Source: http://www.vodnany.eu/ur-sp-rozsireni-site-nn-v-lidmovicich/d-422830
Timestamp: 2020-01-28 08:09:40+00:00

Document:
ÚR + SP - Rozšíření sítě NN v Lidmovicích : Vodňany
ÚR + SP - Rozšíření sítě NN v Lidmovicích
VaÚP/743/2011/Lo
MUVO 8259/2011
Vodňany dne 4.10.2011
*MUVOX0042QNB*
MUVOX0042QNB
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.8.2011 podal
E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IČ: 25185969, Katovická 175, 386 01 Strakonice
"Rozšíření sítě NN v Lidmovicích"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 29/14, 620, 29/2 v katastrálním území Lidmovice.
Předmětem stavby je výstavba kabelové vedení 0,4 kV pro připojení pozemku p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice na distribuční síť. Ve stávajícím pilíři s kabelovou skříní SP 100 na pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Lidmovice bude připojen nový kabel NAVY 4x50 mm2. Kabel povede přes místní komunikaci na pozemku p.č. 620 v k.ú. Lidmovice a přes pozemek p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice, kde bude v jižní části ukončen v novém pilíři s kabelovou skříní SP 100.
1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 29/14, 620, 29/2 v katastrálním území Lidmovice,přesně dle předložené situace v měřítku 1: 500, která je součástí projektové dokumentace vypracované v červnu 2010 firmou ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, (autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747).
III. vydává podle § 115 stavebníhozákona a § 5 a 6 vyhláškyč. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebníhořádu
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa. ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
3. S ohledem na charakter stavby nebude prováděna žádná kontrolní prohlídka. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona
4. Stavba bude dokončena do 31.10.2013.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.
6. O průběhu stavby musí být veden stavební deník, nebo alespoň jednoduchý záznam o stavbě.
7. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. Místní přípojky vodovodu a kanalizace v soukromém vlastnictví budou před realizací též vytýčeny nebo zkonzultovány s vlastníky možných přípojek sousedních dotčených objektů.
10. Budou splněny podmínky:
MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí: ze dne 21.7.2011, zn.: MUVO 6108/2011– závazné stanovisko – souhlas v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Tento souhlas se uděluje s podmínkou, že v rámci projektové přípravy stavby a při její realizaci budou investorem respektovány zásady ochrany ZPF vyplívající ze zákona, především z ustanovení §4 a §8. Investor zejména povinen:
· učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
· provádět práce na výše uvedeném pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést tyto pozemky do původního stavu,
· včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popř. s nájemci dotčených zemědělských pozemků
MěÚ Vodňany odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče ze dne 22.6.2011, spis.zn.: VaÚP/513/2011, č.j.: MUVO 5185/2011 – vyjádření
1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru výstavby a ÚP.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: ze dne 25.5.2011, č.j.: 80238/11 - vyjádření
3) pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností
Ø do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než
E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu ze dne 10.6.2011, zn.: 4335/11 -vyjádření
Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.
Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.
Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.
Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.
Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.
Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.
Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.
Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.
Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70 č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.
Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957
E.ON Česká Republika a.s. ze dne 3.6.2011 zn.: M18391 – Z051116735 - vyjádření
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :
1) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s rozvodným zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3) Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
4) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí: OPDS Strakonice 383 434 720.
5) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
6) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
7) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu ( podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
8) Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
10) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.
11. Při realizaci akce bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Průvodce odpadů se bude zvláště řídit §12 o obecných povinnostech a §16 o povinnostech původců odpadů cit. zákona. Zejména je nutno zajistit třídění a shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a zároveň zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Ke kolaudačnímu souhlasu stavby dodavatel stavby předloží doklady o specifikaci druhů a množství vzniklých odpadů a doloží způsob jejich odstranění.
12. Zahájení výkopových prací investor oznámí s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR nebo na nejbližší archeologické pracoviště a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu.
13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné tech.normy, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.
E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice
Dne 17.8.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
K žádosti o spojené územní a stavební řízení byly doloženy tyto podklady:
- Projektová dokumentace včetně technické zprávy, kterou vypracovala firma ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747
- Smlouvy o smlouvách budoucích, uzavřené s vlastníky pozemků na nichž má být stavba provedena
- Předběžná informace MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 27.6.2011, č.j.: MUVO 5113/2011
- Závazné stanovisko o ochraně ZPF MěÚ Vodňany, odboru životního prostředí ze dne 21.7.2011, zn.: MUVO 6108/2011 – závazné stanovisko
- Vyjádření MěÚ Vodňany odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče ze dne 22.6.2011, spis.zn.: VaÚP/513/2011, č.j.: MUVO 5185/2011
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: ze dne 25.5.2011, č.j.: 80238/11
- Vyjádření ČEVAK a.s., ze dne 15.6.2011, č.j.: 011010010089
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu ze dne 10.6.2011, zn.: 4335/11
- Vyjádření E.ON Česká Republika a.s. ze dne 3.6.2011 zn.: M18391 – Z051116735
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 10.6.2011, zn.: ZVHS/2896/11/ÚPČB
Okruh účastníků v územního a stavebního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že postavení účastníka v předmětných řízení mají vedle stavebníka, vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Obec Skočice, Karel Křišťan, Ladislav Malec, Bohumil Malec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN
Proti rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního řízení (účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci stavebního řízení (účastníci řízení dle
§ 109 stavebního zákona) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
Dle § 140 odst. 7 správního řádu má rozhodnutí o umístění stavby vůči stavebnímu povolení odkladný účinek. Stavební povolení nabývá právní moci dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.9.2011.
ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv
Karel Křišťan, Lidmovice č.p. 2, 387 75 Skočice
Ladislav Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01 Vodňany
Bohumil Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01 Vodňany
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Vytvořeno / změněno: 5.10.2011 / 5.10.2011 | Zveřejnit od-do: 5.10.2011-20.10.2011 | Úřední deska od-do: 5.10.2011-20.10.2011
Počet návštěv: 730

References: § 13
 zákona č. 183
 § 84
 § 109
 § 115
 § 5
 § 122
 § 7
 zákona č. 334
 §4
 §8
 § 22
 zákona č. 20
 § 23
 zákona č. 20
 zákona č.458
 § 70
 zákona č.309
 § 46
 zákona č. 458
 §12
 §16
 § 78
 § 140
 § 140
 § 27
 § 85
 § 109
 § 85

§ 109
 § 140
 zákona č. 634