600 x 0.4 0.4 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.96 1200x250 666 0.4 0.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.) = (317.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .96 1200x250 666 0.96 1200x250 666 0.
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 9 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 40
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10
Resultados Nudos:
P.Dinámica P. estática
P. necesaria
Dif. (Pt-Pn)
Pérd. Pt Compuerta
-47,08 (!)
Resultados Ramas:
Linea N.Orig. N.Dest. Long
Bifurcación T
9 2,73
11 2,46
17 2,58
19 2,56
21 2,67
23 2,76
25 2,38
27 2,78
Mat./Rug.
Aluminio/0,01
Asp./0,2445
Asp./0,264
Asp./0,5787
Asp./0,0172
Asp./0,5063
Asp./0,0163
Asp./0,3982
Asp./0,0157
Asp./0,3255
Asp./0,0153
Asp./0,2821
Asp./0,015
Asp./0,2531
Asp./0,0147
Asp./0,2322
Asp./0,0145
Asp./0,2164
Asp./0,0143
Asp./0,2041
Asp./0,0141
Asp./0,2033
Asp./0,014
Asp./0,2194
Asp./0,0138
Asp./0,2012
Asp./0,0137
Asp./0,2011
Asp./0,0136
Asp./0,2009
Asp./0,0135
(mm) (m/s)
1550x300
Pérd.Pt
Asp./0,1892
Asp./0,019
Asp./0,0134
Asp./0,2162
Asp./0,2024
Asp./0,27
Asp./0,0139
Asp./0,7259
Asp./0,0178
Asp./0,0168
Asp./0,4571
Asp./0,0161
Asp./0,3589
Asp./0,0156
Asp./0,3034
Asp./0,2678
Asp./0,2666
Asp./0,2434
Asp./0,0144
Asp./0,2075
Asp./0,0142
Asp./0,223
Asp./0,2201
Asp./0,0201
Asp./0,0125 27.300
Imp./0,0132 27.300
891 8,72(*)
1250 6,18
-204,866
Resultados Unidades Terminales:
Deflex.H
V.ef.
9 1200x250
Diám.nom. Número L x nº vías
Nº tob.fila
x nº filas
H Simple Deflex.8 1.H Simple Deflex.437 Wesp = 321 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .28 9 1200x250 910 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.H Simple Deflex.28 9 1200x250 910 0.28 9 1200x250 910 0.H 910 0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 244.28 9 1200x250 NOTA: .8 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.8 1.300 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.H Simple Deflex.28 9 1200x250 910 0.H Simple Deflex.H Simple Deflex.762) = 2.H Simple Deflex.28 9 1200x250 910 0.866 Caudal "Q" (m3/h) = 27.28 9 1200x250 910 0.33 34 36 38 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 Deflex.8 1.28 9 1200x250 910 0.8 1.28 9 1200x250 910 0.8 1.8 1.H Simple Deflex.28 9 1200x250 910 0.) = (244.H Simple Deflex.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.H Simple Deflex.8 1.28 9 1200x250 910 0.8 1.8 1.8 1.8 1.28 9 1200x250 910 0.8 1. 42 .28 9 1200x250 910 0.28 9 1200x250 910 0.28 9 1200x250 910 0.H Simple Deflex.8 1.28 9 1200x250 910 0.866 x 27.H Simple Deflex.300) / (3600 x 0.8 1. CULLERA (VALENCIA).8 1.
2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.59 -119.16 -4.55 1.3 -83.100 -3.92 -99.300 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.03 9.85 -21.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 P.92 0 10.76 36.74 -2.91 -24. CULLERA (VALENCIA).65 1.5 0.4 -16.92 -102.Dinámica P.92 0 16.3 -39.94 -55.86 -11. N.92 0 23.66 -29.84 -2.31 19.92 -4.Tramo 9 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.19 -2.76 -37. (mm) Circ.59 -124.Pt (Pa) -102.08 -69.100 22.48 -2.100 -3.59 25.18 22.100 -3.92 0 6. estática (Pa) (Pa) 45.3 -14 6.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.65 44.72 -2.12 -2.100 -3.Orig.323 .74 -2.87 3.100 -3.100 -3.02 -14. Total (Pa) -79.54 -8.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1./f/Co Caudal (m³/h) 27.92 0 31.86 43.55 0. Pt Compuerta (Pa) 27.64 -47.58 -5.92 0 -0 -2.47 43.92 0 1. necesaria (Pa) Dif.100 -3.18 -29.84 -66.3 -41.81 -20.46 -44.9 -67.11 -21.99 -35./Rug.21 -54. Long (m) 1 1 2 Función Ventilador Mat.7 14.300 -2.21 -2.89 31.81 -111.27 22.3 -13.31 6.100 -3.3 -81.08 -2.18 -30.Dest.05 31.56 25.54 -8.46 -7.11 Caudal (m3/h) P.56 36.7 -7.32 -10.07 -3.100 -3.92 0 40.38 -27.91 0.73 22.92 0 0.16 9.15 23.92 0 3.19 Resultados Ramas: Linea N.85 -20.66 -58.94 -2.21 -52.11 19.58 -5.100 -3.39 -4. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.81 -114.100 -3.96 0* 0 49.43 3.92 0 51.39 -4.54 -2.13 -5. 43 Pérd.91 0 45.5 P.33 -5 -4.92 0* 62.9 -69.100 -3.2 14.67 44.91 -74.
