Source: http://docplayer.pl/214586-Jerzy-antoni-zuranski-1.html
Timestamp: 2016-12-04 20:36:34+00:00

Document:
⭐Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1
Download "Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1"
1 WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA DOMOWYCH URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH GAZ Jerzy Antoni ŻURAŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w gospodarstwach domowych. Użytkowanie gazu wiąże się jednak z koniecznością zachowania wymagań bezpieczeństwa. Szczelność instalacji gazowej jest oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, powszechnie wiadomo, że jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Mniej oczywiste dla większości użytkowników jest zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Nie ma go wprawdzie w składzie gazu ziemnego, który jest obecnie niemal jedynym rodzajem gazu używanego w gospodarstwach domowych w Polsce, może on jednak powstawać w wyniku niezupełnego spalania tego gazu. Każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera w Polsce około 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Dane te uzyskano w Instytucie Techniki Budowlanej w wyniku analizy akt z trzech zakładów medycyny sądowej oraz 34 prokuratur rejonowych z terenu Warszawy, Krakowa i województwa katowickiego według podziału administracyjnego z r., wykonanej dwukrotnie na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na obszarze tych trzech aglomeracji mieszka ok. 25 % użytkowników gazu sieciowego, można zatem uznać, że otrzymane dane statystyczne są reprezentatywne dla całego kraju. Analizą akt objęto lata , można więc przyjąć, że wyniki określają niezbyt odległy w czasie stan problemu. Nieznana jest liczba osób, które nie zgłaszają stosunkowo łagodnych dolegliwości, wynikających z zatrucia, lub które nie wiążą ich z tlenkiem węgla. W Polsce ponad 6 milionów gospodarstw domowych ma gaz sieciowy, używa go więc około połowy ludności kraju. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (obecnie Instytut Nafty i Gazu) ocenił, że nieco ponad połowa z ogólnej liczby gospodarstw domowych oprócz kuchenek gazowych ma także gazowe grzejniki wody przepływowej, zwane potocznie piecykami gazowymi lub kąpielowymi. To one właśnie stanowią główne zagrożenie zdrowia, a niekiedy także życia. Zagrożenie, którego łatwo uniknąć, trzeba jednak znać podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania piecyków gazowych i do nich się stosować. Tlenek węgla (symbol chemiczny CO) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania gazu (lub innych paliw) spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. Przedstawiono je poniżej, dodając krótkie komentarze do każdego z nich. Przywołano także odpowiednie postanowienia Prawa budowlanego i innych 1 dr hab. inż., Instytut Techniki Budowlanej, ul Filtrowa 1, Warszawa, 12 przepisów, których przestrzeganie należy do podstawowych warunków użytkowania domowych urządzeń gazowych. Warunki bezpieczeństwa związane ze szczelnością instalacji gazowych są zagadnieniem odrębnym, tutaj nie rozpatrywanym. Obecnie są w sprzedaży piecyki gazowe wyposażone w układy sygnalizacji cofania się spalin, są również detektory tlenku węgla, sygnalizujące przekroczenie jego dopuszczalnego stężenia w pomieszczeniu, są także piecyki z zamkniętą komorą spalania. Należy jednak przyjąć, że w Polsce większość użytkowników gazu takich urządzeń nie posiada. Wszyscy użytkownicy gazu powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie niewłaściwe użytkowanie urządzeń spalających gaz. Powinni oni także znać warunki bezpiecznego użytkowania palenisk gazowych. Można je przedstawić w czterech podstawowych grupach, którymi są: 1) prawidłowa instalacja 2) stały dopływ świeżego powietrza 3) swobodny odpływ spalin 4) właściwa eksploatacja, zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. 2. PRAWIDŁOWA INSTALACJA Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją wytwórcy. Piecyk gazowy może być instalowany w pomieszczeniu o kubaturze co najmniej 8 m 3, wyposażonym w przewód wentylacyjny z kratką wentylacyjną pod sufitem. Drzwi do tego pomieszczenia muszą mieć w dolnej części otwory lub nawiewną kratkę wentylacyjną o łącznym polu prześwitu nie mniejszym niż 0,022 m 2 (220 cm 2 ). (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r., poz. 690, 79 i 80). Piecyk gazowy musi być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a łącznik nie może mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych o łącznej długości przekraczającej 2 m. Przewód spalinowy na zewnątrz budynku powinien być dobrze izolowany od niskiej temperatury zewnętrznej. Nie izolowana, długa rura blaszana powoduje wychłodzenie spalin i utrudnienie ich odpływu. Piecyk musi być dostosowany (wyregulowany) do rodzaju używanego gazu, zgodnie z instrukcją wytwórcy. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania, co do prac instalacyjnych i regulacyjnych dotyczą kuchenek gazowych. Należy tu zwrócić ponadto uwagę na miejsce ustawienia kuchenki gazowej w kuchni powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza. Instalacja gazowa powinna być sprawdzana co najmniej raz w roku. Kontrola powinna być przeprowadzana przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz. U. Nr 89, poz.414; tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Art. 61 i Art. 62).). 23 KOMENTARZ: Zdarzało się, że lokator sam zainstalował piecyk gazowy i nie podłączył go do przewodu spalinowego. Spaliny rozchodziły się po mieszkaniu, co spowodowało śmierć całej, kilkuosobowej rodziny. Takich wypadków było kilka. 3. STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Jeżeli nie ma dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem spalania gazu to pojawia się tam niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna mieszkania są zamknięte, a jest szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę. Stały dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin W związku z tym: przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza ( Warunki techniczne - Dz. U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r., poz. 690, 155 ust. 3) dopływ powietrza przez nawiewniki, przy zamkniętych oknach, jest jednak niewystarczający do zupełnego spalania gazu; w związku z tym w czasie kąpieli powinno być uchylone okno lub otwarty wywietrznik (lufcik), tak, aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do mieszkania, a poprzez mieszkanie do łazienki zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmiertelnym zatruciem w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń służących do spalania gazu (kuchenka gazowa, piekarnik) bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu kąpiel w łazience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. KOMENTARZ: Niedobór tlenu w mieszkaniu, a także pojawienie się w nim tlenku węgla, może wystąpić już przed włączeniem piecyka gazowego w wyniku używania kuchenki gazowej przy zamkniętych oknach, a nawet palenia papierosów, jeżeli okna mieszkania są zamknięte. Są to czynniki zwiększonego ryzyka zatrucia. Zdarzały się wypadki zatrucia, gdy kilka osób kolejno brało kąpiel bez przewietrzenia łazienki przed kolejną kąpielą. Nagromadzony tlenek węgla, o stężeniu rosnącym w czasie każdej kąpieli, powodował śmierć drugiej lub trzeciej osoby biorącej kąpiel. Również długotrwałe przebywanie w łazience, często połączone z praniem po kąpieli, kończyło się zatruciem. 34 Zakrycie kratek wentylacyjnych w łazienki było także przyczyną zgonów. Zasłonięcie kratki wywiewnej, pod stropem łazienki, zamyka ostatnią, możliwą drogę napływu powietrza do piecyka gazowego w sytuacji, gdy okna są uszczelnione. Z przeprowadzonych analiz wynika, że około 85 % wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od 1 listopada do 31 marca, a więc w porze chłodnej. Wynika stąd wniosek, że wypadki te zdarzają się przy zamkniętych oknach (w aktach prokuratur najczęściej brak informacji na ten temat). Świadczy to o tym, że: (a) brak dopływu powietrza zewnętrznego był główną przyczyną zdecydowanej większości wypadków, (b) wielu użytkowników piecyków gazowych nie uświadamia sobie zagrożenia, jakim są zamknięte, szczelne okna. Wielu z nich prawdopodobnie zawdzięcza życie stosunkowo krótkiej kąpieli i napływowi powietrza przez wywiewny przewód wentylacyjny. 4. SWOBODNY ODPŁYW SPALIN Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu albo może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. co najmniej raz w roku. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz. U. Nr 89, poz.414; tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Art. 61 i Art. 62). Przewód spalinowy powinien być wyposażony w otwór rewizyjny, szczelnie zamykany, znajdujący się poniżej wlotu spalin do tego przewodu (zgodnie z normą PN-89/B-10425). Otwór rewizyjny umożliwia szybką i łatwą kontrolę drożności przewodu spalinowego i usunięcie ewentualnego gruzu, a także usunięcie sadzy po czyszczeniu komina. Taka kontrola, która może być dokonana przez użytkownika urządzenia gazowego, nie zastępuje corocznej kontroli kominiarskiej. Warunki czyszczenia przewodów spalinowych (a także dymowych i wentylacyjnych) określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563, z 11 maja 2006 r.). Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. UWAGA: W czasie silnego wiatru można korzystać z piecyka gazowego jedynie w mieszkaniach z oknami znajdującymi się po stronie, na którą wiatr nawiewa (nawietrznej). Mieszkania po stronie zawietrznej, zwłaszcza w wysokich 45 budynkach typu korytarzowego, gdy wiatr wieje na narożnik budynku, znajdują się w obszarze podciśnienia, które może powodować cofanie się spalin w przewodach spalinowych. Dotyczy to także mieszkań szczytowych, z oknami usytuowanymi za nawietrznymi narożami budynku, podczas wiatru na ścianę szczytową. W takich mieszkaniach nie należy korzystać z piecyka gazowego w czasie silnego wiatru. Cofanie się spalin pod wpływem wiatru jest przede wszystkim skutkiem wystąpienia niekorzystnej różnicy między ciśnieniem powietrza w obrębie okien mieszkania (a więc także w mieszkaniu), a ciśnieniem u wylotu komina. Nie jest to tylko, jak się popularnie sądzi, efekt wtłaczania spalin przez wiatr wpadający do komina lub efekt zawiewania. Częściowym zabezpieczeniem są nasady kominowe. Odpowiednio dobrane, w czasie silnego wiatru zwiększają podciśnienie u wylotu komina, a więc redukują lub całkowicie znoszą niekorzystną różnicę ciśnienia między oknem a wylotem komina. Zapobiegają również gwałtownemu napływowi powietrza do komina. Podobnie jak wiatr działa wentylator wywiewny zainstalowany w mieszkaniu - wytwarzając w nim podciśnienie może utrudnić lub uniemożliwić odpływ spalin. W związku z tym: instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r., poz. 690., 150 ust. 9) w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego. KOMENTARZ: Konieczność zachowania drożności przewodu kominowego jest powszechnie rozumiana, a obowiązek jej corocznej kontroli najczęściej jest spełniany (chociaż i tu mogą się zdarzać zaniedbania). Być może temu należy zawdzięczać stosunkowo mało zatruć, których jedyną przyczyną była niedrożność przewodu spalinowego. Natomiast użytkownicy gazu, w przeważającej większości, nie uświadamiają sobie, że równie podstawowe znaczenie jak drożność przewodu spalinowego ma dla odpływu spalin dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie gazowe. 5. DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia r., poz. 836, 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne (Dz. U. Nr 74 z dnia r., poz. 836, 17 ust. 3). 56 KOMENTARZ: Zły stan piecyka gazowego, często użytkowanego przez kilkanaście, a nawet przez kilkadziesiąt lat, był częstą przyczyną zatruć, zwłaszcza w połączeniu z brakiem należytego dopływu powietrza do mieszkania. Pomiary stężenia tlenku węgla, wykonywane, niestety, dopiero po wypadkach, wykazywały stężenie znacznie przekraczające wartości progowe, powodujące zatrucie. 6. CZYNNIKI RYZYKA I PIERWSZA POMOC Czynniki ryzyka: wysokie stężenie tlenku węgla we wdychanym powietrzu, długi czas przebywania w pomieszczeniu zawierającym tlenek węgla, szybki i głęboki oddech oraz wysoki początkowy poziom tlenku węgla we krwi przed kąpielą, wynikający z jego obecności w powietrzu zewnętrznym (spaliny samochodowe, miejskie lub przemysłowe) albo w mieszkaniu (długotrwałe gotowanie na gazie bez należytej wentylacji, dym papierosowy). Czynnikiem najwyższego ryzyka są szczelne okna. Zdarzały się wypadki zatrucia, które następowały po wymianie okien na szczelne. Zastosowanie nawiewników powietrza zmniejsza to ryzyko, należy jednak zwrócić uwagę, że nawiewniki powietrza nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa w czasie pracy piecyka gazowego, dlatego konieczne są dodatkowe działania, wymienione wyżej. Objawy zatrucia: ból głowy, zawroty głowy, mdłości, osłabienie, a następnie wymioty i utrata przytomności. Pierwsze objawy złego samopoczucia w czasie kąpieli mogą być początkowym sygnałem zatrucia, którego nie wolno lekceważyć! Utrata przytomności może nastąpić już za chwilę! Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien i drzwi balkonowych, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świeżego powietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyć w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć aby nie dopuścić do utraty ciepła (zwłaszcza, że są to najczęściej osoby wyniesione z kąpieli). Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty to należy chorego położyć na boku. Jednocześnie należy wyłączyć piecyk gazowy lub inne urządzenie spalające gaz, które było czynne w czasie wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Natychmiastowe otwarcie okien i drzwi balkonowych musi być pierwszym działaniem ratunkowym. KOMENTARZ: Zatrucie tlenkiem węgla polega na tym, że łączy się on z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, przez co blokuje rozprowadzanie tlenu w organizmie przez krew. Leczy się je, podając choremu zwiększoną ilość tlenu, pod ciśnieniem. W warunkach domowych pierwszym działaniem ratunkowym powinno więc być natychmiastowe doprowadzenie do osoby zatrutej jak największej ilości świeżego powietrza, zanim wezwie się pogotowie. Otwarcie okien spowoduje także natychmiastowe przyspieszenie odpływu spalin. ******************************************************************* Powyższy tekst jest uzupełnioną wersją referatu przedstawionego na Forum Wentylacja 2003 i opublikowanego w: Materiałach Seminaryjnych przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2003; Wersja wcześniejsza była opublikowana w miesięczniku Administrator, nr 12, Podobne dokumenty
Tlenek węgla (czad) o czym należy wiedzieć Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym Bardziej szczegółowo CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie Bardziej szczegółowo ''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012
''NIE dla czadu'' środa, 24 października 2012 Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię profilaktyczno-edukacyjną informującą o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. NIE Bardziej szczegółowo NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.
NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011 Bardziej szczegółowo Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO)
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (CO) W okresie trwania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla. Małopolscy strażacy w okresie od 1 października 2013 r. do 1 kwietnia 2014 Bardziej szczegółowo Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej
Zasady prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej Wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze zewnętrzne dopływające przez przegrodę zewnętrzną (okno, Bardziej szczegółowo UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY!
UWAGA CZAD BĄDŹ CZUJNY! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY!!! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt Bardziej szczegółowo NIE. dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny. Miejsca powstawania tlenku wêgla
Miejsca powstawania tlenku wêgla Uszkodzony komin Brak wentylacji NIE dla czadu! truj¹cy bezwonny bezbarwny Szczelnie zamkniête okna i drzwi (brak mikrowentylacji) Niew³aœciwy monta podgrzewacza Komenda Bardziej szczegółowo NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej. Jak działa tlenek węgla? Jakie są objawy zatrucia?
NIE dla czadu - informator Państwowej Straży Pożarnej Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5 miesięcy (od listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego Bardziej szczegółowo BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Czad cichy zabójca BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!! OSTRZEGAMY! Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie Bardziej szczegółowo WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ
WARUNKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA GAZOWYCH PIECÓW (DWUFUNKCYJNYCH) I GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ Bezpieczne uŝytkowanie gazowych pieców dwufunkcyjnych i gazowych grzejników wody przepływowej, Bardziej szczegółowo TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE
TLENEK WĘGLA (CZAD) INFORMACJE OGÓLNE Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od Bardziej szczegółowo Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 4 tysiące zdarzeń związanych z tlenkiem Bardziej szczegółowo Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu!
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Kampania społeczno-edukacyjna NIE dla czadu! Wydział Informacji i Promocji tel. (22) 523 30 61, faks (22) 523 30 88 Prawie 3 700 zdarzeń związanych z tlenkiem Bardziej szczegółowo Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie
Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza, Bardziej szczegółowo z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu
Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z Bardziej szczegółowo I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A
Spółdzielnia Mieszkaniowa JADWIŻYN ul. Łączna 51 64-020 P I Ł A I N S T R U K C J A T E C H N I C Z N A SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ Bardziej szczegółowo Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)
Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy Bardziej szczegółowo W sezonie grzewczym 2012/2013 na skutek zaczadzenia zginęło 91 osób, a 2216 zostało poszkodowanych.
Czad - cichy zabójca Prawie 3 700 zdarzeń w Polsce związanych z tlenkiem węgla, w tym prawie 1 800 poszkodowanych i 106 ofiar śmiertelnych to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał w sezonie grzewczym Bardziej szczegółowo WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż.
WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz, mgr inż. Jan F. Lemański. Poznań Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS
Zał. nr 4 do umowy INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ZBM II TBS W TRAKCIE COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ NALEŻY OKREŚLIĆ Bardziej szczegółowo KAŻDEGO ROKU W POLSCE W WYNIKU ZATRUĆ TLENKIEM WĘGLA UMIERA OK. 100 OSÓB. TEN TOKSYCZNY GAZ NIE MA KOLORU ANI ZAPACHU. OBEZWŁADNIA I USYPIA.
KAŻDEGO ROKU W POLSCE W WYNIKU ZATRUĆ TLENKIEM WĘGLA UMIERA OK. 100 OSÓB. TEN TOKSYCZNY GAZ NIE MA KOLORU ANI ZAPACHU. OBEZWŁADNIA I USYPIA. NA ZAWSZE. NIE POZWÓL, BY UŚPIŁ TWOJĄ CZUJNOŚĆ. W trosce o bezpieczeństwo Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.) Bardziej szczegółowo - bezpieczna eksploatacja budynków w mieszkalnych. kpt. mgr inż.. Kazimierz Szendera Żory, wrzesień 2013r.
Bezpieczeństwo pożarowe - bezpieczna eksploatacja budynków w mieszkalnych kpt. mgr inż.. Kazimierz Szendera Żory, wrzesień 2013r. Plan prezentacji: I. Wybrane wymagania przeciwpożarowe dla budynków mieszkalnych Bardziej szczegółowo WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI
WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z WENTYLACJĄ NATURALNĄ (GRAWITACYJNĄ) I URZĄDZENIAMI GAZOWYMI Autorzy opracowania: mgr inż. Mikołaj Książkiewicz mgr inż. Jan F. Lemański Poznań, 2012 Bardziej szczegółowo Nasady kominowe Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie
Nasady kominowe Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie Józef Darłak DARCO Sp. z o.o. Nasady Kominowe w aspekcie polskiego prawa Warunki techniczne: 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE
ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK Bardziej szczegółowo 2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 2.1. Wentylacja mieszkań
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000 1. WSTEP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Bardziej szczegółowo Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania
Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca Bardziej szczegółowo Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne
Czystość kanałów wentylacyjnych - akty prawne Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy w budynkach. Decydującym elementem, który na to wpływa jest sprawny system wentylacji systematycznie Bardziej szczegółowo Nasady kominowe Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie
Nasady kominowe Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie Marcin Rokita DARCO Sp. z o.o. Ciąg siła napędowa wentylacji grawitacyjnej dp = gh(ρz -ρw ) ρz=f(tz) ρw=f(tw) Nasady Kominowe ciąg tworzony przez wiatr Bardziej szczegółowo PRZEGLĄDY PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
ARTYKUŁ: PRZEGLĄDY PRZEWODÓW KOMINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA Bardziej szczegółowo Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny
maj 01 (05 15 Marcin Ziombski* Błędy popełniane na różnych etapach Niewłaściwie działająca wentylacja grawitacyjna główne przyczyny Podczas prac związanych z kontrolą stanu technicznej sprawności przewodów Bardziej szczegółowo PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA ROK 2012
Harmonogram odczytu podzielników str. 5 luty 2012 I PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA ROK 2012 nformujemy, że w dniu 14.12.2011 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2012 rok. Plan Bardziej szczegółowo IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI
1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75 Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych Bardziej szczegółowo Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów
Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca Bardziej szczegółowo System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager
DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2 Bardziej szczegółowo Dlaczego szczelne okna mogą wpływać na zmiany w systemie wentylacji naturalnej?
Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia, Bardziej szczegółowo Szanowni Państwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY" e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl
Szanowni Państwo, Państwa zdrowie i bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym działań Zarząd i dlatego przygotowaliśmy informacje z którymi koniecznie zapoznajcie się Państwo. Problem: wentylacja nie działa Bardziej szczegółowo Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor
Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając Bardziej szczegółowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. w Chełmnie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie Ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES Bardziej szczegółowo Elementy akustyczne wykorzystywane. w systemach wentylacyjnych. Zasady skutecznej wentylacji. Marcin Spędzia
Kraków 07.12.2011 nawiewniki okienne Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych Marcin Spędzia Ze względu na sposób działania wyróżniamy: nawiewniki higrosterowane, nawiewniki ciśnieniowe, Bardziej szczegółowo Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50
Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku Bardziej szczegółowo Grzegorz Czerski. Czesław Butrymowicz. Zbigniew A. Tałach Stowarzyszenia Kominy Polskie
Nowe rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania kierunki poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budownictwa wielokondygnacyjnego Grzegorz Czerski Wydział Energetyki i Bardziej szczegółowo Ogłoszenie (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)
Nr spr. 41/PU/2012 Łódź, dnia 07.12.2012r Ogłoszenie (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie Zielony Rynek, zaprasza Wykonawców do Bardziej szczegółowo Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych
1 z 9 2009-08-17 11:38 Problemy z wentylacją grawitacyjną w budynkach mieszkalnych Od kilkunastu lat, czyli od momentu pojawienia się szczelnej stolarki okiennej na rynku polskim, obserwujemy pogorszenie Bardziej szczegółowo Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków
Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych Bardziej szczegółowo Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia
Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu : Bardziej szczegółowo Żródło: Research Report Number 71-1997, Brian Hume, Siting of Domestic Smoke Alarm
Bezpieczeństwo pożarowe w domu Domowe czujki dymu prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. W Polsce co roku, w pożarach domów jednorodzinnych ginie dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary Bardziej szczegółowo UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z Bardziej szczegółowo LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika
LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa Bardziej szczegółowo Stowarzyszenie Kominy Polskie: Czarny Raport
Stowarzyszenie Kominy Polskie: Czarny Raport Stowarzyszenie "Kominy Polskie", "Czarny Raport" (sezon 2010/11; stan na 21.02.2011 r., Raport powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Stowarzyszenia Bardziej szczegółowo U M O W A. zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz w Słupsku ul. Br. Gierymskich 1 reprezentowaną przez:
U M O W A Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz w Słupsku ul. Br. Gierymskich 1 reprezentowaną przez: 1. Prezesa Spółdzielni - mgr inż. Tomasza Bardziej szczegółowo WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI W MIESZKANIACH Wymiana powietrza jest niezbędna dla zdrowia, komfortu i bezpieczeostwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak również dla ochrony mieszkao przed niekorzystnym Bardziej szczegółowo Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl
Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można Bardziej szczegółowo Problemy z wentylacją w mieszkaniach
Problemy z wentylacją w mieszkaniach Każdy z nas chciałby, by jego dom czy mieszkanie były jak najbardziej komfortowe. Dlatego podczas prac wykończeniowych próbujemy zadbać o najmniejszy szczegół, mogący Bardziej szczegółowo Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość.
Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Wentylacja pomieszczeń kotłowni przepisy i rzeczywistość. Do podstawowych zadań wentylacji należy : utrzymanie Bardziej szczegółowo CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov Bardziej szczegółowo Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:
Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne, Bardziej szczegółowo Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje
Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków Bardziej szczegółowo Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu
dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
7 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17
1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia Bardziej szczegółowo SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
SKĄD SIĘ BIERZE WILGOĆ W DOMU Wilgoć jest wszechobecna w powietrzu. W mieszkaniu, jeżeli jest jej więcej niż tego potrzebuje człowiek, należy ją traktować jak substancję zanieczyszczającą powietrze. Jej Bardziej szczegółowo Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!
Co jest główną przyczyną zaczadzeń? Główną przyczyną zatruć czadem tlenkiem węgla są: - niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z Bardziej szczegółowo Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych. Nazwa wyrobu: SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
KARTA GWARANCYJNA Spiroflex Sp. z o.o. 39-300 Mielec; ul. Wojska Polskiego 6E tel. (0 17) 788 17 70; fax. (0 17) 788 17 71 Producent: - systemów odprowadzania spalin - systemów wentylacyjnych Data wydania: Bardziej szczegółowo SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.
SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu Bardziej szczegółowo Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor
Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał, Bardziej szczegółowo Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala
KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Bardziej szczegółowo Zawartość opracowania
Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III. Bardziej szczegółowo DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zakład Usług Technicznych KLIMAX Sp. z o. o. 61-333 Poznań, ul. Staszowska 23 Tel/Fax.: (0-61) 2-231-484 www.klimax.com.pl i n f o @ k l i m a x. c o m. p l DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKT : Wentylacja Bardziej szczegółowo REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Szczecinie Szczecin, luty 2014 r. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO używania lokalu, utrzymania czystości, estetyki miejsca zamieszkiwania Bardziej szczegółowo Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko
Akcja edukacyjno promocyjna Zgaś Ryzyko 29.11.2015 r. w Manufakturze w Łodzi w ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pn. Zgaś Ryzyko przeprowadzona zostanie akcja edukacyjno-promocyjna Bardziej szczegółowo aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji
aereco: Systemy wentylacji - wybierz swój system wentylacji Dobra wentylacja oznacza wybór najbardziej optymalnego systemu. Wybór ten będzie zależał od celów jakie sobie postawimy (redukcja kosztów ogrzewania, Bardziej szczegółowo Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480
Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, Bardziej szczegółowo System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ
System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich Bardziej szczegółowo ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX
ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót Bardziej szczegółowo BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba
BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość Bardziej szczegółowo KIERUNKI POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE W CELU ELIMINACJI ZAGROŻEŃ ZATRUCIEM TLENKIEM WĘGLA
EKO KOMIN 2006 KIERUNKI POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE W CELU ELIMINACJI ZAGROŻEŃ ZATRUCIEM TLENKIEM WĘGLA Zbigniew A. Tałach Instytut Nafty i Gazu w Krakowie Andrzej Strugała, Grzegorz Czerski Bardziej szczegółowo NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu.
NADMIERNE USZCZELNIENIE MIESZKALNIA BRAK STAŁEGO DOPŁYWU POWIETRZA Wentylacja to jeden z najważniejszych systemów instalowanych w domu. W zasobach naszej Spółdzielni Mieszkaniowej znakomita większość budynków Bardziej szczegółowo Wentylacja. Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Ciąg wsteczny. mgr inż. Tomasz Trusewicz
Wentylacja Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej. Ciąg wsteczny. mgr inż. Tomasz Trusewicz 1 Usuwanie powietrza Przewody wentylacyjne indywidualne - prowadzone pionowo - prowadzone przy Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40
EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w Bardziej szczegółowo b r a n ż a s a n i t a r n a
0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail: Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF
Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu Bardziej szczegółowo 1. Szczelność powietrzna budynku
1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne Bardziej szczegółowo UWAGA NA CZAD!!! Właściwości fizyko-chemiczne tlenku węgla Objawy zatrucia tlenkiem węgla
UWAGA NA CZAD!!! Zbliża się okres, kiedy coraz częściej z powodu zimna mieszkańcy dogrzewają swoje mieszkania wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia grzewcze. Jest to okres wzrostu ilości Bardziej szczegółowo WARUNKI BEZPIECZNEGO ZAMIESZKIWANIA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JADWIŻYN 64-920 Piła, ul. Łączna 51 NIP 764-000-53-693 tel.67 3514825/24 WARUNKI BEZPIECZNEGO ZAMIESZKIWANIA w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Jadwiżyn w Pile 90% swojego Bardziej szczegółowo Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu
SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica Bardziej szczegółowo PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II
PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA Bardziej szczegółowo - Wzór Umowy - Umowa Nr...
Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy - Umowa Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie przy al. Piasta 15a, NIP 767-000-13-82, reprezentowanym przez: 1. Jarosława Bobek - Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH
PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone Bardziej szczegółowo INSTALACJA SANITARNA (IS):
INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2 Bardziej szczegółowo LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych
LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: Art. 61
 Art. 62
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 62
 Art. 57
 Art. 62