Source: http://docplayer.es/14169106-Protocolo-de-inspeccion-de-vertidos-de-aguas-residuales-destinado-a-las-entidades-colaboradoras-de-la-administracion-hidraulica.html
Timestamp: 2018-05-24 12:07:39+00:00

Document:
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA - PDF
Download "PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA"
Luis Miguel Maestre Rodríguez
1 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA
2 INDICE PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA CAPÍTULOS 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS ÁMBITO DE APLICACIÓN TIPOS DE INSPECCIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROTOCOLO IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE INSPECCIÓN DEL PROTOCOLO MÉTODOS DE INSPECCIÓN FORMATOS GENERALES ASOCIADOS AL PROTOCOLO CONTENIDO DEL INFORME DE INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ABREVIATURAS DEFINICIONES...25 ANEXOS ANEXO I. OBJETO DE INSPECCIÓN 1 CAUDAL Y CONTAMINANTES...29 ANEXO II. OBJETO DE INSPECCIÓN 2 CONTROL EFECTIVO DE VOLÚMENES DE VERTIDOS...51 ANEXO III. OBJETO DE INSPECCIÓN 3 CALIDAD MEDIO RECEPTOR...65 ANEXO IV. OBJETO DE INSPECCIÓN 4 ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN...81 ANEXO V. OBJETO DE INSPECCIÓN 5 CONFRONTACIÓN PROYECTO INSTALACIONES DE DEPURACIÓN...97 ANEXO VI. OBJETO DE INSPECCIÓN 6 ELEMENTOS DE CONTROL DEL VERTIDO II
3 INDICE DETALLADO PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA 1. INTRODUCCIÓN Actividad de vigilancia y control por los Organismos de cuenca Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica Entidad de inspección OBJETIVOS ÁMBITO DE APLICACIÓN TIPOS DE INSPECCIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROTOCOLO Vertidos autorizados Vertidos no autorizados Aguas continentales Estudio previo y análisis del Documento Normativo IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE INSPECCIÓN DEL PROTOCOLO MÉTODOS DE INSPECCIÓN Personal de la Entidad de Inspección Pautas básicas de actuación Planificación de la inspección FORMATOS GENERALES ASOCIADOS AL PROTOCOLO Listado Específico de Documentos Normativos Planificación de la actividad Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales Cadena de custodia Lista de comprobación Solicitud de análisis Otras cuestiones asociadas a la documentación a generar CONTENIDO DEL INFORME DE INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ABREVIATURAS DEFINICIONES III
4 ANEXO I OBJETO DE INSPECCIÓN 1 CAUDAL Y CONTAMINANTES I.1. DENOMINACIÓN I.2. ALCANCE I.2.1. Objetivos específicos I.3. CONSIDERACIONES I.4. PERFIL DEL INSPECTOR I.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN I.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN I.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo I.6.2. Condiciones de operación bajo las que se realiza el control I.6.3. Contaminantes y parámetros a analizar I.6.4. Tipo de muestra o de medida I.6.5. Punto de muestreo o de medida I.6.6. Metodología analítica I.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN I.7.1. Muestra compuesta en función del caudal I.7.2. Flujo másico o carga por tiempo del contaminante I.7.3. Muestra contradictoria I.7.4. Lista de comprobación I.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD I.8.1. Valores Límite de Emisión I.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN ANEXO II OBJETO DE INSPECCIÓN 2 CONTROL EFECTIVO DE VOLÚMENES DE VERTIDOS II.1. DENOMINACIÓN II.2. ALCANCE II.2.1. Objetivos específicos II.3. CONSIDERACIONES II.4. PERFIL DEL INSPECTOR II.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN IV
5 II.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN II.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo II.6.2. Condiciones de operación bajo la que se realiza el control II.6.3. Punto de medida II.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN II.7.1. Lista de comprobación II.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD II.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN ANEXO III OBJETO DE INSPECCIÓN 3 CALIDAD MEDIO RECEPTOR III.1. DENOMINACIÓN III.2. ALCANCE III.2.1. Objetivos específicos III.3. CONSIDERACIONES III.4. PERFIL DEL INSPECTOR III.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN III.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN III.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo III.6.2. Contaminantes y parámetros a analizar III.6.3. Tipo de muestra III.6.4. Punto de muestreo III.6.5. Inspección cualitativa del medio receptor III.6.6. Metodología analítica III.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN III.7.1. Lista de comprobación III.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD III.8.1. Objetivos de Calidad Ambiental III.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN V
6 ANEXO IV OBJETO DE INSPECCIÓN 4 ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN IV.1. DENOMINACIÓN IV.2. ALCANCE IV.2.1. Objetivos específicos IV.3. CONSIDERACIONES IV.4. PERFIL DEL INSPECTOR IV.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN IV.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN IV.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo IV.6.2. Listado de los sistemas de depuración IV.6.3. Estado de las instalaciones IV.6.4. Labores de mantenimiento IV.6.5. Comprobación de la realización de los controles de vertido IV.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN IV.7.1. Lista de comprobación IV.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD IV.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN ANEXO V OBJETO DE INSPECCIÓN 5 CONFRONTACIÓN PROYECTO INSTALACIONES DE DEPURACIÓN V.1. DENOMINACIÓN V.2. ALCANCE V.2.1. Objetivos específicos V.3. CONSIDERACIONES V.4. PERFIL DEL INSPECTOR V.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN V.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN V.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo VI
