Source: http://docplayer.it/15930451-1-piano-manutenzione-rete-fognaria.html
Timestamp: 2019-01-20 23:41:12+00:00

Document:
1. - PIANO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - PDF
Download "1. - PIANO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA"
3 AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine PIANO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - Piano di manutenzione LOTTO 1
5 AMGA - Azienda Multiservizi SpA via del Cotonificio 60 - Udine PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DI VIA DELLE INDUSTRIE COMPARTO Z.I.U. RETE FOGNARIA RIFERIMENTI LEGISLATIVI D. Lgs n. 163 e succ. modif. ed integr. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE L.R , n. 14 e succ. modif. ed integr. Disciplina organica dei lavori pubblici D.P.Reg n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione della L.R , n. 14 in materia di lavori pubblici, comprese le disposizioni relative all esecuzione dei lavori, alla contabilità ed al collaudo dei lavori RIFERIMENTI TECNICI UNI EN : 2001 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all esterno degli edifici - Manutenzione ed esercizio - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 1 di 10
6 ALLEGATI Progetto Definito/Esecutivo "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie comparto Z.I.U. Elaborati Progettuali - 20 marzo 2009 TAVOLE GRAFICHE: LOTTO 1 TAV 01 - Corografia e Zonizzazione-piano territoriale infraregionale scala: 1: TAV 02 - Planimetria catastale scala: 1: TAV 03 - Planimetria occupazione temporanea-esproprio, sez. di dettaglio scala: 1: TAV 04 - Planimetria area servizi di cantiere scala: 1: TAV 05 - Planimetria sottoservizi esistenti scala: 1: 500 TAV F06 - Planimetria acque nere scala 1: 500 TAV F07 - Planimetria acque bianche scala 1: 500 TAV F08 - Profilo longitudinale acque nere scala 1: TAV F09 - Profilo longitudinale acque bianche scala 1: TAV F10 - Sezioni stradali scala 1: 50 TAV F11 - Planimetria, profilo e sezioni degli scavi scala varie (N.B. - I suddetti elaborati si intendono parte integrante del presente elaborato anche se non materialmente allegati) - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 2 di 10
7 Premessa Il presente documento viene predisposto in conformità all art. 33 del D.P.Reg n. 0165/Pres. e secondo quanto richiesto dall art. 8 comma 5 della. L.R , n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" 1. Introduzione. Come indicato all art. 33 del D.P.Reg n. 0165/Pres., il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi affettivamente realizzati, l attività di manutenzione dell intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l efficienza ed il valore economico Il Piano di Manutenzione Il Piano di Manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all importanza e alla specificità dell intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: a) Il Manuale d uso; b) Il Manuale di manutenzione; c) Il Programma di manutenzione Il Manuale d Uso Il manuale d uso si riferisce all uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per conoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il Manuale d uso contiene le seguenti informazioni: a) La collocazione nell intervento delle parti menzionate; b) La rappresentazione grafica; c) La descrizione; d) Le modalità di uso corretto. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 3 di 10
8 Il Manuale di Manutenzione Il Manuale di Manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) La collocazione nell intervento delle parti menzionate; b) La rappresentazione grafica; c) La descrizione delle risorse necessarie per l intervento manutentivo; d) Il livello minimo delle prestazioni; e) Le anomalie riscontrabili; f) Le manutenzioni eseguibili direttamente dall utente; g) Le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato Il Programma di Manutenzione Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da seguire, a cadenze temporalmente o altrimenti fissate, al fine della corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: a) Il sottoprogramma delle prestazioni; b) Il sottoprogramma degli interventi e dei controlli; c) Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 4 di 10
9 2. Il Manuale d Uso del: "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Le opere oggetto del presente progetto si riferiscono agli interventi di miglioramento e potenziamento dell impianto della rete acqua nel comparto Z.I.U. e precisamente in via delle Industrie. Per la collocazione degli interventi riferirsi agli elaborati grafici del Progetto Definitivo/Esecutivo "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." ed al fascicolo "Particolari costruttivi- specifiche tecniche dei materiali". - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 5 di 10
