Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/64922E9515E0DF9303258301003DAAE2
Timestamp: 2020-05-27 22:05:34+00:00

Document:
Resolución ENRE 0225/2018. Boletín Oficial n° 33.949, viernes 7 de septiembre de 2018, p. 87.
Citas Legales : Informe técnico DSP 4565/2018, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02 inciso f), Ley 24.065 - artículo 22, Ley 24.065 - artículo 25, Ley 24.065 - artículo 56 incisos f); g) y h), Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y s), Ley 24.065 - artículo 63, Memorándum D.AMB. 0030/2018, Memorándum de entendimiento Argentina - Bolivia (suscripto el 17 de junio de 2015), Nota ENRE 129.384, Resolución ENRE 0037/2010, Resolución ENRE 0163/2013, Resolución ENRE 0186/2018, Resolución ENRE 0382/2015, Resolución ENRE 0400/2011, Resolución SE 0015/1992, Resolución SE 0077/1998, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 02. - apartado 2.2. título II, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 03. - apartado 3.1. título I - artículo 02 inciso b), Resolución SEE 0061/1992 - anexo 16 - punto 03. - apartado 3.2. título II - artículo 15, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 31, Resolución SEE 0061/1992 - anexo 31 - punto 3.3., Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 01 - punto 3. - apartado 3.2. etapa 2, Resolución SEE 0061/1992 - procedimiento técnico 04
Expediente Citado : ENRE 48868/2017
VISTO los Expedientes N° 48.868/2017 y el EX-2018-32715335-APN-SD#ENRE ambos del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), y
Que mediante Nota de Entrada N° 240.726, de fecha 28 de abril de 2017, la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en adelante ENDE CORPORACIÓN, se presenta en carácter de participante del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en virtud del “ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA ARGENTINA” suscripto el 20 de octubre de 2015, a efectos de solicitar el otorgamiento de una CONCESIÓN DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL (T.I.I.) a favor de ENDE TRANSMISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ETASA) empresa interesada en convertirse en Concesionario de Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional.
Que la solicitud se sustenta en los acuerdos celebrados entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, en el Memorándum de Entendimiento Argentina - Bolivia suscripto el 17 de junio de 2015 y en el "ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA" citado precedentemente.
Que corresponde encuadrar esta solicitud en los términos del artículo 15 del TÍTULO II SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN - PROCEDIMIENTO DEL ACUERDO DE PARTES del Apartado 3 del REGLAMENTO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL Y AMPLIACIÓN, incluido en el ANEXO 16 de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución Ex-SEE N° 61/1992 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Que la titularidad del contrato al que se refiere el inciso b) del artículo 2 del Título I del REGLAMENTO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL Y AMPLIACIÓN corresponde a ENDE CORPORACIÓN, la que actuará en calidad de participante del MEM en los términos del ANEXO 31 (INGRESO DE PARTICIPANTES DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA), punto 3.3 "EMPRESA EXTRANJERA", primer párrafo.
Que, a su vez, ETASA es una filial de ETASA y ENDE ANDINA SAM.
Que ETASA es una compañía boliviana fundada el 17 de julio de 1997, que cuenta con licencia para operar en el Sistema Interconectado Nacional de Bolivia (SINB), posee el SESENTA Y UNO POR CIENTO (61 %) de las líneas de transmisión en el Sistema Troncal Interconectado de Bolivia (STIB), constituyéndose en el mayor agente transportista en el Mercado Eléctrico Mayorista de BOLIVIA.
Que en ese rol, posibilita la conexión de agentes generadores con los distribuidores y consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos de la red interconectada.
Que ETASA, al formar parte de ENDE CORPORACIÓN, opera la mayoría de las líneas de transmisión en el SIN boliviano, que se extienden por casi la totalidad de los departamentos de ese país, con una extensión de TRES MIL NOVENTA Y SIETE KILÓMETROS (3.097 km) de líneas (230, 115 y 69 kV) y CUARENTA (40) subestaciones.
Que, mediante Nota de Entrada N° 245.948, ENDE CORPORACIÓN remite copia del “ACUERDO MODIFICATORIO” al ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA ARGENTINA suscripto por ENDE y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
Que el objeto de este ACUERDO MODIFICATORIO es el de aclarar que la línea de transmisión "JUANA AZURDUY DE PADILLA" será en 132 kV y vinculará la Estación de Transformación YAGUACUA en el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA con la Estación Transformadora Tartagal en la Provincia de SALTA, ARGENTINA.