100 27.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.100 3.200 -23.1 1200x250 2.3 LxH (mm) Diám.92 2.04 Alc (m) NR (dB) 42./0./0.328 0.8 26.168 0.01 Aluminio/0./0. 44 Nº tob.29 2900x300 891 8./0.0127 Asp.92 2.43 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 5 7 9 15 17 19 21 23 25 27 2 13 11 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 4 6 8 10 16 18 20 22 24 26 28 3 14 12 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 1 2./0.81 6.H Simple Deflex./0.0145 Asp.1 1200x250 2.409 1.1017 Asp.54 1 2.35 2.4688 Asp.300 -4.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.8 26./0.700 -12.900 -25./0.8 26.1 1200x250 NOTA: . Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) 600x200 2.45 2.8 26.200 -2./0.92 2.0141 Asp.0129 Asp.48 2./0.281 5./0.700 -12.47 2.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.294 4.0125 -25.295 2.96 V.274 2.1 1200x250 2.100 3.566 0.H Simple Deflex.048 0.300 -4.92 2.8 0.H Simple Deflex.721 8.100 3.500 -8.8 26.500 -8.100 3.300 -16.05 3.8 26.1 1200x250 2.92 2.236 5.01 Aluminio/0.900 -16.063 Resultados Unidades Terminales: Nudo 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.2276 Asp.8 26.1 1200x250 2.62 0.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.200 -2./0.92 2.64 8.0132 Asp./0.8 26.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0./0.92 2.100 3.927 -0./0.300 2700x300 2500x300 2500x300 2400x300 2400x300 2400x300 2400x300 2400x300 2400x300 2400x300 866 840 840 826 826 826 826 826 826 826 1250 2400x300 826 2400x300 826 8.800 -18.0173 Asp.02 Imp./0.H Simple Deflex.0134 Asp.100 -21.4 2.400 -6.8 26.0137 Asp.H Simple Deflex./0.67 4.H Pt (Pa) 2.8 26.3306 Asp.400 -6./0.1 1200x250 2.266 2.41 2.016 Asp.92 2.48 7.33 4.100 3.01 Asp.768 1.56 7.100 24.0152 Asp.1 1200x250 2./0.8 26.H Simple Deflex.31 3.854 0.100 3.38 3.323 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.154 0.600 -10.100 3.01 Aluminio/0.6333 Aluminio/0.100 3.22 2.8 2./0.5407 Asp.nom./0.100 27.92 2./0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 142.34 2.2672 Asp./-0.800 -14.H Simple Deflex.600 -10.1 1200x250 2.100 3.1 1200x250 2.000 -14.764 6.72(*) 3.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .2939 Asp.69 Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Conducto Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Rejilla Conducto Aluminio/0.100 3.92 2.92 2.1 1200x250 2.1 1200x250 2.707 1.fila x nº filas .18 6.239 7./0.H Simple Deflex.625 Asp.0126 Asp.H Simple Deflex.01 Asp.24 2.8 26.78 5.200 -23.H Simple Deflex.01 Aluminio/0. CULLERA (VALENCIA).43 1./0.100 3.384 Asp. (m/s) 7.86 4.0131 Asp.100 -21./0.000 -18.186 3.H Simple Deflex.538 2.01 Aluminio/0.1889 Asp.ef.178 6.242 Asp.92 2.
41 38.27 22.79 -168.323 x 27.05 -96.96 39.12 -191.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.32 0 -0 27.16 -144.97 -148.57 -226.69 -41.300 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.485 -6 0 103.32 -193.84 -2.485 -6 0 150.94 38.83 39.97 0 P.485 -6 0 162.59 30.43 -123.07 -82.485 -6 Dif.57 -223.73 -69.73 -2.64 39.28 22.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.52 -49.485 -38.91 -2. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.12 -182.43 -120.12 -2.69 -2.57 -149.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.300) / (3600 x 0.Dinámica P.485 -6 0 43.85 -61.485 -6 0 59.16 -38.3 -104. Total (Pa) -179.58 23.36 44.12 -187. Pt Compuerta (Pa) 0* 173.89 -2.82 43.16 35.07 45.335 22.58 -109.4 35.485 -6 0 184.485 -6 0 90.91 -100.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 P.48 44.97 0.85 -58.67 -217.57 -174.67 -213.97 -2.91 -2.48 40.485 -6 0 75. 45 .7 -235.07 -127.27 -116.77 19. CULLERA (VALENCIA).89 -85.91 -172.52 -140.97 0* APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.52 42 -202.8 -52.97 Caudal P.485 -6 0 138.07 42 -198.52 -137.4 -190.51 -81. estática (Pa) (Pa) 43.27 43.15 39.3 -101.416 Wesp = 187 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 10 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.Caudal "Q" (m3/h) = 27.57 40.07 -79.85 -160.) = (142.85 -2.57 -166.57 -156. necesaria (m3/h) (Pa) -2.02 19.8 -2.24 22.07 -156.17 45.1 30.11 -65.762) = 1.7 -239.84 -135.97 43.
44 30.425 -12.6 1200x250 2.22 1150x300 609 8 900x300 548 7.41 9 9 10 10 11 12 11 10 11 6.784 12.37 1900x300 751 8.328 2.44 30./0.0131 Asp.0136 Asp.73(*) 1250 6. CULLERA (VALENCIA).282 2.01 Asp.H Simple Deflex.485 -2.0127 Asp.684 7.815 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.485 6 3.313 9.67 650x300 474 7.6 1200x250 2.48 1700x300 1700x300 718 718 8.102 8.12 1400x300 662 8.H Simple Deflex.335 27.01 Aluminio/0.19 Pérd.462 0.Dest.395 -17.266 Resultados Unidades Terminales: Nudo 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 23 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex./0.2604 Asp.01 Aluminio/0.0132 Aluminio/0.617 3.27 Asp.H Simple Deflex./0.880 -19.44 30.44 30.52 8./0.485 6 3.0134 Asp.6 1200x250 2.159 11.6 1200x250 2.78 17 17 18 18 18 19 2.672 9.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima ./0.910 -14.842 -216.12 8.ef.425 -9.395 -14.485 6 3.829 8.2192 Asp./0.2245 Asp./Rug.774 10.52 25 25 26 1 Función Mat.44 30.6 24 24 25 23 3 24 2.01 Aluminio/0.3163 Asp.485 27.36 7 7 8 8 8 9 2.485 6 3.47 19 19 20 20 20 21 2.18 4 2 5 2. N.44 30.485 6 3.803 6./0.44 30.485 38.H Simple Deflex.6 1200x250 2.Orig. 46 Nº tob.6 1200x250 2. (mm) Rejilla Rejilla Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Codo Conducto Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Ventilador Conducto Conducto Circ.01 Aluminio/0./0./0.335 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 2700x300 2400x300 866 826 8.01 Aluminio/0.6 1200x250 2.485 6 3./0.72 46.1808 Asp./0. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 256.0125 Imp.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.2646 Asp.01 Aluminio/0.53 2.63 2200x300 797 8./0.940 -9.485 6 3./0.H Simple Deflex./0.32 8./0.014 Asp.485 6 3.Pt (Pa) 7.013 Asp.4694 Asp.44 30.850 -22.01 Asp.0128 Asp.485 6 3.H Pt (Pa) V.8 Diám.378 3.H Simple Deflex.784 3./0.6 1200x250 2.18 13 13 14 14 14 15 2.3811 Asp.970 -4.850 -24.44 30.455 -7.08 400x300 378 5./0.31 15 15 16 16 16 17 2./f/Co Aluminio/0.910 -12.882 3.335 27.880 -17./0.H Simple Deflex.4544 Asp./0.01 Aluminio/0.51 7.01 Aluminio/0.fila x nº filas .1806 Asp.970 -2.01 Aluminio/0.6 1200x250 2.365 -19.H Simple Deflex.455 -4.19 21 21 22 22 22 23 2.75 2900x300 891 8.58 5 5 6 6 6 7 2./0./0.365 -24.01 Aluminio/0.nom.01 Caudal (m³/h) -22. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) 600x200 NOTA: . (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 2.0134 Asp.812 3. Long (m) 1 1 2 2 3 4 3 4 1 2.H Simple Deflex.44 30.306 13.6 1200x250 2.Resultados Ramas: Linea N.862 3.485 6 3.0152 Asp.0144 Asp.910 -14.0166 Aluminio/0.544 8.815 3./0./0.06 12 12 13 5.940 -7./0.910 -14.H Simple Deflex.