7 V.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN V.7.1. Descripción de las instalaciones V.7.2. Lista de comprobación V.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD V.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN ANEXO VI OBJETO DE INSPECCIÓN 6 ELEMENTOS DE CONTROL DEL VERTIDO VI.1. DENOMINACIÓN VI.2. ALCANCE VI.2.1. Objetivos específicos VI.3. CONSIDERACIONES VI.4. PERFIL DEL INSPECTOR VI.5. FORMATOS ASOCIADOS AL OBJETO DE INSPECCIÓN VI.6. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN VI.6.1. Estudio previo y análisis del Documento Normativo VI.6.2. Listado de los elementos de control VI.6.3. Estado de las instalaciones VI.6.4. Condiciones ambientales de la instalación VI.6.5. Ubicación de los elementos de control VI.6.6. Características de los equipos VI.6.7. Plan de calibración VI.6.8. Labores de mantenimiento e interferencias de los equipos VI.6.9. Análisis contradictorio de valores VI Localización del punto de medida de la instalación VI Equipos empleados VI Características del vertido VI Metodología del ensayo VI Análisis estadístico VI.7. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN VI.7.1. Lista de comprobación VI.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD VI.9. CONTENIDO ADICIONAL DEL INFORME DE INSPECCIÓN VII
8 INDICE DE TABLAS Tabla 1: Tipos de inspección... 6 Tabla 2: Objetos de inspección...11 Tabla 3: Métodos de inspección...11 Tabla 4: Acta de constancia y toma de muestras de vertidos de aguas residuales...19 Tabla 5: Contenido mínimo de la cadena de custodia...20 Tabla 6: Lista de comprobación...21 Tabla 7: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 8: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 9: Lista de comprobación objeto de inspección 1.1. Vertidos urbanos...43 Tabla 10: Lista de comprobación objeto de inspección 1.2. Vertidos industriales...45 Tabla 11: Lista de comprobación objeto de inspección 1.3. Vertidos no autorizados...46 Tabla 12: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 13: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 14: Lista de comprobación objeto de inspección Tabla 15: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 16: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 17: Lista de comprobación objeto de inspección Tabla 18: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 19: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 20: Guía de indicadores para identificar el funcionamiento incorrecto de las instalaciones de depuración...89 Tabla 21: Lista de comprobación objeto de inspección Tabla 22: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 23: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 24: Descripción del sistema de depuración Tabla 25: Lista de comprobación objeto de inspección 5.1. Vertidos urbanos Tabla 26: Lista de comprobación objeto de inspección 5.2. Vertidos industriales Tabla 27: Perfil del inspector asociado al objeto de inspección Tabla 28: Formatos asociados al objeto de inspección Tabla 29: Lista de comprobación objeto de inspección VIII
9 1. INTRODUCCIÓN El estado y la calidad de las masas de agua, así como la protección del Dominio Público Hidráulico (en adelante DPH) están determinados, entre otros factores, por la existencia de vertidos, de ahí que haya sido necesario desarrollar diferente legislación que los regule. Tanto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), como en el artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH), aprobado mediante el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del DPH cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. De este modo se diferencian dos tipos de vertidos: Directos: que son la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del DPH, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo. Indirectos que son tanto los realizados en aguas superficiales a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o a cualquier otro elemento del DPH, como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo o del subsuelo. Dichos vertidos directos o indirectos de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, quedan prohibidos con carácter general, salvo que se cuente con autorización previa. El objetivo de esta autorización es la consecución del buen estado de las aguas de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos medioambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en toda la normativa de materia de aguas. Para ello en la autorización se establecen una serie de condiciones en que debe realizarse el vertido, que serán más restrictivas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera. El otorgamiento de la autorización de vertido, así como la responsabilidad de inspección y vigilancia del condicionado de la misma corresponde al Organismo de cuenca en el caso de los vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas y en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas. Sin embargo cuando se trata de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponde al órgano autonómico o local competente. Un caso excepcional lo constituyen los vertidos directos regulados por la Ley 16/2002, de 1 julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante IPPC). En este caso la autorización de vertido está englobada dentro de la autorización ambiental integrada que otorgan las Comunidades Autónomas, pero el marco competencial se sigue manteniendo, puesto que el Organismo de cuenca, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley IPPC, es el que establece la admisibilidad o no del vertido y, en su caso, determina las características del mismo y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado de las aguas. Lo que sí se modifica es la forma en que se realiza, ya que en lugar de ser a través de una resolución administrativa, de autorización de vertido otorgada directamente por el Organismo de cuenca, se realiza a través de un informe preceptivo y vinculante emitido por el Organismo de cuenca cuyo contenido se incorpora a la autorización ambiental integrada otorgada por la Comunidad Autónoma. Por otro lado tampoco se alteran las competencias de vigilancia e inspección de vertidos, puesto que en el 1
