Source: http://docplayer.es/19154332-Rite-guia-de-buenas-practicas-de-ingenieria-reglamento-de-instalaciones-termicas-en-edificaciones.html
Timestamp: 2017-11-25 00:09:49+00:00

Document:
RITE. Guía de Buenas Prácticas de Ingeniería REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES - PDF
RITE. Guía de Buenas Prácticas de Ingeniería REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES
Download "RITE. Guía de Buenas Prácticas de Ingeniería REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES"
José María Prado Lozano
1 Guía de Buenas Prácticas de Ingeniería Asociación Colombiana del Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES
2 2 EDITA Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración - ACAIRE Calle 70 No Bogotá D.C., Colombia Teléfonos: (057-1) /40 Correos: Facebook: acaire col Miembros Junta de Dirección General ACAIRE Rodrigo Pinzón - Presidente, RPH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA Yohanna Alzamora - Vicepresidente, SERVIPARAMO S.A. Ángela Pachón, HONEYWELL COLOMBIA S.A. Carlos Alberto Medrano Fabio Clavijo, TECNAIRE LTDA. Fernando Isaza Restrepo, AIRENET Gabriel Alberto Jiménez, HVAC CONSULTING S.A.S Gabriel Gómez, BITZER COLOMBIA SAS Gustavo Mahecha Jose Ricardo Torres R., ACEAIRE S.A.S Juan Carlos Guerrero F. Mauricio Baena, THERMAL ENGINEERING S.A.S. Medardo Méndez Silvio Toro, FROZTEC INTERNATIONAL Claudia Sánchez Méndez - Directora Ejecutiva
3 3 PRÓLOGO El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones - RITE fue desarrollado por iniciativa de un selecto grupo de ingenieros de ACIEM VALLE y del Capítulo Occidente de ACAIRE, con el apoyo de varias entidades del departamento del Valle del Cauca. Invitamos a los lectores a que evalúen el documento, y apoyen esta gestión con sus comentarios y observaciones. Este reglamento establecerá las pautas para el ejercicio de nuestra profesión, por lo que ACAIRE considera conveniente su divulgación y conocimiento, en el proceso de aprobación.
4 4 LIMITACIONES El contenido del documento no compromete en modo alguno a ACAIRE y su interpretación debe ser entendida como un esfuerzo para ofrecer criterios técnicos que mejoren el desempeño de los profesionales del sector en sus actividades. Con la aplicación regular del Reglamento en el trabajo de campo, se pretende beneficiar la calidad de las instalaciones, incrementar la vida útil de los equipos, optimizar la calidad de los diseños y aportar una mejor práctica en general de la actividad profesional de la Climatización y la Refrigeración, por parte de ingenieros y técnicos especializados. Con base en lo anterior, ACAIRE no podrá ser sujeto de procesos legales o impugnaciones que atenten contra ella, sus directivos o autores. El documento no puede ser reproducido para fines comerciales. En caso de utilización para fines académicos, se debe incluir el crédito de los autores.