56 0 179. necesaria (m3/h) (Pa) -1.56 0 169.52 -149.89 -128.82 -1.22 41.88 -1.14 42.07 43.605 -2.54 -259.605 -2.26 40.38 -141.55 -174.56 -185.) = (256.56 -224.27 44.605 -2.8 -160.605 -2.335) / (3600 x 0.37 38.33 -214.08 -192.605 -2.08 33.86 40.27 -203.56 0 158.27 -207.11 -240.762) = 2.81 -193.56 0 91.99 Caudal P.99 -1.92 -117.56 0 135.56 0 191 -1.56 0 103.45 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.7 -1.18 36.Caudal "Q" (m3/h) = 27.07 -133.42 -147.56 -227.23 43.46 40.12 -1.43 37.8 40. estática (Pa) (Pa) 45.605 -2.6 40.08 -189.97 -1.605 -2.605 -2.14 -165. CULLERA (VALENCIA).335 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.34 -161.27 -247. Pt Compuerta (Pa) 0* 211.28 -1.84 -97.39 40.81 -171.92 44.9 -179.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.605 -2.27 -250.11 -94. (Pt-Pn) (Pa) Pérd. 47 .13 -118.25 -120.59 -152.9 -182.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.14 -168.12 P.605 -2.605 -2.Dinámica P.69 -1.03 37.26 36.26 -206. Total (Pa) -214.67 41.03 -1.44 -1.78 38.02 43.07 -130.01 -84.67 -182.1 42.56 0 146.33 -217.56 Dif.9 -138.53 -130.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.34 -157.815 x 27.97 -204 -196.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 P.605 -2.56 0 201.95 -105.56 0 125.56 0 114.44 -108.11 -237.68 -163.559 Wesp = 337 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 11 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.8 43.42 -144.
0125 Imp.839 7.1944 Asp.42 35 35 36 1 Función Mat. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.0147 Asp.109 8.605 27.01 Aluminio/0.013 Asp.17 -31.815 -4.655 -16.272 10./0.01 Caudal (m³/h) -25.0135 Asp./0.01 Aluminio/0.075 -22./0.87 1450x300 672 8./0.605 2.1814 Asp.36 14 14 15 15 15 16 2.01 Aluminio/0.13 33.18 Pérd.235 -9.0128 Asp./0.13 28.24 21.66 -83.54 22. (mm) Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Ventilador Conducto Conducto Circ.2 1300x300 642 8 1150x300 609 7.06 -1./0.2904 Asp.0144 Asp.26 1700x300 718 7.326 3.637 2.18 14.2587 Asp.01 Aluminio/0.0126 Asp.187 3./0.56 2.6 1200x250 1.34 -58.2041 Asp.4108 Asp.38 -1.605 2./0.01 Aluminio/0.45 10 10 11 11 11 12 2.865 -20. N.122 7.17 1800x300 735 8./0.17 -67.45 34 34 35 33 4 34 5.3 Asp./0.963 7.445 -14.01 Aluminio/0.01 Asp.ef.680 -24.01 Aluminio/0.58 22 22 23 23 23 24 2.888 3.49 2000x300 767 8.285 27.75 1000x300 574 7. Long (m) 4 4 5 5 5 6 2.210 -1.048 9. 48 Nº tob.470 -20.483 8./0./0./0./0./f/Co Aluminio/0.1752 Asp.068 3.285 22.2202 Asp.41 26 26 27 27 27 28 2.01 Aluminio/0.71(*) 1250 6.253 7.479 3.09 -1.76 -221.299 2.55 34 34 35 35 35 36 2./0.47 -86.488 3.01 Aluminio/0.86 450x300 400 6./0.H Simple Deflex.6 300x300 328 4.43 650x300 474 6.2159 Asp.655 3./0.23 28.fila x nº filas .13 33.025 -8.01 Aluminio/0./0.56 0 66.89 -1.9 -46. CULLERA (VALENCIA)./0.49 30 30 31 31 31 32 2.65 -45 -41.0152 Asp.605 -31.018 3.74 -102.6 1200x250 1.49 28 28 29 29 29 30 2.865 -19.448 2.470 -22.H Simple Deflex.56 2.62 -34.0127 Asp.89 -115.89 22.24 21.28 29 30 31 32 33 34 35 36 34 35 36 33.69 23.56 2.24 21./0.43 800x300 520 7.0136 Asp./Rug.680 -25.1957 Asp./0.445 -12.285 27.605 -2./0.23 26.014 Asp.6 1200x250 1.235 -11.0129 Asp.605 2.56 0 79.285 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 2800x300 879 8.412 -244.01 Aluminio/0.209 8.01 Aluminio/0.Pt (Pa) 7.91 2./0.605 2.420 -6.76 0 -0 27.265 Resultados Unidades Terminales: Nudo 5 7 9 11 13 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.49 2600x300 853 8.26 6 6 7 7 7 8 2.2362 Asp.422 0.79 -48.605 -2.18 20 20 21 21 21 22 2.15 22./0.142 7.56 0 39./0.0132 Aluminio/0.368 7.123 7.43 -55.01 Aluminio/0.56 0 53.28 32 32 33 33 33 34 2.333 3.260 -19.47 16 16 17 17 17 18 2.18 26.07 -105.0133 Asp.736 3.88 -71.075 -24./0.260 -17.815 -3.56 2.0176 Aluminio/0.605 -2./0.655 -17./0.01 Asp.0131 Asp.016 Asp.630 -9.nom./0.098 9.48 -267.5333 Asp.61 -69.24 21.605 -2.42 8 8 9 9 9 10 2.376 7.893 3.4 2100x300 782 8./0.38 12 12 13 13 13 14 2.32 2300x300 812 8.643 7.0138 Asp.210 -3.95 2900x300 891 8.6 1200x250 Diám.1963 Asp./0.Orig.56 18 18 19 19 19 20 2.01 Aluminio/0.57 2500x300 840 8./0.605 2.630 -8.56 2./0.94 -72.36 24 24 25 25 25 26 2.4314 Asp.H Simple Deflex.196 Asp.605 -1.6 1200x250 1./0.89 0* Resultados Ramas: Linea N.739 3.01 Aluminio/0.050 -14.777 10.840 -11.27 0 -81.Dest.72 45.050 -16.24 21.025 -6.840 -12.H Simple Pt (Pa) V.22 0.420 -4. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1.78 -1.72 14.