10 artículo 30 de la Ley IPPC se mantiene la competencia estatal en esta materia en el caso de vertidos a cuencas intercomunitarias, aunque sean las Comunidades Autónomas las competentes, como regla general, para adoptar medidas de control e inspección para el cumplimiento de la Ley IPPC Actividad de vigilancia y control por los Organismos de cuenca El texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) es la norma básica reguladora de las tareas de control e inspección de vertidos, al recoger entre las atribuciones de los organismos de cuenca el otorgamiento de autorizaciones referentes al Dominio Público Hidráulico (art. 24 a) y la inspección y vigilancia del cumplimiento de estas autorizaciones (art. 24 b). De acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, de estructura orgánica de las Confederaciones Hidrográficas, esta competencia de inspección y vigilancia corresponde a la Comisaría de Aguas. Esta potestad de control e inspección de los vertidos se desarrolla en el artículo 252 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, donde se establece que con independencia de los controles impuestos en el condicionado de la autorización, el Organismo de Cuenca podrá realizar cuantos análisis e inspecciones crea convenientes para comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de depuración y evacuación. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 252 de Control de las Autorizaciones de Vertido del RDPH, los Organismos de cuenca realizan controles e inspecciones a las instalaciones tanto urbanas como industriales autorizadas con el objeto de comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de depuración y evacuación. Adicionalmente, los criterios para llevar a cabo el control de las instalaciones de medición de los volúmenes de vertidos de aguas residuales al DPH y REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Artículo 252. Control de las autorizaciones de vertido. Con independencia de los controles impuestos en el condicionado de la autorización, el Organismo de cuenca podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de depuración y evacuación. A tales efectos, las instalaciones de toma de muestras se ejecutarán de forma que se facilite el acceso a éstas por parte de la Administración, que, en su caso, hará entrega de una muestra alícuota al representante o persona que se encuentre en las instalaciones y acredite su identidad, para su análisis contradictorio. De no hacerse cargo de la muestra, se le comunicará que ésta se encuentra a su disposición en el lugar que se indique. de los sistemas para registro de los datos se establecen en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. Estos controles se realizan en la actualidad mediante los recursos propios de los Organismos de cuenca, por la Guardería fluvial, por personal de inspección y toma de muestras de los laboratorios, por los propios técnicos de los Servicios de Vertidos de las Comisarías de Aguas, o a través de empresas externas. Los controles e inspecciones adquieren diferente envergadura y profundidad dependiendo del ente que finalmente realiza el control, de la complejidad del expediente del vertido autorizado, del Organismo de cuenca que lo realiza o del objetivo final del propio control. En la actualidad no existe una sistemática que aborde de forma común las distintas formas de actuar en cada caso. 2
11 1.2. Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica El TRLA, en su artículo 101.4, establece la obligación para el titular de las autorizaciones de vertido de acreditar ante la administración hidráulica las condiciones en las que vierte, estando dichos datos a acreditar certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto. Estas entidades, denominadas Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica (en adelante ECAH), quedan reguladas en el artículo 255 del RDPH, que las define como aquellas entidades que, en virtud del título correspondiente, están habilitadas para las labores de apoyo a la Administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas, constituyendo su actividad principal la certificación de los datos a que se refiere el artículo del TRLA. Asimismo, dentro de las labores de apoyo a la Administración Hidráulica, las ECAH también podrán realizar labores de apoyo en los análisis e inspecciones que el Organismo de cuenca estime convenientes para comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de depuración y evacuación, en aplicación del artículo 252 del RDPH. Las ECAH tienen su regulación expresa en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, que establece el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. En el artículo 5 de la citada Orden MAM/985/2006 se establecen los requisitos que deben cumplir para conseguir el título de entidad colaboradora. La acreditación exigida será diferente en función del ámbito de actuación, distinguiendo las actividades de ensayo de las de inspección. Tal y como se establece en el párrafo 2º de dicho artículo, si el ámbito de actuación son actividades de inspección, la acreditación garantizará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Norma UNE EN ISO/IEC 17020, «Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección», o la norma que en el futuro la sustituya. Los títulos que habilitan a las entidades colaboradoras para realizar las diferentes labores de apoyo previstas en la Orden MAM/985/2006 se encontrarán inscritos en el Registro especial adscrito a la Dirección General del Agua. Los requisitos aplicables a las entidades de inspección están establecidos en la Norma UNE EN ISO/IEC y en el documento CGA ENAC EI Criterios Generales de Acreditación. Competencia técnica de las entidades que realizan inspección. Toda esta regulación responde a la obligación de garantizar la competencia técnica de las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica cuando actúan como organismos que acreditan ante la Administración Hidráulica las condiciones del vertido. En este esquema quedaría pendiente el establecimiento por parte de la administración de un protocolo de actuación que establezca el procedimiento de estas entidades. Por ello, surge por parte de la administración este protocolo que deberá ser aplicado por las ECAH, cuya competencia técnica tendrá que estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (en adelante ENAC) conforme a la norma UNE EN ISO/IEC 17020, siguiendo el esquema habitual de aseguramiento de la calidad de las actuaciones de una entidad. 3
