Source: https://issuu.com/agenciaenergiagranada/docs/legalizacion_sondeos_bcg
Timestamp: 2017-07-28 07:25:38+00:00

Document:
Legalizacion de sondeos de BCG (Geotérmicas) by Agencia Provincial de la Energia de Granada - issuu
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURACONDICIONES TÉCNICAS PARA LA
GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAADORACIÓN MARTÍN BOCANEGRAMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[1]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAAGRADECIMIENTOS:
En primer lugar, quisiera hacer una mención especial a D. Antonio Azor López, tutor de mi Trabajo Fin de Máster
y profesor de la Universidad de Granada, a Gonzalo Esteban López, técnico de la Agencia Provincial de la
Energía de Granada, D. Agustín E. Ferrer Modollel, técnico de Minas de La Junta de Andalucía y a Wenceslao
Martín Rosales, profesor y coordinador del Máster. Gracias a todos y cada uno de ellos, que me han enseñado el
mundo de la energía geotérmica. Durante estos tres meses de prácticas he conocido una forma de energía
renovable, de la que poco sabía y de la que ahora he estudiado en profundidad conociendo el potencial
Geotérmico que tiene la provincia de Granada, las instalaciones que se han realizado en nuestro país y la
La Agencia Provincial de la Energía de Granada lleva varios años promoviendo el uso de la energía geotérmica
en la provincia de Granada. Actualmente está colaborando con la Universidad de Granada para evaluar el
estado de aplicación de la normativa relativa a la autorización de los sondeos necesarios para este tipo de
En este documento se muestra un análisis de la normativa vigente que se ha de aplicar en las instalaciones
geotérmicas de muy baja temperatura, para climatización y agua caliente sanitaria en la provincia de Granada.
En el estudio, se ha recopilado toda la información disponible de la Agencia Andaluza de la Energía, IGME,
GEOPLAT, IDEA, GEOENER, GUÍA COMUNIDAD DE MADRID, FENERCOM, obteniéndose una memoria en las que
se describen detalladamente las condiciones técnicas que se han de aplicar. El estudio incluye:
•Estudio de evaluación del potencial de las áreas geotérmicas.•Normativa actual en la Comunidad Autónoma Andaluza.•Recopilación de legislación autonómica y actuaciones en otras Comunidades.•Conclusiones y recomendaciones para agilizar la tramitación y pautas a seguir.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[2]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAContenido:1.INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA ...................................................................................................... 42.GEOTERMIA DE MUY BAJA TEMPERATURA: SONDEOS ..................................................................................... 53. ESTUDIO DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE MUY BAJA TEMPERATURA CONTENIDO EN LAS ROCAS
DEL SUBSUELO DE LA PROVINCIA DE GRANADA. MAPA DE CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE CALOR. ..... 10
4.LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN ANDALUCIA. .................................................................................................... 165.COMPARACIÓN NORMATIVA CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ............................................... 18
1.CANARIAS .................................................................................................................................. 222.GALICIA ...................................................................................................................................... 233.MADRID...................................................................................................................................... 254.RESUMEN DE LA NORMATIVA A DESTACAR EN CADA COMUNIDAD. .......................... 276.PROPUESTA DE ACTUACIÓN NORMATIVA........................................................................................................... 287.ANEXO I: EJEMPLOS DE INSTALACIONES EN ANDALUCIA ............................................................................... 328.ANEXO II: PROGRAMAS DE IMPULSO .................................................................................................................... 359.REFERENCIAS.............................................................................................................................................................. 36MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[3]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA1. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
La energía geotérmica se encuentra almacenada en forma de calor en el subsuelo. La temperatura va
aumentando con la profundidad a razón de ≈ 3ºC cada 100m. El origen del calor interno de la tierra se debe a
los siguientes fenómenos:
• La desintegración de isótopos radiactivos presentes en la corteza y en el manto.
• El calor inicial que se liberó durante la formación del planeta.• Movimientos diferenciales entre las diferentes capas que constituyen la Tierra, principalmente entre
manto y núcleo.
• Cristalización del núcleo. El núcleo externo (líquido) está cristalizando continuamente, y en la zona
de transición con el núcleo interno (sólido) se libera calor.Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra y su interior originan un flujo continuo
de calor hacia la superficie. Se estima que la energía que llega cada segundo a la superficie terrestre en forma
de calor por conducción, convección y radiación es de 42 x 10 J. En algunos puntos de la Tierra, el flujo de
calor es anormalmente elevado llegando a alcanzar valores de hasta diez y veinte veces el flujo medio. Estas
áreas coinciden con zonas donde se localizan fenómenos geológicos singulares, como una actividad sísmica
elevada, la formación de cordilleras en épocas geológicas recientes y una actividad volcánica actual o muy
reciente, abundancia de manifestaciones termales, como géiseres, solfataras, etc.
Todos estos fenómenos geológicos, son distintas formas de liberación de la energía interna de la Tierra, y
encuentran su explicación en la tectónica de placas que es la que rige la estructura de la corteza de la Tierra y
su relación con el manto. El flujo de calor anómalo que se ocasiona en estas zonas da lugar a gradientes
geotérmicos con valor de 15-30 ºC cada 100 metros, por lo que a profundidades de 1,5 a 2 km se encuentran
temperaturas de 200-300 ºC. Sin embargo, en las demás zonas de la superficie terrestre el flujo calorífico da
lugar a gradientes geotérmicos con valor medio de 3 ºC cada 100 metros, por lo que a profundidades entre 2 y
3 km se encuentran temperaturas de 60-90 ºC. Esta diferencia de la corteza terrestre en áreas estables con
flujo calorífico bajo y áreas inestables con flujo calorífico muy elevado sirve para establecer los tipos de energía
geotérmica conocidas: la energía geotérmica de baja temperatura y la energía geotérmica de alta temperatura.Se han establecido cuatro categorías para la energía geotérmica en función de la temperatura:
Alta temperatura: más de 150 ºC y profundidad de hasta 900 m. Una temperatura superior a 150 ºC permite
transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica.
Media temperatura: entre 90 y 150 ºC y profundidad de hasta 550 m. Permite producir energía eléctrica
utilizando un fluido de intercambio. Puede ser utilizado en fábricas de conservas, recuperación de metales,
fabricación de pasta de papel y secado de productos agrícolas, entre otros.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[4]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURABaja temperatura: entre 30 y 90 ºC y profundidad de hasta 450 m.
Su contenido en calor es insuficiente para producir energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción urbana
por barrios o distritos, balnearios termales, precalentamiento de aire o agua para usos industriales, secado de
maderas o similares.Muy baja temperatura: menos de 30 ºC y profundidad de hasta 150 m.
Puede ser utilizada para calefacción y climatización, agua caliente sanitaria (ACS) de viviendas, edificios
públicos y hospitales, invernaderos, piscifactorías, necesitando emplear bombas de calor.2. GEOTERMIA DE MUY BAJA TEMPERATURA: SONDEOS
Los yacimientos geotérmicos de baja temperatura se encuentran en zonas estables de la corteza terrestre,
donde el gradiente geotérmico no es anómalo y a muy poca profundidad. En estas zonas, las rocas y las aguas
subterráneas se encuentran a temperaturas entre 15-25 ºC, y es posible mediante el uso de una bomba de
calor extraer energía geotérmica.
Esta energía es conocida como energía geotérmica de muy baja temperatura y existe prácticamente en todos
los lugares en mayor o menor concentración en función de la roca o del acuífero presente.La superficie del suelo intercambia calor con la atmosfera, y sufre las variaciones diarias de temperatura hasta
una profundidad de 0,50 m; a esta profundidad, la temperatura permanece estable entre 7 y 14 ºC
(aumentando en verano, a más de 18ºC en zonas costeras), esto se debe al calor que recibe del sol que calienta
la corteza terrestre, sobre todo en verano y a la gran inercia térmica de suelos y rocas. Las variaciones
estacionales de temperatura, son perceptibles hasta una profundidad de 10 m.