6 1200x250 1.605 2.24 21.56 2. CULLERA (VALENCIA).833 Wesp = 374 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.285) / (3600 x 0.56 2.6 1200x250 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.6 1200x250 1.6 1200x250 1.605 2.H Simple Deflex.605 2.76 8 43.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .24 21.56 2.24 21.839 Caudal "Q" (m3/h) = 27.24 21.56 2.24 21.56 2.285 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.605 2.H 1.605 2.839 x 27.H Simple Deflex.24 21.6 1200x250 1. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 284.6 1200x250 1.605 2.H Simple Deflex.H Simple Deflex.605 31.762) = 2.24 21.56 2.605 2.H Simple Deflex.6 1200x250 1.56 2.15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 Deflex.H Simple Deflex.6 1200x250 1.24 21.6 1200x250 1.56 2.605 2. 49 .2 600x150 NOTA: .605 2.6 1200x250 1.56 2.6 1200x250 1.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.) = (284.24 21.24 21.605 2.24 21.56 2.H Simple Deflex.56 2.H Simple Deflex.H Simple Deflex.605 2.H Simple Deflex.
69 -2.602 -133.534 13.52 44.48 -5.5063 Asp.267 -5./0.12 0 Resultados Ramas: Linea N.08 -49.Orig.068 1000x300 574 8./0.64 Función Mat.535 -6.Tramo 12 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.77 -82.68 -2.456 13.335 1200x300 620 8.98 -9.89 0 37.81 -8.01 Circ.267 -5. necesaria (Pa) Dif.18 -72.999 -4.65 43.3255 Asp.56 -137.08 43.4 3.18 -70.0146 Asp.0141 Asp./0.12 0 11.89 -5.62 45.37 -46.847 -4.88 48.98 29. 50 .0167 Caudal WxH D/De V Pérd.9 -115. (mm) Ventilador Rejilla Conducto Aluminio/0.335 12.288 -11.06 21.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.Dinámica P./Rug. Long (m) 1 1 2 3 5 6 4 6 7 2./0.07 12 13 14 13 14 14 2.534 600x300 457 7 2.12 0 76.881 -6./0.801 13.267 -5./0.Dest. Total (Pa) -88.896 13.07 -69./0.85 45.19 21.55 0.267 -5.0137 Asp.9 -111.267 8.86 -2.358 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.95 -2. N.38 42.42 13.267 -5.801 800x300 520 7.0137 Asp.31 7 9 10 9 5 1 4 10 2 11 1 9 10 11 1.17 29.7 P.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.986 -2.84 37.1 Rejilla Conducto Aluminio/0.Pt (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 13.068 12.58 -26.602 750 8.3 -95.26 10 11 12 11 12 13 2.89 0.01 Rejilla Conducto Acero Galv./0.4083 Asp./0./0.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 P.8 -19.56 -130.602 -2.3 -91.58 -30./0.11 -11.267 350x300 354 6 3.12 0* 60.87 1. estática (Pa) (Pa) 48.51 5 7 8 6 8 9 2. CULLERA (VALENCIA).2821 Asp.01 Rejilla Conducto Aluminio/0./0.54 -35.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.3982 Asp.8 -16.82 43.01 Conducto Aluminio/0./0.12 0 44.89 -33.87 42.96 -65.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.12 0* 0 28.75 3. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.01 Conducto Aluminio/0. Pt Compuerta (Pa) -2.337 -2.0134 Imp.602 1400x300 662 9(*) 6.37 -49.12 Caudal (m3/h) P.898 -9.017 Asp./f/Co Asp.267 43.98 -53.
2 28.267 5.288 Caudal "Q" (m3/h) = 13.267 5.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.267 5.H Simple Deflex.8 1200x250 2.H Pt (Pa) V.602 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.12 3.12 3.762) = 859 Wesp = 227 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 13 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.267 5.Resultados Unidades Terminales: Nudo 6 8 10 12 14 14 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.2 28.ef.288 x 13.8 1200x250 2. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) NOTA: .267 5.fila x nº filas .2 28.2 28.2 28. 51 Nº tob.nom.8 1200x250 2.H Simple Deflex.2 28.8 1200x250 2. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 173.H Simple Deflex.267 5.12 3.H Simple Deflex.H Simple Deflex.8 1200x250 Diám.) = (173. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 2.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.8 1200x250 2. CULLERA (VALENCIA).602) / (3600 x 0.12 3.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .12 3.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.12 3.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.
76 22.285 27.51 44.66 -100.42 -135.96 41.89 -1.85 -176./0.79 -220.37 36.18 -38.187 3.159 7.64 11 12 13 12 13 14 2.1752 Asp.84 -40.605 -2.28 P.13 -76.15 -227.57 2500x300 840 8.56 0 182.79 -43. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.196 Caudal (m³/h) 27.260 -17.78 -1.013 Asp.81 14./0.27 -195.285 22.605 -2.01 -108.75 -166.26 -1.56 0 106.01 Aluminio/0.Pt (Pa) -256.33 37.92 33.08 -180.07 26.01 Aluminio/0.56 0 160.35 40.02 33.7 -55.56 Caudal (m3/h) P.Orig./0./0.19 -1.27 45.680 27. N.21 7.2159 Asp.56 0 50.32 43.96 -173./0.56 0 138.46 -64.81 -143.56 0 23./0.01 -162.1814 Asp.285 -25.285 -25.27 23.27 -263.56 -218./Rug.72 26.0126 Asp.253 7.24 36.680 -24.01 Aluminio/0./0. necesaria (Pa) Dif.888 3.48 40.18 2800x300 879 8.18 -96.72 -17. 52 Pérd.03 -1./0.27 -238.48 19 20 21 Función Ventilador Rejilla Conducto Conducto Codo Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Mat.2041 Asp.72 28. Pt Compuerta (Pa) -1.5 -15.04 9 10 11 10 11 12 2.605 -2.09 43.605 -2.25 -1.42 -138.94 -1.29 -1.07 -110.56 0 9.17 -74.08 -183.34 -149 38.655 -16.56 0 37.19 28.81 22.35 -1.48 15 16 17 16 17 18 2.075 -22.52 13 14 15 14 15 16 2.34 42.56 0 -0 Resultados Ramas: Linea N.06 -29.58 36.0128 Asp.605 -2.56 0 127.06 43.055 8.0131 Asp.605 -2.0132 Asp.680 -25.71(*) 1250 6.45 -5 -26.07 -124.79 -203.91 -88.17 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.9 -170.11 -228.89 0* -1.23 -1.605 -2.74 -140.89 0.13 -85.23 27.605 -2.56 0 62.479 .605 -2.07 -120.08 40.01 Aluminio/0./f/Co Asp.23 -57.5 -195.01 Aluminio/0.605 -2.422 7.15 -52.89 -214.23 -54./0.299 5.3 42./0.470 -22.59 -188.59 -133./0.261 Asp.34 -152.605 -2.655 -17.82 -122.14 43.739 3.1 -1.0125 Imp.33 -208.907 7.0127 Asp.25 17 18 19 18 19 20 2.14 -156.72 -19.49 2000x300 767 8./0.470 -20.38 33.Dinámica P.11 -129.18 -42. estática (Pa) (Pa) 45.56 0* 225.56 0 116.075 -24.5 -1.27 -258.49 2600x300 853 8.605 -2.265 11.484 0./0.293 7.3 -84 -12.33 36.4 -184.605 -2.86 44.07 -100.Dest.56 0 149.13 -73.605 -2.83 40.0129 Asp.27 -198.33 -205.68 -2.77 33.51 41.77 43.56 -215.Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 40 P.1963 Asp.865 -19.03 -1.14 -1.54 -273.19 -119.9 -174 40.01 Aluminio/0./0.050 WxH (mm) 2900x300 D/De V (mm) (m/s) 891 8.34 -112. Long (m) 1 1 2 2 3 4 7 3 1 4 8 2 9 1 6 8 9 8 9 10 6.553 7.893 3.01 Circ.56 0 171.75 -154.605 -2.19 -1.13 -88. Total (Pa) -233.01 Aluminio/0.32 2300x300 812 8.62 14.72 37.11 -232.4 2100x300 782 8.56 0 193.1957 Asp.6 38.87 -151.260 -19.49 22.67 40.27 -246./0.068 3.56 0 94.14 -159.89 0 43.54 -278.865 -20.605 -2. CULLERA (VALENCIA)./0. (mm) Aluminio/0.605 -2.