12 1.3. Entidad de inspección Una entidad de inspección (en adelante EI) que ostente un certificado de acreditación emitido por la entidad nacional de acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en la norma UNE EN ISO/IEC 17020, debe mantener un sistema de gestión que asegure la competencia técnica y el cumplimiento de los mismos. Los requisitos generales que deben cumplir las entidades de inspección están descritos en la norma UNE EN ISO/IEC y en el documento CGA ENAC EI, no obstante al ser éste un documento de carácter horizontal, es preciso en este caso desarrollar su contenido a través de criterios específicos que se recogen en este protocolo. Parte de los criterios establecidos en este protocolo deben de estar contenidos en el propio sistema de gestión de la entidad de inspección por lo que no se incidirá en estas cuestiones, tales como la cualificación de personal que realiza las inspecciones, el control de calidad del muestreo, las técnicas de muestreo, los procesos de conservación y mantenimiento de muestras hasta su entrada en laboratorio, el control, calibración y verificación de los equipos de medición in situ u otros elementos auxiliares, el control de la documentación, el aseguramiento de la calidad, trazabilidad y seguimiento de las muestras, etc. Sin embargo, sí se considera relevante incidir sobre los criterios particulares establecidos en los apartados del condicionado de la autorización de vertido (en adelante AV), el análisis de los criterios para la planificación y ejecución de la inspección, la definición de los criterios de evaluación de la conformidad de los distintos apartados del condicionado de la AV, el contenido de los informes de inspección, los formatos de documentación a rellenar durante la inspección, etc. Se incorporan además pautas y criterios para la correcta realización de la inspección que homogenicen los resultados obtenidos por las distintas ECAH. 2. OBJETIVOS Este Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica (en adelante PIV) surge con el principal objetivo de establecer los procedimientos que deben aplicar las ECAH para realizar las labores de acreditación y apoyo a la administración hidráulica en materia de gestión de los vertidos al DPH a la hora de realizar las inspecciones, reconocimientos o comprobaciones de las condiciones de las autorizaciones de vertido u otros vertidos no autorizados. Para ello, con el PIV se establecen los siguientes objetivos específicos: Garantizar la competencia técnica de las ECAH cuando actúan como organismos que acreditan ante la Administración Hidráulica las condiciones del vertido. Armonizar las actividades de las ECAH en materia de inspección de vertidos de aguas residuales al DPH. Disponer de un instrumento documental adecuado para la planificación y la realización de las actuaciones que garantice la correcta ejecución de las actividades de inspección relacionadas con los vertidos de aguas residuales al DPH. 4
13 Establecer los requisitos técnicos a tener en cuenta para realizar una correcta verificación del cumplimiento de la AV. Establecer los criterios a las ECAH para llevar a cabo el control de las instalaciones de medición de los volúmenes de vertidos de aguas residuales al DPH y de los sistemas para registro de los datos. Establecer pautas necesarias de inspección para que las ECAH den cobertura técnica a la Administración Hidráulica ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que se tenga conocimiento de un vertido al DPH que pudiera ser constitutivo de infracción administrativa. Establecer los requisitos de cualificación y de formación que el personal técnico evaluador de las entidades colaboradoras debe cumplir para garantizar la correcta ejecución de las distintas actividades de inspección que se incluyen en este protocolo. Asimismo, el presente protocolo tiene como objetivo complementario ir dotando a los organismos de cuenca con herramientas útiles para la planificación y ejecución de la labor inspectora que la normativa les otorga. Este protocolo debe ser un documento vivo que se revise en función de los distintos criterios legales nuevos que puedan aparecer con respecto a la gestión de los vertidos al DPH. 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Este protocolo es de aplicación a las labores de acreditación y apoyo a la administración hidráulica que realizan las ECAH en materia de inspección, de acuerdo con lo establecido en el TRLA, en el RDPH y en la ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico, para las instalaciones urbanas o industriales que realicen un vertido directo a aguas superficiales o subterráneas o un vertidos indirectos a aguas subterráneas de aguas residuales al DPH que requieren con carácter previo una autorización administrativa, en cuencas hidrográficas donde la administración pública del agua se ejerce por los organismos de cuenca dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 4. TIPOS DE INSPECCIÓN Se pueden diferenciar dos tipos de inspección en función del origen de la solicitud de la misma, que determinan distintas formas de actuación para las EI en cuanto a la obtención o no de muestras contradictorias, la entrega del informe de inspección, etc. 5