A partir de 15 m de profundidad, se considera que el terreno esta a temperatura constante.Existen varias técnicas de aprovechar este calor procedente del subsuelo:1. Mediante el uso de Colectores horizontales enterradosEsta técnica consiste en la colocación de una red de tubos bajo el terreno, a una profundidad que varía entre 1
y 2 metros. Los tubos de los captadores son de propileno, PVC o polietileno de alta densidad, con un diámetro
que oscila entre 25 a 40 mm y el líquido que circula por el interior es agua con anticongelantes.
Debido a la escasa profundidad a la que están enterrados es el clima el que juega un papel importante en este
tipo de explotación. El terreno sirve de acumulador de energía solar y la energía geotérmica tiene un papel
secundario.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[5]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURADependiendo de la altitud topográfica del terreno, las capas de tubos que forman los serpentines o bucles
geotérmicos permiten obtener de 20 a 30 W de energía térmica por m ocupado por el bucle.
Esta técnica presenta una serie de limitaciones, como la necesidad de un terreno que sea 1,5 veces la superficie
habitable a calentar y se restringe el uso de esta superficie, ya que no se podrán plantar ciertas especies que
tengan ramificaciones profundas.
Por el contrario, presenta una serie de ventajas como su bajo coste ya que la excavación no supone el 15% del
presupuesto total, no requiere permisos especiales, no requiere instalaciones exteriores alrededor de la finca,
el volumen excavado se reutiliza en el relleno y prácticamente no necesita mantenimiento.
Tipos de intercambiadores horizontales. Fuente: Géothermal Heat Puma. UBeG2. Cimientos geotérmicos, cimentaciones termoactivasEstas cimentaciones son elementos estructurales de hormigón que, además de ejercer una función resistente,
captan el calor del subsuelo a unas profundidades comprendidas entre los 10 y 40 metros. Esta técnica consiste
en insertar en el interior de las piezas de hormigón, una red de tubos de polietileno por los que circule agua
con un anticongelante, y conectarlos en circuito cerrado con una bomba de calor.A finales de los años setenta y principios de los ochenta, esta tecnología se empleaba en casas familiares;
actualmente es una de las más utilizadas para calentar edificios de grandes dimensiones en invierno y para
enfriarlos en verano, mediante el almacenamiento subterráneo estacional de calor y de frío.Cuando se va a realizar este tipo de instalación, es importante conocer:
• Las características geotécnicas del subsuelo.
• Nivel freático, oscilaciones anuales, dirección y velocidad de flujo.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[6]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA• Geología de la zona para poder definir el potencial geotérmico: capacidad térmica volumétrica, conductividad
térmica y permeabilidad.
• Existencia de manantiales cercanos o construcciones subterráneas que desvíen o calienten las aguas
• Temperatura máxima, mínima y media anual del subsuelo.
• Distribución mensual y semanal del consumo de energía en calefacción y refrigeración, así como sus
consumos pico.La capacidad de un conjunto de pilotes intercambiadores para almacenar energía térmica estacionalmente,
depende directamente de la velocidad de flujo del agua subterránea. Basta una velocidad de 0,5 a 1 metro por
día para que se disipe la energía transferida por los pilotes y se impida su almacenamiento.3. Sondas geotérmicasCuando no se pueden utilizar los captadores horizontales, la alternativa son las sondas geotérmicas. Consisten
en una serie de perforaciones verticales en el subsuelo, donde se alojan los tubos de polietileno del
intercambiador, por los que a su vez circula el fluido caloportador, que suele ser agua con anticongelante. Las
profundidades de los sondeos varían entre los 20 y los 150 m. y el diámetro de la perforación va de 10 a 15 cm.
Cuando se trata de tubos en doble U o coaxiales con diámetro mínimo de 0,06 m, se requiere una distancia
mínima de 5m entre sondeos.
El relleno de los sondeos se realiza normalmente con bentonita y cemento. Es importante tener en cuenta que
relleno se utiliza, ya que debe favorecer la conductividad térmica del terreno y no contener productos que
puedan contaminar el subsuelo.
El número de sondeos a realizar y la profundidad, van a depender de la transmisión de calor del medio y de la
potencia requerida. Para su dimensionamiento hay que tener en cuenta la potencia de extracción de calor por
metro lineal de sonda, que varía entre 20 y 70 W/m.
Si se necesita mayor potencia, puede utilizarse un campo de sondas geotérmicas, que suele ir de 4 a 50; el
número de sondas y la profundidad van a depender de las características del terreno.
El empleo de las sondas geotérmicas se realiza cuando no se dispone de una superficie amplia para el uso de
colectores horizontales, cuando existan canalizaciones en el subsuelo, o cuando existe una demanda energética
mayor que no se pueda proporcionar por otro medio.
Cuando la potencia a instalar es inferior a 30Kw no se requieren estudios previos y se suelen utilizar valores
tabulados para el cálculo y dimensionamiento de la instalación.
Para poder dimensionar una sonda geotérmica se necesita conocer previamente:• La conductividad térmica del terreno. La potencia de extracción es proporcional a la conductividad térmica.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[7]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA• La humedad natural del suelo. Mejora la conductividad térmica y garantiza un buen contacto entre sonda y
suelo.• La presencia de aguas subterráneas. Si intercepta con un acuífero, aumenta la cantidad de calor útil.• El tipo de prestaciones de la instalación. Puede determinarse a partir de las temperaturas del exterior y del
interior del edificio, horas de funcionamiento, modalidad (calefacción-refrigeración-Agua caliente Sanitaria
(ACS)), meses de funcionamiento, etc.
En suelos y rocas secos, y en los materiales de revestimiento del sondeo que aloja el material de relleno y los
tubos de la sonda geotérmica, la propagación del calor se realiza por conducción. Las propiedades físicas más
importantes de suelos, rocas y materiales de la sonda son la conductividad térmica y la capacidad térmica
En el seno del líquido que circula por el interior de la sonda, el calor se propaga por convección natural y por
convección forzada. Si la sonda atraviesa un medio poroso saturado de agua, existirá también propagación de
calor por convección natural y forzada. Las propiedades físicas más importantes para la transferencia de calor
por convección es la permeabilidad del terreno.El ensayo de respuesta térmica del terreno, se realiza normalmente sobre un primer sondeo piloto. El test de
respuesta térmica es un método que nos permite conocer el valor de la conductividad térmica efectiva del
terreno, así como la resistividad térmica.
El ensayo consiste en aplicar una cantidad constante de calor en el subsuelo mediante una resistencia eléctrica
y a través del fluido caloportador durante 48-72horas. Durante todo ese tiempo, las temperaturas de entrada y
salida de la perforación, la potencia suministrada y por supuesto el tiempo serán medidos, y los datos serán
almacenados en ordenador y empleados para realizar una simulación con software especializado que nos
permitirá determinar la distancia de las perforaciones, configuración de los sondeos geotérmicos, metros
lineales de perforación necesaria, etc. El Test de Respuesta Térmica se recomienda para instalaciones que
superen los 30 kW de potencia ya que garantizan el correcto funcionamiento de la instalación y los
rendimientos esperados, así como un ahorro en metros lineales de perforación de en torno al 20% en la
mayoría de los casos.Esquema de captación de energía de la roca mediante sistema verticalMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[8]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA4. Sondeos de captación de agua somerosLa extracción de energía térmica en este caso se realiza mediante sondeos verticales. Estos suelen tener una
profundidad que varía entre los 100 a 150m (no sobrepasan los 200m).
Existen 2 tipos de sistemas de captación:
-Circuito cerrado, en el que no existe captación de fluido, solo intercambio de calor.-Circuito abierto, mediante el uso de pozos de captación y de reinyección de agua.Cuando se realizan este tipo de instalaciones, se requiere un estudio hidrogeológico local y la perforación de al
menos dos pozos (cuando se trate de un sistema abierto) uno de extracción y otro de reinyección, en los que se
deben realizar ensayos hidráulicos para comprobar que no se vean interferidos entre ellos hidráulica y
térmicamente y ensayos de calidad del agua, vigilando que tenga bajos contenidos en hierro y bajo potencial
redox, para evitar problemas de corrosión, sarro y colmatación de tuberías y conducciones, que puedan afectar
al funcionamiento de la instalación a largo plazo.