10 2.1. Notizie tecniche sommarie dell Impianto Le nuove condotte sono a sezione circolare in PVC, conformi alla Norma UNI EN 1401, rigidità anulare nominale SN4, rapporto dimensionale normalizzato SDR 34 dimensionata in PVC adatta all'uso per fognature e scarichi interrati non in pressione. Le altre caratteristiche principali della tubazione sono: Materiale: policloruro di vinile non plastificato con contenuto minimo di PVC 80% Rapporto dimensionale normalizzato: SDR 34 Rigidità anulare nominale: SN 8 Lunghezza utile: barre da 5 o 6 m Colore: marrone arancio RAL 8023 I raccordi da utilizzarsi dovranno presentare le sottoriportate caratteristiche: Materiale: policloruro di vinile non plastificato con contenuto minimo di PVC 80% Rapporto dimensionale normalizzato: SDR 34 Rigidità anulare nominale: SN 8 Colore: marrone arancio RAL 8023 Le condotte sono raccordate a bicchiere ad un estremità con guarnizione elastomerica. Le guarnizioni di gomma, tipo NBR, devono essere adatte all applicazione su tubazioni e raccordi per acque di scarico fognarie e acqua piovana. Le caratteristiche fisiche e meccaniche delle guarnizioni, devono essere conformi alla UNI EN con designazione WC Posa nuove condotte in via delle Industrie Le opere comprendono sostanzialmente: LOTTO 1 Rimozione dei pozzetti disperdenti esistenti. Rimozione dell'esistente tratta di condotta fognaria di acque nere a sezione circolare in PVC del diametro interno di 315 cm. Costruzione di una condotta fognaria per acque bianche in PVC del diametro interno di 630 mm dal pozzetto BP9 al pozzetto BP12 della lunghezza di circa 275 m con una pendenza del 2.0, e dei relativi pozzetti di ispezione prefabbricati, completi dei chiusini d ispezione in GS di classe D400, compresi i movimenti di materie, scavi e ritombamenti; Costruzione di una condotta fognaria per acque nere in PVC del diametro interno di 400 mm dal pozzetto NP12 al pozzetto N137 della lunghezza di circa 687 m con una pendenza del 2.0, e dei relativi pozzetti di ispezione prefabbricati, completi dei chiusini d ispezione in GS di classe D400, compresi i movimenti di materie, scavi e ritombamenti; - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 6 di 10
11 LOTTO 2 Rimozione dei pozzetti disperdenti esistenti. Rimozione dell'esistente tratta di condotta fognaria di acque nere a sezione circolare in PVC del diametro interno di 315 cm. Costruzione di una condotta fognaria per acque bianche in PVC del diametro interno di 315 mm dal pozzetto BP1 al pozzetto BP2, del diametro interno di 400 mm dal pozzetto BP2 al pozzetto BP3, del diametro interno di 630 mm dal pozzetto BP3 al pozzetto BP9, per una lunghezza complessiva di circa 705 m con una pendenza del 2.0, e dei relativi pozzetti di ispezione prefabbricati, completi dei chiusini d ispezione in GS di classe D400, compresi i movimenti di materie, scavi e ritombamenti; Costruzione di una condotta fognaria per acque nere in PVC del diametro interno di 250 mm dal pozzetto NP1 al pozzetto NP2, del diametro interno di 400 mm dal pozzetto NP2 al pozzetto NP12, della lunghezza complessiva di circa 604 m con una pendenza del 2.0, e dei relativi pozzetti di ispezione prefabbricati, completi dei chiusini d ispezione in GS di classe D400, compresi i movimenti di materie, scavi e ritombamenti; 3. Il Manuale di Manutenzione del: " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U."" Al fine di poter impostare correttamente il piano di manutenzione ed il programma di manutenzione, è di fondamentale importanza la fase dell individuazione delle possibili anomalie ovvero dell individuazione dei componenti della struttura che, nel corso della vita tecnica dell opera, possono essere soggette a degrado o danneggiamento, cercando inoltre di prevedere le caratteristiche di evoluzione di tali fenomeni. Solo procedendo in questo modo, infatti, sarà possibile pianificare le verifiche/controlli e quindi valutare le risorse e le azioni necessarie all esecuzione degli interventi manutentivi per assicurare che il sistema possa svolgere le sue funzioni in modo soddisfacente. Nel caso specifico dei sistemi fognari le possibili anomalie riscontrabili, che devono essere monitorate, possono essere così sintetizzate: a) perdite delle tubazioni e/o nei pozzetti; b) verifiche statiche dei manufatti e dei cedimenti del terreno circostante; c) verifiche dello stato di usura dei rivestimenti interni delle tubazioni e dei pozzetti; d) verifica dell integrità e degrado della struttura; e) verifica dell integrità dei dispositivi di coronamento (chiusini e griglie). Tali verifiche possono comportare la definizione di programmi d intervento manutentivi, che secondo il caso richiedono l impiego di risorse interne o esterne con adeguata competenza specifica del sistema e dei suoi componenti, per l eliminazione delle anomalie riscontrate. Il livello minimo delle prestazioni dovrà essere tale da assicurare il mantenimento sgombro della condotta, da sedimenti e detriti, in modo che tali materiali non riducano la sezione di deflusso della stessa e soddisfare le esigenze connesse all uso della struttura ai valori definiti da progetto. Per la collocazione degli interventi riferirsi alle Tavole grafiche del Progetto definitivo/esecutivo Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U.. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 7 di 10