14 TIPO DE INSPECCIÓN Inspección directa Inspección indirecta CLASE DE SOLICITUD Solicitud directa de inspección [art. 252 RDPH] Solicitud indirecta de inspección [art TRLA] Tabla 1: Tipos de inspección ORIGEN DE LA INSPECCIÓN El propio organismo de cuenca requiere a la EI realizar alguno de los objetos de inspección para verificar datos presentados por el titular del vertido, comprobar el cumplimiento de la AV, o ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que se tenga conocimiento de un vertido al DPH que pudiera ser constitutivo de infracción administrativa. A través de un requerimiento del organismo de cuenca al titular del vertido de que una EI realice alguna de los objetos de inspección, o bien en cumplimiento de una condición impuesta en la AV. REQUISITOS Se levanta Acta de constancia. Requerirá la toma de muestras contradictorias para el titular del vertido y cumplimentación de cadenas de custodia. La entrega del informe de inspección y certificados correspondientes se realiza al propio organismo de cuenca. Se levanta Acta de constancia. No requiere recogida de muestras contradictorias. La entrega del informe de evaluación de la conformidad o idoneidad y certificados correspondientes se realiza al titular del vertido para que sea éste quien dando contestación al requerimiento del organismo de cuenca envíe los mismos. 5. DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROTOCOLO En el desarrollo de una actividad de inspección, tal y como se plantea en este documento, se deben destacar todos aquellos ítems inspeccionables, considerados como aquellos frente a los cuales se puede evaluar la conformidad con respecto a un documento normativo (en adelante DN). El objetivo final de la inspección es determinar la conformidad del o de los ítems inspeccionados frente al documento normativo de referencia. Se considera DN aquel en el que se establecen los requisitos a evaluar y frente al que se declara conformidad. En el ámbito de aplicación del PIV se destacan los siguientes DN Vertidos autorizados Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con autorización previa. 6
15 Para los vertidos autorizados, será esta AV el DN con el que evaluar la conformidad e idoneidad del ítem inspeccionado. Tal y como se ha comentado anteriormente, en el supuesto de que la actividad que genera el vertido se encuentre regulada en el marco de la Ley 16/2002, IPPC, y sometida a autorización ambiental integrada, y de acuerdo con la legislación de aguas precise autorización de vertido, ésta se encontrará englobada dentro de dicha autorización ambiental integrada a través de un informe preceptivo y vinculante emitido por el Organismo de cuenca. En este caso, esta autorización ambiental integrada será el DN. La AV tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos. Dichas autorizaciones se otorgarán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Tal y como se recoge en el artículo 251 del RDPH, las AV concretarán las condiciones impuestas al titular de la autorización en que los vertidos deben realizarse. Este conjunto de condiciones debe constar de los siguientes apartados: a) Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido. b) El caudal y los valores límite de emisión del efluente, determinados con arreglo a las siguientes reglas generales: 1.a Las características de emisión del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del medio receptor. Se podrá establecer una aplicación gradual de aquéllas hasta su completa consecución. 2.a Se exigirán valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad causante del vertido. 3.a Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución. c) Las instalaciones de depuración y evacuación que el Organismo de cuenca considere suficientes para cumplir la normativa sobre la calidad del agua del medio receptor. d) Las fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales previstas y entrada en servicio de aquéllas, así como las medidas que, en caso necesario, se deban adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de ejecución de aquéllas. e) Los elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición del caudal y de la toma de muestras, así como la periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que venga obligado ante el Organismo de cuenca. e ) En su caso, medidas, actuaciones e instalaciones para la regulación de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, así como los elementos de control de las mismas, necesarios que permitan limitar adecuadamente la contaminación que puedan producir y cumplir los objetivos medioambientales del medio receptor. 7
16 f) El plazo de vigencia de la autorización. g) El importe del canon de control de vertidos que corresponda en aplicación del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, especificando el precio unitario y sus componentes. h) Las causas de modificación y revocación de la autorización. i) Las actuaciones y medidas que, en casos de emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización. j) En su caso, el establecimiento de los programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características del vertido a los valores límite de emisión a que se refiere el párrafo b) anterior, así como sus correspondientes plazos. k) Cualquier otra condición que el Organismo de cuenca considere oportuna en razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la finalidad de las instalaciones de depuración y evacuación. En los condicionados de las autorizaciones de vertido que puedan afectar a las aguas subterráneas, se establecerán además, tal y como se recoge en el artículo 259 del RDPH las siguientes condiciones: a) La técnica para llevar a cabo el vertido. b) Las precauciones que resulten indispensables teniendo en cuenta la naturaleza y concentración de las sustancias presentes en los efluentes, las características del medio receptor, así como la proximidad de captaciones de agua, y, en particular, las de agua potable, termal y mineral. c) La cantidad máxima admisible de una sustancia en los efluentes, así como la concentración de dicha sustancia. d) Los dispositivos para controlar los efluentes evacuados en las aguas subterráneas. e) Las medidas que permitan la vigilancia de las aguas subterráneas y, en particular, de su calidad. En el condicionado de la autorización de vertido pueden recogerse otros extremos particulares de cada tipo de actividad tal y como se concreta en el apartado k) del artículo 251 del RDPH. En estos casos se pueden incluir por ejemplo las prohibiciones de verter o diluir los residuos líquidos o fluidificados y su incorporación al vertido de aguas residuales. En este PIV, se incluyen también criterios para la inspección del control de los volúmenes evacuados de vertidos de aguas residuales al DPH, atendiendo a los criterios establecidos en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo. 8