Si la permeabilidad del terreno es suficientemente elevada, puede explotarse la capa freática mediante dos
sondeos, uno de producción, con una bomba sumergida que conduce el agua a la bomba de calor para, una vez
extraída su energía y enfriada, ser devuelta a la capa freática por un pozo de reinyección, o ser vertida a un
cauce fluvial.
Para evitar el enfriamiento continuo del agua subterránea, los sondeos de toma y restitución de agua deben
situarse respectivamente aguas arriba y aguas abajo del flujo subterráneo.
Para una instalación con una potencia calorífica de 20 kW puede ser necesario un caudal de agua de alrededor
de 6 m /h.
Para demandas energéticas superiores a 75 kW, los sistemas abiertos que explotan acuíferos poco profundos,
por debajo de la capa freática ofrecen ventajas económicas con respecto a los campos de sondas geotérmicas,
ya que supone tener que perforar menos metros de sondeos.Cuando se va a realizar este tipo de instalaciones, hay que tener en cuenta las autorizaciones para captación de
agua, ya que existe una serie de normativa a nivel local, autonómico y nacional sobre protección de las aguas
subterráneas que anteponen el abastecimiento de agua potable a las poblaciones para consumo humano que a
la captación de estas aguas para el uso de climatización y ACS de viviendas.Esquema de captación de energía de acuíferoMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[9]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA3. ESTUDIO DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE MUY BAJA TEMPERATURA CONTENIDO EN
LAS ROCAS DEL SUBSUELO DE LA PROVINCIA DE GRANADA. MAPA DE CAPACIDAD DE
EXTRACCIÓN DE CALOR.
Los recursos geotérmicos de muy baja temperatura contenidos en las rocas del subsuelo, pueden ser extraídos
mediante el uso de una bomba de calor y dependen de la capacidad de extracción o cesión de calor de cada
tipo de roca, controlada principalmente por la litología y la presencia de agua.
Las propiedades térmicas de las rocas del subsuelo son muy variables y dependen de una multitud de
parámetros físicos y geográficos, pudiéndose obtener mediante ensayos denominados Test de Respuesta
Térmica (TRT).
Tomando los valores de la Norma VDI4640 y conociendo las litologías de la provincia, se ha elaborado un mapa
de las características térmicas de las rocas del subsuelo en la provincia de Granada (en función de su capacidad
de extracción o cesión de calor, figura 1).
Para ello, se ha recopilado la información litológica disponible en la red Rediam de la Junta de Andalucía.
Capacidad de extracción de calor de las rocas. Norma: VDI4640 Parte 2 – Uso térmico del subsuelo. Norma Alemana de 2001.
Capacidad de extracción de calor. W/m
Gravas y arenas secas
Arcillas y margas húmedas
Calizas y dolomías masivas
Rocas básicas (basaltos)
Rocas metamórficas (gneis)
Gravas y arenas saturadas de agua
Gravas y arenas con gran circulación de agua
80-100Debido a que el ensayo de TRT suele ser muy caro, estos valores se pueden utilizar para una aproximación en el
cálculo del número de sondeos que se necesitan en una instalación geotérmica de muy baja temperatura. Este
mapa se presenta a continuación:
GrupoMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[10]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAFigura 1. Mapa síntesis de áreas geotérmicas de la provincia de Granada (elaboración propia).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[11]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEl agua subterránea de acuíferos someros, es una fuente primaria de energía muy importante y a su vez influye
en la capacidad de cesión de calor de las rocas contenidas en el subsuelo. El problema está en conocer su
disponibilidad en los puntos donde se va a necesitar. Se puede conseguir, si conocemos el comportamiento
hidrogeológico de los diferentes acuíferos, para ello debemos disponer de los siguientes datos: evolución
espacio-temporal del nivel piezométrico, caudal explotable, temperatura y propiedades físico-químicas del
El mapa que se ha elaborado (figura 2) tiene un carácter general, basándose en el inventario de puntos de
surgencias de agua, obtenidos del proyecto “Conoce tus fuentes” y de la “Guía geotérmica provincial de
Granada” (Diputación de Granada, 2011).
Con respecto a la temperatura del agua subterránea, no existen demasiados datos, por tanto, sería interesante
obtener información “in situ” de estas temperaturas en los puntos inventariados que existen en la actualidad.
Una primera aproximación que se puede utilizar, sería aplicar el cálculo en base al gradiente geotérmico medio
2,5–3,5 ºC/100 m, a partir de la temperatura media anual de la localidad en cuestión.Según la Agencia Andaluza de la Energía (2009), en los acuíferos detríticos de las depresiones internas; GuadixBaza y Granada, se pueden obtener caudales de hasta 60–80 l/s, puntualmente hasta 100 l/s, a una
temperatura variable de 15-20 ºC, mientras que en la Cuenca Sur, con buenas características hidráulicas,
pueden dar caudales de hasta 80 l/s. Para profundidades menores de 150 m la temperatura alcanza
frecuentemente los 25-30 ºC. En cuanto a los acuíferos calcáreos, suelen tener características hidráulicas en
general buenas, al constituir macizos montañosos se encuentran alejados de poblaciones importantes, por lo
tanto, su aprovechamiento va a ser menos demandado.
En la provincia, cabe destacar la presencia de niveles poco transmisivos vinculados al macizo de Sierra Nevada y
las serranías litorales silíceas.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[12]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAFigura 2. Inventario de puntos de agua en la provincia de Granada (elaboración propia).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[13]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAOtro factor a tener en cuenta, son los datos climatológicos de la zona donde se va a ubicar una instalación
geotérmica, sobre todo si la instalación se realiza mediante captadores horizontales, ya que la mayor influencia
que van a presentar es del calor recibido del sol en sus primeros metros, por lo que conocer las temperaturas
máximas y mínimas a lo largo del año va a ser fundamental.
En el mapa adjunto (figura 3), se observa valores medios de distintas poblaciones. Estos valores se obtienen a
través de la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
pudiendo tener valores reales y actualizados de las temperaturas máximas y mínimas anuales en las
poblaciones donde se ubican estas estaciones meteorológicas.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[14]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAFigura 3. Temperatura media anual en distintas poblaciones de la provincia de Granada (elaboración propia).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[15]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN ANDALUCIA.
Ley 7/2007, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la
(BOE nº 190, 9-Ago-2007) (BOJA nº 143, 20-Jul-2007)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/09/pdfs/A34118-34169.pdfEn referencia a la geotermia, se establece que los sondeos geotérmicos profundos deben someterse a un
procedimiento de AAU (Autorización Ambiental Unificada), pero no establece el límite a partir del cual deba
considerarse sondeo profundo. Existe no obstante la posibilidad de realizar consulta previa al Órgano
sustantivo de la autorización ambiental.Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
(BOJA nº 157, 11-Ago-2010)
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/157/d/2.html#descargas
Este decreto, modifica la ley 7/2007, y en su Anexo I, concretamente en la Industria extractiva se introduce un
nuevo apartado que incluye a las “Perforaciones geotérmicas o para el abastecimiento de agua, de
profundidad superior a 500 metros” para ello se necesita una AAU y ya establece los 500 m para diferenciar si
un sondeo es profundo o no.
Las delegaciones provinciales de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia se encargan de tramitar los
expedientes con arreglo a la Ley de Minas de los terrenos que se pretendan explorar, investigar o explotar en
cada provincia. La resolución corresponde según Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el RGM recogido en el
Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto, a la Delegación Provincial y, en última instancia administrativa, a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, al Consejero de Economía, Innovación y Ciencia o al Consejo
de Gobierno Andaluz.
