Source: https://mc-elettronica.com/80615.php
Timestamp: 2019-01-16 21:06:15+00:00

Document:
RIVELATORI ANTINCENDIO - RIVELATORI DI FUMO - RIVELATORI DI GAS
Pulizia rivelatori
Sei sul Catalogo - Antincendio -	- Rivelatori di fumo e di temperatura -
RIVELATORI ANTINCENDIO PER CENTRALI CONVENZIONALI
ART. 310011
FRFC - RF1 - SOD
A9-3 (40) Rivelatore di fumo convenzionale fotoelettronico con autodiagnosi della camera ottica.
Completo di base.
Attivazione test magnetico.
Conforme alle norme EN 54 parte 7/9.
Alimentazione 12 ÷ 28Vcc.
Consumo massimo 25mA.
Dimensioni 53x110mm
ART. 310013
FRFCR - RF1R - SODR
A9-2 (6) Rivelatore di fumo convenzionale fotoelettronico con autodiagnosi della camera ottica.
Completo di base con relè.
ART. 310012
FRTVC - TV
A9-3 (10) Rivelatore termovelocimetrico convenzionale
Conforme alle norme EN 54 parte 5/6 e parte 5/9.
ART. 310038
FRMDC - RFT1
A9-3 (6) Rivelatore di fumo e temperatura convenzionale
ART. 310039
FRMDCR - RFT1R
A9-2 (2) Rivelatore di fumo e temperatura convenzionale
Completo di base a relè.
ART. 310040
A9-2 (2) Rivelatore antincendio di temperatura
(Base non compresa). IP-30
A9-2 (2) Rivelatore antincendio termovelocimetrico
ART. 310025
A9-2 (0) Rivelatore ottico di fumo
Conforme alle norme EN54
Collegamento a 2 fili su centrali antincendio
(Base non compresa).
Possibilità di collegamento con uscita a relè utilizzando la base ART. 310027
Protegge una superficie di 100mq, installato a 3,5mt di altezza
Temperatura di funzionamento -10+60°C
ART. 310042
Rivelatore infrarosso di fiamma
A9-2 (11) Rivelatore infrarosso di fiamma
Protegge una superficie di 120mq, installato a 3,5mt di altezza
ART. 310026
Base convenzionale
A9-2 (8) Base convenzionale per rivelatori serie FD
ART. 310027
B3000R
A9-2 (7) Base convenzionale per rivelatori serie FD
Uscita con relè a scambio libero
Consente di collegare i rivelatori alle centrali antifurto, o per azionare qualunque tipo di dispositivo che si intenda azionare in seguito alla rilevazione di un incendio.
ART. 310036
Rivelatore fotoelettronico di fumo per sistemi convenzionali.
Rivelatore di fumo, fotoelettrico con uscita a LED a distanza
I rivelatori serie 700 effettuano in modo continuativo un controllo sulla propria sensibilità e sul proprio funzionamento; infatti una volta al giorno il circuito relativo alla diagnostica esegue dinamicamente il contollo della sensibilità e dei circuiti elettronici interni. Questo rivelatore è dotato di una uscita per indicatore remoto e di una camera ottica intercambiabile.
Funzioni di autodiagnostica: test dinamico completo e test sulla sensibilità
Test manuale con indicazione della sensibilità
Camera ottica eliminabile ed intercambiabile
Compensazione automatica deriva sensore
Led di allarme e guasto separati
Funzionamento 12-24VCC
Ampia gamma disponibile: ottico, calore, multicriterio
Alimentazione	8.5 - 33 V cc
A riposo @ 24 V dc	100 microA max; 70 microA media
Attivo @ 24 V dc	60 mA
Indicazione allarme	LED bianco (allarme rosso)
Indicazione guasto	LED giallo
Uscita teleallarme	30 mA
Rapporto contatto RY	2 A @ 30 V cc;1 A @ 120 V ca
Ventosità massima	-
Umidità	0-95% in assenza di condensa
Rapporto IP	IP 43
Specifiche calore
Sensibilità	10%/m (+1,6% - 3,3%)
Tensione reset	2,5 V mass.
Tempo reset	1 sec
Dimensioni	Ø = 10 cm, A = 5 cm
Base ART. 310037 mod. DB702	non compresa
ART. 310035
con relè
Stesse caratteristiche del rivelatore ART. 310036 mod. DP721I, con uscita a relè.
ART. 310049
Rivelatore di temperatura in classe A2 con soglia di 56°C a temperatura fissa e termovelocimetrico.
I rivelatori serie 700 verificano in modo continuativo la propria sensibilità ed il proprio funzionamento; infatti una volta al giorno il circuito relativo alla diagnostica esegue dinamicamente un contollo della sensibilità e dei circuiti elettronici interni.
Consumo di corrente	A riposo @ 24 V dc	100 microA max; 70 microA media Attivo @ 24 V dc	60 mA
Indicazione allarme	LED rosso
Specifiche calore	Massimo	57 ºC ±1,5 ºC
