Source: http://slideplayer.it/slide/999142/
Timestamp: 2017-04-24 13:47:32+00:00

Document:
I.T.I.S. Avogadro –Torino- - ppt scaricare
PubblicatoFioralba Morandi
Presentazione sul tema: "I.T.I.S. Avogadro –Torino-"— Transcript della presentazione:
I.T.I.S. Avogadro –Torino-CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI TORINO Termini e definizioni generali e simboli grafici di Prevenzione Incendi e segnaletica di sicurezza I.T.I.S. Avogadro –Torino- Ing. Giovanni CICCORELLI
D.M.I. 30.11.1983: Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendiD.Lgs. 493/96: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro
PERCHE' COMPLICARSI LA VITA ?TERMINI ? DEFINIZIONI ? SIMBOLI ? PERCHE' COMPLICARSI LA VITA ?
E QUINDI DOVREMMO ESSERE PRECISIPERCHE' SIAMO TECNICI ! E QUINDI DOVREMMO ESSERE PRECISI
CENNI STORICI Prevenzione incendi vecchia L. 966/65 Circ. n° 91/61nuova DPR 577/82 DM DM …… DPR 37/98 DM Infortuni sul lavoro DPR 547/55 DPR 689/59 ….. DL 626/94 DL 493/96 DM
D.M.I. 30.11.1983 Allegato A Definizioni generali di P.I.1. Caratteristiche costruttive 2 . Distanze 3. Affollamento - Esodo 4. Mezzi Antincendio 5. Tolleranze e misure
DAL 1983 NESSUNA MODIFICA ?
MODIFICHE DEFINIZIONI SIMODIFICHE D.M.I.. Un errata-corrige 1984 NO MODIFICHE DEFINIZIONI . SI Norme tecniche successive D.M Norme UNI e CEI Bibliografia
D.M Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistiche-alberghiere Art. 4 termini e definizioni spazio calmo corridoio cieco
D.M Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi Art. 1.1 termini e definizioni a) …... m) locale esterno o) locale interrato v) ……….
D.M Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro Art. 3.1 definizioni - affollamento - luogo sicuro - percorso protetto - uscita di piano - via di uscita
UNI mag./2002 Impianti di estinzione incedni - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio Art. 3 termini e definizioni idrante a muro …... pressione statica
MA SIAMO PRECISI ?
LUOGO SICURO D.M Spazio scoperto ovvero compartimenti antincendio - separati da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).
LUOGO SICURO D.M Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
SIAMO DEI TECNICI ?
LO VOGLIAMO ESSERE ?
APPROCCIO TECNICO A TERMINI E DEFINIZIONIESEMPI VARI
D.P.R. 37/98 art. 5 1. Gli Enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo cadenze temporali ……..
D.P.R. 37/98 art. 5 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. ……..
Art D.M Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Art. 5 UNI 9994/marzo92 estintori - d’incendio - manutenzione5.1. sorveglianza: consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l’estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti …….
Art D.M Controllo Periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Art. 5 UNI 9994/marzo92 estintori - d’incendio - manutenzione5.2. controllo: consiste in una misura di prevenzione atta a controllare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti …….
Art D.M Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
Art D.M Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
Art. 5 UNI 9994/marzo92 estintori - d’incendio - manutenzione5.3. revisione: consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a rendere perfettamente efficiente l’estintore, tramite tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi …….
Art D.M Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzione di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione
Art. 5 UNI 9994/marzo92 estintori - d’incendio - manutenzione5.3. collaudo: consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione.
D.M.I. 30.11.1983 Allegato A punto 5 tolleranze delle misureAi fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi.
misure lineari tolleranza 5% per misure minori o uguali di 2,40m2% per misure maggiori di 2,40m misure lineari tolleranza 5% per misure minori o uguali di 2,40m misure di superficie tolleranza 5% misure di volume tolleranza 5% misure di pressione tolleranza 1%
DPR 547/55 art. 14 come modificato da D.Lvo. 626/94 suc. var.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
DPR 547/55 art. 13 come modificato da D.Lvo. 626/94 suc. var.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 1D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.1. Altezza ai fini antincendio degli edifici civili Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso
C.M.I. 25/82 Altezza in gronda Altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso VVF all’ indradosso del soffitto del piano del più elevato locale abitabile
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 2D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.2. Altezza dei piani Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto
D.M.I. 30.11.1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive1.3. Carico d’incendio 1.4. Carico d’incendio specifico 1.5. Compartimento antincendio 1.6. Comportamento al fuoco 1.7. Filtro a prova di fumo
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 8D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.8. Intercapedine antincendi Vano di distacco con funzioni di areazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco Superiormente è delimitata da “spazio scoperto”.
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 8D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.8. Intercapedine antincendi Per scopi di aereazione e scarico prodotti combustione
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 8D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.8. Intercapedine antincendi Per la funzione di passaggio di persone
1.9. Materiale 1.10. Reazione al fuoco 1.11. Resistenza al fuocoD.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive 1.9. Materiale Reazione al fuoco Resistenza al fuoco
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 12D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive Spazio scoperto Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. h1 h2 S = 3 x h h3
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 12D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive Spazio scoperto La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50m 3,50m
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 12D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive Spazio scoperto Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato «scoperto» se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2. L H L / H < 1/2
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 12D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive Spazio scoperto La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
D. M. I. 30. 11. 1983 Allegato A 1. Caratteristiche costruttive 1. 13D.M.I Allegato A Caratteristiche costruttive Superficie lorda di un compartimento Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento
D.M.I. 30.11.1983 Allegato A 2. Distanze2.1. Distanze di sicurezza esterna 2.2. Distanze di sicurezza interna 2.3. Distanze di protezione
D.M.I Allegato A 2. Distanze 3. Affollamento - esodo 4. Mezzi Antincendio 5. Tolleranza delle misure
Scaricare ppt "I.T.I.S. Avogadro –Torino-"
Presentazioni simili Corso base di specializzazione in prevenzione incendi

References: Art. 4
 Art. 1
 Art. 3
 Art. 3
 art. 5
 art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5
 art. 14
 art. 13