Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A4525657%2C18.html
Timestamp: 2020-01-25 21:35:26+00:00

Document:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Garagen und Stellp... | Schriften | arbeitssicherheit.de Dokument der Schriften-Bibliothek | arbeitssicherheit.de
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Garagen und Stellp...
§ 17 SächsGarStellplVO, Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmea...
§ 17 SächsGarStellplVO
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Garagen und Stellplätze (Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung - SächsGarStellplVO)
Titel: Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Garagen und Stellplätze (Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung - SächsGarStellplVO)
Amtliche Abkürzung: SächsGarStellplVO
Referenz: 451-1.23
Abschnitt: Teil 2 – Bauvorschriften
§ 17 SächsGarStellplVO – Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzug
(1) Nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen, wie halbstationäre Sprühwasserlöschanlagen oder Leichtschaumlöschanlagen, müssen vorhanden sein
Die Art der Feuerlöschanlage ist im Einzelfall im Benehmen mit der örtlichen Brandschutzbehörde festzulegen.
in automatischen Garagen mit mehr als 20 Garageneinstellplätzen.
(3) Geschlossene Großgaragen müssen für den Rauch- und Wärmeabzug in jedem Rauchabschnitt
Öffnungen ins Freie haben, die insgesamt mindestens 1.000 cm2 je Einstellplatz groß, von keinem Einstellplatz mehr als 20 m entfernt und im Deckenbereich oder im oberen Drittel des Wandbereiches angeordnet sind, oder
maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen haben, die sich bei Brandentwicklung (zum Beispiel durch Rauchmelder) selbstständig einschalten. Der Funktionserhalt der Anlage muss einen zehnfachen Luftwechsel mindestens 30 Minuten lang bei 300 �C garantieren.
Hierzu können auch die nach § 16 Abs. 4 und 5 geforderten Lüftungsanlagen dienen, wenn sie entsprechend ausgestattet sind. Für die Bemessung der Abzugsanlage ist nur der größte Rauchabschnitt zugrunde zu legen, wenn gesichert ist, dass im Brandfall die Absaugung nur aus dem betroffenen Rauchabschnitt erfolgt.
§ 1 SächsGarStellplVO, Begriffe
§ 2 SächsGarStellplVO, Anforderungen
§§ 3 - 18, Teil 2 - Bauvorschriften
§ 3 SächsGarStellplVO, Zu- und Abfahrten
§ 4 SächsGarStellplVO, Rampen
§ 5 SächsGarStellplVO, Einstellplätze und Fahrgassen
§ 6 SächsGarStellplVO, Lichte Höhe von Mittel- und Großgaragen
§ 7 SächsGarStellplVO, Tragende Wände, Decken, Dächer
§ 8 SächsGarStellplVO, Außenwände
§ 9 SächsGarStellplVO, Innenwände, Tore und Einbauten
§ 10 SächsGarStellplVO, Gebäudeabschlusswände
§ 11 SächsGarStellplVO, Wände und Decken von Kleingaragen
§ 12 SächsGarStellplVO, Rauchabschnitte, Brandabschnitte
§ 13 SächsGarStellplVO, Verbindungen zu Garagen und zwischen Garagengeschossen
§ 14 SächsGarStellplVO, Rettungswege
§ 15 SächsGarStellplVO, Beleuchtung
§ 16 SächsGarStellplVO, Lüftung
§ 17 SächsGarStellplVO, Feuerlöschanlagen, Rauch- und Wärmeabzug
§ 18 SächsGarStellplVO, Brandmeldeanlagen
§ 19, Teil 3 - Betriebsvorschriften
§ 19 SächsGarStellplVO, Betriebsvorschriften für Garagen
§ 20, Teil 4 - Bauvorlagen
§ 20 SächsGarStellplVO, Bauvorlagen
§§ 21 - 23, Teil 5 - Schlussvorschriften
§ 21 SächsGarStellplVO, Weitergehende Anforderungen
§ 22 SächsGarStellplVO, Ordnungswidrigkeiten
§ 23 SächsGarStellplVO, Übergangsvorschrift

References: § 17

§ 17

§ 17
 § 16

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 19

§ 20

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23