Source: https://es.scribd.com/doc/58058179/Reglamento-de-la-Ley-de-Proteccion-Civil-en-materia-de-Seguridad-y-Prevencion-de-Riesgos-en-Gosoline
Timestamp: 2016-08-30 13:24:21+00:00

Document:
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreREGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA, ALMACENAMIENTO Y AUTOCONSUMODE GASOLINAS Y DIESEL ACUERDO Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. DIGELAG/ACU-014/2009 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DE FEBRERO DE 2009 Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 19 fracción II, 21, y 22 fracciones I, III y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y atendiendo a los siguientes CONSIDERANDOS: l. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. II. El artículo 50 fracción VIII de la propia Constitución Local, faculta al titular del Poder Ejecutivo a expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y el buen despacho de la administración pública. En el mismo sentido, el artículo 11 fracción XV de la Ley de Protección Civil del Estado, establece como atribución del propio titular del Ejecutivo, la de expedir los reglamentos necesarios en todos los aspectos que no están encomendados expresamente a los ayuntamientos. III. La Ley de Protección Civil de esta Entidad Federativa establece en su artículo 2° que su materia comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, por lo que se establece como atribuciones legales en el ámbito de competencia de la Unidad Estatal de Protección Civil, todo lo que implique riesgos generales a la población en esta materia. IV. Mediante acuerdo divulgado oficialmente en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 17 de abril de 1999, se expidió el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, mismo que tiene por objeto regular las acciones y medidas de seguridad y prevención de riesgos en establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolinas o diesel en el Estado de Jalisco.
Estación de servicio: los establecimientos destinados a la venta de gasolinas y diesel al público en general. Pozo de monitoreo: infraestructura de obra civil que permite evaluar la calidad del agua subterránea de los niveles freáticos existentes en el predio de la estación. XVII. VI. Ley: la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. Distribuidor: persona física o jurídica que cuenta con la franquicia de una estación de servicio. durante su normal manejo. Afluencia masiva de personas: concentración ordinaria de un mínimo de ochenta personas en un espacio de tipo cerrado o abierto. cualitativa y. pudiendo incluir la venta de aceites. inflamabilidad o que contengan agentes biológico-infecciosos. XIII. toxicidad. reactividad. Espacio anular: espacio libre entre el contenedor primario y el contenedor secundario. IDLH: valor máximo en partes por millón o miligramos por metro cúbico de concentración de una sustancia tóxica a la que una persona puede escapar sin daños irreversibles a su salud. VII. en un período de hasta treinta minutos de exposición. grasas. V. PEMEX: organismo público descentralizado de la administración pública federal denominado Petróleos Mexicanos. Dispensario: equipo electro-mecánico por medio del cual se abastece de combustible a los automotores. expedidas por PEMEX-Refinación. XIV. III. XII. IX. XV. Pozo de observación: infraestructura de obra civil que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo. transporte y almacenamiento puede representar un peligro para la salud. X. Material peligroso: sustancia o material que. según sea el caso. XI. lubricantes. así como aquéllos reservados a su almacenamiento y autoconsumo. Peso volumétrico seco máximo: volumen máximo de tipo de material térreo en estado no alterado. de uso público o privado. de conformidad con las especificaciones técnicas. Análisis de riesgo: actividad dirigida a la elaboración de una estimación del riesgo. PSI: unidad de presión del sistema métrico inglés expresado en libras sobre pulgada cuadrada.
. en el interior de la fosa de contención de los tanques de almacenamiento. medio ambiente o infraestructura. Membrana interna flotante: dispositivo mecánico utilizado para evitar la vaporización de líquido. Especificaciones técnicas: las Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio y de Autoconsumo vigentes. IV. cuantitativa. XVI. basada en la ingeniería de evaluación y en técnicas estructuradas para promover la combinación de las frecuencias y consecuencias de un accidente. VIII. aditivos y otros productos para los vehículos automotores y la oferta de diversos bienes y servicios. incluyendo a sus organismos subsidiarios. en su caso. por sus características de corrosividad. explosividad.II.
XXVIII. XXIII. Reglamento: el presente Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta. XXV. derivados de la presencia de sustancias o materiales peligrosos. XXIV. a través de los cambios de presión hidráulica. licencias o permisos correspondientes. CAPÍTULO II De las Estaciones de Servicio Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 7°. en su caso. al ambiente y. Riesgo inminente: probabilidad inminente de pérdida o daño a la salud. Zona de amortiguamiento: área posterior a la zona de riesgo. y XXX. sin las autorizaciones. a la que pueden estar expuestos la mayoría de los trabajadores repetidamente día tras día. XXII. Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel. distribución de combustible. Se prohíbe a toda persona la venta de gasolinas y diesel con fines comerciales en el territorio del Estado de Jalisco. a la infraestructura. Las estaciones de servicio que pretendan instalarse en el territorio del Estado de Jalisco. y aquellas ya instaladas que requieran remodelación total o parcial en la zona de almacenamiento y. XXIX. así como su almacenamiento con fines de venta o autoconsumo. apoyado en bases de concreto armado. Artículo 6°. de conformidad con las especificaciones técnicas.XVIII. de acero estructural o de conformidad con las especificaciones técnicas. de conformidad con las especificaciones técnicas. Unidad Estatal: la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Válvula shut-off: válvula de corte rápido instalado en la base del dispensario que corta el flujo de líquido o vapor en forma inmediata. de conformidad con las especificaciones técnicas. Válvula tipo solenoide: válvula de cierre automático mediante acción mecánica o electrónica. XX. XXVI. Unidades Municipales: la respectiva Unidad Municipal de Protección Civil de los municipios del Estado. en su caso. XXI. deberán observar invariablemente las siguientes prescripciones en materia de seguridad y prevención de riesgos:
. en la cual se presenta una concentración de material peligroso con afectación a la salud de manera reversible. TLV8: concentración media ponderada en el tiempo. sin presentar efectos adversos. Tanque de almacenamiento: recipiente de cuerpo cilíndrico utilizado para almacenar los combustibles en las estaciones de servicios. estimando una jornada laboral de ocho horas y exposición de cuarenta horas semanales. XXVII. Tanque subterráneo: tanque de almacenamiento instalado por abajo del nivel de piso terminado dentro de muros de contención. Tanque superficial confinado: tanque de almacenamiento instalado por encima del nivel de piso terminado dentro de muros de contención. Tanque superficial no confinado: tanque de almacenamiento instalado por encima del nivel de piso terminado. XIX. Zona de riesgo: área donde existe una concentración de material peligros con afectación a la salud de manera irreversible.
el límite de la fosa donde éstos se alberguen. emitirá un dictamen respecto al estudio de riesgos presentado al efecto. y II. se ubicará a una distancia mínima de resguardo de treinta metros de lugares de afluencia masiva de personas. y III. El límite del predio de donde se realicen actividades clasificadas como de alto riesgo al límite de predio propuesto para la estación de servicio o autoconsumo. La Unidad Estatal notificará al interesado el resultado del dictamen con relación al estudio de riesgo. estatal o municipal correspondiente o. Los tanques de almacenamiento deberán ser de tipo cilíndricos horizontales. de ductos que transporten hidrocarburos y de vías férreas. II. así como de una distancia mínima de tres metros del límite del predio vecino. mismos que podrán ser del tipo de pared sencilla. según se trate de persona física o jurídica. debe estar a una distancia de resguardo mínima de quince metros respecto de cualquier lugar de concentración pública. La Unidad Estatal. en su caso. en su caso. El dictamen de estudio de riesgos será intransferible e inalienable. y superficiales-confinados o superficiales tipo atmosféricos. El periodo para la emisión del dictamen podrá ampliarse a criterio de la Unidad Estatal. Artículo 8°. II.l. Los tanques cilíndricos verticales podrán ser utilizados previo análisis de un estudio técnico que justifique la necesidad de su utilización. dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación o. y IV. La tangente del tanque de almacenamiento de gas licuado de petróleo más cercano al límite del predio propuesto para la estación de servicio o autoconsumo. Para el establecimiento y edificación de estaciones de servicio y de autoconsumo. de la entrega de la información faltante o complementaria solicitada por la propia Unidad Estatal. a fin de que sirva de referencia para el otorgamiento de licencias o permisos de carácter municipal.
. junto con la documentación que acredite la identidad o personalidad del promovente. Los tanques de almacenamiento se ubicarán a una distancia mínima de resguardo de treinta metros de líneas eléctricas de alta tensión. conforme a lo establecido en este Reglamento. debiendo remitir una copia al ayuntamiento en cuya jurisdicción se ubique el sitio propuesto para la ubicación de la estación de servicio. III. de doble pared. respecto a plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado o de petróleo. elaborados por empresas debidamente acreditadas por los organismos estatales competentes. y demás predios en donde se realicen actividades clasificadas como de alto riesgo. Las distancias a que se refiere el artículo anterior se medirá tomando como referencia: l. En estaciones de servicio con tanques de almacenamiento subterráneo o superficiales confinados. de tipo subterráneos. en materia de uso de suelo y construcción. El eje de los dispensarios. Artículo 10. contados a partir de la fecha de emisión. Artículo 9°. Presentar a la Unidad Estatal el estudio de riesgos del proyecto y el dictamen del estudio de impacto vial emitido por la dependencia federal. mismo que tendrá una vigencia de 365 días naturales. cuando sea solicitada información complementaria al interesado. el predio y las construcciones deben cumplir con los siguientes requisitos: l. El predio debe estar a una distancia de resguardo mínima de cien metros.
II. En el establecimiento de tanques de almacenamiento superficiales no confinados. doble pared. deberán cubrir lo que se establece para ello en materia de sistemas de almacenamiento en las especificaciones técnicas. rurales y carreteras. Por nivel del manto freático superficial. sin el requisito previo del estudio de mecánica de suelos. que cuente con sistema de contención de derrames que impida la dispersión del combustible en caso de fuga o derrame. Artículo 12. será necesario elaborar y presentar ante la Unidad Estatal. Se podrá optar por tanques superficiales. En los casos de estaciones de servicio localizadas en zonas urbanas. Las distancias que debe haber entre tanques de almacenamiento vertical será igual o mayor a la media aritmética obtenida de la suma de los diámetros de ambos tanques y no menor a quince metros. Instalaciones marinas. Artículo 11. un nuevo estudio de riesgos que contemple las modificaciones al proyecto original. Por utilización en autoconsumo. En el caso de pretender instalar tanques de almacenamiento adicionales a los autorizados. III.
. La distancia mínima que debe existir entre tanques de almacenamiento superficiales horizontales no confinados es de un metro. Dichos tanques serán de tipo cilíndricos horizontales.Los tanques de almacenamiento superficiales tipo atmosféricos de pared sencilla. Artículo 14. IV. para su autorización. Por inestabilidad del suelo. y V. Artículo 13. solamente en estaciones marinas y de autoconsumo con un tanque con capacidad menor a treinta mil litros. Solamente en los siguientes casos se podría permitir la utilización de tanques superficiales: l. Por elevada dureza del suelo que imposibilite realizar la excavación. se deberán mantener las siguientes distancias de resguardo: Distancias mínimas desde los tanques de almacenamiento A edificios ubicados dentro del predio A dispensarios A la vía pública en accesos y salidas Al límite del predio en colindancia A edificaciones que reciben una afluencia masiva de personas A líneas de alta tensión A ductos que transporten hidrocarburos A vías férreas con derecho de vía federal conocido Separación mínima entre elementos en metros 8 8 8 15 30 30 30 50
Artículo 15. solamente se permitirán tanques de tipo subterráneo.
entronques y pasos superiores e inferiores. II. Sección Segunda Del Estudio de Riesgos Artículo 19. La isla de bombas más próxima al lindero del predio debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros. Carta de presentación del estudio de riesgos. así como a una distancia mínima de resguardo de cien metros de subestaciones eléctricas con capacidad igual o mayor a treinta y cuatro punto cinco kilovoltios. personería o representación con que se ostenta. teléfono. El estudio de riesgos a que se refiere el artículo 7° de este Reglamento deberá contener lo siguiente: l. firmada bajo protesta de decir verdad en forma autógrafa por el responsable de la elaboración del estudio de riesgo.El eje de dispensarios a instalar debe estar a una distancia de resguardo mínima de quince metros. El acceso a las estaciones de servicio que se pretendan establecer en carretera.
. c) Domicilio para recibir notificaciones y. opcionalmente. Artículo 18. y f) Firma autógrafa del promovente. El predio donde se pretenda establecer una estación de servicio debe estar a una distancia mínima de resguardo de treinta y cinco metros de estaciones de servicio de gas licuado de petróleo para carburación. deberá ubicarse a una distancia mínima de cien metros de cruceros. Hoja de Datos Generales que contenga la siguiente información: a) Nombre del propietario o representante legal del interesado. así como de ciento cincuenta metros de zonas de curvas. medidos del lindero del predio a la tangente del tanque de almacenamiento de gas licuado de petróleo. b) Los documentos con los que la parte interesada acredite o justifique la personalidad. Los documentos probatorios señalados en el inciso b). e) Número de trabajadores por tipo de función o área de la estación de servicio que laborarán. Artículo 17. Artículo 16. así como el límite de la estación de servicio debe estar a una distancia mínima de treinta metros de cuerpos o corrientes de agua más cercanos. b) Nombre del responsable de la elaboración del estudio de riesgos. d) Actividad productiva principal. la cual deberá contener la siguiente información: a) Nombre o razón social. a cualquier lugar de afluencia masiva de personas. correo electrónico o fax. el documento o los documentos con que acredite la existencia de su representada y que la persona que le confirió el mandato o poder tiene facultades para ello. Si comparece como apoderado de una persona jurídica. según corresponda. deberán adjuntarse en copias certificadas.
mapas o cartas a escala adecuada que señale claramente la ubicación del predio del proyecto. basada en el análisis de la cartografía temática edafológica. b) Geomorfología: Determinar los procesos geomorfológicos en un kilómetro a la redonda. anexando copia simple del registro otorgado. y e) Resultado del análisis realizado a profundidad de 10 metros que refleje la existencia o ausencia de contaminación del suelo por hidrocarburos. incluyendo además fotografías aéreas. considerando que la información presentada corresponda con las superficies marcadas tanto en el dictamen de uso de suelo como en el manifiesto de la propiedad del terreno. Descripción del sitio o área seleccionada en un radio de 500 metros que describa lo relativo a:
. IV. geología estructural por región. d) Debiendo incluir planos de localización a escala menor a 1:5. alcance e instalaciones que lo conforman. descripción de accesos marítimos y terrestres. b) Descripción de la actividad a realizar. d) Mecánica de suelos. elaborado por persona física o moral especialista en la materia debidamente constituida y acreditada. así como el otorgamiento de número oficial por parte del ayuntamiento del municipio que corresponda. así como localización en coordenadas geográficas determinadas en grados.00 (quince) metros. y que contenga información sobre: a) Geología: Litología. y d) Una breve reseña del contenido del estudio de riesgos. superficie total del proyecto. c) Hidrología: Determinar los procesos hidráulicos en materia de escorrentías superficiales y comportamiento de los mantos freáticos en un radio de 200 metros del sitio del proyecto. así como de instalaciones anexas que tengan vinculación con las actividades que se pretenden desarrollar. e) Copia certificada de la documentación que acredite la legal posesión del predio. minutos y segundos bajo el sistema de referencia geográfica WGS84. que incluya sus procesos. y f) Dictamen favorable de usos y destinos del suelo a utilizar en el proyecto. determinando la presencia o ausencia de niveles freáticos a una profundidad de hasta 15. siendo mínimo tres muestreos a una profundidad mínima de 10. III.00 metros. topográfica y uso potencial. V. Análisis del medio físico aplicado al entorno y al sitio del proyecto. estratigrafía. anexando la cadena de custodia de la muestra a analizar en el reporte del resultado de la misma. Descripción del proyecto que contenga: a) Nombre del proyecto. infraestructura necesaria y su ubicación. mediante análisis efectuado por laboratorio acreditado ante la Unidad Estatal. donde se manifieste los puntos de muestreo y el sustento técnico para la determinación de los mismos.c) Número de registro como consultor para elaborar estudios de riesgo autorizado por la Unidad Estatal. deberá ser sustentado y referenciado en fuentes confiables y actualizadas.000 describiendo y señalando las colindancias del proyecto y los usos de suelo en un radio de quinientos metros en su entorno. conteniendo croquis del sitio del proyecto. basado en el análisis historial de los procesos geológicos. c) Ubicación del proyecto. altitud sobre el nivel del mar. que contenga la descripción detallada de la ubicación con domicilio registral o catastral.
Fenómenos geológicos: sismicidad. e) Características de la red local de drenaje y sistema de agua potable. 5. drenaje y alcantarillado. marítimos o pluviales. b) Empresas ubicadas en el área. b) Precipitación pluvial mínima. Descripción narrativa del proceso de operación integral de la estación de servicio. describiendo la actividad que desarrollen. tormentas eléctricas. a fin de establecer las bases que se utilizarán para la identificación y jerarquización de riesgos. máxima y promedio. alteración o posibilidad de afectación de servicios públicos de transporte terrestre. g) Sistemas de suministro de agua potable. vientos huracanados. Características climáticas del sitio del proyecto en forma detallada de manera mensual. VII. Fenómenos químico-tecnológicos: incendios urbanos. derrames o desbordamiento de los tanques o pipas. 3. maremotos. vulcanismo. hundimientos. contaminación de redes de agua. huracanes y tomados.a) Centros de afluencia masiva de personas. deslizamiento o colapso de los suelos. e) Dirección y velocidad del viento promedio. f) Sub-estaciones eléctricas e infraestructura eléctrica. incendios forestales. marítimo o fluvial. explosiones. en caso de la incidencia del riesgo de mayor consecuencia. Fenómenos sanitario-ecológicos: contaminación de suelo. Fenómenos hidrometeorológicos: lluvias torrenciales. accidentes aéreos. terrestres. Fenómenos socio-organizativos: cercanía de lugares de concentración pública. nevadas. radiactividad y envenenamientos por manejo de materiales peligrosos. c) Empresas que realicen actividades altamente riesgosas. máxima y promedio. derrames o fugas de materiales peligrosos. en un radio de 200 metros. d) Susceptibilidad de Peligros en materia de: 1. subterráneo. 4. con la finalidad de determinar las características de la red de distribución y conducción que permita determinar las posibles áreas de afectación por escurrimientos de combustibles derivados de fugas. granizadas. actos de sabotaje y terrorismo. drenajes o colectores y contaminación al medio ambiente. inundaciones. que incluya: a) Bases de diseño que indique los criterios y normas utilizadas para el proyecto con base a las características del sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos
. VI. y h) Redes de distribución de hidrocarburos. e) Número de la población afectable. 2. tomando en cuenta los siguientes factores determinados por la estación climatológica más cercana al sitio: a) Temperatura mínima. d) Vías de comunicación.
perito o unidad verificadora en la materia. Características de almacenamiento que especifique: a) Cantidad y características de tanques y. sustancias involucradas. debiendo contar los documentos con la firma autógrafa del ingeniero civil o arquitecto responsable del proyecto. e) Planos y resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto isométrico del sistema contra-incendios describiendo: la cantidad y capacidad de equipos extintores y radios de cobertura. c) Dimensiones. en su caso. b) Planos y cálculos del proyecto civil de las áreas de almacenamiento. pozos de monitoreo. otorgada por el proveedor bajo el formato establecido en la Norma Oficial Mexicana vigente. en su caso. el cual contendrá lo siguiente: l. Artículo 20. d) Planos y cálculos del proyecto eléctrico de los tanques de almacenamiento. debiendo presentar plano de localización del sistema contra-incendios a escala mínima 1:200 señalando la ubicación de todos los componentes del sistema dentro del arreglo general del proyecto.meteorológicos adversos. y f) Hojas de seguridad de aquellas sustancias o materiales peligrosos. y f) Descripción de las condiciones de operación de la estación de servicio. describiendo el evento. equipos de proceso auxiliares. nivel de afectación y cuando hayan existido. almacenamiento y transporte. legibles y con la nomenclatura y simbología correspondiente. b) Memoria de detalle de la identificación y jerarquización de riesgos en cada una de las áreas de proceso. Antecedentes de riesgos: a) Antecedentes documentados de accidentes e incidentes ocurridos en la operación de instalaciones o de procesos similares. así como los equipos de proceso y auxiliares. líneas de producto. c) Planos y cálculos del proyecto mecánico e isométrico de conducción de los tanques o áreas de almacenamiento. debiendo contar con firma autógrafa de un ingeniero mecánico electricista. e) Dispositivos de seguridad instalados y descripción técnica. realizado con base en los Diagramas de Tubería e
. debiendo contar los documentos con la firma autógrafa del ingeniero responsable del proyecto. y VIII. El estudio de riesgos se deberá llevar a cabo analizando y evaluando los aspectos enumerados en el artículo que antecede y las actividades a realizar. el sistema de manejo de agua a presión y los sistemas auxiliares que existan. almacenamiento de la estación de servicio. equipos de proceso y auxiliares. pozos de absorción. incluyendo planos del arreglo general de la estación de servicio a escala 1:200. b) Código o estándares de construcción. anexando los diagramas de tubería e instrumentación. para esquematizar detalles. a efecto de determinar los radios de afectación ante la presencia de un fenómeno perturbador ocasionado a partir del funcionamiento y. contenedores. acciones realizadas para su atención. d) Capacidad máxima de almacenamiento. balance de cargas. recuperación de vapores. bardas o delimitación del predio. causas.
b) Las fotografías estarán identificadas por número de manera consecutiva y con leyenda de pie de foto que describa en forma breve lo que muestra la fotografía. Los formatos de presentación del material gráfico. c) Determinación de radios potenciales de afectación. cartas y mapas de localización presentados en el estudio de riesgos deberán contener como mínimo el título. se deberán utilizar los parámetros siguientes: Zonas de: Zona de Riesgo Zona de Amortiguamiento IDLH TLV8 1500 (un mil quinientos) 440 (cuatrocientos cuarenta) BTU/ pie2 h BTU/pie2 h 1. cuando aplique. y e) Manifestación clara de las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos.0 (uno) PSI 0. fecha de elaboración. así como los nombres y firmas autógrafas de quien lo elaboró. Anexo fotográfico de las áreas consideradas a destacar en el estudio debiendo acompañarse de un plano en el que se indiquen los puntos y direcciones de las tomas mostradas. así como de la evaluación de los mismos. debiendo incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos. e indicando los criterios utilizados para la selección de la metodología utilizada para la identificación de riesgos. d) Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas.
. equipos o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo. deberán considerarse las condiciones meteorológicas expresadas en el artículo 19 de este Reglamento. Análisis de Modo Falla y Efecto con Árbol de Eventos. indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas. los daños a los bienes y el deterioro del ambiente. volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones.5 (punto cinco) PSI
Toxicidad (Concentración) Inflamabilidad (Radiación Térmica) Explosividad (Sobrepresión)
La representación gráfica de las Zonas de Riesgo y de Amortiguamiento deberá estar plasmada en un plano con escala menor a 1:200. se sujetarán a lo siguiente: a) Los planos.Instrumentación de la ingeniería de detalle. y V. escala y orientación. revisó y autorizó. simbología. número o clave de identificación. IV. sustentando técnicamente las modificaciones realizadas a estas metodologías. En modelaciones por toxicidad. obtenidos a través de la aplicación de modelos matemáticos de simulación de los eventos máximos probables de riesgo y eventos catastróficos identificados en el punto anterior. III. Árbol de Fallas u otra con características similares a las anteriores. 13 coordenadas geográficas. nomenclatura. Medidas preventivas destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas. II. además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente. que permita obtener un conocimiento general de la información que en la totalidad el estudio de riesgos contiene. Análisis de Riesgo y Operabilidad. debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. Resumen que muestre los aspectos más importantes del estudio. Para definir y justificar las zonas de seguridad. mediante la utilización de una o más de las metodologías.
En aquellas zonas comprendidas en área de costa con límites de veinte kilómetros de distancia de la marca de marea alta del mar con dirección tierra adentro del territorio de Jalisco. deberá notificarse a la Unidad Estatal el confinamiento final informando los datos de la empresa responsable del retiro. Los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio. construida de acuerdo a las condiciones del terreno donde se instalarán dichos tanques. y e) Los puntos señalados en el presente artículo que sean considerados como de no aplicación para el proyecto presentado. Artículo 24. debiendo ser reemplazados los tanques al término de este período. previa autorización de la Unidad Estatal. control de inventarios. deberán ser justificados de manera técnica indicando la referencia correspondiente. integrando para ello un índice de anexos localizado posterior a la carta de presentación del estudio de riesgos establecida en la fracción II de este artículo. Los tanques superficiales horizontales no confinados y de doble pared. CAPÍTULO III De los Tanques de Almacenamiento Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 21. como mínimo. superficiales confinados o superficiales no confinados. Las estaciones de servicio con tanques de almacenamiento de tipo subterráneos y superficial confinado. venteo de emergencia. entrada hombre y bomba sumergible o de succión directa.c) Bibliografía y fuentes de consulta que contenga en forma completa las referencias bibliográficas del material consultado. Sección Segunda De las Características de los Tanques de Almacenamiento Artículo 23. Los tanques de almacenamiento deberán contar con garantía por escrito que señale una vida útil contra efectos de corrosión y defectos de fabricación. sólo se permitirá la instalación de un tanque subterráneo o superficial confinado por cada fosa. bocatoma de llenado con válvula de sobrellenado. con los siguientes equipos y accesorios: l. Los tanques superficiales no confinados deberán contar. en cuyo caso. se podrá instalar un sistema de protección que realice la misma función de lo señalado en el presente párrafo. deberán cumplir con lo establecido en este Reglamento. deberán tener los mismos accesorios que los del inciso anterior. bien sean subterráneas. deberán contar con un sistema de protección basado en fosa de contención impermeabilizada. deberán estar numerados en forma consecutiva. d) Los documentos considerados como anexos en el estudio de riesgos. Cuando por causas justificadas del proyecto.
. Los tanques superficiales de pared sencilla tipo vertical deberán tener venteo normal. Los tanques de almacenamiento superficiales podrán ser confinados o no confinados. y II. Artículo 22. de tal manera que evite el intercambio de líquidos entre el interior y el exterior. no se construya una fosa de contención impermeabilizada. además de un sistema de detección electrónica de fugas en espacio anular y venteo de emergencia en tanque secundario.
que no sea susceptible a desmoronarse con facilidad y permita compactar eficientemente el relleno de la fosa.El uso de tanques de almacenamiento superficiales no confinados estará determinado como se manifiesta a continuación: l. las boquillas tendrán un diámetro variable de acuerdo a su uso y estarán localizadas en la parte superior del cuerpo del tanque sobre la línea longitudinal superior del mismo. su membrana interna flotante debe estar diseñada para disminuir en un noventa y cinco por ciento la emanación de vapores a la atmósfera. la tubería o accesorio deberá contar con una válvula de tipo solenoide unidireccional. Cuando exista una tubería o accesorio conectado en un punto inferior del tanque o en un nivel donde sea necesario elevar el combustible. En el caso de los tanques tipo horizontal. en el sitio en donde se ubiquen cada una de las boquillas de acople para accesorios. el ancho del anillo no será menor a treinta centímetros y estarán
. para almacenamiento de Diesel para uso solamente por empresas distribuidoras de combustibles.00 Individual 45.6 100. Sección Tercera De la Cimentación de los Tanques de Almacenamiento Artículo 31. Vertical con techo fijo. para almacenamiento de Gasolinas y Diesel.00 Agregada 152. Artículo 28. Artículo 32.00 45. Horizontales cilíndricos.00
Artículo 27. Artículo 25. evitando que este material sea anguloso para no generar alteraciones en la pared secundaria del tanque. cuya utilización sólo se autorizará a empresas cuya actividad principal sea la distribución de combustibles. II.6 76. Las placas de desgaste del tanque deberán estar localizadas en el interior de éste. Los tanques subterráneos y superficiales confinados deberán estar cimentados sobre bases de concreto armado o acero estructural y quedarán confinados en material inerte al noventa por ciento de su peso volumétrico seco máximo. situada ésta en el punto más cercano a la pared del tanque. Artículo 26. Los tanques verticales deben estar soportados al centro por cimientos construidos a base de anillos de concreto. Artículo 30. y III. Las capacidades de los tanques horizontales no confinados.00 304. En los tanques de almacenamiento superficial no confinado de tipo vertical y con techo fijo. serán como a continuación se especifica: Gasolinas Destino de la Instalación Venta al Público Autoconsumo Diesel Magna I Premium Individual Agregada 45. Artículo 29. Verticales con techo fijo y membrana interna flotante. para almacenamiento de gasolinas para uso solamente por empresas distribuidoras de combustibles. La capacidad máxima individual para los tanques de almacenamiento vertical. Para el caso de los tanques de tipo vertical la ubicación será sobre la tapa de entrada hombre. será de ciento ochenta y nueve mil litros.6 100.
así como de un factor de seguridad de acuerdo a la zona sísmica que garantice evitar asentamientos. para protección contra incendios tendrán instalados anillos de enfriamiento en la parte superior con accesorios de aspersión y sistema de supresión de vapores. o dos pozos de observación en esquinas diagonales en caso de ser más de un tanque en la misma fosa. así como de un factor de seguridad de acuerdo a la zona sísmica que garantice evitar asentamientos. Artículo 37. Los cimientos de los tanques horizontales serán con bases tipo silleta de concreto armado con resistencia al fuego por un periodo no menor a dos horas. con dirección del borde interior del anillo al extremo exterior del mismo. El diseño y construcción de las bases dependerá del resultado obtenido en el estudio de mecánica de suelo. peso del producto a almacenar al cien por ciento de su capacidad. estando uno ubicado en posición aguas arriba y los restantes aguas abajo formando una delta. vientos predominantes. Sección Quinta De las Medidas de Seguridad y Prevención de Riesgos Artículo 38. deberán ser ubicados en uno de los vértices de la fosa cuando contenga un tanque en forma individual. Se deberá considerar en los tanques que cuenten con membrana interna flotante.
. Los pozos de observación y de monitoreo se deberán construir en tubo ranurado de diámetro interior de cuatro pulgadas. El diseño y construcción de los anillos dependerá del resultado obtenido en el estudio de mecánica de suelos. Artículo 36.rellenos con arena o grava y la superficie del relleno será de concreto con una pendiente máxima del dos por ciento. Artículo 35. o de tipo acero estructural protegido con material anticorrosivo. en cédula de 40 en material de polietileno de alta densidad. lo anterior será exceptuado cuando el punto más bajo del tanque soportado no exceda de treinta centímetros por encima del nivel de piso terminado. para monitorear la presencia de vapores de hidrocarburos y líquidos en general. Artículo 33. Los pozos de observación y de monitoreo se deberán identificar y numerar físicamente. de tal manera que exista una diferenciación clara entre cada uno de ellos. peso muerto del tanque. Las estaciones de servicio con tanques subterráneos o tanques superficiales confinados. se deberán construir tres pozos de monitoreo al suelo. peso muerto del tanque. siendo ubicados dentro del perímetro de la estación de servicio. Los pozos de observación a los que hace referencia el artículo anterior. se conserve la exacta verticalidad del mismo que permita la adecuada operación de dicha membrana. Los tanques superficiales no confinados de tipo vertical. con tapa en su parte superior que hermetice el interior del tubo. En todos los casos se deberá observar que se conserve la exacta horizontalidad del tanque. a un metro cincuenta centímetros por debajo del nivel freático inferior. deberán contar con pozos de observación instalados dentro de la fosa de contención que contará con un cárcamo en el fondo. Sección Cuarta De las Instalaciones Auxiliares Artículo 34. peso del producto a almacenar al cien por ciento de su capacidad. En las estaciones de servicio que se localicen en terrenos con el nivel freático más cercano a la superficie a menos de quince metros de profundidad.
tratarse antes de ser descargada al sistema de drenaje. Artículo 49. Artículo 46. lluvias ácidas y temperaturas extremas.
. En hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación mayor a sesenta grados centígrados en tanques subterráneos. y a tres metros del edificio más cercano ubicado dentro de la propiedad. al igual que materiales combustibles. Para los tanques de tipo superficial confinado. salinidad. las alturas mínimas serán contadas a partir de la losa de techo de la fosa. Artículo 43. y de un metro cincuenta centímetros por arriba de la construcción más cercana en un radio de ocho metros. ubicadas a una altura mínima de cuatro metros por arriba del nivel de piso terminado. Los hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación menor a sesenta grados centígrados en tanques subterráneos. Las válvulas de entrada y salida de productos estarán localizadas fuera del dique de contención. Se deberá garantizar una protección del tanque a través de la utilización de un recubrimiento adicional. se utilizarán para ventilación normal las boquillas para venteos con arrestador de flama. con accesos como plataformas. la distancia mínima del tanque de almacenamiento horizontal al muro del dique de contención será de un metro o la mitad del diámetro del tanque instalado. y al límite de la misma. contenedores o tanques portátiles de cualquier tipo. misma que será canalizada a una trampa de grasas y combustibles o. como mínimo. Artículo 41. Artículo 44. Artículo 45. así como evitar contaminación del suelo. barandales y pasarelas para el personal. deberán contar con válvulas de presión/vacío en los tubos de ventilación natural. en su caso. y de un metro cincuenta centímetros por arriba de la construcción más cercana en un radio de ocho metros. además. Para los tanques de tipo superficial confinado. escaleras. contando. Dentro de los diques de contención solamente podrán instalarse equipos eléctricos y electrónicos intrínsecamente seguros. así como en relación a otro tanque. Los sistemas de contención deberán contar con un sistema de extracción de agua pluvial. las alturas mínimas serán contadas a partir de la losa de techo de la fosa. cuando del resultado del estudio de riesgos se desprenda que en el sitio se presentan condiciones atmosféricas adversas como ráfagas de viento superior a 119 kilómetros por hora. Artículo 47. Todos los tanques de almacenamiento superficial no confinado contarán con un sistema de contención de derrames o fugas que garantice una captación en un factor de 1. Artículo 40.20 veces superior al volumen del tanque de almacenamiento de mayor capacidad. que puedan ocasionar daños a los tanques superficiales no confinados. Cuando el sistema de contención sea basado en la colocación de diques. deberán tener un sistema de venteo de emergencia para el espacio anular.Artículo 39. Los tanques tipo superficial no confinado vertical que cuenten con sistema de doble contención. Artículo 42. de tal manera que evite la dispersión del combustible a otras áreas. La agrupación de tanques de almacenamiento tipo superficial no confinados deberá realizarse de tal manera que en el mismo dique de contención se ubiquen los tanques que almacenan combustible con iguales propiedades físico-químicas. ubicadas a una altura mínima de cuatro metros por arriba del nivel de piso terminado. así como con rampas y escaleras para el acceso de equipo portátil contra incendio. Artículo 48. a fin que facilite las operaciones contra incendio en caso de siniestro. Todo tanque de almacenamiento de tipo superficial deberá contar. con un frente de ataque que tenga acceso a través de una calle de servicio.
La primera prueba será de tipo neumático o de vacío cumpliendo con: a) Tanque primario a una presión máxima de punto treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando la descarga sea remota se utilizará una motobomba centrífuga a prueba de explosión. materiales y suministros preventivos para atender casos de incendio. Las pruebas subsecuentes en los tanques de tipo no confinados serán de tipo no destructivo a partir de la fecha de la primera prueba. y III. fugas y derrames de productos en el tanque de almacenamiento. Deberá contar con un sistema electrónico automatizado para detectar sobre-llenados. bajo los siguientes aspectos: l. la cual estará situada en el lomo del tanque. y b) Tanque Secundario a una presión de vacío máximo de quince pulgadas de mercurio durante sesenta minutos. Artículo 52. CAPÍTULO IV Disposiciones Complementarias Artículo 56. fuga y derrame que puedan originarse en sus instalaciones o en las inmediaciones de las mismas. la que estará colocada con una separación de diez centímetros como mínimo del fondo del tanque. Artículo 57. El tanque deberá contar con una entrada-hombre con tapa hermética. Las estaciones de servicio deberán contar con equipos. cumpliendo con lo siguiente: l. Artículo 51. Las pruebas de hermeticidad se efectuarán con una periodicidad de dos años. Invariablemente la estación de servicio deberá vigilar las siguientes medidas de seguridad:
. contando con un contenedor de polietileno de alta densidad o fibra de vidrio para recuperar el producto que se llegue a derramar durante la operación de llenado. En los tanques de doble pared se deberá instalar un sistema de detección electrónico de fugas localizado en la parte más baja del espacio anular. La bomba de tipo succión directa podrá instalarse en el lomo del tanque adosada a la pared del mismo. y II. con material absorbente de tipo sintético o musgo natural. que permita bloquear el sistema de suministro. Artículo 53. explosión. así como con herramienta antichispa para la atención de derrames y fugas. debiendo contar para ello con un equipo extintor móvil tipo carretilla por cada zona de tanques de almacenamiento. La boquilla de llenado deberá contar con válvula de sobrellenado. En los tanques no confinados se deberá contar con venteo de emergencia. durante sesenta minutos. Artículo 55. Artículo 54. II.Artículo 50. que permita relevar la presión interna en caso de incendio. La operación de llenado de los tanques de almacenamiento se podrá efectuar por medio de gravedad o en forma remota. Deberá efectuarse por empresa acreditada como laboratorio de prueba en la materia. La bomba de despacho podrá ser del tipo motobomba sumergible de control remoto o de succión directa.
limpieza o cambio de los tanques de almacenamiento en las estaciones de servicio y autoconsumo. En las estaciones de servicio y autoconsumo. Deberán estar disponibles en el sitio de la descarga el equipo de seguridad consistente en extintor de tipo carretilla. Artículo 58. incendio. se deberá obtener la autorización de la Unidad Estatal con quince días hábiles de anticipación. responsable o encargado. y V. para su trámite. Artículo 61. En las zonas urbanas del Estado. En caso de no contar con servicio de drenaje municipal. fosa séptica o algún cuerpo de agua. Durante las maniobras de descarga se deberá tener las herramientas apropiadas para ello. no podrán ser abastecidas las estaciones de servicio a través de oleoductos o sus similares. así como a la red de drenaje público. Todas las estaciones de servicio deberán disponer de drenaje y albañales propios y exclusivos para la conducción de aguas aceitosas. Artículo 62. II. el propietario. Fecha. que deberá tener la capacidad de retención del evento máximo probable por derrame. Artículo 59. Durante las maniobras de descarga no deberá permitirse el paso de personas ajenas o vehículos a la zona de descarga. gastos de remediación por contaminación ambiental y daños a terceros. deberá llevar bitácoras de operación y monitoreo en las cuales se registrará lo siguiente: l. debiendo estar ambos debidamente instruidos en la mencionada operación. Por ningún motivo se podrá tener una descarga del sistema de contención y de la trampa de grasas a pozos de absorción. representante legal. nombre y firma autógrafa de la persona responsable. la Unidad Estatal emitirá los lineamientos para la capacitación a que se refiere este artículo. debiendo ser de manera exclusiva al sistema de red de drenaje municipal.
. Antes de iniciar la descarga el autotanque deberá ser conectado a los cables de aterrizaje a tierra. IV. Artículo 60. siendo una de ellas el operador del vehículo y otra persona designada por el gerente. El propietario. En el ámbito de su competencia. Para la realización de maniobras de vaporización. representante legal. Cada estación de servicio deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil que garantice la completa reparación del daño en caso de situaciones de derrame o fugas de combustibles. responsable o encargado de la estación de servicio deberá capacitar a su personal de operación y despacho. conforme se determine en el correspondiente estudio de riesgo aprobado por la Unidad Estatal. Las maniobras de descarga de combustible deberán ser supervisadas por dos personas hasta su término. explosión. por parte de la estación de servicio. antes de conectarse al albañal de aguas sanitarias y pluviales. III. Artículo 63. conectados directamente a una trampa de combustibles. mamparas y cables de aterrizaje a tierra conectados al sistema. grasas y aceites. con la finalidad de eliminar cargas electroestáticas parásitas. encargado o responsable de la estación de servicio. de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables. el análisis de riesgo correspondiente.l. presentando. deberá presentar una propuesta de descarga o de disposición para ser evaluada y autorizada por la Unidad Estatal. Artículo 64.
simulacros de evacuación. con un equipo detector de gases. Los retiros o sustituciones de equipos e instalaciones. que carezcan de cierre hermético y envases destinados a bebidas de consumo humano. IV. Cuando el producto asegurado no exceda de seiscientos litros y se encuentre en condiciones adecuadas. áreas de despacho y tanques de almacenamiento. Artículo 65. responsable o encargado de la estación de servicio. se deberán implementar las medidas de mitigación de los niveles. La Unidad Estatal asegurará las gasolinas y diesel existentes en los establecimientos. y III. para su utilización en el servicio público. quedando como depositaria del producto asegurado. derrames accidentales de gasolina o diesel. dando aviso con la mayor brevedad a la Secretaría de Administración y a la Contraloría del Gobierno del Estado. Recipientes que sean susceptibles de afectación por la acción de los hidrocarburos. Vehículos que carezcan del tapón del depósito de combustible tal y como lo establece la ingeniería automotriz. fincas o cualquier medio o lugar. Se prohíbe el despacho de combustibles en las estaciones de servicio y autoconsumo a: l. cada estación de servicio deberá contar. conatos de incendios. Vehículos de prestación de servicio de transporte público. Todas las situaciones eventuales como accidentes personales. Para tal fin. informando su registro en forma mensual a la Unidad Estatal. Artículo 66. II. como mínimo. y V. Conductores que se encuentren en visible estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o enervantes. así como de los trabajos de mantenimiento que se efectúen de acuerdo a los programas establecidos. y en lo subsiguiente remitirá a ésta un reporte de registro de las lecturas en forma semanal en tanto no desciendan los niveles encontrados. Vehículos que se encuentren con el motor en funcionamiento. que carezcan de las autorizaciones respectivas. Cuando en las mediciones realizadas se detecte la presencia de niveles de explosividad superiores al diez por ciento. monitoreos de explosividad y su relación con oxígeno.
. de personal privado o escolar con usuarios a bordo. impactos de vehículos contra las instalaciones de la estación de servicio. expidiendo una copia a la Unidad Municipal que corresponda. El propietario. representante legal. quienes dispondrán lo conducente respecto a dicho producto. con calibración vigente para la medición de los niveles de explosividad con su relación oxígeno. Artículo 67. trampa de grasas. se deberá notificar de manera inmediata a la Unidad Estatal y al Ayuntamiento respectivo. u otras que se considere hayan generado situaciones de riesgo. expidiendo una copia a la Unidad Municipal que corresponda. pozos de monitoreo. III. la Unidad Estatal podrá disponer del mismo de manera inmediata. Artículo 68. informando de manera inmediata a la Unidad Estatal.II. deberá realizar diariamente la medición de porcentaje de explosividad y su relación de oxígeno en los pozos de observación. En caso de urgencia por riesgo inminente.
se substanciarán y resolverán de conformidad con el mismo. con la entrega del manifiesto correspondiente a la Unidad Estatal y a las autoridades ecológicas competentes. designe dos testigos y. En todo aseguramiento de producto. En todos los casos se deberá dejar constancia de este hecho.En caso de que el producto asegurado esté contaminado o adulterado. En las estaciones de servicio que sea necesaria su reconstrucción o remodelación. ésta también podrá practicar las visitas domiciliarias de inspección a que se refiere el párrafo anterior. previo al inicio de la misma. se deberá solicitar al visitado que la firme en unión de los demás participantes. La falta de firma de alguno de ellos no invalida el acta. debiendo observar al respecto lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley. debiendo dejársele una copia de la misma en su poder. CUARTO. así como las zonas habitacionales. la Unidad Estatal deberá levantar un acta por cuadruplicado. para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. el personal de la Unidad Estatal a cargo deberá designarlos. en caso de no hacerlo. En dichas diligencias se deberá requerir al visitado para que. SEGUNDO. Artículo 71. la cual deberá ser firmada por los que en ella intervinieron. previo acuse de recibido y remitir un ejemplar a la Secretaría de Administración y otro a la Contraloría del Gobierno del Estado. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". Los trámites que hayan sido iniciados durante la vigencia del reglamento que se abroga en el presente acuerdo. salvo situaciones de emergencia. siempre y cuando no se trate de aspectos que la Ley o sus Reglamentos reserven de manera expresa y exclusiva a la Unidad Estatal. La Unidad Estatal. se hará de conformidad con lo establecido en este Reglamento. publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 17 de abril de 1999. utilizar las vías públicas. barriales o comerciales urbanas como estacionamiento. Queda prohibido a los vehículos de transporte de gasolina o diesel. en la que se manifestarán las circunstancias de modo. Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel. Antes de concluir el acta. TRANSITORIO PRIMERO. lugar y cantidades de producto asegurado. TERCERO. La contravención a las disposiciones del presente Reglamento será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley. el responsable o poseedor deberá enviarlo a disposición final a través de alguna empresa autorizada para tal efecto.
. Se abroga el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta. CAPÍTULO VI De las Inspecciones y Sanciones Artículo 70. En los municipios donde ya se encuentre integrada y funcionando la Unidad Municipal. con producto o remanente de éste. conforme a lo que establece la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y sus reglamentos. Artículo 69. realizará visitas domiciliarias de inspección en cualquier tiempo a las instalaciones y archivos operativos de las estaciones de servicio. tiempo.
VIGENCIA: 22 DE ABRIL DE 2009. ante el ciudadano Secretario General de Gobierno. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco (rúbrica) LIC. FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ Secretario General de Gobierno (rúbrica) REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESTABLECIMIENTOS DE VENTA. SECCIÓN III. quien lo refrenda.Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. ALMACENAMIENTO Y AUTOCONSUMO DE GASOLINAS Y DIESEL APROBACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2009. PUBLICACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2009.
PRONTUARIO TAMSA07 Fracturamiento HidraulicoElastomeros Comport a Mien To Con La Temperatura2966 Hel Mwd System Hmr Spanish
Reglamento de la Ley de Protección Civil en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Gosoline by Alfredo Perez Benavides58 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: artículo 36
 artículo 50
 artículo 11
 artículo 2
 Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 9
 Artículo 12
 Artículo 11
 Artículo 14
 Artículo 13

Artículo 15
 Artículo 19
 artículo 7
 Artículo 18
 Artículo 17
 Artículo 16
 Artículo 20
 artículo 19
 Artículo 24
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 22
 Artículo 31
 Artículo 28
 Artículo 32

Artículo 27
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 36
 Artículo 35
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 49
 Artículo 46
 Artículo 43
 Artículo 41
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 47
 Artículo 40
 Artículo 42
 Artículo 48
 Artículo 52
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 51
 Artículo 53
 Artículo 55
 Artículo 54
 Artículo 58
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 71
 Artículo 70
 Artículo 69