Source: http://docplayer.es/10064721-Boletin-oficial-de-la-comunidad-de-madrid.html
Timestamp: 2018-08-20 17:30:03+00:00

Document:
Gloria Segura Castilla
1 Pág. 12 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Economía y Hacienda 1 ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de los edificios y se aprueban los modelos de informe. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, dispone en su artículo 12.2 que las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados de acuerdo con lo que prevea la correspondiente Reglamentación que podrá establecer la obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante inspecciones periódicas. Además, en su artículo 12.5 esta Ley habilita a las Comunidades Autónomas con competencia legislativa en materia de industria a introducir requisitos adicionales respecto de las instalaciones que radiquen en su territorio. La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, impuso a los Estados miembros la obligación de establecer una inspección periódica de eficiencia energética de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado así como la obligación de velar para que estas inspecciones se realicen de manera independiente por técnicos cualificados o acreditados, tanto si actúan de forma autónoma como si están contratados por entidades públicas o empresas privadas. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado mediante el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, traspuso parcialmente las directrices de la Directiva 2002/91/CE en lo referente a la inspección periódica de eficiencia energética de las instalaciones térmicas. El Decreto 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios, estableció en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid cuáles son los agentes cualificados para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética y regula el control independiente de dichas inspecciones. Además, se faculta al titular de la Consejería competente en materia de energía para dictar las disposiciones que sean necesarias para su ejecución y desarrollo. En la presente Orden se desarrollan los diferentes procedimientos recogidos en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero, con el objeto de permitir su correcta ejecución. De este modo, se establecerán el procedimiento de comunicación entre los agentes habilitados para llevar a cabo las inspecciones o el control de la inspección y la administración, los modelos de informes a utilizar y el contenido de la información mínima a remitir a la administración. También se concretará el contenido técnico de las operaciones de inspección y de control de la inspección. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en la presente Orden se establece la obligatoriedad de emplear medios electrónicos en las comunicaciones entre la Administración y los agentes cualificados para la inspección o el control, dado que son agentes con la competencia técnica y acceso a la tecnología necesarios para hacerlo así. Estas comunicaciones se limitan a la información mínima que garantice la supervisión del procedimiento por parte de la Administración, sin generar trabas administrativas adicionales que mermen la competitividad y encarezcan el servicio. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo que de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en las materias 11. a y 13. a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva, entre otras, en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
2 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 13 La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General competente en la materia, es el órgano que ejerce las competencias en materia de industria y energía, de conformidad con lo establecido en el Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 22/2014, de 20 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. A la vista de todo lo anterior DISPONGO Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1 Objeto La presente Orden tiene por objeto desarrollar el procedimiento de inspección periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios de potencia útil nominal superior a 70 kw y aprobar los modelos de informe que se emplearán por los agentes que intervengan en dicho procedimiento. Artículo 2 Definiciones A los efectos de la presente Orden se entenderá por: a) DEU: Dirección electrónica única proporcionada por la Administración de la Comunidad de Madrid al darse de alta en el Sistema de Notificación Telemática de la Administración de la Comunidad de Madrid. b) Identificación oficial de papel autoadhesivo: Etiqueta que estará presente en cada instalación térmica que se inspeccione o controle sobre la que el agente que realice la inspección o control consignará sus datos, los de la instalación, la fecha de la inspección o control que haya realizado y la fecha en que correspondería realizar la siguiente inspección o control. c) Identificador de la instalación: Secuencia alfanumérica que asignará la Dirección General competente en materia de energía a cada instalación térmica. d) RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado mediante el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Artículo 3 Ámbito de aplicación El contenido de la presente Orden es de aplicación a la inspección periódica de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios, nuevas o existentes, con generadores de calor o frío de potencia útil nominal superior a 70 kw. Capítulo II Inspecciones periódicas de eficiencia energética SECCIÓN PRIMERA Inspecciones Artículo 4 Comunicación de inicio de actividad de los agentes cualificados 1. Aquellos agentes cualificados que pretendan realizar inspecciones periódicas de eficiencia energética deberán comunicar sus datos a la Dirección General competente en materia de industria con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha en que pretendan realizar la primera inspección.
