Source: https://www.technickerevize.com/sluzby/sluzby2/
Timestamp: 2020-04-04 08:44:41+00:00

Document:
Tlakové nádoby :: Technické revize
Úvod > Služby > Tlakové nádoby
revize a kontroly tns
Užívání tlakových nádob je určeno normou ČSN 690012 a také pokyny (návodem) na obsluhu a údržbu tlakové nádoby doložené výrobcem zařízení popřípadě dovozcem.
vyhláška ČBÚBP č.48/1982 Sb., kde se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
vyhláška ČBÚBP č.91/1993 Sb., pro zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
vyhláška ČBÚBP č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení (VTZ) a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
zákon č.22/1997 Sb. technické požadavky na výrobky
nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kde se tanovují technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kde se tanovují technické požadavky na tlaková zařízení
ČSN EN764 Tlaková zařízení - bod 1-7
ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby - bod 1-6
ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch popřípadě dusík (Tlakové nádoby pro všeobecné účely)
ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní (TNS), technická pravidla - bod 1-12
DRUHY REVIZÍ A ZKOUŠEK TLAKOVÝCH NÁDOB:
Výchozí revize (VR):
Provádí se ihned po uvedení nádoby do provozu.K dispozici musí být pasport nádoby. Vždy musí být vyhotovena revizní zpráva s předepsanými náležitostmi a předána určené a proškolené osobě provozovatele TNS.
Provozní revize (PR):
provádí se do 14 dnů po po zahájení provozu tlakové nádoby. Další PR se provádí vžy v intervalu 1 roku. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinen provozovatel TNS. Vždy musí být vyhotovena revizní zpráva s předepsanými náležitostmi a předána provozovateli.
Provozní revize zahrnuje:
celkové posouzení stavu nádoby, stav a bezpečnost výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících prvků (tlakoměr, teploměr)
prověření jak a kým jsou provozovány, udržovány, dodržovány a kontrolovány jednotlivá tlaková zařízení.
kontrola vedené dokumentace TNS
okolí TNS : čistoat, pořádek, přístup, bezpečnost
čitelnost výrobních štítků a zařízení
prověření, zda je obsluha proškolena na provoz TNS
Vnitřní revize (VnR):
jedná se posouzení stavu nádoby z vnějšku a vnitřku nádoby, její výstroje a umístění. VnR se provádí v intervalu 5 let s přihlédnutí ke konstrukci, stavu a stáří TNS, provoznímu mediu a případně zvláštním provozním podmínkám.
Zkouška těsnosti (ZT):
provádí se vždy po vnitřn revizi. Vždy při provozním přetlaku nády (uvedeno v pasportu nádoby). Používá se zpravidla hydraulická nebo pneumatiká metoda.
Tlaková zkouška (TZ):
provádí se v intervalu do 9 let o poslední tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:
pokud byla TNS v odstávce delší jak 2 roky
pokud to bylo revizním technickem sledáno jak o nutnost
po přemístění nádoby, pokud je to podle VnR nutné po překročení provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, poškození popřípadě předpokládané změně mechanických vlastností TNS, zeslabení stěn apod.
DRUH REVIZE
PŘEDPIS DLE ČSN
Výchozí revize ČSN 69 0012, čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize ČSN 69 0012, čl.91 do 14 dnů uvedení nádoby do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012, čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012, čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti ČSN 69 0012, čl.107 provádí po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 69 0012, čl.117 + Vyhl. č. 18/1979 Sb., nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl.zkoušky
První provozní revize ČSN 07 0710 do 14 dnů od zahájení provozu kotle
Provozní revize ČSN 07 0710, čl.96 nejpozději po 3 měsících provozu
Vnitřní revize ČSN 07 0710, čl.98 provádí se nejpozději po 1 roce provozu
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710, čl.117 provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710, čl.124 + vyhl. č. 18/1979 Sb., minimálně 1x za 9 let od předchozí tl. zkoušky
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., 16 1x za rok
Před provozem :
Kotle se smějí uvést do provozu, jestliže jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí.
u nich byly provedeny úspěšně stavební a první tlakové zkoušky a mají dokumentaci včetně předběžných provozních předpisů (zkušební provoz)
jejich výstroj, pomocná zařízení a příslušenství odpovídají požadavkům příslušných předpisů (zkušební provoz)
bylo-li odborným šetřením projektanta, investora, výrobce nebo montážní organizace a provozovatele zjištěno, že kotel a jeho umístění vyhovuje příslušné dokumentaci a předpisům
u kotlů vybavených zařízením k záchytu pevných nebo plynných škodlivin byla tato zařízení funkčně přezkoušena a schopna své činnosti
byly vypracovány místní provozní předpisy
Provozní revize :
provádí se soustavně s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu, stáří a provozním podmínkám kotlů,nejpozději však po 3 měsících
po provozní přestávce delší než 2 měsíce se provádí při uvádění do provozu
Vnitřní revize :
před a po každém čistění kotle na straně pracovní látky, nejpozději však vždy po 1 roce provozu
nařídí-li ji dozorčí orgán
má-li být znovu uveden do provozu kotel vyřazený z provozu na dobu delší než 1 rok
před a po každé generální opravě nebo přestavbě kotle
před a po každém přemístění stabilního kotle
u sezónního provozu před zahájením sezony
ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutné kotel ihned odstavit
po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody
po překročení konstrukčního, popř. max. dovoleného tlaku nebo max. dovolené teploty
Zkouška těsnosti :
provádí se po každé vnitřní revizi
po každém otevření a novém uzavření tlakového celku
po drobných opravách, jež nevyžadují oprávnění
před každou kontrolní tlakovou zkouškou
nařídí-li to dozorčí orgán
Tlaková zkouška :
provádí se nejpozději 1x za 9let od předcházející tlakové zkoušky zkušebním přetlakem
po každém přemístění stabilního kotle před zahájením provozu
po provozní přestávce delší 2 let
nařídí-li to dozorčí orgány
Rozdělení kotlů :
1.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 115 t/hod
2.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 50 do 115 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 35mw
3.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 8 do 50 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 5,8 do 35 mw
4.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry do8 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.výkonem do 5,8 mw
Nízkotlaké kotelny:
Odborná prohlídka :
před uvedením kotelen do provozu
po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
vždy po 1 roce provozu
u sezónního provozu před zahájením každé sezóny
Pro provedení výchozí revize budete potřebovat :
zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky budete potřebovat:
zprávu o poslední provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové zkoušce
zprávu o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
pasport zařízení

References: čl.90
 čl.91
 čl.91
 čl.94
 čl.107
 čl.117
 čl.96
 čl.98
 čl.117
 čl.124