56 2.56 2.24 21.283 7.210 4.050 -14.24 21.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.6 1200x250 1.488 3.48 4.439 Resultados Unidades Terminales: Nudo 4 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 34 36 38 40 42 40 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.fila x nº filas .86 800x300 520 7.2202 Asp.56 2.4314 Asp.H Simple Deflex.56 2.56 2.605 2.ef.56 2.56 2.445 -12.24 21.708 7.6 1200x250 1.840 -11.420 6.815 4.0176 -16.0133 Asp.1944 Asp.695 9.75 4.6 1200x250 1./0./0.H Simple Deflex.56 2.235 -11./0.605 2.598 4.630 1.56 2.605 2.6 1200x250 1.0126 Asp.605 2.H Simple Deflex./0.H Simple Deflex.2362 Asp.48 2.24 21.56 2.26 1700x300 718 7.43 1000x300 574 7.605 2.630 -9.018 9.24 21.016 Asp.25 2.630 -1.6 1200x250 1.420 8. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) NOTA: .3 Asp.846 7.48 Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Codo Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.6 1200x250 1.56 2.20 21 22 23 24 25 26 27 43 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 40 39 21 22 23 24 25 26 27 28 4 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 29 34 22 23 24 25 26 27 28 29 8 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 30 31 40 2.56 2./0.014 Asp.605 3.394 10.24 21.0138 Asp.815 6.24 21.637 2.445 -14.2587 Asp.235 -9.6 1200x250 Diám.01 Aluminio/0.6 650x300 474 6.014 Asp.H Simple Deflex.H Simple Deflex.6 1200x250 1.6 1200x250 1.605 2./0.6 1200x250 1.6 1200x250 1.56 2.nom.56 2./0.5 2. 53 Nº tob.605 1800x300 735 8.01 Aluminio/0. CULLERA (VALENCIA).58 2.605 2./0.6 1200x250 1.H Pt (Pa) V.268 8.24 21.01 Aluminio/0.0135 Asp.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.680 9.168 2.35 2.6 1200x250 1.01 Aluminio/0.24 21.397 9./0./0.H Simple Deflex.448 3.H Simple Deflex.24 21.630 -25./0.56 2.01 Aluminio/0.6 1200x250 1.34 2.2904 Asp.01 Aluminio/0.6 1200x250 1.605 2.H Simple Deflex.56 2. APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO./0.0147 Asp./0.56 2.H Simple Deflex.5333 Asp.605 2.18 2.605 2.210 3.24 21.47 3./0.840 -12.025 9.333 2.24 21.605 2.0144 Asp.95 3.36 7.605 2.654 10./0.891 9.6 1200x250 1.91 3.0152 Asp.43 1150x300 1150x300 300x300 609 609 328 7./0.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.49 450x300 400 6. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1./0.605 2.87 1450x300 672 8.35 8.H Simple Deflex.H Simple Deflex.24 21.655 2.H Simple Deflex.4108 Asp.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .24 21.605 2.605 2./0.56 2.326 3.605 2.736 5./0.01 Aluminio/0.2691 Asp.2 1300x300 642 8 2800x300 879 8.605 2.75 7.H Simple Deflex./0.24 21./0./0.H Simple Deflex.0136 Asp.025 8.24 21.01 Asp.H Simple Deflex.24 21.6 1200x250 1.
estática (Pa) (Pa) 48.267 -5.8 -19.85 45.95 -2.84 37.89 0 37.65 43.3 -91.68 -2.948 Wesp = 389 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 14 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.12 0* 0 28.12 Caudal (m3/h) P.267 -5.3 -95.42 13.267 -5.62 45.48 -5.9 -111.422 x 27.267 -5.52 44.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.12 0* 60.) = (296.54 -35. Pt Compuerta (Pa) -2.Ventilador: Presión "P" (Pa) = 296.81 -8.285 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.58 -30.07 -69.9 -115.7 P.37 -49.58 -26.89 -33.762) = 2.37 -46.12 0 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO. CULLERA (VALENCIA).98 29.89 0.08 -49.89 -5. 54 .12 0 76.87 42.82 43.285) / (3600 x 0.12 0 44. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.422 Caudal "Q" (m3/h) = 27.98 -53. necesaria (Pa) Dif.56 -137.18 -70.06 21.267 -5.602 -2.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.8 -16.Dinámica P.88 48.69 -2.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P.18 -72.12 0 11.17 29.56 -130.267 43. Total (Pa) -88.38 42.08 43.96 -65.77 -82.86 -2.19 21.
2 28.H Pt (Pa) V.335 12.01 Conducto Aluminio/0.3255 Asp.602) / (3600 x 0.358 Resultados Unidades Terminales: Nudo 4 6 8 11 13 14 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.2821 Asp.456 13. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) NOTA: .847 -4.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .8 1200x250 2.01 Rejilla Conducto Acero Galv.267 5.8 1200x250 2./0.999 -4.068 12.87 1.535 -6.55 0. (mm) Ventilador Rejilla Conducto Aluminio/0.8 1200x250 2./0.5063 Asp.31 6 7 8 7 3 1 4 8 2 9 1 9 8 10 1.896 13.8 1200x250 Diám.26 10 10 11 11 11 12 2.0146 Asp.3982 Asp.8 1200x250 2.01 Conducto Aluminio/0.ef.2 28. Long (m) 1 1 2 2 3 4 3 4 5 2.267 5. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 2.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.H Simple Deflex.51 4 5 6 5 6 7 2.335 1200x300 620 8.267 5./0.0137 Asp.4083 Asp.288 Caudal "Q" (m3/h) = 13.267 5.1 Rejilla Conducto Aluminio/0.0134 Imp.12 3.) = (173.534 13.288 x 13.75 3./0.986 -2.Orig.11 -11./0.602 750 8.017 Asp./0.8 1200x250 2.801 800x300 520 7.nom.12 3./f/Co Asp.Resultados Ramas: Linea N.98 -9.602 -133./0.2 28.12 3./0.0167 Caudal WxH D/De V Pérd.602 1400x300 662 9(*) 6./0.2 28.602 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.64 Función Mat./0.267 5./Rug.H Simple Deflex.Dest.0141 Asp.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.288 -11.267 8. CULLERA (VALENCIA)./0.07 12 12 13 13 13 14 2.2 28.H Simple Deflex.01 Rejilla Conducto Aluminio/0.337 -2.01 Circ.534 600x300 457 7 2./0.762) = 859 Wesp = 227 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO./0.068 1000x300 574 8. N.0137 Asp.fila x nº filas .267 350x300 354 6 3.12 3. 55 Nº tob.898 -9.12 3.267 5.4 3.H Simple Deflex.12 3.H Simple Deflex. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 173.881 -6.Pt (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 13.2 28.801 13.
52 -30.57 P.050 -1.71 -1.96 -129.89 -35.45 -21.89 -173.3 -116.53 -1. Total (Pa) -182.04 0 7.87 -1.21 -58.83 39.43 -77.52 -27.3 -113.88 39.13 -133.7 -1.47 23.82 36.33 37.59 -226.38 -194.95 38. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.54 -32.91 -24.65 -146.79 28.17 36.84 -161.62 -91.21 -80. necesaria (Pa) Dif.050 -1.12 25.94 -151.04 0 54.09 46.29 18.14 38.050 -1.89 -170.050 -1.04 0* 129.31 -100.65 -149.71 -55.09 -11.97 28. Pt Compuerta (Pa) -1.04 0 87.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.19 Caudal (m3/h) P.Tramo 15 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.26 -58.07 -66.84 -158.82 -109.45 -1.65 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.48 45.06 25.04 0 76.3 -134.07 -47.9 -86.4 -162.04 0 118.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 P.04 0 42.41 38.050 -1.63 -88.61 -181.04 0 161.050 -1.94 -76 34.17 -1.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.050 -1.04 0 20.06 22.04 0 140.38 -191.3 -138.68 18.22 -213.99 36.85 -1.74 -3.91 39.75 -144.050 -1.46 -182.91 31.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.82 25.46 -179.21 -46.050 -1.04 0 31.22 -1.31 -103.29 -69.04 0 150.9 -90.57 31.050 -1.52 25.12 -119.79 37.04 0 108.7 -98.25 -1.59 34.59 39.21 -60.11 -141.07 -16.22 -202.57 -123.050 -1.94 37.Dinámica P.050 -1.91 0.86 40.59 -228.87 -170.27 40.96 -126.33 36.21 -49.03 -1.92 37.12 -1. estática (Pa) (Pa) 45.04 0 65.18 -172.58 -1.09 -1.05 -1.94 -72.050 -1. CULLERA (VALENCIA).050 -1.04 0 97.87 -217.26 13. 56 .050 -1.46 38.59 -43.16 -102.22 -130.69 -155.49 -112.1 -8.
18 -80.Orig.05 -126.04 0 79.800 -10./0.750 -1.353 3.3444 Asp.78 1350x300 652 7./0.200 4.400 8./0.04 0 106.806 9.56 Conducto 19 21 20 Rejilla 20 20 23 2.3 22.050 -1.2075 Asp.07 46.6 -122.04 22.285 2.264 3.0141 Asp.661 3.2041 Asp.35 Asp.66 -91.37 7.0143 Asp.800 -9.78 Conducto 27 29 28 Rejilla 28 28 31 2.016 Asp.29 900x300 548 7.5444 Asp.46 Conducto 40 41 42 Rejilla Mat./0.8 -97./0.350 7.25 -1.750 15./0.9 -127.62 -1.73 Conducto 38 39 40 Rejilla 39 40 41 2.04 0 67.76 Conducto 23 25 24 Rejilla 24 24 27 2.500 10.050 -1.109 9.42 43.294 Asp.176 3.409 7./0. CULLERA (VALENCIA).1912 Asp.0134 Asp.514 9.91 -52.94 45.276 7.400 -8.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0./0.15 1700x300 718 8.613 6./0. 57 Pérd.66 -70.32 -58.0133 Asp.250 5.185 3.400 9.67 -84.Pt (Pa) -205.35 -93.38 Conducto 25 27 26 Rejilla 26 26 29 2.94 44.050 -1./0./0.01 Aluminio/0.97 -180.100 2.81 44.95 -149.5 -72.01 Aluminio/0.01 Aluminio/0.51 -1.0125 Asp./0.01 -1.512 3.01 Aluminio/0./f/Co Asp.01 Aluminio/0.04 -1.64 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.050 -1./0.67 33.01 Aluminio/0.09 -54.050 2.65 8.67 Conducto 21 23 22 Rejilla 22 22 25 2.02 -165.0148 Asp.56 1000x300 574 7.56 Conducto 29 31 30 Rejilla 30 30 33 2.04 0 121.78 1100x300 598 7.550 11.63 -1./0.3 -14.500 -27./0.47 -74.327 2.58 Conducto 17 19 18 Rejilla 18 18 21 2.625 7./Rug./0.250 6.01 Aluminio/0.089 4.150 4.53 Conducto 7 9 8 Rejilla 8 8 11 2.050 -1.050 16.91 6.505 2.0169 Asp.450 -8.221 10.67 8.431 7.04 0 135.18 6.600 13.16 -136.48 600x300 457 6.56 30 30 20.42 20.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 68 55 13.300 7.65 Conducto 15 17 16 Rejilla 16 16 19 2./0.2048 Asp.050 -1.18 14./0.2044 Asp./0./0.458 .450 9.057 7.67 41.01 Aluminio/0.22 -114.01 Aluminio/0./0.95 -1./0.81 43.46 Conducto 11 13 12 Rejilla 12 12 15 2.450 -9.42 41.01 Aluminio/0./0.377 5./0. Long Función (m) 1 1 2 Ventilador 2 5 3 Bifurcación T 3 5 4 Bifurcación T 4 1 5 1 Conducto 5 7 6 Rejilla 6 6 9 2.04 0 0 -0 161.87 45.01 Aluminio/0.050 -1.0151 Asp.0139 Asp.150 3.35 0 -59.4252 Asp.550 12.18 -112.600 12.413 10.0141 Asp./0.796 8.0185 Asp.456 3.19 -184./0.0155 Asp.650 14.700 14.300 -1.7 Conducto 33 35 34 Rejilla 34 7 36 2./0.55 -153.778 4.14 -1.18 -110.91 -1.2164 Asp./0.2612 Asp.92 1450x300 672 8./0.050 22.04 0* 0 51.73 Conducto 9 11 10 Rejilla 10 10 13 2.485 1.17 -88.300 1.498 8.01 Aluminio/0./0.61 -153.04 -162.19 1000x300 574 8.61 Conducto 31 33 32 Rejilla 32 32 35 2.94 800x300 520 7.050 -1.1 250x250 1900x300 273 751 4.18 Conducto 35 34 3 7.500 11./0./0.72 350x300 354 5.050 -1.0138 Asp.0136 Asp.01 Aluminio/0.01 Circ.75 900x300 548 8.544 3.2208 Asp.2054 Asp.05 -60.014 Asp.650 13.047 3.050 -1.350 8.300 -16.0145 Asp.62 Conducto 13 15 14 Rejilla 14 14 17 2.238 Asp./0.76 -1./0.04 0 92./0.91 Resultados Ramas: Linea N.11 -209./0.2042 Asp.9 Conducto 36 37 38 Rejilla 37 38 39 2. N./0.42 -199.05 27.2237 Asp.04 0 57.300 6.0135 Asp.05 1550x300 691 8.27 -60./0.Dest.77 -149.01 Aluminio/0.46 -130.28 -107.56 33.2063 Asp.825 3.798 3.400 -7.01 -1.497 7.21 -1.01 1800x300 735 8.0132 Asp.200 5.04 0 148.7 -195.100 3./0.48 700x300 490 6.364 7.56 450x300 400 6.42 14.1928 Asp.373 7.25 -140.86 -170.450 10.184 8 3.01 Aluminio/0. (mm) Aluminio/0.75 -68.95 1250x300 631 7.2322 Caudal (m³/h) 27.184 8.700 15.350 WxH (mm) D/De V (mm) (m/s) 2900x300 891 8.01 Aluminio/0.