3 Pág. 14 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE La comunicación de inicio de actividad deberá efectuarse por el agentes cualificado, a través del procedimiento creado a tal efecto en la página web de la Comunidad de Madrid Para la relación por medio electrónico con la Comunidad de Madrid se deberán utilizar algunos de los sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el agente cualificado que realice la comunicación, o su representante, deberá estar dado de alta previamente en el Sistema de Notificación Telemática de la Administración de la Comunidad de Madrid. 3. Los datos que se proporcionarán en la comunicación de inicio de actividad serán aquellos que se recogen el modelo de escrito que se recoge en el Anexo I de la presente Orden. Parte de esos datos, aquellos que sirvan para que los ciudadanos puedan contactar con los agentes que ofrezcan la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética (nombre o razón social, dirección, correo electrónico y teléfono), se incorporarán mensualmente a un registro sometido a información pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid En dicho registro se incluirá mención expresa de que podrán realizar inspecciones periódicas también aquellos agentes incluidos en los listados de los respectivos órganos competentes de otras Comunidades Autónomas. 4. Cualquier cambio que se produzca en los datos que se hubieran incluido en la última comunicación de inicio de actividad deberá ser comunicado en el plazo máximo de seis días hábiles desde que dicho cambio se produzca mediante una nueva comunicación de inicio de actividad. 5. Las notificaciones que la administración de la Comunidad de Madrid practique a los agentes cualificados para la inspección periódica de la eficiencia energética tendrán lugar a través de la DEU del agente cualificado o de su presentante. Artículo 5 Procedimiento 1. La empresa mantenedora de la instalación térmica con la que el titular o usuario de la instalación tenga suscrito contrato de mantenimiento le comunicará la fecha antes de la que debe realizar la siguiente inspección periódica de eficiencia energética con una antelación mínima de un mes. En dicha comunicación, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo II de la presente Orden, se informará al titular o usuario sobre su libertad para elegir, tanto el agente cualificado que realice la inspección como la empresa que acometa las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética que se recojan en el informe de inspección en caso de que decida aplicarlas en la instalación. 2. El agente cualificado que realice la inspección seguirá los procedimientos para la inspección periódica o determinación del rendimiento de los diferentes componentes de la instalación aprobados mediante Documento Reconocido del RITE que sean de aplicación a la instalación. 3. La inspección de eficiencia energética, como mínimo, incluirá: a) La medición y el análisis del rendimiento y dimensionado del generador, según UNE-EN 15378, UNE-EN o UNE-EN 15240, en caso de que se encuentren en el ámbito de aplicación de alguna de ellas. Siempre que sea posible, se tomarán medidas de temperatura y presión de los fluidos a la entrada y salida del generador y del consumo de energía de cada generador. b) La medición y el análisis de la demanda térmica a satisfacer por la instalación. c) La identificación de las bombas de circulación o ventiladores, la valoración de su estado de funcionamiento y la estimación de su rendimiento. d) La identificación y medición de los sistemas de distribución incluyendo su aislamiento, en sus partes visibles y accesibles, si discurre por locales no climatizados. La verificación del equilibrado de los sistemas de distribución. e) La identificación de los emisores y la medición de las temperaturas de entrada y salida de los emisores de los circuitos más desfavorables (de mayor recorrido para los fluidos térmicos) f) La identificación de los sistemas de regulación y control y la verificación de su funcionamiento y precisión.
4 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 15 g) En su caso, la verificación de los sistemas de evacuación de gases de la combustión y del correcto funcionamiento del quemador de la caldera. h) Toma de datos de los contadores de energía y de consumo de agua de que disponga la instalación. i) Medición de la aportación de energías renovables o cogeneración, en caso de existir, en la producción de calor o frío y la contribución mínima en la producción de agua caliente sanitaria. j) Verificación de los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT 3.4. así como del control de limitación de las temperaturas, en su caso, establecido en la IT 3.8. Artículo 6 Informe de inspección 1. El agente cualificado que realice la inspección consignará en un informe, según el modelo de los recogidos en el Anexo III que más se ajuste al tipo de instalación térmica, los datos adquiridos durante la inspección así como el resultado de los siguientes análisis y valoraciones: a) La evaluación del rendimiento y dimensionado de los generadores en función de su potencia térmica nominal instalada en comparación con la demanda térmica a satisfacer por la instalación. Si se acredita que en anteriores inspecciones ya se ha evaluado el dimensionado de los generadores, no será necesario repetir la evaluación a no ser que se haya realizado algún cambio en el sistema o en la demanda de calefacción o refrigeración del edificio. b) La comparación y evaluación técnico-económica entre el rendimiento obtenido por los generadores y otros generadores de esas mismas características de nueva adquisición, o bien, un generador de diferentes características que mejore el rendimiento o aproveche el uso de energías renovables. c) La evaluación técnica de las pérdidas de energía de las redes de distribución y el ahorro de energía que se podría conseguir (mejoras de aislamiento, modificación de las temperaturas de operación, etcétera). d) La evaluación de la adecuación de los emisores a la temperatura de operación de los fluidos térmicos y a la demanda del local. e) La evaluación del sistema de control y su comparación con otros sistemas de nueva adquisición. En los edificios de viviendas con instalaciones centralizadas de calefacción, análisis del sistema de reparto de costes. f) Evaluación de la evolución del consumo de energía y agua de la instalación desde la última inspección periódica de eficiencia energética y estimación del rendimiento medio estacional de la instalación. g) Recomendaciones de mejoras o modificaciones en la instalación, así como en su uso y funcionamiento que redunden, en términos de rentabilidad, en una mayor eficiencia energética de la instalación inspeccionada. Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable en el momento de la inspección. La rentabilidad se medirá en base al período de retorno de la inversión estimada necesaria para acometer las recomendaciones y a la rentabilidad durante su ciclo de vida útil. h) La calificación de la instalación de acuerdo con el RITE para la que se considerará como: 1) Aceptable: Si el rendimiento a potencia útil nominal de los generadores de calor tiene un valor no inferior al ochenta por ciento y el Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (EER) de los generadores de frío tiene un valor no inferior a 2. 2) Condicionada: Si el rendimiento a potencia útil nominal de los generadores de calor tiene un valor inferior al ochenta por ciento o el Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (EER) de los generadores de frío tiene un valor inferior a 2. 3) Negativa: Cuando se aprecie en la instalación alguna circunstancia que suponga un peligro inmediato para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, independientemente del rendimiento.