17 Esta Orden establece los criterios técnicos de los elementos de control, así como las periodicidades y el registro de los datos de control de los volúmenes. Estos criterios se deben de recoger en la AV y forman parte de los criterios de evaluación del DN. En los casos en los que el Organismo de cuenca requiera al titular del vertido de forma previa al otorgamiento de la AV, realizar alguno de los tipos de inspección, se empleará como DN la documentación y proyecto entregados de forma oficial al Organismo de cuenca para la solicitud de la misma. Para el caso concreto de la ejecución de algunos de los objetos del presente PIV, se deberá requerir el proyecto de las obras e instalaciones de depuración o eliminación, presentado junto con la declaración de vertido por el titular, tal y como se exige en el apartado 2.e) del artículo 246 del RDPH Iniciación del procedimiento de autorización de vertidos, o la descripción de las instalaciones de depuración y evacuación que se exigen en el apartado 2.d) del mismo artículo del RDPH Vertidos no autorizados Para cualquier vertido al DPH que no cuente con la preceptiva autorización administrativa, se aplicará como DN para la evaluación de la conformidad lo especificado por el Organismo de cuenca Aguas continentales Para la evaluación de conformidad de la afección al medio receptor, se tomarán como referencia los objetivos de calidad establecidos al tramo receptor del vertido en el Plan Hidrológico de Cuenca, asignando en este caso a cada uno de los vertidos la Calidad Ambiental del Medio Receptor, tal y como se establece en el Anexo IV Cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos del RDPH. En el caso de este concepto empleado para el cálculo se establecen las siguientes categorías: Se incluyen en las zonas de categoría I: las destinadas a la producción de agua potable, las zonas aptas para el baño, las zonas aptas para la vida de los salmónidos, las zonas sensibles, las zonas declaradas de protección especial y los perímetros de protección contemplados en el artículo 56.3 del TRLA. Asimismo, todos los vertidos a las aguas subterráneas. Se incluyen en las zonas de categoría II: las zonas aptas para la vida de los ciprínidos y para la cría de moluscos, así como cualesquiera otras para las que los planes hidrológicos de cuenca hayan determinado un uso público recreativo. Se incluyen en las zonas de categoría III aquellas no incluidas en las categorías anteriores. Las definiciones anteriores se refieren a los conceptos regulados en el Real Decreto 927/1988 y en su aplicación se tendrán en cuenta los objetivos que, para cada horizonte temporal, los planes hidrológicos de cuenca hayan establecido para cada medio receptor. En los supuestos en que coincidan dos o más usos en el mismo medio receptor en el que se efectúa el vertido, se aplicará el factor más elevado. La aplicación de los factores se extiende a las zonas de influencia que contengan los planes hidrológicos siempre que estén efectivamente delimitadas. 9
18 Con respecto a la evaluación de conformidad de la concentración de contaminantes en el medio receptor del vertido, se emplearán aquellos textos normativos donde se establezcan normas de calidad ambiental (en adelante NCA) y para cada objetivo de calidad por usos, las normativas que sean de aplicación en cada momento Estudio previo y análisis del Documento Normativo De forma previa a la ejecución de la inspección en las instalaciones generadoras del vertido, el inspector debe informarse sobre los aspectos relacionados con el ítem que va a inspeccionar. El inspector realizará un estudio detallado de la documentación disponible referente a las instalaciones del vertido a inspeccionar y del propio DN. En el caso de los vertidos autorizados, la EI deberá disponer de la AV como DN con el que evaluar la conformidad del ítem, además es aconsejable poder disponer de información adicional presentada por el titular del vertido objeto de la inspección, en el momento de la solicitud de su AV. Para el caso de vertidos no autorizados, se tendrán en cuenta las consideraciones establecidas por el Organismo de cuenca solicitante de la inspección y los criterios recogidos en el PIV para la toma de muestras y valoración de los resultados de la inspección. La EI debe analizar la AV y asegurarse que dicho documento cae dentro del ámbito y tipo de inspección para la que ENAC le ha acreditado, que dispone de personal con la competencia técnica adecuada, de los procedimientos técnicos y equipos precisos y que, en caso necesario, ha llevado a cabo los ajustes precisos antes de incluir el nuevo documento en el Listado Específico de Documentos Normativos. Deben quedar evidencias y registros documentales del estudio de la AV y la identificación de las particularidades de la inspección. En el registro del estudio previo y análisis del DN siempre se debe reflejar la versión o fecha de resolución del mismo. 6. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETOS DE INSPECCIÓN DEL PROTOCOLO La inspección de los vertidos de aguas residuales tiene el objetivo de verificar y dar conformidad sobre el cumplimiento de los ítems de inspección, y puede implicar tanto la evaluación de las instalaciones de depuración o tratamiento de los efluentes, la toma de muestras representativas de los mismos para determinar la conformidad con respecto a los límites establecidos, la auditoría de los elementos de control y seguimiento y el diagnóstico del cumplimiento de los programas de reducción, entre otros. Dependiendo de los aspectos del vertido de aguas residuales que se pretendan evaluar, la inspección podrá englobar más o menos actividades, denominadas objetos de inspección del protocolo. Cada uno de los objetos de inspección del protocolo podrán ser acreditados por las EI de forma independiente, de manera que se permita a las EI acreditarse en el PIV de manera modulada. Se han identificado los siguientes objetos de inspección, que dan respuesta a diferentes apartados del condicionado de la AV. A lo largo del documento se desarrollan estos objetos de inspección, especificando las labores que deben ejecutarse para cada uno de ellos. 10