R.O.R.	8 ºC/min e > 40°C
ART. 310037
Base per serie DP721
Base per rivelatori serie DP721
ART. 310078
NB338-2-LED
Rilevatore ottico di fumo convenzionale completo di base
Doppio indicatore LED di allarme
Alimentazione da 12 a 30 Vcc
Assorbimento in allarme 80mA
Area protetta ed altezza massima di installazione (in conformità con EN54-7)
Indicazione LED con visibilità a 360°
Dimensioni Ø 100 x 36 mm
Certificazione n° 0845-CPD-232.1400.
ART. 310080
Rilevatore termovelocimetrico convenzionale completo di base
Area protetta ed altezza massima di installazione (in conformità con EN54-5)
Certificazione n° 0845-CPD-232.1391.
ART. 310081
NB338-2H-LED
Rilevatore multicriterio convenzionale completo di base
Rilevatore multicriterio (fumo e termperatura) convenzionale
Classe in accordo con EN54-5-A1R
Certificazione n° 0845-CPD-232.1401
ART. 310032
Rivelatore fumo e termico
A8-2 (18) Rivelatore combinato, fotoelettronico / termico
Alta immunità alla polvere.
Possibilità di prova a distanza tramite unità di prova a raggi infrarossi ECO1000RTU.
Conforme alle norme EN54-7, EN54-5
(Base non compresa)
E' possibile abinarlo sia alla base standard ART. 310033 mod. CP1000B, compatibile con tutte le centrali convenzionali, oppure alla base a relè ART. 310034 mod. CP10R, con uscita a relè, per potere essere collegato a qualunque tipo di centrale di allarme.
Dimensioni 50x102mm
ART. 310030
A8-2 (22) Rivelatore fotoelettronico di fumo a basso profilo.
Dimensioni 42x102mm
ART. 310033
Base per rivelatore serie ECO1000
A9-3 (16) Base standard convenzionale a 2 conduttori per tutta la gamma di rivelatori serie ECO1000
ART. 310034
ECO1000R
A8-2 (19) Base con relè a 12V per tutta la gamma di rivelatori serie ECO1000
Consente il collegamento dei rivelatori della serie ECO1000 sulle centrali antifurto
ART. 310014
Barriera fumo
BF100R è una barriera infrarosso attivo;
offre la soluzione più efficace ed economica per la segnalazione di fumo nelle grandi superfici.
Il sistema BF100R si compone di un trasmettitore e un ricevitore posto a distanza, il quale , per mezzo di successive elaborazioni del segnale ricevuto dal trasmettitore, è in grado di rilevare e determinare la quantità di fumo presente nell’ambiente.
Il superamento della soglia impostata, determinerà uno stato di allarme del sensore stesso.
L’allineamento è facilitato grazie al mirino ottico che permette di posizionare correttamente i due contenitori (Tx – Rx) ed al modulo Led-display che visualizza i livelli di segnale.
BF100R è conforme alla normativa EN54.
Sistema di rivelazione fumo a barriera composto da TX ed RX.
Portata 100 mt. max.
Ogni barrierra è in grado di proteggere una superficie di circa 1500 mq.
Alimentazione 12÷24 Vcc
Consumo 92 mA.
Dimesioni 96x159x211 mm.
ART. 310019
Il pannello remoto BR100, garantisce la costante visualizzazione dello stato delle barriere incendio BF100R.
Le BF100R possiedeono un’uscita seriale dedicata, che permette di collegare con tre conduttori il modulo remotizzatore.
E’ sufficente spostare il modulo a Led-Display dalla barriera al modulo BR100 per avere le indicazioni dei livelli di segnale, dello stato di ogni singola unità, di effettuare reset e test
Ogni pannello BR100 è in grado di gestire fino a 4 BF100R.
ART. 310005
A8-2 (7) Rivelatore fotoelettronico di fumo completo di base per sistemi convenzionali.
Conforme alla normativa EN54-7.
ART. 310006
A8-2 (3) Sensore ottico di fumo a basso profilo che utilizza il principio fisico di diffusione della luce per rilevare la presenza di fumo all'interno della camera ottica.
Può essere impiegato sia con centrali tradizionali che con centrali analogiche indirizzabili è sufficiente utilizzare la base convensionale o quella analogica.
ART. 310007
Rivelatore bivalente fumo e temperatura a basso profilo.
Il rivelatore fumo è di tipo potoelettronico, ovvero che utilizza il principio fisico di diffusione della luce per rilevare la presenza di fumo all'interno della camera ottica.
Il rivelatore di temperatura interviene al superamento del limite di 67° nell'ambiente circostante
Questo rivelatore può essere impiegato sia con centrali tradizionali che con centrali analogiche indirizzabili.
E' sufficiente utilizzare la base convensionale o quella analogica.
ART. 310010
Base per rivelatore antincendio
A8-2 (5) Base convenzionale per i rivelatori SD60 e ST100.
Va utilizzata per potere impiegare i rivelatori SD60 e ST100 con tutti i modelli di centrali convenzionali.
ART. 310020
A8-2 (5) Modulo relè per le basi B60C.
Consente l'installazione dei rivelatori SD60 e ST100 su centrali antifurto o su tutti i dispositivi che richiedono un contatto na o nc.
RIVELATORI ANTINCENDIO PER CENTRALI ANALOGICHE
ART. 310015
Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico-digitale indirizzabile.
Alimentazione nominale da loop 25/15Vcc.
Dimensioni 53x110mm Prezzo intero
ART. 310016
Rivelatore di temperatura analogico-digitale indirizzabile.
ART. 310061
Rivelatore di fumo e temperatura analogico-digitale indirizzabile.
ART. 310009
Base analogica indirizzata digitale per sensori SD60, ST100.
Va utilizzata per impiegare i rivelatori con le centrali analogiche AVS F6001 o F6002.
ART. 310045
Rivelatore ottico di fumo di tipo analogico indirizzato
1 led di allarme
Display informativo a 7 segmenti
Uscita elettronica per ripetitore remoto
Camera ottica EN54 CPD.
ART. 310046
Base per rivelatore serie 2000
Base con 4 terminali per rivelatori DP2071 e tutta la serie 2000
RIVELATORI FUMO SENZA FILI
A11-4 (24)
ART. 310054
Mod. KLS6P
Rivelatore di fumo indipendente, completo di base.
Alimentazione con una pila da 9 Volt (non compresa)
Segnalazione pila scarica
Assorbimento in allarme: ≤ 20mA
Flash LED rosso ogni 40 secondi per indicare funzionamento regolare
In caso di allarme il LED rosso lampeggia una volta ogni secondo
L'allarme viene indicato anche con la suoneria incorporata che raggiunge una intensita di 85dB / m
Area di rilevamento : 20mq
Dimensioni: 55mm x Φ107mm
A11-4 (7)
ART. 310056
Mod. KLS9P
Rivelatore di fumo e temperatura senza fili
Rivelatore di fumo e temperatura indipendente, completo di base.
Allarme sonoro con intensita di 85dB / 3m
Temperatura di funzionamento: -10 ° C ~ +70 ° C
Soglia intervento temperatura: 57°
Dimensione: Φ100mm x 48mm
ART. 310070
Mod. GM-GS
Rivelatore di fumo GSM Stand-alone
Rivelatore di fumo GSM, completo di base.
Grazie al modem GSM dualband incorporato, questo rivelatore invierà un messaggio di allarme, nel caso in cui dovesse verificarsi un allarme per incendio.
Grazie a questa particolare caratteristica non è necessario collegare il rivelatore a una centrale di allarme.
E' indicato per essere installato in abitazioni civili, negozi, uffici, roulotte e camper, e in tutti quei casi in cui è importante una protezione antincendio senza dovere spendere grosse cifre.
Il rivelatore può memorizzare fino a 5 numeri di telefono.
Per la messa in funzione è necessario installare al suo interno una SIM di qualunque gestore GSM.
Il rivelatore è munito di un pulsante di test, che consente di potere provare il corretto funzionamento sia dell'allarme sonoro locale, con il suono del cicalino incorporato con intensità sonora di 85 dB/m, che quello remoto, con l'invio dei messaggi telefonici.
Alimentazione tramite batteria al litio AAA integrata, e alimentatore in dotazione
Temperatura al funzionamento -10-60°C
Umidità operativa (RH)	≤85%
Dimensioni:	Φ145mm x 40mm

References: ART. 310011

ART. 310013

ART. 310012

ART. 310038

ART. 310039

ART. 310040

ART. 310025
 ART. 310027

ART. 310042

ART. 310026

ART. 310027

ART. 310036
 ART. 310037

ART. 310035
 ART. 310036

ART. 310049

ART. 310037

ART. 310078

ART. 310080

ART. 310081

ART. 310032
 ART. 310033
 ART. 310034

ART. 310030

ART. 310033

ART. 310034

ART. 310014

ART. 310019

ART. 310005

ART. 310006

ART. 310007

ART. 310010

ART. 310020

ART. 310015

ART. 310016

ART. 310061

ART. 310009

ART. 310045

ART. 310046

ART. 310054

ART. 310056

ART. 310070