5 Pág. 16 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE En el informe se identificará la instalación por su identificador, el agente cualificado que realizó la inspección periódica y la empresa mantenedora que acompañó durante su realización así como las personas físicas de ambas entidades que estuvieran presentes durante la inspección periódica. El informe contará con el sello del agente cualificado que realiza la inspección y la firma e identificación de la persona que suscribe el informe, aclarando la posición que ocupa en la organización. En el caso de las empresas mantenedoras que lleven a cabo inspecciones periódicas de eficiencia energética, la persona que suscriba el informe deberá estar en posesión del carné de mantenedor de instalaciones térmicas. 3. En el caso de que la instalación sea calificada como Condicionada, en el informe se indicará que el plazo para corregir el rendimiento nominal de los generadores de calor o frío, según corresponda, no superará los quince días. 4. En caso de que el agente cualificado elegido para realizar la inspección periódica de eficiencia sea la empresa mantenedora con la que se ha suscrito el contrato de mantenimiento de la instalación térmica, en las dos copias del informe de inspección mencionado en el apartado anterior el titular o usuario de la instalación hará constar su conformidad con la información recogida en el informe mediante la frase Conforme el cliente, escrita de su puño y letra, y su firma. 5. Una copia del informe la custodiará el agente cualificado y la otra se entregará al titular o usuario de la instalación en el plazo máximo de diez días desde realización de la inspección. El agente cualificado que realice la inspección debe tener constancia fehaciente de la recepción del informe por parte del titular o usuario de la instalación. 6. El agente cualificado que realice la inspección deberá custodiar la documentación relativa a la inspección de eficiencia energética de las instalaciones que hubiesen inspeccionado durante un período de diez años desde su realización. Salvo los informes de inspección, el resto de documentos se podrán custodiar exclusivamente en formato electrónico si así lo decide el agente cualificado. Artículo 7 Comunicación del resultado de las inspecciones 1. Antes del día 10 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año cualquier agente cualificado que hubiera realizado inspecciones periódicas de eficiencia energética durante los tres meses anteriores deberá remitir por vía telemática, a través de a la Dirección General competente en materia de energía un listado que recoja los resultados correspondientes a las inspecciones periódicas de eficiencia energética que hubieran realizado durante ese período. 2. El listado que recoja las inspecciones realizadas durante los tres meses anteriores, según contenido establecido en el Anexo IV y modelo de comunicación establecido en el Anexo V de la presente Orden, y recogerá los siguientes datos: Nombre o razón social y CIF del agente cualificado que realiza la inspección. Nombre o razón social del titular de la instalación. Dirección completa del edificio en que se encuentra la instalación. útil nominal total de los generadores de calor o frío de la instalación. Fuente de energía que emplean los generadores. En caso de que sean varias, aquella que suponga un mayor consumo anual. Calificación de la instalación (aceptable/condicionada/negativa). 3. La Dirección General competente en materia de energía notificará de manera telemática el identificador de cada instalación inspeccionada al agente cualificado, en caso de que se trate de la primera inspección que se realiza sobre la instalación. 4. En caso de que, por tratarse de la primera inspección o control de la inspección que se realiza sobre la instalación térmica o cualquier otro motivo, no se localizara en la instalación la identificación oficial de las inspecciones de papel autoadhesivo, según modelo recogido en el Anexo VI, el agente cualificado que realice la inspección será responsable de que coloque en la parte interior de la puerta de acceso a la sala de máquinas de la instalación térmica o, en su defecto, en el generador de mayor potencia, en una parte visible y accesible, dicha identificación. 5. El agente cualificado será responsable de inscribir en la identificación oficial de papel autoadhesivo que recoge las inspecciones y controles de la inspección la fecha de emisión del informe de inspección, el número de informe, el identificador de la instalación, su CIF o NIF, razón social y la fecha de la siguiente inspección.
6 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág En el caso de que el resultado de la inspección arroje una calificación negativa de la instalación el agente cualificado que la realizó deberá remitir por vía telemática, a través de a la Dirección General competente en materia de energía, copia del informe de inspección, en el plazo máximo de diez días desde que se entregó dicho informe al titular de la instalación. SECCIÓN SEGUNDA Control de la inspección Artículo 8 Solicitud de participación en el control independiente de las inspecciones 1. Los agentes que quieran realizar controles de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en edificios deberán presentar una solicitud, según el modelo recogido en el Anexo VII de la presente Orden, ante la Dirección General competente en materia de energía, con una antelación mínima de un mes a la fecha en que pretendan realizar el primer control de la inspección, en la que se declarará: a) En el caso de una Entidad de Inspección y Control Industrial, estar acreditado en el campo reglamentario de las inspecciones de eficiencia energética de instalaciones térmicas. b) En el caso de un técnico titulado: 1) Que dispone de un certificado de cualificación individual expedido por una entidad de certificación de personas acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024, con una antigüedad inferior a cinco años. 2) Que no intervendrá en el control de las inspecciones de aquellas instalaciones en las que hubiera participado en la redacción del proyecto, en la dirección de la obra, o en el mantenimiento. c) Aceptar las obligaciones establecidas en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero. d) Los datos de contacto (nombre o razón social, dirección, correo electrónico y teléfono). 2. La solicitud de participación se formulará por vía telemática, a través del procedimiento creado a tal efecto en la página web de la Comunidad de Madrid Para la relación por medio electrónico con la Comunidad de Madrid se deberán utilizar algunos de los sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el agente cualificado que realice la solicitud, o su representante, deberá estar dado de alta previamente en el Sistema de notificación telemática de la administración de la Comunidad de Madrid. 3. Los datos que se proporcionen en la solicitud que sirvan para que los ciudadanos puedan contactar con aquellos agentes que ofrezcan la realización del control de la inspección se incorporarán mensualmente a un registro sometido a información pública a través de la página web de la Comunidad de Madrid 4. Cualquier cambio que se produzca en los datos que se hubieran incluidos en la solicitud deberá ser comunicado en el plazo máximo de seis días hábiles desde que dicha modificación se produzca. 5. En caso de que no se hubiera formulado ningún requerimiento de subsanación de la solicitud por parte de la Dirección General competente en materia de energía, transcurrido el plazo de un mes desde que se formuló podrá comenzar su actividad. 6. Las notificaciones que la administración de la Comunidad de Madrid practique a los agentes cualificados para el control de las inspecciones de eficiencia energética tendrán lugar a través de la DEU del agente cualificado o de su presentante. Artículo 9 Procedimiento 1. La empresa mantenedora de la instalación térmica con la que el titular o usuario de la instalación tenga suscrito contrato de mantenimiento le comunicará la fecha antes de la que debe realizar el siguiente control de la inspección con una antelación mínima de un mes.
7 Pág. 18 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 En dicha comunicación, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo VIII de la presente Orden, se informará al titular o usuario sobre su libertad para elegir el agente que realice el control de la inspección. 2. El control de la inspección periódica de la instalación térmica consistirá en: a) La verificación del cumplimiento de la realización de la gestión energética de la instalación establecida en la IT 3.4 y de la inspección periódica de eficiencia energética establecida en la IT 4 desde el anterior control de la inspección. b) La verificación de la coherencia de los resultados del programa de gestión energética establecida en la IT 3.4 y de las inspecciones periódicas de eficiencia energética establecida en la IT 4 realizados desde el anterior control de la inspección con la eficiencia energética de la instalación en el momento del control. c) La verificación de la coherencia de los resúmenes de los consumos anuales registrados (de combustible, energía eléctrica, agua caliente sanitaria, totalización de los contadores individuales de agua caliente sanitaria y energía térmica) en los certificados de mantenimiento desde el anterior control de la inspección con las lecturas de los consumos verificables en el momento del control. d) La verificación de la coherencia de los resúmenes de las aportaciones de energía renovables o cogeneración, si las hubiere, registrados en los certificados de mantenimiento desde el anterior control de la inspección con las lecturas de las aportaciones verificables en el momento del control. e) La comunicación de las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética de la instalación. 3. El control de la inspección periódica de eficiencia se realizará sobre las partes accesibles de la instalación y sus resultados se consignarán en el modelo de informe recogido en el Anexo IX de la presente Orden, que incluirá un estadillo de las operaciones de control llevadas a cabo y su resultado, así como el análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador. 4. En el informe del control de la inspección se identificará el agente cualificado que realizó la inspección periódica y la empresa mantenedora que acompañó durante su realización así como las personas físicas de ambas entidades que estuvieran presentes durante el control de la inspección. 5. Una copia del informe la custodiará el agente que realizó el control y la otra se entregará al titular o usuario de la instalación en el plazo máximo de diez días desde realización del control. El agente que realizó el control debe tener constancia fehaciente de la recepción del informe por parte del titular o usuario de la instalación. Artículo 10 Registro de la documentación relacionada con las inspecciones periódicas 1. Las Entidades de Inspección y Control Industrial y los técnicos titulados certificados que hayan solicitado participar en el control de la inspección periódica de las instalaciones térmicas deberán disponer de una aplicación informática en la que se recoja la información relacionada con cada control de la inspección que realicen. 2. Entre el 1 y el 10 de cada mes se enviará por vía telemática a la Dirección General competente en materia de energía un listado, según el contenido establecido en el Anexo X en formato XML y modelo de comunicación establecido en Anexo XI, en el que se recojan los siguientes datos de cada control de la inspección realizado durante el mes anterior: Dirección completa del edificio en que se encuentra la instalación. Fecha de realización del control. útil nominal total de los generadores de calor o frío de la instalación. Número de generadores. Rendimiento expresado en tanto por ciento del generador con peor rendimiento de la instalación. Fuente de energía que emplean los generadores. En caso de que sean varias, aquella que suponga un mayor consumo anual. Copia escaneada de todos los informes de control emitidos. 4. Las Entidades de Inspección y Control Industrial y los técnicos titulados certificados archivarán y conservarán la documentación que corresponda a los controles de inspección realizados por ellas de modo que estén claramente identificados y dispuestos para su
8 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 19 consulta o recuperación, quedando siempre a disposición del órgano competente en materia de industria durante un período de quince años desde la realización de la inspección. 5. La Dirección General competente en materia de energía notificará de manera telemática el identificador de cada instalación controlada al agente cualificado, en caso de que se trate del primer control que se realiza sobre la instalación. 6. En el caso de que, por tratarse de la primera inspección o control de la inspección que se realiza sobre la instalación térmica o cualquier otro motivo, no se localizara en la instalación la identificación oficial de las inspecciones de papel autoadhesivo, según modelo recogido en el Anexo VI, el agente cualificado que realice el control será responsable de que se coloque dicha identificación en la parte interior de la puerta de acceso a la sala de máquinas de la instalación térmica o, en su defecto, en el generador de mayor potencia, en una parte visible y accesible. 7. El agente cualificado será responsable de inscribir, en la identificación oficial de papel autoadhesivo que recoge las inspecciones y controles de la inspección, la fecha de emisión del informe de control, el número de informe, el identificador de la instalación, su CIF o NIF, razón social y la fecha del siguiente control. Capítulo III Infracciones y sanciones Artículo 11 Infracciones y sanciones Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden se sancionarán conforme a lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en las normas de rango legal que resulten de aplicación en materia de la eficiencia energética. DISPOSICIONES FINALES Primera Actualización de Anexos Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia de energía para actualizar el contenido de los Anexos recogidos en la presente Orden mediante Resolución. Segunda Entrada en vigor La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Madrid, a 30 de julio de El Consejero de Economía y Hacienda, ENRIQUE OSSORIO CRESPO
9 Pág. 20 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 ANEXO I MODELO DE COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD COMO AGENTE CUALIFICADO PARA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD COMO AGENTE CUALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS DE POTENCIA ÚTIL NOMINAL SUPERIOR A 70 kw 1.- DATOS DEL AGENTE CUALIFICADO: NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Razón Social Correo electrónico Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque Portal Escalera Piso Puerta Localidad Provincia CP Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 2.- DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE: NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Razón Social Correo electrónico Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque Portal Escalera Piso Puerta Localidad Provincia CP Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 3.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN: Soy usuario dado de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, mediante el cual se practicarán las notificaciones relativas a este procedimiento. 4.- DATOS SOBRE LA HABILITACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO: Empresa mantenedora Nº EITE Comunidad de Madrid CCAA en la que presentó declaración responsable Organismo de Control Fecha de autorización Técnico titulado Título universitario
10 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 21 La/s persona/s abajo firmante/s declara/n bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente comunicación. Información Institucional Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero Información Institucional cuya finalidad es ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En, a.. de.... de FIRMA EL/LA AGENTE CUALIFICADO Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero AGCUA, cuya finalidad es el control, seguimiento y publicidad de los agentes cualificados que realizan las inspecciones periódicas de eficiencia energética de instalaciones térmicas en la Comunidad de Madrid. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. DESTINATARIO Consejería de Economía y Hacienda Dirección General de Industria, Energía y Minas
11 Pág. 22 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 ANEXO II COMUNICACIÓN AL TITULAR O USUARIO DE LA INSTALACIÓN DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA SIGUIENTE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA De acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios, se le informa que antes del XX de XX de 20XX deberá realizarse la inspección periódica de eficiencia energética de la instalación térmica del edificio sito en Para llevar a cabo dicha inspección puede requerir los servicios de cualquier agente cualificado a tal efecto, éntrelos que se encuentran empresas mantenedoras de instalaciones térmicas, Organismo de Control o Técnicos Titulados. Puede consultar el listado de agentes cualificados que han comunicado su intención de realizar inspecciones de eficiencia energética de instalaciones térmicas en la Comunidad de Madrid en El titular o usuario de la instalación térmica es libre para elegir tanto el agente cualificado que realice la inspección como la empresa que acometa las recomendaciones de mejora de la eficiencia energética que se recojan en el informe de inspección en caso de que decida aplicarlas en la instalación. Se recuerda que no está obligado a acometer las recomendaciones de mejora y que las puede realizar una empresa diferente a la que realice la inspección Tanto el precio de la inspección periódica como el de las mejoras que, en su caso, decida acometer son libres y pueden variar de un agente a otro. Madrid, XX de XX de 20XX Sello de la empresa mantenedora Nombre y firma del representante de la empresa mantenedora 3
12 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 23 ANEXO III. a. MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE CALEFACCIÓN O ACS CENTRALIZADOS, SIN SISTEMAS CENTRALIZADOS DE FRÍO Nº Informe Identificador instalación A IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO Nombre/ Razón S. D.N.I. o C.I.F. Teléfono Dirección B IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DATOS TITULAR/ USUARIO DATOS INSTALACIÓN Nombre/ Razón S. Mantenedor D.N.I. o C.I.F. Dirección Dirección Fecha puesta en servicio Teléfono CUPS/ Registro depósito Correo electrónico Uso del edificio Residencial Viviendas C DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN Pútil Total kw Combustible Nº Generadores de calor generadores Servicio Generador Rendimiento Combustible (calefacción (marca/ modelo) instantáneo (%) /ACS) Antigüedad Bomba (marca/ modelo) Tipo de bomba bombas Servicio (calefacción /ACS) Rendimiento (%) Antigüedad Fluido caloportador Material tuberías Espesor aislamiento distribución Equilibrado hidráulico Presencia de fugas Material Temperatura operativa emisores térmicos (kw / vivienda) total Válvulas termostáticas Cabezales termostáticos Temperatura exterior Termómetros impulsión/ retorno regulación y control Quemadores modulantes Termostato ambiente en viviendas Contadores/ repartidores coste calefacción Contadores ACS Tipo de energía energías renovables Energía aportada Dispone de suministro solar de ACS Se contabiliza el aporte solar de ACS Cumple el % solar mínimo de ACS D PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Periodicidad medidas conforme Rendimiento generadores > 80% Verificación aporte renovable ACS E RESUMEN DE LOS CONSUMOS REGISTRADOS DESDE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN Consumo de: Totalización de consumos anuales de los contadores individuales de: Combustible Combustible Agua de llenado de instalaciones Agua para producción de ACS kwh (1) kwh m 3 m 3 Agua caliente sanitaria (ACS) Energía térmica m 3 kwh
13 Pág. 24 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO GLOBAL DE LA INSTALACIÓN (energía consumida / energía medida en contadores individuales) Calefacción % ACS % (1) Coeficiente de cantidad de energía (kwh) por unidad de medida (Ud) del combustible (m 3, kg, l) : kwh/ud F EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y DIMENSIONADO DE LOS GENERADORES Dimensionado de los generadores en función de la demanda P útil mínima estimada G Tipo/ Energía Excesivo Adecuado Insuficiente actual Rendimiento medio estacional (%) Rendimiento de los generadores en función de la demanda Rendimiento objetivo kw para los generadores COMPARATIVA GENERADORES Consumo anual/estimado (kwh) Tipo / Energía Excesivo Adecuado Insuficiente nuevo Rendimiento medio estacional (%) Consumo anual/estimado (kwh) % H Tramo común: Calefacción ACS I Adecuados a la temperatura operativa óptima del generador J Sistema de reparto K Aceptable Sí No Contador Repartidores Otro EVALUACIÓN PÉRDIDAS ANUALES DE DISTRIBUCION Tramos individuales: kwh Calefacción kwh ACS EVALUACIÓN EMISORES instalada adecuada a la demanda SISTEMA REPARTO DE COSTES Diferencia entre energía generada y energía medida RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Condicionada. Debe corregir el rendimiento de los generadores antes de la siguiente inspección o control Adecuada Insuficiente Excesiva Negativa RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INSTALACIÓN Sistema Descripción Coste estimado ( ) Ahorro energía estimado (kwh/año) Generación de calor Redes de distribución Emisores Rentabilidad (TIR) kwh kwh kwh % Control Aporte energía renovable Otro CERTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN El agente cualificado CERTIFICA que la instalación térmica ha sido inspeccionada conforme a los establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios. Agente cualificado Titular / Usuario Conozco que no estoy obligado a acometer las recomendaciones de mejora y que las puede realizar una empresa diferente a la que ha realizado esta inspección. Firma Sello En, el de de 20 En, el de de 20 Firma Los datos que se recogen se remitirán a la D.G. de Industria, Energía y Minas, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué lo usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier información relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
14 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 25 ANEXO III. b. MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS CON USUARIO ÚNICO Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN O ACS CENTRALIZADOS, SIN SISTEMAS CENTRALIZADOS DE FRÍO Nº Informe Identificador instalación A IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO Nombre/ Razón S. D.N.I. o C.I.F. Teléfono Dirección B IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DATOS TITULAR/ USUARIO DATOS INSTALACIÓN Nombre/ Razón S. Mantenedor D.N.I. o C.I.F. Dirección Dirección Fecha puesta en servicio Teléfono CUPS/ Registro depósito Correo electrónico Uso del edificio C DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN Pútil Total kw Combustible Nº Generadores de calor Generador (marca/ modelo) Combustible generadores Servicio (calefacción /ACS) Rendimiento instantáneo (%) Antigüedad Bomba (marca/ modelo) Tipo de bomba bombas Servicio (calefacción /ACS) Rendimiento (%) Antigüedad Fluido caloportador Material tuberías Espesor aislamiento distribución Equilibrado hidráulico Presencia de fugas Material Temperatura operativa (kw / local) emisores térmicos total Válvulas termostáticas Cabezales termostáticos Temperatura exterior Termómetros impulsión/ retorno regulación y control Termostato Quemadores ambiente en modulantes locales/ zonas Visualización de temperaturas Limitación de la demanda energías renovables Tipo de energía Cumple el % solar mínimo de ACS Energía Dispone de suministro solar de ACS aportada Se contabiliza el aporte solar de ACS D PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA Periodicidad medidas conforme Rendimiento generadores > 80% Verificación aporte renovable ACS E RESUMEN DE LOS CONSUMOS REGISTRADOS DESDE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN Combustible Energía eléctrica kwh (1) kwh ACS producida Energía térmica producida m 3 kwh Calefacción % EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO GLOBAL DE LA INSTALACIÓN (energía consumida / energía medida en contadores individuales) ACS % (1) Coeficiente de cantidad de energía (kwh) por unidad de medida (Ud) del combustible (m 3, kg, l) : kwh/ud
15 Pág. 26 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 F EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y DIMENSIONADO DE LOS GENERADORES Dimensionado de los generadores en función de la demanda Excesivo Adecuado Insuficiente Rendimiento de los generadores en función de la demanda Excesivo Adecuado Insuficiente P útil mínima estimada kw Rendimiento objetivo para los generadores G COMPARATIVA GENERADORES actual nuevo Tipo/ Energía Rendimiento Consumo Tipo / Energía Rendimiento medio Consumo medio estacional anual/estimado estacional (%) anual/estimado (%) (kwh) (kwh) % H EVALUACIÓN PÉRDIDAS ANUALES DE DISTRIBUCION Calefacción kwh ACS kwh I EVALUACIÓN EMISORES Adecuados a la temperatura operativa óptima del generador Sí No instalada adecuada a la demanda Adecuada Insuficiente Excesiva J Sistema existente K Aceptable Telegestión Zonificación Otro SISTEMA CONTROL Sistema existente RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Condicionada. Debe corregir el rendimiento de los generadores antes de la siguiente inspección o control Telegestión Zonificación Otro Negativa RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INSTALACIÓN Ahorro energía estimado (kwh/año) Sistema Descripción Coste estimado ( ) Generación de calor Redes de distribución Emisores Rentabilidad (TIR) Control Aporte energía renovable Otro CERTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN El agente cualificado CERTIFICA que la instalación térmica ha sido inspeccionada conforme a los establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios. Agente cualificado Titular / Usuario Conozco que no estoy obligado a acometer las recomendaciones de mejora y que las puede realizar una empresa diferente a la que ha realizado esta inspección. Firma Sello En, el de de 20 En, el de de 20 Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué lo usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier información relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. Firma
16 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 27 ANEXO III. c. MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS OTROS TIPOS DE SISTEMAS Y USOS DIFERENTES A LOS RECOGIDOS EN LOS ANEXOS III.a Y III.b. Nº Informe Identificador instalación A IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO Nombre/ Razón S. D.N.I. o C.I.F. Teléfono Dirección B IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DATOS TITULAR/ USUARIO DATOS INSTALACIÓN Nombre/ Razón S. Mantenedor D.N.I. o C.I.F. Dirección Dirección Fecha puesta en servicio Teléfono CUPS/ Registro depósito Correo electrónico Uso del edificio C DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN C1 PRODUCCIÓN DE CALOR Pútil Total kw Combustible Nº Generadores de calor Generador (marca/ modelo) Combustible generadores Servicio (calefacción /ACS) Rendimiento instantáneo (%) Antigüedad Bomba/Ventilador (marca/ modelo) Tipo Bombas/ Ventiladores Servicio (calefacción /ACS) Rendimiento (%) Antigüedad Fluido caloportador Material tuberías Espesor aislamiento distribución Equilibrado hidráulico Presencia de fugas Material Temperatura operativa emisores térmicos total (kw / local) Válvulas termostáticas Cabezales termostáticos Temperatura exterior Termómetros impulsión/ retorno regulación y control Termostato Quemadores ambiente en modulantes locales/ zonas Visualización de temperaturas Limitación de la demanda Tipo de energía Energía aportada energías renovables Dispone de suministro solar de ACS Se contabiliza el aporte solar de ACS Cumple el % solar mínimo de ACS PRODUCCIÓN DE FRÍO C2 Pútil Total kw Combustible Nº Generadores de frío generadores Generador (marca/ modelo) Gas refrigerante Tipo compresor Rendimiento instantáneo (%) Antigüedad
17 Pág. 28 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Bomba/ Ventilador (marca/ modelo) Bombas/ Ventiladores Tipo Rendimiento (%) Antigüedad Fluido caloportador Material tuberías Espesor aislamiento distribución Equilibrado Presencia de fugas Zona Tipo Temperatura operativa equipos terminales / Caudal por local (kw o m3/h/ local) / Caudal total Tipo de regulación Temperatura exterior Termómetros impulsión/ retorno regulación y control Regulación en Termostato función de la ambiente en carga locales/ zonas Visualización de temperaturas Limitación de la demanda energías renovables Tipo de energía Energía aportada D PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA D1 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA PRODUCCIÓN DE CALOR Periodicidad medidas conforme Rendimiento generadores > 80% Verificación aporte renovable ACS D2 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA PRODUCCIÓN DE FRÍO Periodicidad medidas conforme EER de los generadores > 2 E Combustible Energía eléctrica RESUMEN DE LOS CONSUMOS REGISTRADOS DESDE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN kwh (1) ACS producida m 3 kwh Energía térmica producida kwh Calefacción % EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO GLOBAL DE LA INSTALACIÓN (energía consumida / energía medida en contadores individuales) ACS % Aire acondicionado (1) Coeficiente de cantidad de energía (kwh) por unidad de medida (Ud) del combustible (m 3, kg, l) : F EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y DIMENSIONADO DE LOS GENERADORES F1 GENERADORES DE CALOR Dimensionado de los generadores en función de la demanda Excesivo Adecuado Insuficiente Rendimiento de los generadores en función de la demanda P útil mínima estimada kw Rendimiento objetivo para los generadores F2 GENERADORES DE FRÍO Dimensionado de los Excesivo Rendimiento de los generadores en función Adecuado generadores en función de la demanda Insuficiente de la demanda P útil mínima estimada kw Rendimiento objetivo para los generadores G COMPARATIVA GENERADORES Tipo/ Energía actual Rendimiento medio estacional (%) Consumo anual/estimado (kwh) Tipo / Energía Excesivo Adecuado Insuficiente Excesivo Adecuado Insuficiente nuevo Rendimiento medio estacional (%) Consumo anual/estimado (kwh) EER kwh/ud % EER
18 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 29 H EVALUACIÓN PÉRDIDAS ANUALES DE DISTRIBUCION Calefacción kwh ACS kwh Aire acondicionado kwh Ventilación kwh I Adecuados a la temperatura operativa óptima del generador J Sistema existente K Aceptable Sí No Telegestión Zonificación Otro EVALUACIÓN UNIDADES TERMINALES instalada adecuada a Adecuada la demanda Insuficiente Excesiva SISTEMA CONTROL Sistema existente Telegestión Zonificación Otro RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Condicionada. Debe corregir el rendimiento de los generadores antes de Negativa la siguiente inspección o control RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INSTALACIÓN Ahorro energía estimado (kwh/año) Sistema Descripción Coste estimado ( ) Generación de calor Redes de distribución Emisores Rentabilidad (TIR) Control Aporte energía renovable Otro CERTIFICACIÓN DEL AGENTE CUALIFICADO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN El agente cualificado CERTIFICA que la instalación térmica ha sido inspeccionada conforme a los establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero, por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios. Agente cualificado Titular / Usuario Conozco que no estoy obligado a acometer las recomendaciones de mejora y que las puede realizar una empresa diferente a la que ha realizado esta inspección. Firma Sello En, el de de 20 En, el de de 20 Firma Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué lo usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para cualquier información relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. Si usted tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso, le rogamos nos la haga llegar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, D.G. de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano.
19 Pág. 30 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 ANEXO IV MODELO DE LISTADO CON LOS DATOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS REALIZADAS TRIMESTRALMENTE A COMUNICAR A LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE ENERGÍA Agente cualificado IDENTIFICADOR Nombre/ Razón social NIF / CIF Año Nº INSPECCIÓN INSPECCIONES REALIZADAS DIRECCIÓN Vía Numeral Localidad CUPS 20xx FUENTE DE ENERGÍA FECHA DE INSPECCIÓN CALIFICACION DESCRIPCIÓN DEL FORMATO DEL FICHERO QUE RECOJA EL LISTADO
20 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Pág. 31 ANEXO V COMUNICACIÓN DEL LISTADO TRIMESTRAL DE REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA COMUNICACIÓN DEL LISTADO TRIMESTRAL DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS DE POTENCIA ÚTIL NOMINAL SUPERIOR A 70 kw 1.- DATOS DEL AGENTE CUALIFICADO: NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Razón Social Correo electrónico Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque Portal Escalera Piso Puerta Localidad Provincia CP Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 2.- DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE: NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Razón Social Correo electrónico Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque Portal Escalera Piso Puerta Localidad Provincia CP Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 3.- LISTADO: Trimestre enero - marzo abril - junio julio - septiembre octubre - diciembre Año Nº inspecciones realizadas Adjunta fichero con el listado de los datos de los controles de los informes de inspección realizados 4.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN: Soy usuario dado de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, mediante el cual se practicarán las notificaciones relativas a este procedimiento. 12

References: artículo 12
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 149
 Artículo 1
 Artículo 2
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Real Decreto 
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 artículo 5
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto