Source: http://www.elektroprumysl.cz/legislativa/pozadavky-na-ochranu-pri-poruse-podle-nove-normy-csn-33-2000-4-41-ed-3
Timestamp: 2018-08-17 16:47:16+00:00

Document:
Požadavky na ochranu při poruše podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - ElektroPrůmysl.cz
Předchozí článek Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
Další článek Ochrana osob před úrazem elektrickým proudem u rozváděčů nn
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
Neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v čl. 411.4 až 411.6 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Neživé části, které jsou současně přístupné dotyku musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou, a to buď jednotlivě, po skupinách nebo společně.
Vodiče ochranného uzemnění musí vyhovovat normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič připojený k příslušné uzemňovací svorce.
V každé budově musejí být vstupující kovové části, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a které nejsou součástí elektrické instalace, spojeny s hlavní uzemňovací svorkou (resp. ochrannou přípojnicí) vodiči ochranného pospojování; mezi příklady takových kovových částí mohou patřit:
kovová potrubí zajišťující napájení budovy např. plynem, vodou, systémy dálkového vytápění;
konstrukční cizí vodivé části;
přístupná konstrukční výztuž betonu.
Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno co nejblíže k místu, kde vstupují do budovy. Kovová potrubí vstupující do budovy, jež mají na svém vstupu izolační vložku, s ochranným pospojováním spojena být nemusí.
Automatické odpojení v případě poruchy
Ochranný přístroj musí automaticky vypnout přívod vodiče vedení do obvodu nebo zařízení v případě poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem v obvodu nebo zařízení v době odpojení požadované v čl. 411.3.2.2, 411.3.2.3 nebo 411.3.2.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Přístroj musí být vhodný alespoň pro odpojení vodiče (vodičů) vedení.
Pro sítě IT se automatické odpojení při výskytu prvé poruchy nutně nevyžaduje. Co se týká požadavků na odpojení při druhé poruše, ke které dojde v jiném živém vodiči, musí být splněny pravidla čl. 411.6.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Maximální doba odpojení stanovená v tabulce 1 se musí uplatnit pro koncové obvody, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje:
32 A napájejících pouze pevně připojené spotřebiče.
V síti TN je doba odpojení nepřesahující 5 s dovolena pro distribuční obvody a pro obvody, pro které neplatí čl. 411.3.2.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
V síti TT je doba odpojení nepřesahující 1 s dovolena pro distribuční obvody a pro obvody, pro které neplatí čl. 411.3.2.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Jestliže pro nadproudové ochranné přístroje není proveditelné přerušit napájení podle čl. 411.3.2 nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nebo kde použití proudového chrániče (RCD) není pro tento účel vhodné, viz příloha D.
Odpojení však může být vyžadováno z jiných důvodů, než je ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Jestliže není možno dosáhnout automatického odpojení v požadovaných dobách, musí být provedeno doplňující pospojování v souladu s čl. 415.2 nové edice normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.
Dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití
AC zásuvky, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A, které mohou být užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny pro obecné použití; a
AC mobilní zařízení určená pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A. Tento článek neplatí pro sítě IT, v nichž poruchový proud v případě první poruchy nepřekračuje 15 mA.
Doplňková ochrana pro stejnosměrné sítě se zvažuje.
Doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
V prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA, zajištěna pro AC koncové obvody napájející svítidla.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

References: čl. 411
 čl. 411
 čl. 411
 čl. 411
 čl. 411
 čl. 411
 čl. 415