Que por Nota de Entrada N° 247.022 ENDE CORPORACIÓN remite, a los efectos de la entrada en vigencia del ACUERDO, copia de la Nota NO-2017-25237935-APN-SECEE#MEM del 24 de octubre de 2017 mediante la cual la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ha manifestado que no tiene objeciones al texto del acuerdo.
Que por Nota ENDE-PREJ-1/10-18 (fojas 853/864) ENDE CORPORACIÓN presentó la constancia de constitución de la empresa ETASA) ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, conforme surge de la copia certificada del estatuto de constitución y constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) obteniendo su correspondiente CUIT.
Que el objeto de ETASA es desarrollar la infraestructura de interconexión eléctrica entre BOLIVIA y ARGENTINA consistente en UN (1) electroducto 2 x 132 kV que permite la importación por la ARGENTINA de energía eléctrica generada en la Planta Termoeléctrica del Sur perteneciente a ENDE ANDINA SAM.
Que la Planta Termoeléctrica del Sur está ubicada en las proximidades de la localidad de YAGUACUA, Departamento de TARIJA, Provincia de GRAN CHACO, BOLIVIA, distante aproximadamente CUARENTA Y SEIS KILÓMETROS (46 km) de la frontera argentino-boliviana, previéndose una oferta disponible para abastecer al MEM argentino de hasta 120 MW.
Que las unidades de generación destinadas a la exportación de energía hacia la ARGENTINA operarán aisladas del SIN boliviano.
Que, a los efectos del SIN la operación será realizada como si tratara de generadores del MEM, pero ubicados en territorio del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
Que se ha planeado la ejecución de la LAT 132 kV que unirá la frontera de BOLIVIA con la ARGENTINA hasta su entrada en la ET Tartagal en la Provincia de SALTA bajo jurisdicción de la EMPRESA DE TRASNPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), interconectándose de esta forma con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Que dicha línea tendrá un desarrollo en BOLIVIA de aproximadamente CUARENTA Y SEIS KILÓMETROS (46 km) desde la ET Yaguacua donde se encuentra conectada la CENTRAL TÉRMICA YAGUACUA de 160 MW compuesta por CUATRO (4) TG de 40 MW cada una.
Que se estima que al ingreso de la vinculación del TRANSPORTISTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL (T.I.I.) se interconectará con una potencia máxima de intercambio de hasta 120 MW.
Que el proyecto de interconexión eléctrica en territorio argentino comprende las siguientes instalaciones: i) LAT 2 x 132 kV desde Nodo Frontera (Bolivia - Argentina), doble terna con conductor 240/40 mm2, con disposición doble terna con fases coplanar vertical y contará con un cable de guardia OPGW de aleación de aluminio con alma de acero conteniendo VEINTICUATRO (24) fibras ópticas, hasta las proximidades de TARTAGAL, alcanzando un longitud de SESENTA Y CUATRO KILÓMETROS (64 km) de longitud; y ii) SEIS KILÓMETROS (6 km) en simple terna hasta la ET Tartagal, Provincia de SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA que será el punto de vinculación de la LAT 132 kV de Interconexión Internacional con el SADI, para las cuales se emplearán estructuras del tipo autosoportadas metálicas.
Que la misma se desarrolla hasta su entrada en la ET Tartagal en la Provincia de SALTA bajo jurisdicción de TRANSNOA S.A., interconectándose de esta forma con el SADI.
Que se ampliará la ET Tartagal 132/33/13,2 kV en jurisdicción de TRANSNOA S.A. a efectos de permitir la acometida de la LAT 132 kV de Interconexión Internacional.
Que dado que se requiere disponer de transporte de vinculación nacional (la ampliación de la ET Tartagal), en forma separada y simultánea con esta solicitud se presenta ante TRANSNOA S.A. la correspondiente Solicitud de Acceso y Ampliación en un todo de acuerdo a los requerimientos del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, conforme Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que mediante Nota de Entrada N° 243.793 TRANSNOA S.A. informa que para la ampliación prevista se requieren condiciones de diseño electromecánicos de la línea acordes a sus exigencias.
Que la interconexión requiere una ampliación mayor que el campo de llegada de línea, lo que conlleva a la ampliación de la ET Tartagal, para la cual resulta de aplicación el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica - Título II Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes - del Anexo XVI de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que en relación a los Estudios Eléctricos de Etapa I se observa que en el caso N-1 Valle Invierno 2018 estando F/S LAT 132 kV. Pichanal- La Estrella, se aplica una desconexión automática de generación (DAG) en ET Yaguacua de 40 MW pero la LAT 132 kV Caimancito-Libertador queda con un flujo de potencia igual a 143 MW, sobrecargándose sus transformadores de corriente de 600 A.
Que igual observación se realiza al caso N-1 Valle Verano 2018/19 considerando F/S la LAT 132 kV. Pichanal - La Estrella, motivo por el cual debe redefinirse la DAG.
Que en los casos N-1 considerando la F/S de la LAT 132 kV Caimancito - Pichanal, se aplica una desconexión automática de generación (DAG) en la ET Yaguacua de 80 MW la cual es debida a la sobrecarga del corredor Pichanal - La Estrella-Apolinario Saravia-J.V. González-El Tunal-Metan.
Que se deberá analizar el caso N-1 considerando la F/S LAT 132 kV Yaguacua - Tartagal y su impacto en la tensión post falla con la consiguiente necesidad de automatismos de desconexión de demanda (DAD).
Que en los Estudios de la Etapa 2 deben definirse todos los automatismos necesarios y su ajuste, para una adecuada operación de la red en condición N-1, los cuales deberán ser implementados y ensayados antes de la puesta en servicio de la Central.
Que, en coincidencia con la evaluación de la transportista, CAMMESA opina que la solicitud de la ampliación de la interconexión internacional desde la Central Termoeléctrica del Sur hasta la ET Tartagal es factible desde el punto de vista técnico, debiendo tener en cuenta los requisitos indicados en la presente.
Que mediante Nota de Entrada N° 249.552 CAMMESA evaluó técnicamente la ampliación, manifestando que la inyección de 120 MW desde la central Termoeléctrica del Sur va a producir un impacto sobre el cual hay que tener en cuenta ciertas observaciones.
Que para inyectar dicha potencia se requerirá de automatismos de desconexión de una parte de la generación (DAG) ante algunos desenganches de líneas.
Que la ET Tartagal actualmente no está en condiciones de construir un nuevo campo de 132 kV dado que no posee barras en ese nivel de tensión.
Que, al momento de la conexión de la interconexión, la estación deberá estar adecuada a la topología de una estación transformadora convencional.
Que, también, las protecciones de la nueva línea deberán coordinarse con las de las líneas adyacentes de TRANSNOA S.A.
Que teniendo en consideración que los generadores de la Central Termoeléctrica del Sur no son agentes del MEM, igualmente deberán cumplir exigencias mínimas como las detalladas en el Procedimiento Técnico N° 4 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que estos generadores deberán operar continuamente regulando la tensión en forma adecuada y poseer estabilizadores de potencia (PSS) correctamente ajustados que se basen en el método de medición de potencia acelerante.
Que para la Etapa 2 del PT N° 1, el solicitante deberá presentar estudios para mostrar que con la calibración adoptada para los Reguladores Automáticos de Tensión y los PSS (basado en la medición de potencia acelerante), es factible verificar las prestaciones técnicas mínimas exigidas en el PT N° 4.
Que deberán permanecer en servicio ante variaciones (fundamentalmente disminuciones) transitorias de la frecuencia y estar preparados para recibir y ejecutar una acción de DAG cuando sea necesario.
Que la ampliación deberá participar del automatismo denominado DAG NOA y disponer e instalar las comunicaciones y el equipamiento necesario para tal fin.
Que se deberán instalar los sistemas de comunicaciones y equipos asociados con la confiabilidad suficiente para que la ampliación pueda cumplir con las funciones de DAG ante eventuales desenganches de alguna de las líneas de 132 kV del área norte del NOA, en los estudios eléctricos de la Etapa 2 del PT N° 1 se deberán definir que potencia en MW de DAG serán necesarios definir e incluir en el automatismo, cuando resulte necesario, la DAG total o parcial de la CT Caimancito (por ejemplo, ante el desenganche de la línea Caimancito - Libertador).
Que con el ingreso de la interconexión y para evitar saturación de vínculos tanto en red N como en red N-1, se deberán cambiar (en caso de que estos no hayan sido ya reemplazados) todos los transformadores de intensidad (TI) y bobinas de onda portadora (BOP) de las líneas de 132 kV Tartagal-Senda Hachada, Senda Hachada - Pichanal, El Tunal - J.V. González y A. Saravia - J.V. González por otros equipos de capacidad admisible igual o superior a la de sus respectivos conductores.
Que los estudios presentados por el solicitante muestran la necesidad de realizar DAG en la Central Termoeléctrica del Sur ante la ocurrencia de una falla doble en el corredor de 500 kV “Comahue-GBA” acompañada de DAG en generadores del Comahue (ante la ocurrencia de una perturbación importante en el SADI que produzca una disminución apreciable de la frecuencia, es posible que la Central Termoeléctrica del Sur pierda el sincronismo con respecto al resto de la generación del SADI).
Que en virtud de lo indicado anteriormente y por las características de la interconexión sumadas a la red de TRANSNOA S.A. (vínculo en 132 kV de gran longitud), se deberán instalar los sistemas de comunicaciones y equipos asociados con la confiabilidad suficiente para que la ampliación pueda cumplir con las funciones de DAG ante la ocurrencia de perturbaciones que provoquen importantes disminuciones en la frecuencia del SADI.
Que lo anteriormente indicado deberá ser analizado en detalle en los estudios eléctricos de la Etapa 2 del PT N° 1.
Que, en forma conjunta con el ingreso de la ampliación, se deberá instalar un automatismo de Desconexión Automática de Demanda (DAD) que actué ante desenganche de la interconexión o DAG total de la Central Termoeléctrica del Sur, cortando parte de la demanda y así restablecer la baja tensión resultante a niveles operables en el área de influencia. Los detalles de su implementación se deberán analizar sobre escenarios de elevadas demandas y escasa generación despachada en el norte del NOA en los estudios eléctricos de la Etapa 2 del PT N° 1.
Que el Departamento de Seguridad Pública del ENRE mediante Informe Técnico N° 4.565/2018 manifiesta que las obras solicitada por la transportista según lo especificado en la documentación presentada, desde el punto de vista de Seguridad Pública no se advierten cuestiones que deban ser observadas, siempre y cuando las instalaciones involucradas en las obras solicitadas cumplan con las Resoluciones ENRE N° 37/2010, N° 163/2013, N° 382/2015 y N° 400/201.
Que el Departamento Ambiental del ENRE mediante memorándum DAMB N° 30/2018 manifiesta que, del análisis del EsIA remitido al organismo y de la documentación complementaria presentada por ENDE con motivo de las observaciones efectuadas por ese DAMB, en la Nota ENRE N° 129.384, surge que los documentos entregados hasta el momento corresponden a la etapa de anteproyecto, tal como surge del Certificado emitido por la autoridad de Aplicación ambiental de la Provincia de SALTA.
Que teniendo en cuenta lo indicado y del análisis del EsIA con relación a las obligaciones emergentes de las Resoluciones SE N° 15/1992 y N° 77/1998 surge que, en la documentación remitida por ENDE, las emisiones de CEM, RI y RA del electroducto proyectado se encontrarían dentro de los límites máximos establecidos en el Anexo I a la Resolución SE Nº 77/1998, a nivel de anteproyecto.
Que, tratándose de un anteproyecto y de conformidad con lo observado en el Dictamen de la Asesoría Jurídica que obra incorporado en el IF-2018-43122918-APN-AJ#ENRE, el análisis de los aspectos que hacen al cumplimiento de la Resolución SE N° 15/1992 y 77/1998, deberán completarse al tener definido el proyecto ejecutivo, ya que modificaciones en las tipologías o características del electroducto y sus puntos de conexión, implicarán la necesidad de adecuar o ampliar los estudios a fin de dar cumplimiento a esa normativa, la que deberá ser aprobada por este Organismo de modo previo al inicio de ejecución de las obras, debiendo la solicitante presentarlo ante el ENRE y éste aprobarlo.
Que mediante la Resolución ENRE N° 186/2018, se resolvió convocar a Audiencia Pública para analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en un electroducto 2 x 132 kV entre el Nodo Frontera (Bolivia-Argentina) y la ET Tartagal en la Provincia de SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA con una longitud de SETENTA KILÓMETROS (70 km).
Que la misma se llevó a cabo en instalaciones del Salón de Eventos y Conferencias sito en el kilómetro 1436 de la ruta 34, Ciudad de TARTAGAL, Provincia de SALTA, a los doce días del mes de julio de 2018, a la hora 10 y 45, siendo las partes y la nómina de participantes para esta audiencia pública ENDE TRANSMISIÓN BOLIVIA, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA (EDESA), y el COMITÉ ARGENTINO DE LA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL (CACIER).
Que en la misma se expusieron los detalles del proyecto de interconexión entre BOLIVIA y la ARGENTINA, partiendo del Nodo Frontera hasta la ET Tartagal considerado de suma importancia por ser la primera interconexión de transporte de energía eléctrica desde BOLIVIA, considerado este, un paso importante para la integración regional.
Que los representantes provinciales expresaron la importancia que tiene sobre todo para el Norte de la provincia de Salta poder contar con un aporte en 132 kV desde el nodo frontera hasta la ET Pichanal, ya que dará un soporte al abastecimiento de las demandas de la región.
Que en una intervención, los vecinos del paraje El Sauzal, manifestaron su inquietud por la falta de luz y de servicios básicos de lo que tomó nota el Sr. Director General de Energía Eléctrica de la provincia presente en la Audiencia Pública, a sus efectos.
Que una vez que se escucharon todas las posiciones resumidas precedentemente se dio por concluida la Audiencia Pública.
Que de acuerdo a las presentaciones obrantes en el expediente se ha verificado que las mismas cumplen con las disposiciones del PUNTO 3 - TITULO II - REGLAMENTO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL Y AMPLIACIONES - SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN - PROCEDIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE PARTES, DEL ANEXO 16 de LOS PROCEDIMIENTOS.
Que en caso de existir el uso de terceros no iniciadores para la obra que se trata, los costos de Operación y Mantenimiento asociados a la misma, serán los regulados para el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Noroeste Argentino estipulados en el Contrato de Concesión de TRANSNOA S.A.
Que al no existir impedimentos técnicos válidos y no presentarse oposición alguna en la Audiencia Pública el ENRE queda habilitado para otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en UN (1) electroducto 2 x 132 kV entre el Nodo Frontera (Bolivia-Argentina) y la ET Tartagal en la Provincia de SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA con una longitud de SETENTA KILÓMETROS (70 km).
Que los solicitantes deberán presentar ante el ENRE una copia del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) de la instalación de Transporte de Interconexión Internacional, suscripto entre ellos y el futuro Concesionario, acompañada de la solicitud de otorgamiento de Concesión de Transporte de Interconexión Internacional para la instalación en cuestión a favor del Comitente del Contrato COM.
Que el cumplimiento de lo anterior y las satisfacciones exigidas habilitarán al ENRE, en uso de sus facultades previstas en los incisos f), g) y h) del Artículo 56 de la Ley 24.065, a otorgar al Contratista del Contrato COM una Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional que quedará sujeta ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la solicitud deberá ser acompañada por copia de la documentación societaria de la Contratista.
Que a los efectos de resguardar el interés de los usuarios y de los distintos agentes del MEM y atento a que instalación de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional se vinculará al SADI y a fin de lograr unicidad de criterios en cuanto a la calidad y seguridad de todas las instalaciones de transporte de energía eléctrica, resulta necesario efectuar la supervisión de la obra durante la etapa de la construcción.
Que la mencionada supervisión comprenderá la construcción de la línea en territorio argentino hasta el nodo de frontera; sin perjuicio de ello y a los fines de dar cumplimiento a la obligación de promover la confiabilidad operativa del sistema eléctrico, responsabilidad del ENRE por mandato de la Ley N° 24.065, deberá preverse la aceptación por parte de dicha supervisión, de las características de diseño, constructivas y de montaje de las instalaciones directamente afectadas al establecimiento del vínculo eléctrico de los sistemas de los dos países.