19 OBJETO DESCRIPCIÓN 1 Evaluación de la conformidad respecto a las características cuantitativas y cualitativas del vertido. 2 Evaluación de la conformidad respecto al control efectivo de volúmenes de vertidos de agua residual. 3 Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor. 4 Verificación del estado de las instalaciones de depuración y de evacuación. 5 Verificación del cumplimiento respecto al proyecto de las instalaciones de tratamiento y evacuación de las aguas residuales. 6 Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos de los sistemas y elementos de control del vertido. Tabla 2: Objetos de inspección APARTADOS CONDICIONADO AV a), b), j) e) b), c) c) c), d), j) e) 7. MÉTODOS DE INSPECCIÓN Para realizar la inspección requerida de los distintos objetos de este protocolo, será necesario aplicar diferentes métodos que deberá seguir el inspector. Estos métodos de inspección son: a) Entrevista: Entrevista con los responsables de la instalación b) Inspección Visual: Verificación in situ de los aspectos a evaluar en el ítem c) Medidas: Mediciones a realizar in situ o en laboratorio, incluyendo la toma de muestras Tabla 3: Métodos de inspección 7.1. Personal de la Entidad de Inspección El nivel organizativo del personal implicado en desarrollar las distintas funciones para llevar a cabo la inspección solicitada puede variar en función de cada ECAH. De este modo puede darse situaciones en las que las labores de valoración del DN, planificación del trabajo, realización de toma de muestra y datos de campo, y la elaboración del informe final de inspección, recaiga en una misma persona, identificada como inspector. En otras entidades, el trabajo de la inspección puede dividirse entre varias personas, estando el inspector responsable encargado de la valoración del DN, planificación del trabajo y declaración de la conformidad de la inspección, mientras que la figura del inspector de campo estará encargada de la ejecución de los trabajos de toma de muestra y recopilación de información en campo. En los posteriores anexos del presente PIV, se detalla para cada uno de los objetos de inspección la formación requerida para cada una de las dos figuras identificadas en los párrafos anteriores. 11
20 7.2. Pautas básicas de actuación En el caso de que la inspección fuera solicitada directamente por el Organismo de cuenca, deberá realizarse en un horario normal de trabajo para que pueda localizarse al titular o representante de la instalación y éste estar presente durante la inspección. Una vez se acceda a las instalaciones, se debe iniciar la comunicación con el titular/representante de la instalación, debiendo en este caso el inspector presentar sus credenciales e identificación que justifiquen su actuación en nombre de la administración hidráulica, adjuntando en su caso el registro de ECAH y la vinculación del inspector con la entidad. Las credenciales siempre deben estar en poder del inspector. Siempre se dispondrá del número de teléfono y nombre de contacto del responsable del organismo de cuenca que solicitó la inspección para que el titular/representante de la instalación pueda verificar las credenciales. Si la entrada a las instalaciones fuera denegada, el inspector lo pondrá en conocimiento del responsable de la inspección en el Organismo de cuenca. Todos estos hechos deben ser recogidos en el Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales, incluyendo el nombre y ubicación de las instalaciones, el nombre y cargo del titular o representante de las instalaciones que ha denegado el acceso, las causas o argumentos de esta recusación, la hora y la fecha de la negación, el estado aparente de las instalaciones y cualquier sospecha razonable de incumplimiento de la normativa. Si el acceso a las instalaciones es aceptado [no hace falta que se exprese consentimiento, la ausencia de una expresión de negación constituye consentimiento], se deben aclarar los compromisos de confidencialidad sobre la información que se va a tomar, el tipo y objetivo de la inspección que se va a realizar, el organismo para el cual se realiza la inspección y el procedimiento que se va a seguir en el desarrollo. Asimismo, se informará al titular/representante del derecho a designar una persona para presenciar la inspección. Este acompañamiento no debe ser sólo interpretado para que exista un testimonio por parte del titular/representante, sino por motivos de seguridad del inspector y/o acompañantes en la actuación que se realice dentro de las instalaciones. En la fase previa de la inspección, cuando corresponda, se debe agilizar la realización de la toma de muestras y determinación de caudal de las aguas residuales en el punto de control de vertido. Esta actuación debe realizarse en un plazo máximo de tiempo de espera, desde la presentación en el establecimiento hasta la toma de muestras, de 15 minutos (periodo orientativo), al objeto de limitar los efectos de cualquier actuación por parte del sujeto inspeccionado que pueda alterar la normal producción de aguas residuales de su actividad (cierre de circuitos de agua contaminada, dilución del vertido con aguas limpias, etc.). El inspector debe valorar en el caso de que la toma de muestras del vertido se realice con demora con respecto a los planteamientos iniciales de ejecución si se debe continuar con la inspección, y se debe hacer constar este hecho en el Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales. La autorización de vertido exige en la mayoría de las ocasiones que la instalación disponga de una arqueta en el colector de salida del vertido de aguas residuales accesible desde el exterior, para facilitar una toma de muestras y mediciones del caudal representativas del vertido. En estas ocasiones, si la toma de muestras se realiza sin presencia del titular/representante, se contará con la presencia de un representante de la administración para que sea testigo de la inspección, y si esto no fuera así, se detallará el motivo de tal actuación para que quede constancia en el Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales de la inspección. 12
21 La existencia de cualquier motivo que obstaculice el acceso a las instalaciones o al punto de muestreo se hará constar en el Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales y se dará por finalizada la inspección si la situación persiste. Si el proceso de inspección se sucede adecuadamente, transcurrido el periodo de trámite y toma de muestras, se comenzará la visita de las instalaciones procediendo a la verificación del resto de los ítems inspeccionables, comprobando que se cumplen correctamente todas las condiciones de la autorización de vertido recogidas en la Lista de comprobación preparada en la fase previa a la inspección. Durante el proceso de inspección habrá que destacar que toda aquella información que se utilice suministrada por el titular/representante de la instalación o por otra parte y no sea posible su verificación, el inspector deberá hacer constar este hecho en el Acta de Constancia y toma de muestra de vertidos de aguas residuales o en los documentos anexos. Asimismo deberá quedar recogido en los informes de inspección mediante una leyenda del tipo: Información suministrada por el inspeccionado y no verificada por la entidad de inspección o similar. En el cierre de la inspección, se considera apropiado que el inspector comunique al titular/representante de las instalaciones las conclusiones preliminares de la inspección, limitando la discusión a estos términos. Se deberían comparar estas conclusiones con los requerimientos del condicionado de la autorización de vertido. Por otra parte, si el objeto de la inspección es la caracterización cuantitativa del vertido y ha sido solicitada directamente por el Organismo de cuenca, el inspector pondrá a disposición del titular/representante de las instalaciones la muestra contradictoria tomada del vertido, o en caso de no quedarse con ella, le indicará el plazo y la localización de la misma por si posteriormente quisiera recogerla. Además, se entregarán las Actas de Constancia y toma de muestras correspondiente, dándolas a firmar y permitiendo, en su caso, que se incluyan por parte del titular/representante las objeciones, observaciones o matices que considere. Se requerirá por parte del titular/representante su clara identificación, incorporando no sólo su nombre sino también su DNI y puesto/cargo que representa en la empresa Planificación de la inspección Es función del inspector responsable designado por la ECAH ejercer la dirección y coordinación de los trabajos a desarrollar en la misma. Estudiará detenidamente el alcance de la inspección, definirá claramente el objetivo a cumplir, las características de las acciones a ejecutar y la identificación de los criterios de referencia aplicables que condicionan el trabajo de inspección (listado de las instalaciones de depuración, condicionado de la AV, tareas de mantenimiento a realizar...). Con la disponibilidad de la información del expediente previamente consultada y analizada, el inspector responsable realizará una planificación minuciosa de las tareas a realizar, estableciendo todos los criterios que se deban aplicar durante la inspección y la programación de las tareas en el tiempo, no dejando lugar a la improvisación. Estos criterios estarán recogidos en un documento, denominado Planificación de la Actividad, que acompañará a la Lista de comprobación, si procede, para una correcta realización de las tareas de inspección que se realicen. Asimismo, este documento será entregado al inspector que va a ejecutar 13
22 los trabajos en las instalaciones del titular, en caso de que sea una persona diferente al inspector responsable. Una vez determinado el objetivo, alcance y aspectos operativos del trabajo, si es necesario, se establecerá contacto con el personal competente a fin de lograr el acceso a los puntos de muestreo sin problemas (acreditaciones, localización de personal para accesos habitualmente cerrados, etc.). Cuando la inspección sea solicitada directamente por el Organismo de cuenca, el inspector se personará en las instalaciones generadoras del vertido sin previo aviso al titular del mismo. 8. FORMATOS GENERALES ASOCIADOS AL PROTOCOLO Todos los resultados, datos, observaciones, etc., recogidos durante la inspección o realización del trabajo se reflejarán en los documentos correspondientes. En estas hojas se especificarán claramente los datos a tomar y deberán ser cumplimentados adecuadamente durante la realización de la actividad. Cuando una inspección conlleve la ejecución de varios objetos de inspección, la documentación que se genere será cumplimentada en su conjunto, incluyendo en el mismo formato todos los criterios que se recogen para cada uno de los objetos. Esto evitará generar de forma duplicada o redundar información que se recopile durante la inspección. Para cada objeto de inspección desarrollado en el presente PIV, se ha incluido un epígrafe donde queda reflejado los formatos necesarios a cumplimentar Listado Específico de Documentos Normativos El alcance de acreditación de las entidades de inspección se basa en una gestión flexible de los documentos normativos frente a los que se declara conformidad. Esto hace que las entidades deban disponer de una lista controlada, denominada Lista de Documentos Normativos, donde se recojan todos los documentos normativos frente a los que pueden declarar conformidad, incluyendo únicamente la legislación de ámbito general (nacional, autonómica y local). Cuando los documentos normativos frente a los que declare conformidad la ECAH en aplicación del presente protocolo tengan un ámbito específico, tal como pueden ser las autorizaciones de vertido o las autorizaciones ambientales integradas, dichos DN se recogerán en un listado independiente, denominado Listado Específico de Documentos Normativos, que deberá mantenerse convenientemente actualizado. El contenido mínimo del Listado Específico de Documentos Normativos será: Referencia del DN: se indicará el nº de expediente asociado al DN objeto de análisis. Título completo del DN: se recogerá el título completo del DN. Titular: identificación del titular al que se le ha concedido el DN. Identificación del inspector de la EI que haya realizado el análisis del DN. 14

References: Real Decreto 
 artículo 245
 Real Decreto 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 252
 Real Decreto 
 artículo 252
 Artículo 252
 artículo 101
 artículo 255
 artículo 252
 artículo 5
 artículo 251
 artículo 113
 artículo 259
 artículo 251
 artículo 246
 artículo 56
 Real Decreto 
 resolución