5 5 Reglamento de instalaciones térmicas en edificaciones RITE
6 6 CONTENIDO PAGINAS PARTE I 15 DISPOSICIONES GENERALES 15 CAPITULO I 15 Disposiciones generales. 15 Artículo 1. Objeto. 15 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 15 Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. 16 Artículo 4. Contenido del RITE. 16 Artículo 5. Remisión a normas. 17 Artículo 6. Documentos reconocidos. 17 Artículo 7. Otra reglamentación aplicable. 18 Artículo 8. Términos y definiciones. 18 CAPÍTULO II. 18 Exigencias técnicas 18 Artículo 9. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. 18 Artículo 10. Bienestar e higiene. 18 Artículo 11. Eficiencia energética y Protección del medio ambiente. 19 Artículo 12. Seguridad. 20 CAPÍTULO III 20 Condiciones Administrativas 20 Artículo 13. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE. 20 Artículo 14. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. 21 Artículo 15. Proyecto de Diseño. 22 Artículo 16. Proyecto Menor. 23 Artículo 17. Condiciones de los equipos y materiales. 24 CAPÍTULO IV 25 Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas 25 Artículo 18. Generalidades. 25 Artículo 19. Recepción en obra de equipos y materiales. 26
7 7 Artículo 20. Control de la ejecución de la instalación. 27 Artículo 21. Control de la instalación terminada. 28 CAPÍTULO V 29 Condiciones para la puesta en servicio de la instalación 29 Artículo 23. Puesta en servicio de la instalación. 29 CAPÍTULO VI 31 Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación 31 Artículo 24. Titulares y usuarios. 31 Artículo 25. Mantenimiento de las instalaciones. 32 Artículo 26. Registro de las operaciones de mantenimiento. 34 Artículo 27. Certificado de mantenimiento. 34 CAPÍTULO VII 35 Inspección 35 Artículo 28. Generalidades. 35 Artículo 29. Inspecciones iniciales. 35 Artículo 30. Inspecciones periódicas de eficiencia energética. 36 Artículo 31. Calificación de las instalaciones. 36 Artículo 32. Clasificación de defectos en las instalaciones. 37 CAPÍTULO VIII 38 Empresas instaladoras y mantenedoras 38 Artículo 33. Generalidades. 38 Artículo 34. Empresas instaladoras autorizadas. 38 Artículo 35. Empresas mantenedoras autorizadas. 38 Artículo 36. Acreditación de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional. 39 CAPÍTULO IX 39 Régimen sancionador 39 Artículo 37. Infracciones y sanciones. 39 CAPÍTULO X 39 Comisión Asesora 39
8 8 Artículo 38. Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de las edificaciones. 39 Artículo 39. Funciones de la Comisión Asesora. 40 PARTE II 41 INSTRUCCIONES TÉCNICAS 41 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 41 DISEÑO Y DIMENSIONADO 41 IT 1.1 EXIGENCIA DE CONFORT 41 IT Ámbito de aplicación 41 IT Procedimiento de verificación 41 IT Documentación justificativa 41 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de confort e higiene. 42 IT Exigencia de calidad térmica del ambiente. 42 IT Generalidades 42 IT Temperatura operativa y humedad relativa IT Velocidad media del aire 43 IT Exigencia de calidad del aire interior 43 IT Generalidades 43 IT Categorías de calidad del aire interior en función del uso de las edificaciones 43 IT Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 44 IT Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 46 IT Aire de extracción 47 IT Exigencia de higiene. 48 IT Preparación de agua caliente para usos sanitarios. 48 IT Calentamiento del agua en piscinas climatizadas. 49 IT Humidificadores. 49 IT Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire 49 IT Exigencia de calidad del ambiente acústico. 50 IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 50 IT Ámbito de aplicación. 50 IT Procedimiento de verificación 50 IT Documentación justificativa. 51
9 9 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética 53 IT Generación de calor y frío. 53 IT Criterios generales 53 IT Generación de calor 54 IT Requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor. 54 IT Fraccionamiento de potencia 55 IT Regulación de quemadores 56 IT Generación de frío 56 IT Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores de frío. 56 IT Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío. 57 IT Equipos de enfriamiento con condensación por aire 57 IT Maquinaria frigorífica enfriada por agua o condensador evaporativo 58 IT Redes de tuberías y conductos. 58 IT Aislamiento térmico de redes de tuberías 58 IT Generalidades 58 IT Procedimiento simplificado 59 IT Procedimiento alternativo 62 IT Aislamiento térmico de redes de conductos 63 IT Estanquidad de redes de conductos 65 IT Caídas de presión en componentes 66 IT Eficiencia energética de los motores eléctricos 67 IT Control 68 IT Control de las instalaciones de climatización 68 IT Control de las condiciones termo-higrométricas 70 IT Contabilización de consumos 73 IT Recuperación de energía 74 IT Enfriamiento gratuito por aire exterior 74 IT Recuperación de calor del aire de extracción 75 IT Estratificación 76 IT Zonificación 76 IT Ahorro de energía en piscinas 76 IT Aprovechamiento de energías renovables 76 IT Contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria 76 IT Contribución solar para el calentamiento de piscinas cubiertas 77