Que para tal motivo el Comitente del Contrato COM deberá presentar TRES (3) o más firmas calificadas a consideración del ENRE a efectos de realizar la supervisión de la construcción de la LAT 132 kV Nodo Frontera (Bolivia - Argentina) - ET Tartagal.
Que una vez aceptadas por el ENRE y por tratarse de una solicitud tramitada en los términos del artículo 15 del Título II SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN - PROCEDIMIENTO DEL ACUERDO DE PARTES del Apartado 3 del REGLAMENTO PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL Y AMPLIACIÓN, incluido en el ANEXO 16 de LOS PROCEDIMIENTOS, el Comitente podrá elegir el más idóneo, al que se le abonará como máximo el TRES POR CIENTO (3 %) del canon de construcción acordado para dicha supervisión.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de este acto en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 inciso f), 22, 25 y 56 incisos k) y s) y 63 de la Ley N° 24.065.
ARTÍCULO 1.- Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la instalación de TRANSPORTE DE INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL, destinada a vincular eléctricamente el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de ARGENTINA con el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, solicitada por la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (ENDE CORPORACIÓN), que consistente en la construcción de UN (1) electroducto de 2 x 132 kV (LAT 2 x 132 kV) desde el Nodo Frontera (Bolivia-Argentina) - ET Tartagal ubicado en la Provincia de SALTA, REPÚBLICA ARGENTINA, con conductor 240/40 mm2 de SESENTA Y CUATRO KILÓMETROS (64 km) de longitud, con más SÉIS KILÓMETROS (6 km) de línea aérea de alta tensión en simple terna, hasta acometer a UN (1) campo de 132 kV en la ET Tartagal, que será el punto de vinculación de la LAT 132 kV de Interconexión Internacional con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
ARTÍCULO 2.- El Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado en el artículo 1 precedente, se sustenta en los acuerdos celebrados entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA en el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ARGENTINA-BOLIVIA suscripto el 17 de junio de 2015 y en el "ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA" y su “ACUERDO MODIFICATORIO” al ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA ARGENTINA suscripto por ENDE y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
ARTÍCULO 3.- Los solicitantes deberán presentar ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) una copia del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) de la instalación de Transporte de Interconexión Internacional suscripto entre ellos y el futuro Concesionario, junto con la solicitud de otorgamiento de Concesión de Transporte de Interconexión Internacional para la instalación en cuestión a favor del Comitente del Contrato COM.
ARTÍCULO 4.- Los solicitantes, antes del inicio de las respectivas obras, deberán presentar ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la documentación y traza definitiva de los electroductos del proyecto ejecutivo, debidamente aprobados por la Autoridad Ambiental competente, a efectos de analizar el cumplimiento de los parámetros establecidos en las Resoluciones SE N° 15/1992 y 77/1998. Las obras no podrán iniciarse sin la previa aprobación de este organismo.
ARTÍCULO 5.- Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 3 y 4 de esta resolución, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) otorgará al Contratista del Contrato COM una Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional que quedará sujeta ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTÍCULO 6.- El comitente del Contrato COM deberá presentar TRES (3) o más firmas calificadas, públicas o privadas independientes del grupo solicitante, a consideración del ENRE, a efectos de realizar la supervisión de la construcción de la LAT 132 kV Nodo Frontera (Bolivia-Argentina)-ET Tartagal, con el fin de resguardar el interés de los usuarios y de los distintos agentes del MEM, atento a que la instalación de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional se vinculará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y a fin de lograr unicidad de criterios en cuanto a la calidad y seguridad de todas las instalaciones de transporte de energía eléctrica involucradas.
ARTÍCULO 7.- Téngase presente las observaciones efectuadas por CAMMESA para su oportuno cumplimiento.
ARTÍCULO 8.- Notifíquese a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (ENDE CORPORACIÓN); a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.); a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA, a la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN y al ENRE REGULADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA.
RESOLUCIÓN ENRE Nº 225/2018
Transcripción taquigráfica de la audiencia pública realizada el día 12/07/2018:

References: artículo 07
 artículo 02
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 02
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 56
 artículo 15

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

RESOLUCIÓN