12 4. Il Programma di Manutenzione del: " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Lo scopo fondamentale della programmazione manutentiva è quello di garantire che gli interventi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza. Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di verifiche/controlli, da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. A tale scopo è stato preparato il documento di seguito riportato all "Allegato A" che assume la forma di scheda di controllo. Tutte le verifiche e controlli devono essere registrati con l indicazione del loro esito e delle eventuali anomalie riscontrate; la pertinente documentazione deve essere adeguatamente archiviata e conservata. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 8 di 10
13 " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Corografia Allegati - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 9 di 10
14 AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine Oggetto: Piano di Manutenzione "Rete fognatura" Documento: 1 Data: 20-mar-09 Revisioni: Allegati: Progetto Definitivo/Esecutivo Potenzionamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U. ALLEGATO A "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE" - Potenzi. e adeguam. delle reti fognarie di via delle Industrie-comparto Z.I.U. ID Sistema Fognario Prestazioni (Requisiti) Controlli Verifiche Cadenza Interventi Rischi potenziali Risorsa incaricata Attrezzatura 1 Condotte Fognarie La sezione di deflusso della condotta fognaria principale non deve essere ridotta da detriti o depositi I pozzetti delle caditoie stradali devono essere liberi da depositi Verifica visiva dello stato di conservazione delle opere Verifica della funzionalità idraulica Annuale Lavori di pulizia e/o ripristino Rischio biologico Cadute Investimenti Microclima Tagli, ferite, abrasioni, ecc. Altri in base all'intervento specifico Risorse Interne Risorse Esterne (competenti per l'attività specifica) Flusso d'acqua o getto d'acqua ad alta pressione per la rimozione della ostruzione o dei sedimenti Dispositivi meccanici adeguati per la rimozione delle ostruzioni Pozzetti di presa 2 stradale come sopra indicato Verifica visiva dello stato di conservazione delle opere Verifica della funzionalità di drenaggio Annuale Lavori di pulizia e/o ripristino come sopra indicato come sopra indicato come sopra indicato - Piano di Manutenzione dell'opera Rete fognaria Pagina 10 di 10 - Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U.
15 AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine PIANO MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - Piano di manutenzione LOTTO 1
17 AMGA - Azienda Multiservizi SpA via del Cotonificio 60 - Udine PIANO DI MANUTENZIONE DELL OPERA POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DI VIA DELLE INDUSTRIE COMPARTO Z.I.U. RETE ACQUEDOTTO RIFERIMENTI LEGISLATIVI L.R , n. 14 e succ. modif. ed integr. Disciplina organica dei lavori pubblici D.P.Reg n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione della L.R , n. 14 in materia di lavori pubblici, comprese le disposizioni relative all esecuzione dei lavori, alla contabilità ed al collaudo dei lavori RIFERIMENTI TECNICI - UNI EN 545 Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d acqua.prescrizioni e metodi di prova. - UNI EN Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene - D.M Norme tecniche relative alle tubazioni - D.M n.174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilzzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 1 di 10
18 ALLEGATI Progetto Definito/Esecutivo "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie comparto Z.I.U. Elaborati Progettuali - 20 marzo 2009 TAVOLE GRAFICHE: LOTTO 1 TAV 01 - Corografia e Zonizzazione-piano territoriale infraregionale scala: 1: TAV 02 - Planimetria catastale scala: 1: TAV 03 - Planimetria occupazione temporanea-esproprio, sez. di dettaglio scala: 1: TAV 04 - Planimetria area servizi di cantiere scala: 1: TAV 05 - Planimetria sottoservizi esistenti scala: 1: 500 TAV A12 - Planimetria rete acquedotto scala 1: (N.B. - I suddetti elaborati si intendono parte integrante del presente elaborato anche se non materialmente allegati) - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 2 di 10