TRAMITACIÓN PARA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS, CH GUADALQUIVIR, GUADIANA Y SEGURA
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Captacion_Aguas_Subterraneas_Julio%202012.pdf
3Cuando se pretenda utilizar aguas subterráneas iguales o menores a 7000m es necesario en primer lugar
comunicar su aprovechamiento a la Confederación Hidrográfica del Sur o a la cuenca hidrográfica competente
(Guadalquivir o Guadiana).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[16]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURANo se podrá iniciar obra alguna en terreno de Dominio Público Hidráulico o privado, hasta que no se tenga la
concesión o autorización preceptiva. Ejecutar la obra sin disponer de la misma podrá ser objeto de sanción.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el art. 88.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico el derecho al uso privativo de aguas procedentes de pozos y
manantiales por disposición legal queda limitado en su cuantía a 7000 m3/año (volumen anual que equivale a
un caudal medio de 0,7 l/s y punta de 2,1 l/s), debiendo adecuarse técnicamente las obras y caudales que se
pretenden derivar para la finalidad perseguida, por lo que se advierte que se considera una potencia máxima a
instalar de 4 C.v. para este tipo de aprovechamientos salvo casos extraordinarios debidamente justificados.Para este tipo de obras, no es necesaria autorización expresa de este Organismo (sin perjuicio de las
autorizaciones, que en su caso sean necesarias de otras Administraciones), sino que una vez finalizadas las
obras de alumbramiento y antes de iniciar la explotación del pozo, deberá solicitar la inscripción en el Libro
Registro de Aguas de esta Confederación. Cuando la extracción sea superior a 7.000 m 3 / año o las aguas
vayan a ser utilizadas en predio distinto de donde se alumbren, en este caso, antes de realizar la perforación,
tendrá que solicitar la correspondiente autorización de Investigación de Aguas Subterráneas o la oportuna
concesión de Aguas Subterráneas.PROCEDIMIENTO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ANDALUCIA
El procedimiento para instalaciones de baja temperatura, que ha aprobado recientemente las distintas
delegaciones andaluzas, es el siguiente:
1-Redacción de un proyecto firmado por un técnico competente, en este caso, un Ingeniero
Técnico de Minas y visado por el Colegio sobre las perforaciones que se van a realizar.2-Entrega del proyecto visado y del modelo de autorización para perforar de la Junta similar al de si
se tratara de sondeos de captación de aguas subterráneas al Técnico de Minas en la Delegación de
la provincia en cuestión.3-Una vez recibida la autorización por parte del Técnico (tarda unas 3 semanas) se procede a la
realización de las perforaciones.4-Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico un Certificado Final de Obra firmado por un
técnico competente.5-Por último se entrega el modelo de la Junta de habilitación para el aprovechamiento del recurso
geotérmico (similar al de sondeos de captación de aguas subterráneas).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[17]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA5. COMPARACIÓN NORMATIVA CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMASPROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALEl procedimiento está regulado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdfLa evaluación de impacto ambiental consiste en el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten
estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente. La
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el pronunciamiento del Órgano ambiental competente, respecto a
la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y fija las condiciones que deban establecerse en orden
a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Se distinguen varios grupos para determinar la necesidad de aplicar el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, destacando las actuaciones que afectan a la energía geotérmica:• En el Grupo I, se incluyen los proyectos y actuaciones que han de someterse necesariamente a Evaluación de
- Líneas aéreas para transporte de energía, a más de 220 kV y longitud superior a 15 Km. Asimismo, y dentro de
este grupo, se consideran otras actuaciones cuando estén situadas en zonas sensibles (son las designadas en
aplicación de las Directivas del Consejo de Europa, de conservación de las aves silvestres y de conservación de
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o en humedales incluidos en el Convenio de Ramsar)
- Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y
demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D, cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de
Minas y normativa complementaria, cuando la superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5
hectáreas o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público hidráulico, o en la zona de policía de
- Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 Km.• En el Grupo II, se incluyen los proyectos y actuaciones que deben someterse a Evaluación de Impacto
Ambiental, cuando así lo decida el Órgano ambiental competente, en cada caso concreto, por lo que habrá que
- Líneas aéreas para transporte de energía, con longitud superior a 3 Km.
En aquellos proyectos en los que la normativa de las Comunidades Autónomas, ha establecido o fijado con
umbrales de aplicación la necesidad de su sometimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental, se les
incluirá en el Grupo I, sin necesidad de nuevo estudio.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[18]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEn cuanto a las competencias de formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Medio
Ambiente (concretamente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) será órgano ambiental en
relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado,
aunque será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma. En cualquier otro
caso, la normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, que una serie de proyectos, entre los que
se incluyen las perforaciones geotérmicas, se sometan a evaluación de impacto ambiental.NORMATIVA RELACIONADA CON LA GEOTERMIA
• COM (2005) 627 final, diciembre de 2005. Comunicación de la Comisión sobre el apoyo a la electricidad
generada a partir de fuentes de energía renovables.
• COM (2005) 265 final, junio de 2005. Libro Verde sobre eficiencia energética o cómo hacer más con menos.
• Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad.
· Directiva 2001/77/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la promoción de la electricidad
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre, por el que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
• COM (97) 599 final, noviembre de 1997. “Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco
para una estrategia y un plan de acción comunitarios”.Legislación Nacional
• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT
01 a 09.
• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 23, de 26/01/08).
• Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero
de 2008 (BOE nº 312, de 29/12/07).
• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico.
• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[19]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial (BOE nº 126, de 20/05/07).
• Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético.
• Real Decreto-Ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de casación de las ofertas de
venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por
sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial (BOE nº 53, de 03/03/06).
• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE
nº298, de 13/12/2003).
• Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para la aprobación o
modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº
310, de 27/12/00).
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios (BOE nº 151, de 24/06/00).
• Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, de 28/11/97).
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería (BOE nº 295, de 11/12/1978 y BOE nº 296, de 12/12/1978).• Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 176, de 24/07/1973).Recursos Geotérmicos: corresponden a recursos geológico-mineros incluidos en la Sección D) de la Ley de
Minas que presentan un poder calorífico superior a 500 termias/hora.
No obstante, en determinados casos la Ley de Minas excluye de su ámbito de aplicación: “Queda fuera del
ámbito de la presente Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera
que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo yMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[20]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAno exija la aplicación de técnica minera alguna”, entendiendo la aplicación de técnica minera para su
extracción continua, y no para la realización de la infraestructura necesaria para su aprovechamiento como
pudiera ser una perforación.
El Reglamento General para el Régimen de la Minería (RGM) está recogido en el Real Decreto 2857/1978 de 25
de agosto, y que desarrolla la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de normas Básicas de
(BOE nº 140, de 12/06/1985 y BOE nº 302, de 18/12/1978).
http://www.boe.es/boe/dias/1985/06/12/pdfs/A17869-17877.pdf
Este Real Decreto es de aplicación a las aguas subterráneas y recursos geotérmicos, sondeos y excavaciones a
cielo abierto o subterráneo entre otros.
El Reglamento está desarrollado por unas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y son de aplicación
subsidiaria, en las comunidades que tengan la competencia minera transferida, como es el caso de Andalucía.
Las Instrucciones complementarias de Seguridad Minera que son aplicables a este tipo de actividad, son:ITC.06.0.01.Prescripciones generales
El desarrollo de esta instrucción, establece que en el proyecto debe figurar una descripción de los trabajos y la
maquinaria que se va a emplear, así como las medidas de seguridad e higiene que se piensan adoptar. Debe ser
redactado y firmado por un técnico competente y cualquier modificación que se produzca, debe de ser
aprobada otra vez por la autoridad minera.
No será precisa la presentación de proyecto, cuando los trabajos de prospección sean solamente geológicos,
de carácter superficial.
Antes del comienzo de los trabajos se designará un director facultativo, dando cuenta a la autoridad minera
Las personas empleadas en estos trabajos, estarán debidamente instruidas y equipadas en lo que se refiere a
medidas de seguridad y de prevención y control de la contaminación ambiental así como las instalaciones.ITC.06.0.06.Aprovechamiento de recursos geotérmicos.