10 10 IT Contribución solar mínima para el calentamiento de piscinas al aire libre 77 IT Climatización de espacios abiertos 77 IT Limitación de la utilización de energía convencional 78 IT Limitación de la utilización de energía convencional para la producción de calefacción 78 IT Locales sin climatización 78 IT Limitación del consumo de combustibles sólidos de origen fósil. 78 IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD 78 IT Ámbito de aplicación 78 IT Procedimiento de verificación 79 IT Documentación justificativa 79 IT Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad 79 IT Generación de calor y frío 80 IT Condiciones Generales 80 IT Salas de máquinas 81 IT Ámbito de aplicación 81 IT Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas 82 IT Salas de máquinas con generadores de calor 84 IT Sala de máquinas de riesgo alto 85 IT Equipos autónomos de generación de calor 85 IT Dimensiones de las salas de máquinas 86 IT Ventilación de salas de máquinas 88 IT Medidas específicas para edificación existente 91 IT Chimeneas 92 IT Evacuación de los productos de la combustión 92 IT Diseño y dimensionado de chimeneas 93 IT Evacuación por conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación 94 IT Almacenamiento de biocombustibles sólidos 97 IT Redes de tuberías y conductos 98 IT Generalidades 98 IT Alimentación 98 IT Vaciado y purga 99 IT Expansión 100 IT Circuitos cerrados 101 IT Dilatación 101
11 11 IT Golpe de ariete 101 IT Filtración 102 IT Tuberías de circuitos frigoríficos 102 IT Conductos de aire 103 IT Generalidades 103 IT Plenums 103 IT Conexión de unidades terminales 104 IT Pasillos 104 IT Tratamiento del agua 104 IT Unidades terminales 104 IT Protección contra incendios 104 IT Seguridad de utilización 104 IT Superficies calientes 104 IT Partes móviles 105 IT Accesibilidad 105 IT Señalización 106 IT Medición 106 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT MONTAJE 108 IT 2.1 GENERALIDADES 108 IT 2.2 PRUEBAS 108 IT Equipos 108 IT Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua 108 IT Generalidades 108 IT Preparación y limpieza de redes de tuberías 109 IT Prueba preliminar de estanquidad 109 IT Prueba de resistencia mecánica 110 IT Reparación de fugas 110 IT Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos 111 IT Pruebas de libre dilatación 111 IT Pruebas de recepción de redes de conductos de aire 111 IT Preparación y limpieza de redes de conductos 111 IT Pruebas de resistencia estructural y estanquidad 112 IT Pruebas de estanquidad de chimeneas 112
12 12 IT Pruebas finales 112 IT 2.3 AJUSTE Y EQUILIBRADO 112 IT Generalidades 112 IT Sistemas de distribución y difusión de aire 113 IT Sistemas de distribución de agua. 114 IT Control automático 115 IT 2.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA 115 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT MANTENIMIENTO Y USO 117 IT 3.1 GENERALIDADES 117 IT 3.2 MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 117 IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 117 IT 3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 119 IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor 119 IT Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío 120 IT Instalaciones de energía solar térmica 121 IT Asesoramiento energético 121 IT 3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 121 IT 3.6 INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 122 IT 3.7 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 122 I.T. 3.8 Limitación de temperaturas. 122 I.T Ámbito de aplicación. 122 I.T Valores límite de las temperaturas del aire: 123 I.T Procedimiento de verificación: 124 I.T Apertura de puertas: 124 I.T Inspección: 125 INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT INSPECCIÓN 126 IT 4.1 GENERALIDADES 126 IT 4.2 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 126 IT Inspección de los generadores de calor 126 IT Inspección de los generadores de frío 126 IT Inspección de la instalación térmica completa 127
13 13 IT 4.3 PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 128 IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de calor 128 IT Periodicidad de las inspecciones de los generadores de frío 128 IT Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa 128 APÉNDICES 129 APÉNDICE 1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 129 APÉNDICE 2 NORMAS DE REFERENCIA 137 APÉNDICE 3 CONOCIMIENTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES 138 A 3.1 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES 138 A 3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES 139 A 3.3 CONTENIDOS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE LOS CARNÉS PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LAS EDIFICACIONES (RITE). 141 A Temario para la convalidación del carné de Instalador 141 A Temario para la convalidación del carné de Mantenedor 142 APÉNDICE GRUPO TÉCNICO 143