19 Premessa Il presente documento viene predisposto in conformità all art. 33 del D.P.Reg n. 0165/Pres. e secondo quanto richiesto dall art. 8 comma 5 della. L.R , n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" 1. Introduzione. Come indicato all art. 33 del D.P.Reg n. 0165/Pres., il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi affettivamente realizzati, l attività di manutenzione dell intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l efficienza ed il valore economico Il Piano di Manutenzione Il Piano di Manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all importanza e alla specificità dell intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: a) Il Manuale d uso; b) Il Manuale di manutenzione; c) Il Programma di manutenzione Il Manuale d Uso Il manuale d uso si riferisce all uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l insieme delle informazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per conoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il Manuale d uso contiene le seguenti informazioni: a) La collocazione nell intervento delle parti menzionate; b) La rappresentazione grafica; c) La descrizione; d) Le modalità di uso corretto. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 3 di 10
20 Il Manuale di Manutenzione Il Manuale di Manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) La collocazione nell intervento delle parti menzionate; b) La rappresentazione grafica; c) La descrizione delle risorse necessarie per l intervento manutentivo; d) Il livello minimo delle prestazioni; e) Le anomalie riscontrabili; f) Le manutenzioni eseguibili direttamente dall utente; g) Le manutenzioni da eseguire a cura del personale specializzato Il Programma di Manutenzione Il Programma di Manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da seguire, a cadenze temporalmente o altrimenti fissate, al fine della corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: a) Il sottoprogramma delle prestazioni; b) Il sottoprogramma degli interventi e dei controlli; c) Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 4 di 10
21 2. Il Manuale d Uso del: "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Le opere oggetto del presente progetto si riferiscono agli interventi di miglioramento e potenziamento dell impianto della rete acqua nel comparto Z.I.U. e precisamente in via delle Industrie. Per la collocazione degli interventi riferirsi agli elaborati grafici del Progetto Definitivo/Esecutivo "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." ed al fascicolo "Particolari costruttivi- specifiche tecniche dei materiali" - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 5 di 10
22 2.1. Notizie tecniche sommarie dell Impianto La nuova condotta, dimensionata per una pressione nominale di 16 bar, è in GHISA sferoidale adatta all'uso per la distribuzione del acqua potabile, conformi alla Norma UNI EN 545, ai requisiti del D.M Le altre caratteristiche principali della tubazione sono: Materiale: ghisa sferoidale con giunto a bicchiere; Resistenza minima del materiale: MRS 10; Pressione di funzionamento ammissibile (PFA)=10 bar; Spessore di parete: K9. Rivestimento interno:strato di malta cementizia I raccordi da utilizzarsi dovranno presentare le sottoriportate caratteristiche: Materiale: ghisa sferoidale ; Resistenza minima del materiale: MRS 10; Pressione di funzionamento ammissibile (PFA)=10 bar; La realizzazione dei giunti per il collegamento dei tubi e di questi con i pezzi speciali deve essere a giunto elastico, tipo rapido, adatto all applicazione su tubi e raccordi. La guarnizione di tenuta dev essere ad anello in gomma idonea per condotta di acqua potabile fredda. Le condotte saranno interrate ad una profondità non inferiore a 1.10 m, misurata dalla generatrice superiore del tubo alla pavimentazione finita Posa nuova condotta in via delle Industrie La nuova condotta è prevista in GHISA sferoidale delle dimensioni esterne di 200 mm, per uno sviluppo di circa 133 m per il LOTTO 1, e di 860 m per il LOTTO 2 aventi caratteristiche analoghe a quelle soprariportate. Con la posa della condotta si provvede al rifacimento e ricollegamento delle attuali derivazioni d'utenza razionalizzando così la situazione esistente e migliorando in tal modo la gestione della rete. - Allacciamenti d'utenza Ogni singola utenza è allacciata alla rete di distribuzione tramite una derivazione denominata comunemente "allacciamento o derivazione d'utenza". Le derivazioni in polietilene, sono realizzate mediante collari in polietilene a saldatura elettrica del tipo sotto carico da fissare sulla tubazione. La tenuta idraulica sarà garantita dalla saldatura del semicollare superiore sulla tubazione, ottenuta mediante la fusione delle due superfici a contatto, provocata dalla resistenza elettrica incorporata nel semicollare. La tubazione prevista per l'allacciamento è dimensionata sulla base della portata da fornire all'utenza e delle lunghezze dell'impianto risultanti dal tracciato prescelto. L'esatta ubicazione della derivazione d'utenza sarà da valutare in sede di esecuzione dei lavori in base all'esigenza dell utenza. La derivazione è già predisposta per la futura installazione del gruppo di misura, a tale scopo in idoneo pozzetto in cls, ubicato al limite della proprietà privata, è installato una o più linee d'utenza composte da valvola di intercettazione e tronchetto per contatore. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 6 di 10
23 3. Il Manuale di Manutenzione del: " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U."" Al fine di poter impostare correttamente il piano di manutenzione ed il programma di manutenzione, è di fondamentale importanza la fase dell individuazione delle possibili anomalie ovvero dell individuazione dei componenti dell impianto che, nel corso della vita tecnica dell opera, possono essere soggetti a degrado o danneggiamento, cercando inoltre di prevedere le caratteristiche di evoluzione di tali fenomeni. Solo procedendo in questo modo, infatti, sarà possibile pianificare le verifiche/controlli e quindi valutare le risorse e le azioni necessarie all esecuzione degli interventi manutentivi per assicurare che il sistema possa svolgere le sue funzioni in modo soddisfacente. Tali verifiche possono comportare la definizione di programmi d intervento manutentivi, che secondo il caso richiedono l impiego di risorse interne o esterne con adeguata competenza specifica del sistema e dei suoi componenti, per l eliminazione delle anomalie riscontrate. Il livello minimo delle prestazioni dovrà essere tale da assicurare: il mantenimento dell'efficienza della condotta idrica; il mantenimento della efficienza delle infrastrutture (per cedimenti, deformazioni, degrado, ecc.). Quanto suindicato al fine di soddisfare le esigenze connesse all uso della struttura con i valori stabiliti da progetto. Per la collocazione degli interventi riferirsi alle Tavole grafiche del Progetto Definitivo/Esecutivo "Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U.. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 7 di 10
24 4. Il Programma di Manutenzione del: " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Lo scopo fondamentale della programmazione manutentiva è quello di garantire che gli interventi ritenuti necessari vengano realizzati con la massima economia e che il lavoro eseguito risponda a criteri di produttività ed efficienza. Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di verifiche/controlli, da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. A tale scopo è stato preparato il documento di seguito riportato all "Allegato A" che assume la forma di scheda di controllo. Tutte le verifiche e controlli devono essere registrati con l indicazione del loro esito e delle eventuali anomalie riscontrate; la pertinente documentazione deve essere adeguatamente archiviata e conservata. - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 8 di 10
25 " Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U." Corografia Allegati - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto Pagina 9 di 10
26 AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. - Udine Oggetto: Piano di Manutenzione "Rete acquedotto" Documento: 1 Data: 20-mar-09 Revisioni: Allegati: Progetto Definitivo/Esecutivo Potenzionamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U. ALLEGATO A "PROGRAMMA DI MANUTENZIONE" - Potenzi. E adeguam. Delle reti fognarie di via delle Industrie-comparto Z.I.U. ID Imp. idrico Prestazioni (Requisiti) Controlli Verifiche Cadenza Interventi Rischi potenziali Risorsa incaricata Attrezzatura 1 Condotta idrica Il mantenimento della funzionalità deve essere mantenute ai valori stabiliti Verifica visiva dello stato di conservazione delle opere Altro secondo quanto indicato dalla documentazione specifica Su segnalazione di anomalia da parte di utente e/o terzi Secondo quanto indicato nella documentazione specifica Lavori di sostituzione e/o ripristino Investimenti Microclima Tagli, ferite, abrasioni, ecc. Altri in base all'intervento specifico Risorse Interne Risorse Esterne (competenti per l'attività specifica) Strumenti adatti al tipo di intervento 2 Pozzetti di presa stradale Il mantenimento della funzionalità deve essere mantenute ai valori stabiliti, Su segnalazione di anomalia da parte del personale Lavori di sostituzioni e/o ripristini come sopra indicato come sopra indicato Strumenti adatti al tipo di intervento Avvallamenti 3 stradali in prossimita' dei, pozzetti Verifica visiva dello stato di conservazione delle opere Altro secondo quanto indicato dalla documentazione specifica Su segnalazione di anomalia da parte del personale Lavori di ripristino come sopra indicato come sopra indicato Strumenti adatti al tipo di intervento 4 Perdite Il mantenimento della funzionalità deve essere mantenute ai valori stabiliti, Su segnalazione di anomalia da parte del personale Sostituzione o riparazione della perdita tramite pezzi speciali come sopra indicato come sopra indicato Strumenti adatti al tipo di intervento 5 Idranti L'efficienza del dispositivo Verifica della funzionalita' saracinesche, Lavori di pulizia e sostituzioni di guarnizioni, spurgo della condotta come sopra indicato come sopra indicato Strumenti adatti al tipo di intervento - Piano di Manutenzione dell'opera Rete acquedotto - Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di via delle Industrie - comparto Z.I.U. Pagina 10 di 10

References: art. 33
 art. 8
 art. 33
 art. 33
 art. 8
 art. 33