Antes de iniciar cualquier trabajo de explotación de un recurso geotérmico se precisará la aprobación por la
autoridad minera de un proyecto que debe incluir:
a) Situación geográfica de la zona.
b) Grado de reconocimiento del recurso a explotar.
c) Procedimiento de explotación del calor indicando la tecnología aplicada y la utilidad que se da al recurso:
Calefacción de baja temperatura (doméstica o industrial) producción de energía eléctrica o producción de
minerales.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[21]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAd) Sondeos a perforar.
e) Características de la maquinaria, equipo y materiales utilizados.
g) Influencia sobre el medio ambiente.
Toda modificación que suponga variación importante del proyecto primitivo precisará la aprobación expresa.
Durante las operaciones de perforación, el titular deberá:
a) Dotar al pozo del equipo y materiales necesarios para prevenir erupciones. Al menos un equipo para la
prevención de erupciones se accionará a una distancia no inferior a 10 metros del punto de sondeo.
b) Proteger adecuadamente los acuíferos atravesados.
c) Proteger la formación que contenga el recurso geotérmico, mediante tubería de revestimiento, cementado.
Periódicamente se revisarán los equipos utilizados y sus instalaciones de seguridad, asegurándose que se
encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento. Esta inspección es preceptiva antes de iniciar
cualquier trabajo y después de una parada prolongada.ITC.06.0.07: Prospección y explotación de aguas subterráneas.
Esta velará por la conservación de los manantiales de aguas mineras o mineromedicinales y sus macizos de
protección ordenando la suspensión de cualquier labor que pueda causar daño al caudal o a la calidad de las
aguas y velará porque no se produzca una sobre-explotación de cualquier acuífero.
Las autoridades mineras competentes prestarán especial cuidado a la protección de los acuíferos subterráneos
contra los riesgos de contaminación derivados de vertidos sólidos o líquidos.
Los trabajos de profundización de pozos verticales o inclinados y el avance de galerías horizontales para
captación de aguas deberán cumplir todas las prescripciones de este Reglamento para esta clase de labores.1. CANARIAS
No se ha encontrado ninguna normativa autonómica relacionada con la energía geotérmica.
Sin embargo, se está llevando a cabo una serie de proyectos de investigación dirigidos por el ITER (Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables) y con la mayor inversión realizada por una empresa privada
(PETRATHERM S.L.). Este proyecto de llama Geothercan y es un proyecto de desarrollo experimental de
modelos en tres dimensiones para caracterizar yacimientos geotérmicos en el subsuelo de las Islas Canarias
mediante la aplicación combinada de métodos geofísicos, geoquímicos y geológicos, en el que participan
Involcan, Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Barcelona.
Si las diferentes fases del proyecto se van desarrollando según Lo previsto y se descubren yacimientos
geotérmicos en profundidad explotable, se podrá contar con la primera planta de producción eléctrica
geotérmica en Canarias para el 2015-16 con una potencia instalada de 20MW.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[22]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURADesde el año 2007 hasta mediados del 2011, la inversión realizada por la iniciativa pública/privada para la
exploración de recursos geotérmicos en Canarias alcanzó el millón de euros que procedieron de PETRATHERM
S.L. (84,91%), ITER (14,02%), Gobierno Autónomo de Canarias (1,07%) y Gobierno de España (0,00%). Con la
aprobación de un nuevo proyecto de la convocatoria INNPACTO por parte del Estado, la inversión (en 2011)
experimentó un incremento de 1,7 millones de euros adicionales, y se realiza en colaboración con la ULL
(Universidad de la Laguna) y la Universidad de Barcelona. Las aportaciones procedieron de PETRATHERM S.L.
(40,00%), ITER (27,65%), Gobierno de España (26,44%), INVOLCAN (5,48%) y Gobierno Autónomo de Canarias
Actualmente, se está llevando a cabo una campaña de exploración magnetotelúrica, para determinar la
extensión del sistema geotérmico en el S-SE de la isla de Tenerife. Como objetivo será construir un modelo en
3D de resistividades con el mayor número de datos posibles, para así poder caracterizar el sistema geotérmico
y ayudar a la hora de realizar las perforaciones.2. GALICIALey 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.
(BOE nº 143, 16-Jun-1995) (DOG nº 29, 10-Feb-1995)
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/16/pdfs/A18070-18077.pdf
Quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental los proyectos obras y actividades que se incluyen en la
normativa comunitaria la legislación básica estatal y la de ámbito autonómico.Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.
(DOG Nº126, 01/07/2008)
http://augasdegalicia.xunta.es/es/Decreto%20133-2008.htm
Este decreto contempla las actividades sujetas a un procedimiento de Evaluación de Incidencia Ambiental,
entre ellos se incluye la captación de agua.Orden de 7 de septiembre de 2007 sobre avales de acceso a la red de distribución de energía eléctrica.
Decreto 442/1990, de 13 de septiembre de 1990, de Evaluación de Impacto Ambiental.
(DOG nº 188, de 25/09/90)
http://medioambiente.xunta.es/pdf/calidade/autorizacionIntegrada/p11ke02d.pdf
Según este decreto, las perforaciones geotérmicas no están sujetas a evaluación de Impacto Ambiental.Orden del X del XX de 2011 por la que se regula el aprovechamiento de la energía geotérmica de muy baja
temperatura asociado a las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en
edificios dentro de la Comunidad Autónoma de GaliciaMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[23]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEstado: Trámite de audiencia
La presente Orden tiene por objeto establecer los procedimientos que permitan simplificar y agilizar la
tramitación administrativa que corresponda a la Consejería de Economía e Industria para la puesta en marcha
de instalaciones térmicas que utilicen energía geotérmica de muy baja entalpia mediante el empleo de bombas
Asimismo, es objeto de la presente Orden establecer las condiciones y requisitos que deben cumplir estas
instalaciones térmicas para poder ser consideradas como instalaciones que emplean fuentes de energía
renovables, en aplicación de los criterios contenidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Será de aplicación a todas aquellas instalaciones térmicas que utilicen energía geotérmica de muy baja entalpia
mediante el empleo de bombas de calor.
Se considerará energía geotérmica de muy baja entalpia el calor natural de la tierra contenida en los materiales
que constituyen el subsuelo y en las aguas subterráneas de los acuíferos, cuando el nivel térmico sea inferior a
30 ºC. en este último caso, sólo será de aplicación a las aguas que aparecen nos destierres que se hacen en las
obras de edificación para llevar a cabo sus correspondientes cimentaciones, que no tendrán consideración de
recursos de la sección B de la ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Las Jefaturas Territoriales de la Consejería de Economía e Industria serán las encargadas de la tramitación y
autorización de estas instalaciones térmicas.
Para la realización de los trabajos de prospección, deberá obtenerse autorización de la Jefatura Territorial de la
Consejería de Economía e Industria. No precisarán la aprobación previa de proyecto los trabajos de
prospección de carácter superficial (inferiores a 3 metros de profundidad), aquellos aprovechamientos
integrados en los elementos constructivos de los edificios y los que utilicen las aguas que aparecen nos
destierres de las obras que se desenvuelvan. En este último caso, en el procedimiento que se tramite para la
autorización de la instalación térmica según el Real Decreto 1027/2007 se acompañará copia de la resolución
de la concesión de aprovechamiento del recurso o, en su caso, del informe favorable del aprovechamiento,
emitido en ambos casos por el organismo competente en materia de aguas.
El plazo máximo durará 1 mes, pasado este tiempo, si no se ha obtenido contestación, es que se ha
desestimado la solicitud. Si se produjera cualquier modificación en el proyecto, deberá ser sometida a una
nueva aprobación.
Deberá comunicarse a la Jefatura Territorial de la Consejería de Economía e Industria el nombre, titulación y
residencia del Director facultativo responsable de los trabajos y la aceptación del interesado. Sí en el plazo de
diez días la Jefatura Territorial no rechaza la propuesta de Director, se considera aceptado.