3311 -5.7 1200x250 1.01 Aluminio/0.44 11./0. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1. 58 Nº tob.0171 -2.04 1./0.44 11.0192 -1.7 1200x250 1.050 1.300 Asp.H Simple Deflex.04 1.41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 63 67 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 37 2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 4 68 2.576 -2.44 11.050 1.H Simple Pt (Pa) V.7 1200x250 1.01 Aluminio/0.nom.H Simple Deflex.91 1 Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Rejilla Conducto Conducto Conducto Aluminio/0.H Simple Deflex.01 Aluminio/0.050 1.150 500x300 420 5.050 1.44 11.7 1200x250 1.04 1.H Simple Deflex.44 11.698 7.0146 -6.7 1200x250 1.7 1200x250 1.7 1200x250 1.H Simple Deflex.050 1.44 11.44 11.7 1200x250 1.050 1.44 11.H Simple Deflex.731 2.44 11./0.050 1./0.44 11.485 10.04 1.62 2./0.H Simple Deflex.412 9.7 1200x250 1.909 2.04 1.7 1200x250 1.H Simple Deflex.300 1250 6.ef.18 4.100 400x300 378 4.04 1.2531 -6.38 4.0161 -3.050 1.04 1.3356 -4.01 Aluminio/0.H Simple Deflex./0.050 1.04 1./0.H Simple Deflex.266 Resultados Unidades Terminales: Nudo 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.050 1./0.84(*) Imp.050 1.04 1. CULLERA (VALENCIA).H Simple Deflex.04 1.681 9.04 1.7 1200x250 1.7 1200x250 1.092 8. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.51 Asp.44 11.H Simple Deflex.7 1200x250 1.44 11.24 Asp.04 1.fila x nº filas .04 1.7 1200x250 1.7 1200x250 1./0.7 1200x250 1.04 1.7 1200x250 1.0144 -7.44 11.050 Asp.7 1200x250 1.04 1.H Simple Deflex.67 2.04 1./0.86 Asp.H Simple Deflex.44 11.01 Aluminio/0.H Simple Deflex.100 Asp.04 1.904 4.050 1.76 2.050 1.050 1.483 3.0132 27.23 4.7 1200x250 Diám.H Simple Deflex.01 Asp.050 1.33 Asp.675 -1.7 1200x250 1.066 0.050 300x300 328 3.050 1.250 650x300 474 7.046 1.04 1.04 1.015 -5.7 1200x250 1.500 1100x300 598 8.58 2.44 11.150 Asp.050 1.0154 -4.300 700x300 490 8.44 11.44 11.050 1.65 2.44 11.04 1.H Simple Deflex.56 2.7 1200x250 1.449 3.H Simple Deflex.44 11.350 800x300 520 8.200 550x300 439 7.200 Asp.H Simple Deflex.44 11.01 Aluminio/0.050 1./0.050 1.01 Aluminio/0.7 1200x250 1.04 1.44 11.7 1200x250 1.050 1.5142 -3.050 1.050 1.01 Aluminio/0.04 1.H Simple Deflex.H Simple Deflex.050 1.04 1.H Simple Deflex.83 Asp.525 9.44 11./0.04 1.44 11./0./0./0.44 11.250 Asp.07 Asp.48 Asp.0138 10.
15 33.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Aspiración Densidad: 1.97 -24.52 0 27.26 -93. Pt Compuerta (Pa) -1.27 39.2 22.18 -92.65 Caudal "Q" (m3/h) = 27.3 -62.H Simple Deflex.7 15.44 11.Dinámica P.65 x 27.49 -30.H 54 55 1.300 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.52 0 12. necesaria (Pa) Dif.59 -149.25 25.18 45.7 1200x250 1.44 11.950 -3.59 -147. Total (Pa) -103.H Simple Deflex.16 -126.84 -8. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 245.89 -132.32 -1.91 0.04 1. 59 . estática (Pa) (Pa) 45. CULLERA (VALENCIA).445 Wesp = 322 W/(m3/s) Categoría SFP 1 Tramo 16 Datos Generales Impulsión Densidad: 1.7 1200x250 NOTA: .(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .62 23.86 -45.01 -102.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.83 25.762) = 2.050 1.) = (245.24 -15.96 -19.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.44 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.16 Caudal (m3/h) P.2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0.04 1.86 -41.Deflex.02 P. (Pt-Pn) (Pa) Pérd.45 31.950 -3.300) / (3600 x 0.050 1.00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 9 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/10 Resultados Nudos: Nudo 1 2 3 4 5 24 25 26 27 P.