15 15 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES (RITE) CAPITULO I Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. PARTE I DISPOSICIONES GENERALES El Reglamento de Instalaciones Térmicas en las edificaciones, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas destina das a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas en edificaciones en clima tropical, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedi mientos que permitan acreditar su cumplimiento. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2.1 A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las estacionarias de climatización y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de confort térmico e higiene de las personas que permanecen en oficinas, centros educativos, hoteles, teatros, restaurantes, centros comerciales, centros recreativos e instalaciones similares. 2.2 El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en las edificaciones de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en las edificaciones existentes, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 2.3 Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del Proyecto de Diseño o Proyecto Menor con el que fue ejecutada y radicada en el órgano competente. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
16 16 a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes. b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío c) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de frío d) El cambio de uso previsto de la edificación. 2.4 No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de instalaciones, procesos industriales, agrícolas, médicas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación. Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE los agentes que participan en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de estas instalaciones, así como las entidades e instituciones que intervienen en la revisión, supervisión o informe de los Proyectos de Diseño o Proyectos Menores y los titulares y usuarios de las mismas, según lo establecido en este reglamento. Artículo 4. Contenido del RITE. Con el fin de facilitar su comprensión y utilización, el RITE se ordena en dos partes: 4.1 La Parte I, Disposiciones generales, que contiene las condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias de confort e higiene, eficiencia energética, protección del medio ambiente y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas. 4.2 La Parte II, constituida por las Instrucciones Técnicas, en adelante IT, que contiene la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica. La cuantificación de las exigencias se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores límite, así como procedimientos expresados en forma de métodos de
17 17 verificación o soluciones sancionadas por la práctica cuya utilización permite acreditar su cumplimiento. Artículo 5. Remisión a normas. 5.1 Las Instrucciones Técnicas pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria, o como simple referencia a normas NTC u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar su adaptación al estado de la técnica en cada momento. 5.2 Cuando una Instrucción Técnica haga referencia a una norma determinada, la versión aparecerá especificada, y será ésta la que deba ser utilizada, aun existiendo una nueva versión. 5.3 En el apéndice 2 se recoge el listado de todas las normas de referencia citadas en el texto del RITE, identificadas por su título, numeración y año de edición. Artículo 6. Documentos reconocidos. 6.1 Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE, se crean los denominados documentos reconocidos del RITE, que se definen como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 6.2 Los documentos reconocidos podrán tener el contenido siguiente: a) Especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica que incluyan procedimientos de diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento, uso o inspección de las instalaciones térmicas; b) Métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos y datos estadísticos sobre las instalaciones térmicas; c) Guías de aplicación con criterios que faciliten la aplicación técnico-administrativa del RITE;
18 18 d) Cualquier otro documento que facilite la aplicación del RITE, excluidos los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente. Artículo 7. Otra reglamentación aplicable. Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asimismo, con los demás reglamentos que estén vigentes y que le sean de aplicación. Artículo 8. Términos y definiciones. A efectos de la aplicación del RITE, los términos que figuran en él deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en el Apéndice 1. CAPÍTULO II. Exigencias técnicas Artículo 9. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética, protección del medio ambiente y seguridad que establece este reglamento. Artículo 10. Bienestar e higiene. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la edificación sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 10.1 Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de las edificaciones. Se hará referencia a la calidad del aire ambiental interior (CAI).
19 Calidad del aire interior (CAI): las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado. Artículo 11. Eficiencia energética y Protección del medio ambiente. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 11.1 Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.
20 Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía y para permitir el reparto de los costos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades de la edificación. Artículo 12. Seguridad. Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, teniendo en cuenta también el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes NSR-10. CAPÍTULO III Condiciones Administrativas Artículo 13. Condiciones generales para el cumplimiento del RITE Los agentes que intervienen en las instalaciones térmicas, en la medida en que afecte a su actuación, deben cumplir las condiciones que el RITE establece sobre diseño y dimensionado, ejecución, inspección, puesta en servicio, uso y mantenimiento de la instalación Para justificar que una instalación cumple las exigencias que se establecen en el RITE podrá optarse por una de las siguientes opciones: a) adoptar soluciones basadas en las Instrucciones Técnicas, cuya correcta aplicación en el
21 21 diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y utilización de la instalación, es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias; o b) adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones Técnicas. El proyectista o el director de la instalación, bajo su responsabilidad y previa conformidad con el propietario o su representante (Interventor), pueden adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que la instalación diseñada satisface las exigencias del RITE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de las soluciones basadas en las Instrucciones Técnicas. Artículo 14. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kw (20 TR), se requerirá la realización de un Proyecto de Diseño (ver Artículo 15); b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kw (1,5 TR) y menor o igual que 70 kw (20 TR), el Proyecto de Diseño podrá ser sustituido por un Proyecto Menor (ver Artículo 16); c) No es obligatoria la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el organismo certificador acreditado por el ente competente para las instalaciones de carga térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kw (1,5 TR), las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kw (20 TR) y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado Cuando en una misma edificación existan múltiples generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la
22 22 documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica En el caso de las instalaciones solares térmicas la documentación técnica de diseño requerida será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kw/m 2 (155 BTU/(h*pie 2 ) Toda reforma de una instalación de las contempladas en el Artículo 2.3 requerirá la realización previa de un Proyecto de Diseño o de Proyecto Menor sobre el alcance de la misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias del RITE y la normativa vigente que le afecte en la parte reformada Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de energías renovables, en el Proyecto de Diseño o de Proyecto Menor de la reforma se debe justificar la adaptación de los equipos de calefacción o enfriamiento y sus nuevos rendimientos energéticos así como, en su caso, las medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de energía demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este Reglamento y la normativa vigente que le afecte Cuando haya un cambio del uso previsto de una edificación, en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor de la reforma se analizará y justificará su explotación energética y la idoneidad de las instalaciones existentes para el nuevo uso así como la necesidad de modificaciones que obliguen a contemplar la zonificación y el fraccionamiento de las demandas de acuerdo con las exigencias técnicas del RITE y la normativa vigente que le afecte. Artículo 15. Proyecto de Diseño Cuando se precise Proyecto de Diseño, éste debe ser elaborado y firmado por Ingeniero Mecánico o Electromecánico certificado, con matrícula profesional vigente. El proyectista será responsable de que el mismo se adapte a las exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentación o normativa que pudiera ser de aplicación a la instalación proyectada.
23 El Proyecto de Diseño de la instalación térmica se desarrollará en forma de uno o varios proyectos de diseño específicos, o integrado en el Proyecto de Diseño general de la edificación. Cuando los autores de los proyectos de diseño específicos fueran distintos que el autor del Proyecto de Diseño general, deben actuar coordinadamente con éste El Proyecto de Diseño describirá la instalación térmica en su totalidad, sus características generales y la forma de ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. En el Proyecto de Diseño se incluirá la siguiente información: a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás normativa aplicable. b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman la instalación proyectada, así como sus condiciones de suministro y ejecución, las garantías de calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse; c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada; d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características específicas de la instalación, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT 3. e) El pliego de condiciones técnicas del Proyecto de Diseño con las condiciones particulares de control para la recepción de los equipos y materiales de las instalaciones térmicas Para extender una aprobación de un Proyecto de Diseño, la Empresa Certificadora comprobará que se cumple lo establecido en el apartado 15.3 de este Artículo. Los organismos que, preceptivamente, aprueban los Proyectos de Diseño, comprobarán, además, que lo reseñado en dicho apartado se ajusta a este reglamento.
24 24 Artículo 16. Proyecto Menor El Proyecto Menor se redactará sobre impresos, según modelo determinado por ACAIRE y constará de los documentos siguientes: a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética, protección del medio ambiente y seguridad del RITE. b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales; c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los parámetros de diseño elegidos; d) Los planos o esquemas de las instalaciones. e) El pliego de condiciones técnicas del Proyecto Menor con las condiciones particulares de control para la recepción de los equipos y materiales de las instalaciones térmicas Será elaborada por Tecnólogo o por Ingeniero competente autorizado. El autor de el Proyecto Menor será responsable de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el autor del Proyecto de Diseño general de la edificación Artículo 17. Condiciones de los equipos y materiales Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a las edificaciones, en función de su uso previsto, llevarán la Certificación RITE siempre que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente, a través de uno de los organismos acreditados para este fin.
25 25 Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, que tengan la Certificación RITE de un organismo internacional reconocido competente que garanticen un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables en Colombia. Se aceptarán, para su instalación y uso en las edificaciones sujetas a este reglamento, los productos procedentes de otros países si cumplen lo exigido en el apartado CAPÍTULO IV Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas Artículo 18. Generalidades La ejecución de las instalaciones sujetas a este RITE se realizará por empresas competentes La ejecución de las instalaciones térmicas que requiera la realización de un Proyecto de Diseño, de acuerdo con el Artículo 14, debe efectuarse bajo la dirección de un ingeniero certificado para instalación o montaje, con matrícula profesional competente, en funciones de director de la instalación La ejecución de las instalaciones térmicas se llevará a cabo con sujeción al Proyecto de Diseño o Proyecto Menor, según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y a las normas de la buena práctica Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo con el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor que las diseñó y dimensionó Las modificaciones que se pudieran realizar al Proyecto de Diseño o Proyecto Menor se autorizarán y documentarán, por el instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, previa conformidad con el propietario o su representante (Interventor).
26 El instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, realizarán los controles relativos a: a) Control de la recepción en obra de equipos y materiales; b) Control de la ejecución de la instalación; c) Control de la instalación terminada. Artículo 19. Recepción en obra de equipos y materiales Generalidades: a) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor mediante: i. Control de la documentación de los suministros; ii. Control mediante distintivos de calidad, en los términos del Artículo 17.3 de este reglamento; iii. Control mediante ensayos y pruebas. iv. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones. b) El instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales recibidos: i. Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto de diseño o en el Proyecto Menor; ii. Disponen de la documentación exigida; iii. Cumplen con las propiedades exigidas en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor; iv. Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o cuando así se establezca en el pliego de condiciones Control de la documentación de los suministros. El instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán la documentación proporcionada por los suministradores de los equipos y materiales que
27 27 entregarán los documentos de identificación exigidos por las disposiciones de obligado cumplimiento y por el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor. En cualquier caso, esta documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: a) Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) Copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con las garantías en la venta de bienes de consumo; c) Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición (ver definición) de las leyes colombianas que afecten a los productos suministrados Control de recepción mediante distintivos de calidad. El instalador competente y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor sea correcta y suficiente para la aceptación de los equipos y materiales amparados por ella Control de recepción mediante ensayos y pruebas. Para verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE, puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor u ordenado por el instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva. Artículo 20. Control de la ejecución de la instalación El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las especificaciones técnicas del Proyecto de Diseño o Proyecto Menor, y las modificaciones autorizadas por el instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones técnicas.
28 Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera introducirse durante la ejecución de su obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. Artículo 21. Control de la instalación terminada En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor u ordenadas por el instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, las previstas en la IT 2 y las exigidas por la normativa vigente Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, de acuerdo con los requisitos de la IT Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador competente o del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas por el instalador competente o por el director de la instalación a los que se refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad. Artículo 22. Certificado de Conformidad de la instalación Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la instalación que se especifican en la IT 2, con resultados satisfactorios, el instalador competente y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el Certificado de Conformidad de la instalación.
29 El Certificado, según modelo establecido por este reglamento tendrá como mínimo el contenido siguiente: a) Identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la instalación realmente ejecutada; b) Identificación de la empresa instaladora, instalador competente con carné profesional y del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva; c) Los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2. d) Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el Proyecto de Diseño o Proyecto Menor y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE. CAPÍTULO V Condiciones para la puesta en servicio de la instalación Artículo 23. Puesta en servicio de la instalación Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como de reforma de las existentes, a las que se refiere el Artículo 14.1.a) y b), será necesario que tenga la Certificación RITE donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe presentar al mismo la siguiente documentación: a) Proyecto de Diseño o Proyecto Menor de la instalación realmente ejecutada; b) Certificado de la instalación; c) Certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo; d) Certificado de cumplimiento de la Resolución 0627 de Abril 7 de 2006 o de aquella que la modifique o sustituya.
30 Las instalaciones térmicas a las que se refiere el Artículo 14.1.c) no precisarán acreditación del cumplimiento reglamentario ante el organismo de certificación Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será expedido por el órgano competente, pudiendo a partir de este momento realizar la puesta en servicio de la instalación La puesta en servicio efectivo de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a la acreditación del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten y a la obtención de las correspondientes autorizaciones No se tendrá por válida la actuación que no reúna los requisitos exigidos por el RITE o que se refiera a una instalación con deficiencias técnicas detectadas por los servicios de inspección de los organismos de control, en tanto no se subsanen debidamente tales carencias o se corrijan las deficiencias técnicas señaladas En ningún caso, el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado, supone la aprobación técnica del Proyecto de Diseño o Proyecto Menor, ni un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación, acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan por parte del organismo de control. El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes que la afecten, podrá dar lugar a actuaciones para la corrección de deficiencias o incluso a la paralización inmediata de la instalación, sin perjuicio de la instrucción de expediente sancionador No se registrarán las preinstalaciones térmicas en las edificaciones Registrada la instalación en el órgano competente, el instalador competente o el director de la instalación, cuando la participación de éste último sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación que se relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro de la Edificación: a) El Proyecto de Diseño o Proyecto Menor de la instalación realmente ejecutada; b) El «Manual de uso y mantenimiento» de la instalación realmente ejecutada;
31 31 c) Una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía; d) Los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2; e) El Certificado de Conformidad de la instalación, expedido por el órgano competente; f) El Certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo El titular de la instalación debe solicitar el suministro regular de energía a la empresa suministradora de energía mediante la entrega de una copia del certificado de la instalación, registrado en el órgano competente Queda prohibido el suministro regular de energía eléctrica a aquellas instalaciones sujetas a este reglamento cuyo titular no facilite a la empresa suministradora copia del certificado de la instalación registrado en el órgano competente correspondiente. CAPÍTULO VI Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación Artículo 24. Titulares y usuarios El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en que se realiza su recepción provisional, en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.
32 Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias reformas, éstas deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo con lo prescrito por este RITE El titular de la instalación será responsable de que se realicen las siguientes acciones: a) Encargar a una empresa mantenedora, la realización del mantenimiento de la instalación térmica; b) Realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentación. c) Conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o reforma realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil de la misma o sus equipos, consignándolas en el Libro de la Edificación. Artículo 25. Mantenimiento de las instalaciones Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán por empresas mantenedoras autorizadas Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al representante de la empresa mantenedora una copia del «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica, contenido en el Libro de la Edificación La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual de Uso y Mantenimiento» y con las exigencias de este RITE El «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica debe contener las instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética Será obligación del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de la documentación contenida en el «Manual de Uso y Mantenimiento» a las características técnicas de la instalación El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE será realizado de acuerdo con
33 33 lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío igual o superior a 5 kw (1,5 TR) e inferior o igual a 70 kw (20 TR). Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento». b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 70 kw (20 TR). Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento». c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea mayor que kw en calor y/o kw (300 TR) en frío, así como las instalaciones de calefacción o enfriamiento solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 kw (1.000 TR). Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad de la edificación o a la plantilla de la empresa mantenedora En el caso de las instalaciones solares térmicas la clasificación en los apartados anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía de apoyo la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kw/m2 (155 BTU/(h*pie2) El titular de la instalación podrá realizar con su personal el mantenimiento de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 40 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, y sea autorizado por un organismo acreditado para esto.
Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en Edificaciones RITE
Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas en Edificaciones RITE Contenido REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES (RITE)... 1 CAPITULO I... 1 Disposiciones generales.... 1 Artículo 1.
REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (BOE NÚM.
REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (BOE NÚM. 207, 29-8-2007) La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16
Real Decreto /, de de, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto /, de de, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de eficiencia energética de los edificios y la
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 207, de 29 de agosto de 2007 Referencia:
ANEXO Nº 5 Plan de control de calidad
ANEXO Nº 5 Plan de control de calidad Titulo: BLAS Emplazamiento: ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESCÉCNICO DEL CENTRO CULTUIRAL SAN / MAYOR ALTA, 37 28540 Fase de proyecto: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Superficie
CONTROL DE RECEPCION MATERIALES Y DE EJECUCIÓN
CONTROL DE RECEPCION MATERIALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA F EN EDIFICACIÓN V MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2008 CONTROL DE RECEPCIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICAS EN EDIFICACIÓN LUIS JIMÉNEZ
1 ) PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE GAS.
~ m Gobierno Com
En su virtud, DISPONGO: Primero
ORDEN DE 10 DE MARZO DE 1998 POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN SOBRE EXTINTORES DE INCENDIOS (BOE NÚMERO 101 DE 28 DE ABRIL DE 1998)
N O V I E M B R E 2 0 1 4 Puede descargar el documento directamente desde Preguntas y respuestas sobre la nueva Directiva de Etiquetado Energético Qué es la Directiva de etiquetado energético? Es la Directiva
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas MARCADO CE DOCUMENTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
APROXIMACIÓN AL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas MARCADO CE DOCUMENTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO ASTURIAS, JUNIO DE 2007 EL
Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética
Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética La Directiva publicada obliga, en su artículo 9, a que todos los edificios que estén dotados de sistemas de calefacción o climatización central tengan que
LA ENERGÍA SOLAR EN LA EDIFICACIÓN
LA ENERGÍA SOLAR EN LA EDIFICACIÓN AHORRO DE ENERGÍA EN VIVIENDAS: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA César Bedoya Frutos José Carlos Toledano Gasca Proyecto de investigación Departamento
Los materiales en la Arquitectura. Tema 12: Recepción de materiales en obra.
Tema 12: Recepción de materiales en obra. 1. Incorporación de los Materiales en la Arquitectura. 2. Criterios de recepción de Materiales. 3. Adecuación, compatibilidad y durabilidad. 4. Controles de recepción.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN N DE LAS ESTRUCTURAS. MANTENIMIENTO. PLAN DE MANTENIMIENTO.
CONTROL DE LA EJECUCIÓN N DE LAS ESTRUCTURAS. MANTENIMIENTO. PLAN DE MANTENIMIENTO. III MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2008 LA NUEVA EHE: CONTROL DE RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
VIII CONGRESO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Situación y problemática de la energía solar térmica en la Comunidad de Madrid
VIII CONGRESO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Situación y problemática de la energía solar térmica en la Comunidad de Madrid Fernando del Valle Madrigal 1 Índice 1. POLÍTICA ENERGÉTICA Y DATOS DEL SECTOR 2. IDENTIFICACIÓN
El objeto del presente trámite es la expedición del carné de instalador de gas en categoría IG-I.
instalador de gas Carnet de Instalador de Gas (IG1) DATOS DEL REGISTRO ÁREA/UNIDAD: Industria y Energía TRÁMITE: Carnet de Instalador de Gas (IG1) DIRIGIDO A: Instaladores de Gas SECCIÓN : Consejería de
ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO 3 En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 4 Los marcados
P A R Q U E T Garantía de instalación de 2 años. 1 Todos los pavimentos de madera instalados por nuestro equipo de instalación quedan garantizados en cuanto a defectos de instalación se refiere por un
PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES DEL PROYECTO
PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES DEL PROYECTO 1 CONDICIONES GENERALES Con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características,
La modificación del RITE en la calidad del aire interior RD 238/2013 (05 Abril 2013)
La modificación del RITE en la calidad del aire interior RD 238/2013 (05 Abril 2013) Personas y Medio Ambiente Calidad del Aire Interior Edificación Sostenible Eficiencia Energética 1 Indice 1. Necesidad
Visados de Trabajos Profesionales. Instrucción de Servicio 03/2010.
COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE CACERES C/ SAN JUAN DE DIOS, 3-1º 10001 CACERES Visados de Trabajos Profesionales. Instrucción de Servicio 03/2010. Cáceres, 4 de octubre

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 2
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 14
 Artículo 19
 Artículo 17
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 14
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 40
 Artículo 1

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 9