En esta orden, se recogen 5 modelos de anexos que deben de entregarse para su tramitación.
El primer anexo, es la solicitud de aprovechamiento y su aprobación, donde se indican los datos del
propietario, autor del proyecto, director facultativo, localización y la documentación que se debe
En el segundo, además de todos los datos que se contemplan en el primero, también deben incluirse el grado
de reconocimiento del recurso, geología e hidrogeología de la zona, procedimiento que va a seguirse: destino
del recurso (calefacción, climatización o ACS) y tecnología que se va a aplicar, datos del sondeo, plan de
seguridad y salud, protección del medio ambiente y residuos, presupuesto y sus correspondientes planos.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[24]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEl tercero es la aceptación, por parte de la consejería de economía e industria, del director facultativo y el
cuarto anexo, es el certificado de fin de obra.
Además se incluye un último anexo, donde se especifica todos los datos del test de respuesta geotérmica.TRAMITACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
3Para la utilización de manantiales o pozos, siempre que no se superen los 7000 m anuales y que se utilicen
dentro de la misma parcela en la que nacen, se deberá solicitar el reconocimiento del derecho (aguas de
Galicia) y la correspondiente inscripción en el registro de aguas (art. 84 y siguientes del RDPH).
En el artículo 84 del RDPH y siguientes se establecen los límites y las condiciones para el ejercicio del derecho
reconocido, así como los requisitos de tramitación del expediente y los de la inscripción del aprovechamiento.
En los últimos años, la Comunidad de Galicia ha sido una de las pioneras tanto en instalaciones, como empresas
que se dedican al sector de la energía geotérmica. La mayoría de los sistemas que se han implantado, utilizan
sondeos verticales, por lo tanto, es muy importante conocer el tipo de terreno para el dimensionamiento de la
instalación. Para ello, se ha venido utilizando, datos tomados de bibliografía europea, sin tener valores
característicos de las zonas.
Por ello, Investigación Geotérmica (INGEO) junto con la Universidad de Vigo y el Laboratorio Oficial de
Metrología de Galicia, han llevado a cabo un proyecto basado en un muestreo de las características
geotérmicas en toda la geografía gallega. Se han tomado datos “in situ” de conductividad térmica, flujo
geotérmico, temperatura,…etc. del subsuelo y se han integrado en un Sistema de Información Geográfica, de
modo que se pueden consultar los datos, elaborar mapas, etc.3. MADRIDLey 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
BOE nº 176, 24-Jul-2002 (BOCM nº 154, de 01/07/02)
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/Descarga.icm?ver=S&f=cm_l_2_2002.pdf
Establece como obligatoria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental para perforaciones
geotérmicas de más de 200 m de profundidad y para las inferiores la obligación de someterse a un estudio
caso por caso que determine la necesidad de un procedimiento de Evaluación de Impacto o un simple
condicionado ambiental.Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se
establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no
industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.
http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=5016&word=S&wordperfect=N&
pdf=SMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[25]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEsta orden es de aplicación a las instalaciones térmicas no industriales, ya sean nuevas o las reformas a las que
se sometan. En relación con la potencia térmica instalada:
1. º Instalaciones térmicas en los edificios o conjunto de instalaciones térmicas de un edificio, en régimen de
calor o frío, con una potencia nominal superior a 70 kW.
2. º Instalaciones térmicas en los edificios o conjunto de instalaciones térmicas de un edificio, en régimen de
calor o frío, con una potencia nominal igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW.
PROCEDIMIENTO QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN MADRID
En la Comunidad de Madrid, el procedimiento que se está siguiendo para la aprobación de este tipo de
instalaciones, es el siguiente:
1. En principio se excluye de la ley de Minas, ya que su aprovechamiento es doméstico, si se utilizan pilotes
activos o captadores horizontales, no hace falta ningún permiso (solo las autorizaciones locales), si la captación
del recurso es a través de perforaciones verticales, si que necesita una autorización minera y medioambiental.
2. Trámite medioambiental: La ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, considera que
para perforaciones de más de 200 m de profundidad es obligatoria la Declaración de Impacto Ambiental. Para
perforaciones de menor profundidad, se estudiará caso por caso.
3. Trámite en materia de Seguridad: para ejecutar este tipo de instalaciones, se necesita una técnica minera,
por lo tanto, en este caso es necesario un proyecto firmado y visado por el técnico competente y la aprobación
por parte de la autoridad minera.
Cualquier persona que quiera realizar este tipo de instalaciones en la Comunidad de Madrid, deberá presentar:
-Abono de tasas
Solicitud de aprobación del proyecto, el cual debe de incluir:
o Una memoria donde se indica el objeto del proyecto, alcance, fases y plazos de ejecución,
legislación aplicable, emplazamiento geográfico, geología, perforaciones, vigilancia y
seguimiento medioambiental, espacios protegidos, acuíferos existentes, dirección facultativa
y mantenimiento de la instalación.
o Anexo, que incluye las características de los colectores, estudio de Seguridad y Salud y las
disposiciones Internas de Seguridad.La memoria que debe pasar el trámite medioambiental, incluirá:
--Descripción del Proyecto.
Características, donde se indique una descripción de las actuaciones, la utilización de los recursos,
residuos generados y su gestión, gestión de los materiales de excavación, estimación y gestión de las
emisiones a la atmosfera y de los residuos líquidos, riesgo de accidentes y actividades que se generen.
Análisis de los impactos que puedan generar sobre el medio ambiente.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[26]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAUna vez resuelto el proyecto, suele solicitarse una documentación al finalizar la obra, como suele ser un
corte estratigráfico del terreno y una prueba de presión de los colectores.
La instalación térmica, está regulada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y su registro
mediante EICI. El proyecto será necesario cuando una instalación tenga una potencia nominal igual o superior a
70 kW y requerirán memoria cuando tengan una potencia nominal inferior a 70 kW y mayor o igual a 5 kW.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas y Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
(FENERCOM) celebró su tercera edición de Geoener 2012, que es un foro de encuentro entre científicos y
técnicos de centros de investigación, universidades, administración y empresas del sector de la energía
geotérmica que están interesados en esta fuente de energía renovable, que se encuentra muy desarrollada en
otros países europeos.4.RESUMEN DE LA NORMATIVA A DESTACAR EN CADA COMUNIDAD.ARAGÓN: la ley 7/2006 de protección Ambiental de Aragón, establece que las perforaciones geotérmicas se
someterán a estudio caso por caso para una EIA.
El decreto 98/1994 de la Diputación General de Aragón, obliga a elaborar un plan de restauración del
espacio natural en el que se incluyan las medidas de protección para evitar la contaminación de aguas
CANTABRIA: La ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, obliga a las perforaciones
geotérmicas con más de 100 m de profundidad someterse a evaluación ambiental.
CASTILLA-LA MANCHA: Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental, nos dice que las
perforaciones geotérmicas, serán sometidas a evaluación de impacto ambiental, cuando el órgano lo decida en
CASTILLA Y LEÓN: Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, establece que las actividades como los
sistemas de generación de energía eléctrica y térmica con una potencia máxima inferior a 150 kWe, para un
uso doméstico, deberán someterse a comunicación al Ayuntamiento.
CATALUÑA: Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés
natural, obliga a las actividades mineras someterse a una Evaluación previa de Impacto Ambiental. En cuanto a
la protección de aguas subterráneas, debe cuidarse la afección que pueda tener a la cantidad y calidad de las
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, las
actividades como la fabricación de energía eléctrica con una potencia de hasta 100 kW, solo deberán
someterse a comunicación.
COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental, esta ley, no hace referencia a las perforaciones geotérmicas, solamente destaca que en una
Autorización Ambiental Integrada debe incluir unas condiciones mínimas que garanticen la protección de las
LA RIOJA: Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente, las perforaciones geotérmicas se
someterán a Evaluación de Impacto Ambiental, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[27]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAREGIÓN DE MURCIA: Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia
Energética, es obligatoria una Autorización de Aprovechamiento que incluye todas las autorizaciones y
requisitos exigibles por la legislación vigente. Este tipo de instalaciones, también conllevan su correspondiente
Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por
la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía
y minas. El Director General de Industria, Energía y Minas, es el responsable de aprobar los contenidos
esenciales de proyectos, así como los modelos de certificados y otros documentos técnicos exigidos por la
normativa vigente en materia de industria y energía, en las que se incluyen las instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios destinados a viviendas así como las instalaciones térmicas en edificios.
NAVARRA: Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. Esta ley foral
establece que las perforaciones geotérmicas, serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental cuando así lo
decida el Departamento de Medio Ambiente.
PAÍS VASCO: Ley 1/2006, de 23 de junio, de aguas, establece unas actuaciones para la protección de las aguas
subterráneas entre las que se incluyen, evitar o limitar la entrada de contaminantes y el deterioro del estado
de todas las masas de agua subterránea, proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y
garantizar un equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas
subterráneas antes del 31 de diciembre de 2015, promover un uso del suelo y de los recursos naturales
respetuoso con las masas de agua y con los ecosistemas acuáticos e invertir toda tendencia significativa y
sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad
humana, con el fin de reducir progresivamente la contaminación.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente, Las perforaciones
geotérmicas, deberán someterse a una Evaluación individualizada de Impacto Ambiental y las obras de
investigación hidrogeológica que impliquen sondeos, perforaciones o calicatas, proyectos de aprovechamiento
de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos se someterán a una Evaluación simplificada de
Las Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía
renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW así como
las instalaciones complementarias: Sala de calderas, Instalaciones de aire acondicionado, deberán someterse a
una comunicación previa de actividad.6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN NORMATIVA
El principal problema que tienen las instalaciones geotérmicas de muy baja temperatura es la realización de los
trabajos de prospección, que deberán obtener una autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de
En principio, la propuesta de actuación para este tipo de instalaciones es la siguiente:
1. Para la instalación de un sistema de captación vertical: la Ley de Minas dice: “Queda fuera del ámbito de la
presente Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su
clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija laMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[28]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAaplicación de técnica minera alguna”, por lo tanto, consideramos que se excluye de la ley de Minas, ya que su
aprovechamiento es solo doméstico y se realiza dentro de una finca particular.
Solo necesitaría autorización minera porque se aplica el Reglamento General de Seguridad Minera, ya que se
tiene que realizar perforaciones a profundidades que suelen oscilar entre los 100-150 m.
Si el sistema de captación es horizontal, solo necesitaría permisos locales ya que este tipo de instalaciones
funcionan con la energía que recibe el subsuelo de la radiación solar y el recurso geotérmico empieza a partir
del gradiente geotérmico (varía según la zona entre 12 y 20 metros), de modo que no le afectaría la ley de
Si forma parte de la estructura, como son los pilotes activos, se recomienda una autorización medioambiental
cuando el sistema afecta a las aguas subterráneas.
Cuando se utiliza un sistema abierto, al interceptar con un acuífero o corrientes subterráneas, se produce un
intercambio de calor a través del fluido. Esto conlleva la aplicación de la legislación de Aguas, en concreto el
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, donde se regula el dominio público hidráulico y el uso del agua
que es competencia del Estado. Los Órganos de cuenca, son los que autorizan y dan la concesión de aguas
subterráneas. Por tanto, cuando se va a realizar este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta las
autorizaciones para captación de agua, ya que existe una serie de normativa a nivel local, autonómico y
nacional sobre protección de las aguas subterráneas que anteponen el abastecimiento de agua potable a las
poblaciones para consumo humano que a la captación de estas aguas para el uso de climatización y ACS de
Por lo tanto, para instalaciones verticales, se necesita autorización del Técnico de Minas de la Delegación
Provincial de Granada y la aprobación del proyecto. Si el sistema intercambia calor a través de aguas
subterráneas y es abierto, se tiene que solicitar la correspondiente autorización de Investigación de Aguas
Subterráneas o concesión a la Confederación Hidrográfica, ya que el volumen que se va a manejar va a ser
mayor de 7.000 m . Se recomienda exigir la colocación de una sonda, que tome datos de las principales
propiedades del agua que se puedan ver afectadas, ya que se produce una contaminación térmica. Las
instalaciones deben tener un seguimiento térmico, hidráulico y químico, colocándose en un punto en la
dirección del flujo subterráneo que atraviese todo el espesor del acuífero y en el tramo donde se produce la
inyección de caudales.
Se aconseja la elaboración de un protocolo de actuación de control y vigilancia.
2. Trámite medioambiental: La Ley 7/2007, de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de 9 de julio de 2007, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, considera que los sondeos geotérmicos profundos deben someterse
a un procedimiento de AAU (Autorización Ambiental Unificada), pero no establece el límite a partir del cual
deba considerarse sondeo profundo. El Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, introduce un nuevo apartado que incluye a las “Perforaciones geotérmicas o para el
abastecimiento de agua, de profundidad superior a 500 metros” para ello se necesita una AAU y ya establece
los 500 m para diferenciar si un sondeo es profundo o no.
El órgano ambiental competente resolverá en el plazo máximo de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya notificado la resolución, se entiende desestimada. Excepcionalmente y por razones justificadas, se
puede acordar la ampliación del plazo para resolver hasta un máximo de diez meses. Si el informe de la
Consejería es favorable, el propietario podrá comenzar las obras en el plazo de un mes.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[29]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURALas perforaciones que se realizan en estas instalaciones, no sobrepasan los 200 m de profundidad, por lo tanto,
no están obligadas a una AAU.
Estas instalaciones es recomendable someterlas a EIA por su posible afección al medio ambiente y a las aguas
subterráneas, ya que en sistemas abiertos el volumen de agua que mueve anualmente ronda los 12.000m para
climatizar una vivienda unifamiliar, produciéndose una contaminación térmica que afectaría a la composición
de las aguas (materiales detríticos y sales solubles) y a la actividad microbiana.
En cualquier caso, la normativa de la comunidad autónoma es la que establece que el proyecto de perforación
geotérmica se someta o no a Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Trámite en materia de Seguridad y Salud: para su ejecución se utiliza técnica minera ya que se realizan
perforaciones verticales, por tanto debe aplicarse el RD 863/1985 Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, ITC’s y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Una vez recibida la autorización por parte de la autoridad minera, se procedería a la realización de las
5. Terminadas las perforaciones se le entrega al técnico el Certificado Final de Obra.
LA PROPUESTA TIPO INCLUIRÍA:
1. Solicitud de Aprobación del Proyecto de “sistema de intercambio geotérmico vertical”:
k.Datos del titular.
Estudio geológico e hidrogeológico.
Autor del estudio geológico.
Test de respuesta geotérmica.
Características de los sondeos.
-Si el sistema utiliza aguas subterráneas, se necesita la concesión de Aprovechamiento por
parte del organismo competente en materia de aguas.
Solicitud de Autorización de Obras de Captación de aguas subterráneas:
Impreso solicitud con los siguientes datos:
•Datos del solicitante.
Datos empresa de sondeos.
Datos de la Captación
Croquis de Situación.MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[30]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAProyecto de Ejecución del sondeo, debe contener:
• Memoria: situación y accesos.
• Usos, demandas, hidrogeología, características constructivas del sondeo,
personal adscrito a la obra, normativa aplicable e interna de seguridad,
• Planos: situación general y localización del sondeo.
• Escritura de propiedad de la finca o contrato de arrendamiento para la
ejecución del sondeo.
• Documento de Seguridad y Salud con el contenido que establece la
ITC/101/2006.
p.Plan de Seguridad y Salud.
Planos.2. Aprobación del Director de Obra.
3. Certificado Fin de Obra.
4. Informe Seguimiento afección a aguas subterráneas, control del tipo de relleno y utilización del
líquido caloportador.
5. Pautas y procedimientos de sellado y control de la instalación al final de su vida útil.UTILIZACIÓN:
DOMÉSTICOPerforación
HorizontalPilotes
ActivosPerforación
VerticalTrámite
MineraProspectiva
Intercepta con
subterráneasTrámite
MedioambientalTrámite
MedioambientalMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[31]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURA7. ANEXO I: EJEMPLOS DE INSTALACIONES EN ANDALUCIA
EMPRESA: INGELCO
Obra: Granada. Instalación Geotérmica con distribución interior para
Tecnología: Captación horizontal con circuito cerrado.
Estado: FinalizadaObra: Sevilla. Climatización y producción de ACS de vivienda
Tecnología: Captación vertical mediante capa freática
Estado: Finalizada y funcionandoObra: Ronda-Málaga. Climatización y producción de ACS con
Energía Geotérmica de Escuela Infantil.
Potencia: 164Kw
Tecnología: Captación mediante capa freática
Estado: Finalizada y funcionandoMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[32]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAEMPRESA: BLENINSER
Localización: Urb. Costa Ballena – Rota (Cádiz)
Extensión: 130 m²
Obra: 200 metros perforados. 2 pozos de 100 metros.
Instalación: calor, frío y agua caliente sanitaria.
Potencia instalada: 14 kWAño: 2012
Localización: Urb. La Zagaleta Benahavís (Málaga)
Extensión: 850 m²
Obra: 700m perforados. 5 pozos de 140 m. Construcción de colector
geotérmico horizontal y vertical para calefacción, refrigeración y
Potencia instalada: 52 kWAño: 2011
Extensión: 800 m²
Localización: Urb. La Cerquilla – Marbella (Málaga)
Obra: 700 metros perforados. 5 pozos de 140 metros. Construcción
de colector geotérmico horizontal y vertical para calefacción,
refrigeración y ACS.
Potencia instalada: 52 kWAño: 2012
Localización: Nueva sede Construcciones Otero, Maracena (Granada)
Obra: 1.778 metros perforados. 14 pozos de 127 metros. Frío, calor y
Potencia instalada: 105 kWMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[33]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAAño: 2010
Localización: Zona Franca (Cádiz)
Extensión: 80 m² de oficinas calefactados
Obra: 1.200 metros perforados. 12 pozos de 100 metros para banco
de pruebas de bombas de calor geotérmicas y Laboratorio I+D+iEMPRESA: PILOSUR GEOTERMIAAño: 2012
Localización: Residencia de Personas Mayores Caridad y Consolación,
Extensión: 5.000 m2 construidos.
Obra: 45 perforaciones de 125 m. de profundidad lo que supone 5.625
m. de intercambiadores para la captación de energía geotérmica.Algunas instalaciones de climatización con geotermia destacables son las ubicadas en:
Edificio World Trade Center (CEIC) (Sevilla)
Geriátrico en la localidad del Cerro del Andévalo (Huelva).
Hospital Virgen de Quiñones (Sevilla)
IKEA de Jerez (Cádiz).
Sociedad Cooperativa Andaluza Almochi, en la localidad de Valor (Granada).MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[34]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURAA través del IGME:
Instalación en un invernadero, en Zújar, provincia de Granada, con un caudal medio de 4 l/s y una potencia
instalada de 1050 kWt.8. ANEXO II: PROGRAMAS DE IMPULSO
PROGRAMA GEOTCASA Y GIT DEL IDEA.
http://www.idae.es/index.php/id.522/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_GEOTCASA_Inf._Tecnico_
84888432.pdfEl Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha lanzado el programa GEOTCASA, cuya
finalidad es fomentar e impulsar la energía geotérmica como fuente de energía en instalaciones de agua
caliente sanitaria y climatización de edificios. El motivo principal se debe a que la geotermia es una solución
ecológica, ofrece un sistema de climatización y rendimiento completo y no necesita de ninguna otra energía
para complementarla.
El principio de este programa, consiste en promover a Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) habilitadas por
el IDAE, para que contraten con el usuario un servicio integral de energía y que puedan optar a una financiación
de sus proyectos. Estas empresas, al estar habilitadas confieren al usuario una tranquilidad, desarrollando el
proyecto y manteniéndolo en los años siguientes y facturan al cliente por la energía que se produce mediante
la instalación geotérmica.
Se obtiene un ahorro que permite pagar los Gastos de Explotación y Mantenimiento, por lo tanto, el ahorro es
beneficioso para el propietario y la rentabilidad para el Inversor.GIT, LISTADO DE EMPRESAS HABILITADAS POR EL IDAE.
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3889/id.675/relmenu.364/mod.pags/mem.detalleORDEN DE AYUDAS DE LA AAELa Agencia Andaluza de la Energía, entre 2005 y 2011, ha incentivado 34 instalaciones de energía geotérmica
con una subvención de casi 650.000 euros.
Esta Agencia subvenciona todo lo necesario para implantar una instalación geotérmica en una vivienda,
incluyendo las excavaciones, perforaciones, captadores térmicos enterrados y sondas, tuberías de
interconexión de los captadores enterrados, bombas de calor, acumuladores y sistemas de control, lo único
que no entra en la subvención son los elementos de distribución interior, ni los elementos terminales que
climatizan los espacios. Si el edificio es de nueva construcción, el coste de la instalación se descontará delMASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[35]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GEOTÉRMICAS DE BAJA TEMPERATURApresupuesto si la instalación geotérmica se emplea para justificar parte del aporte renovable exigido por el
Código Técnico de la Edificación (CTE). Será también muy valorado, que la bomba de calor geotérmica tenga un
elevado COP, así como cualquier otro elemento que mejore la eficiencia energética.Estas ayudas, han sido asignadas a través del Programa de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible
Andalucía A+.Los pasos que se deben seguir para conseguir la subvención, vienen muy definidos en la página web de la
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/climatizacion-geotermica9. REFERENCIAS
••Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.(IDAE). http://www.idae.es/
Manual de Geotermia, IDAE 2010, Ministerio de Industria de España.
http://idae.electura.es/publicacion/249/manual_geotermia_reimpresion
Guía Técnica, Diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica , IDAE, Ministerio de Industria de
España. http://idae.electura.es/materia/geotermica/
(2007)http://www.tendencias21.net/search/geotermia/
III Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria. GeoEner 2012.
Plataforma Tecnológica Española de Geotermia. http://www.geoplat.org/
European Geothermal Energy Council - EGEC (Consejo Europeo de Energía Geotérmica).
http://www.egec.net/
La energía geotérmica, la más eficiente de las renovables.
http://www.ehow.com/search.html?s=geotermia&skin=corporate&t=article
Blog sobre geotérmica Energesis. http://blog.energesis.es/
La Agencia de Gestión de Energía propone intensificar el desarrollo de las energías renovables
apostando por la geotermia. http://www.argem.es/archivo/noticias
La Geotermia en el mundo. (IGME). http://www.igme.es/
I Curso sobre Instalaciones geotérmicas para la climatización de edificios. FENERCOM
Estudio de los Recursos Geotérmicos en Andalucía. Agencia Andaluza de la Energía (2009)
Guía de la Energía Geotérmica. Comunidad de Madrid (2008).
Listado de empresas habilitadas para el Programa GEOTCASA del IDAE (Ministerio de Industria de
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3889/id.675/relmenu.364/mod.pags/mem.detalle
Guía Geotérmica de la provincia de Granada. Diputación de Granada. Agencia Provincial de la Energía
de Granada. (2011)MASTER DE GEOLOGIA APLICADA A LA OBRA CIVIL Y LOS RECURSOS HÍDRICOS.[36]All pages:23456789101214161718192021222324252627282930313233343536InfoSaveLikeShareDownloadMoreLegalizacion de sondeos de BCG (Geotérmicas) Published on Oct 21, 2013 Estudio realizado por Adoración Martín Bocanegra sobre las Condiciones técnicas para la legalización de instalaciones Geotérmicas en Baja Te...See MoreagenciaenergiagranadaFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 

Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución

 artículo 84

Real Decreto