28 1000x300 574 5.64 33.402 3.3 28.78 Conducto 29 31 30 Rejilla 30 30 33 2./0.950 -3.15 1500x300 681 7. CULLERA (VALENCIA).750 -9.67 Conducto 63 37 4 4.01 Aluminio/0./0.16 550x300 439 6.81 -111.01 Aluminio/0.35 -87.950 -3.91 -61.442 9.72(*) 354 5.900 5.5063 Asp.138 5.059 8.0125 Asp.Dest. Long Función (m) 1 1 2 Ventilador 2 5 3 Bifurcación T 3 5 4 Bifurcación T 4 1 5 1 Conducto 22 22 25 5.76 Conducto 25 27 26 Rejilla 26 26 29 2.650 27./0.28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 68 49 22 31.92 -69.850 7.3 36.43 6.800 9./0./0./0.0146 Asp.2782 Asp.71 Conducto 36 37 38 Rejilla 37 38 39 3 Conducto 38 39 40 Rejilla 39 40 41 3 Conducto 40 41 42 Rejilla 41 42 43 2./0.900 -3.91 -33./0.49 -44.950 -3./0.99 -120.950 -3.01 Aluminio/0.3 31.01 Aluminio/0.56 Conducto 31 33 32 Rejilla 32 32 35 2.01 Aluminio/0.14 2.4 -1.950 -3.05 -57.91 -3.1 -66.83 27.93 -38.300 -1.18 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.26 -33.300 1.6 13.0156 Asp.52 0 43.94 -46.237 10.3 38.52 0 40.57 -39.Orig.950 -1.94 1150x300 609 6.01 Aluminio/0.16 31.2574 Asp.22 1150x300 609 7.94 28./0.293 3.0177 Asp. (mm) Aluminio/0.484 Asp.3668 Asp./0./0.84 -52.05 -1.85 1350x300 652 8.27 -94./0.650 -13.798 3.950 1.950 -3.89 38.700 13./0.35 Asp.55 -64.950 -3.01 Aluminio/0.52 0 54.97 -75.966 7.325 11.012 10.850 -5.01 Aluminio/0.56 -65.3 -112.650 -11.750 9.74 -1.052 8.52 0 62.98 31.39 -65.22 1000x300 574 7.41 -108.01 Circ.01 Aluminio/0.950 -3.01 Aluminio/0.91 7.57 750x300 506 7.201 7.950 3.6 17.800 -5.88 -78.12 -76.646 3.0144 Asp.4705 Asp./0.52 -3./0.52 0 79.52 0 84.01 Aluminio/0.6 Conducto 46 47 48 Rejilla 47 48 49 2.531 3.17 -53.900 -1.300 WxH (mm) 2900x300 350x300 D/De V (mm) (m/s) 891 8.4 22.016 Asp.22 0 -41.378 6.52 0 52.01 Aluminio/0.26 -3.850 5.377 4./0.266 .227 1./0.851 7.13 -1.65 -80.0152 Asp.578 3.950 22.22 1300x300 642 6.41 -74.58 -79.2508 Asp.81 500x300 1700x300 420 718 1250 3.0137 Asp.950 13.950 -3.82 22.04 -94.35 -34.486 Asp./0./0.24 -123.0141 Asp.99 -81./0.365 0.700 -11.73 -47.014 Asp.300 -13.5 Conducto 42 43 44 Rejilla 43 44 45 2 Conducto 44 45 46 Rejilla 45 46 47 2.2884 Asp./0.52 0 34.950 -1.26 -42./0.952 1.91 7.0138 Asp.52 0* 67.2787 Asp.800 7.850 -3.39 -1.0172 Asp.52 0* 0 0 29./0.01 Aluminio/0. 60 Pérd.Pt (Pa) -126.01 Aluminio/0.66 17./Rug.26 -83.94 23.42 750x300 506 4.349 3.750 -7.700 11.813 3./0.38 Conducto 27 29 28 Rejilla 28 28 31 2.09 -19.0136 Imp.91 -55.800 -7.9 -47.91 13./0.3544 Asp.0132 Caudal (m³/h) 27.5 -70.2502 Asp.89 -1. N.783 1.97 -57.82 15.74 -0 Resultados Ramas: Linea N.13 Conducto 23 25 24 Rejilla 24 24 27 2.52 -1./f/Co Asp.21 -98.38 -1.98 39.8 -109.9 Conducto 67 2 68 1 Conducto Mat.3 31./0.02 1550x300 691 8.361 9.650 -27.982 9.66 23.55 -98.750 11./0.636 1.0149 Asp.0135 Asp.795 9.21 -1./0.950 -3.185 7.52 0 73./0.61 Conducto 33 35 34 Rejilla 35 34 3 6.53 -1.5333 Asp.64 36.900 3.61 7.01 Aluminio/0.700 -9.
fila x nº filas .950 3.52 2. Número L x nº vías (mm) ranuras (mm) NOTA: .52 2.2 1200x250 1.950 3.64 25.2 1200x250 1.52 2.H Simple Deflex.52 2.300 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.2 1200x250 Diám.52 2.52 2.64 25.) = (166.H Simple Deflex.64 25.64 25.64 25.52 2.950 3.H Simple Deflex.2 1200x250 1.2 1200x250 1. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 166.2 1200x250 1.64 25.300) / (3600 x 0.H Pt (Pa) V.2 1200x250 1.2 1200x250 1.64 25. 61 Nº tob.* Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. CULLERA (VALENCIA).52 2.52 2.950 3.2 1200x250 1.950 3.52 2.950 3.H Simple Deflex.H Simple Deflex.64 25.H Simple Deflex.950 3.64 25.52 2.950 3.64 25.52 2.950 3.64 25.H Simple Deflex.52 2.H Simple Deflex.2 1200x250 1.H Simple Deflex.Resultados Unidades Terminales: Nudo 25 27 29 31 33 35 38 40 42 44 46 48 49 22 Tipo Caudal (m³/h) Simple Deflex.64 25.2 1200x250 1.52 2.950 3.795 x 27.660 Wesp = 219 W/(m3/s) Categoría SFP 1 APARCAMIENTO PUBLICO SUBTERRANEO.950 3.nom.950 3.(!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima .H Simple Deflex.950 3.64 25.2 1200x250 1.64 25.950 3.2 1200x250 1.ef.H Simple Deflex.H Simple Deflex.795 Caudal "Q" (m3/h) = 27. (m/s) Alc (m) NR (dB) LxH (mm) 1.2 1200x250 1.H Simple Deflex.762) = 1.
Documents Similar To Memoria Sistema de Extraccion
Setari Meniu Clima Touran.docx
Desain Lab Kp
Ventilación Mixta - Pro Tecnica Profesional
Carlos Vargas plantas de agua helada.pdf
Sistemas de ahorro en climatización
Normativa Internacional.pdf
Tto Wifi Rth8580wf
More From Christiam Briones
Certificado Papa Coisncel Humaya y Catacaos Abelito
Tupa Sernanp Ley
BusquedaIndicePartida.faces
3-Residuos-Solidos.pdf
Cronograma 5a-5b Cascani
ALTIMETRIA_2012fsdf
1. FORMATO 15
Presupuesto Para Tdr
Areasdfdsf
Untitleddgfdfdf
Mdt - Dc - 908 - Resolucion de Aprobacion Del Expediente Tecnico
Tdrasdasd asdasdasd

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto