Source: http://docplayer.fr/9261636-Sommaire-automatique.html
Timestamp: 2018-06-18 22:11:33+00:00

Document:
SOMMAIRE AUTOMATIQUE - PDF
Download "SOMMAIRE AUTOMATIQUE"
1 SOMMAIRE AUTOMATIQUE Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 1 Note : Pour mettre à jour la table des matières, après avoir sélectionner le sommaire, il suffit d appuyer sur la touche F9 du clavier et de cocher sur «mettre à jour la table». TITRE I er : LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE...14 Article l er - Domaine d'application...14 SECTION 1 : REGLES GENERALES...14 Article 2 - Origine et qualité des eaux...14 Article 3 - Matériaux de construction Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau Revêtements...15 Article 4 - Température de l'eau...15 Article 5 - Mise en oeuvre des matériels Précautions au stockage Précautions à la pose Juxtaposition de matériaux Mise à la terre...15 Article 6 - Double réseau Distinction et repérage des canalisations et réservoirs Distinction des appareils...16 Article 7 - Stockage de l'eau Précautions générales, stagnation Prescriptions générales applicables aux réservoirs Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique Les bâches de reprise Les réservoirs sous pression...17 Article 8 - Produits additionnels Les produits antigel Les autres produits additionnels...17 SECTION 2 : OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS /97
2 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 2 Article 9 - Règles générales...18 Article 10 - Les puits...18 Article 11 - Les sources...18 Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie...18 Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires Les citernes Les canalisations de secours...19 SECTION 3 : OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS...19 Article 14 - Desserte des immeubles...19 Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs...19 Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations Règle générale Réseaux intérieurs de caractère privé Les réservoirs de coupure et appareils de disconnection Manque de pression Les dispositifs de traitement des eaux Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable Les dispositifs de chauffage Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à...22 des usages alimentaires ou sanitaires Traitement thermique Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement Les équipements particuliers Les installations provisoires...23 Article 17 - Les installations en sous-sol...23 Article 18 - Entretien des installations...23 Article 19 - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable...23 SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES /97
3 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 3 Article 20 - Surveillance hygiénique des eaux destinées à l'alimentation humaine Surveillance sanitaire de la qualité des eaux Désinfection des réseaux Contrôle des désinfections...24 TITRE II : LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES...25 CHAPITRE I er : Cadre de la réglementation...25 Article 21 - Définition...25 Article 22 - Domaine d'application...25 CHAPITRE II : Usage des locaux d'habitation...25 SECTION 1 : ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX...25 Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers Locaux d'habitation Circulation et locaux communs Dépendances...26 Article 24 - Assainissement de l'atmosphère des locaux...26 Article 25 - Battage des tapis, poussières et jets par les fenêtres...26 Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs...27 Article 27 - Conditions d'occupation des locaux Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles...27 Article 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habitation...27 SECTION 2 : ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS...28 Article 29 - Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et usées Evacuation des eaux pluviales Déversements délictueux Réseaux collectifs...28 Article 30 - Entretien et exploitation des dispositifs d'assainissement autonome Entretien des dispositifs Certificats de vidange - Carnet d'entretien /97
4 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Exécution des travaux à l'intérieur des dispositifs Mise hors service des dispositifs d'assainissement autonome...29 Article 31 - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils à combustion Généralités Conduits de ventilation Accessoires des conduits de fumée et de ventilation Tubage des conduits individuels Chemisage des conduits individuels Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée et de ventilation...31 SECTION 3 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS...31 Article 32 - Généralités...31 Article 33 - Couvertures, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations...32 SECTION 4 : PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION...32 Article 34 - Protection contre le gel...32 Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations...32 Article 36 - Réserves d'eau non destinées à l'alimentation...32 Article 37 - Entretien des plantations...33 SECTION 5 : EXECUTION DE TRAVAUX...33 Article 38 - Equipement sanitaire et approvisionnement en eau...33 Article 39 - Démolition...33 CHAPITRE III : Aménagement des locaux d'habitation...33 SECTION 1 : LOCAUX...33 Article 40 - Règles générales d'habitabilité Ouvertures et ventilation Eclairement naturel Superficie des pièces Hauteur sous plafond...34 Article 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs...34 SECTION 2 : EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES...35 Article 42 - Evacuation /97
5 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 5 Article 43 - Occlusion des orifices de vidange des postes d'eaux ménagères...35 Article 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout...35 SECTION 3 : LOCAUX SANITAIRES...36 Article 45 - Cabinets d'aisance et salles d'eau...36 a) Pièce commune au cabinet d'aisance et à la salle d'eau, de bains ou de toilette...36 b) Le cabinet d'aisance ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces ou se prennent les repas...36 c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisance à usage commun...36 Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinet d'aisance...36 Article 47 - Cabinets d'aisance comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales...36 SECTION 4 : OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT...37 Article 48 - Dispositifs d'assainissement autonome...37 Article 49 - Rejets des effluents...37 Article 50 - Règles d'implantation...37 SECTION 5 : INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE...38 Article 51 - Installations d'électricité...38 Article 52 - Installations de gaz...38 Article 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion Règles générales Conduits d'évacuation Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs générateurs (installés dans un même local) à foyer unique doit respecter les règles suivantes : Dans le cas de chaudière "Polycombustibles" deux cas peuvent se présenter : Ventilation...40 a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 KW...40 b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 KW Installations de chauffage par air chaud Modérateurs Clés et registres /97
6 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Dispositifs de réglage à commande manuelle Dispositifs auto-réglables de tirage Dispositifs automatiques de fermeture Générateurs utilisant un combustible liquide Générateurs utilisant un combustible gazeux Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés aux chauffage,...42 à la cuisine ou à la production d'eau chaude...42 Article 53 bis - Installations thermiques ne comportant pas de combustion...43 SECTION 6 : BRUIT DANS L'HABITATION...43 Article 54 - Bruit...43 CHAPITRE IV : Logements garnis et hôtels- Locaux affectés à l'hébergement collectif...43 SECTION 1 : GENERALITES...43 Article 55 - Domaine d'application...43 Article 56 - Surveillance...44 SECTION 2 : AMENAGEMENT DES LOCAUX...44 Article 57 - Equipement Equipement collectif Equipement des pièces...44 Article 58 - Locaux anciens...44 SECTION 3 : USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX...45 Article 59 - Service de l'eau et des sanitaires...45 Article 60 - Entretien...45 Article 61 - Mesures prophylactiques...45 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES...46 Article 62 - Type de locaux visés...46 SECTION 1 : AMENAGEMENT DES LOCAUX...46 SECTION 2 : VENTILATION DES LOCAUX /97
7 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 7 Article 63 - Généralités Dispositions de caractère général Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux...47 Article 64 - Ventilation mécanique ou naturelle par conduits Locaux à pollution non spécifique Locaux à pollution spécifique...49 Article 65 - Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement...49 Article 66 - Ventilation par ouvrants extérieurs Locaux à pollution non spécifique Locaux à pollution spécifique Surface des ouvrants...50 SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE...51 Article 67 - Equipement sanitaire...51 Article 68 - Equipement sanitaire des locaux de sport...51 Article 69 - Equipement sanitaire des salles de spectacles...51 Article 70 - Etablissements de natation ouverts au public...51 Article 71 - Bains-douches...51 SECTION 4 : USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX...52 Article 72 - Entretien des locaux...52 TITRE IV : ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITE GENERALE...53 SECTION 1 : DECHETS MENAGERS...53 Article 73 - Présentation des déchets à la collecte...53 Article 74 - Produits non admis dans les déchets ménagers...53 Article 75 - Récipients de collecte des ordures ménagères Poubelles Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères Bacs roulants pour déchets solides Autres types de récipients...54 Article 76 - Mise des récipients à la disposition des usagers...54 Article 77 - Emplacement des récipients à ordures ménagères /97
8 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 8 Article 78 - Évacuation des ordures ménagères par vide-ordures...55 Article 79 - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute des vide-ordures...55 Article 80 - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte...56 Article 81 - Réglementation de la collecte...56 Article 82 - Protection sanitaire au cours de la collecte...56 Article 83 - Broyeurs d'ordures...56 Article 84 - Elimination des déchets...57 Article 85 - Elimination des déchets encombrants d'origine ménagère...57 SECTION 2 : DECHETS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES...57 Article 86 - Généralités Déchets contaminés Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers...57 Article 87 - Déchets de toutes catégories...58 Article 88 - Déchets contaminés...58 Article 89 - Aspect administratif de l'élimination des déchets hospitaliers...58 SECTION 3 : MESURES DE SALUBRITE GENERALE...59 Article 90 - Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses en général...59 Article 91 - Déchargement des matières de vidange...59 Article 92 - Mares et abreuvoirs...60 Article 93 - Lavoirs publics...60 Article 94 - Utilisation agricole des résidus verts...60 Article 95 - Mesures particulières visant les ports de plaisance...60 Article 96 - Protection des lieux publics contre la poussière...61 Article 97 - Protection contre les déjections...61 Article 98 - Cadavres d'animaux...61 Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics Balayage des voies publiques Mesures générales de propreté et de salubrité Projection d'eaux usées sur la voie publique Transports de toute nature /97
9 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Marchés Animaux Abords des chantiers Neige et glace...63 Article Salubrité des voies privées Dispositions générales Etablissement, entretien et nettoiement Enlèvement des ordures ménagères Evacuation des eaux et matières usées...64 TITRE V : LE BRUIT...65 Articles 101, 102, 103 et TITRE VI : MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT...66 SECTION 1 : MESURES GENERALES...66 Article Déclaration des maladies contagieuses...66 Article Isolement des malades...66 Article Surveillance sanitaire...66 Article Sortie des malades...66 Article Surveillance scolaire...66 Article Transports des malades...67 SECTION 2 : CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX...67 Article Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire...67 Article Désinfection en cours de maladie...67 Article Désinfection terminale...67 Article Organisation de la désinfection...67 Article Appareils de désinfection...68 Article Centres d'hébergement de personnes sans domicile...68 SECTION 3 : LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES,...68 PEDICURES ET ESTHETICIENNES...68 Article Aménagements des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes /97
10 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 10 Article Hygiène générale...68 SECTION 4 : LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAUVAGE, LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES...69 Article Rongeurs...69 Article Jets de nourriture aux animaux - Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels...69 Article Insectes...69 Article Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité...70 Article Autres vecteurs...70 SECTION 5 : OPERATIONS FUNERAIRES...70 Article Opérations funéraires...70 TITRE VII : HYGIENE DE L'ALIMENTATION...71 SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES...71 Article Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation Magasins de vente Resserres Voitures boutiques...72 Article Vente hors des magasins : à l'extérieur du magasin, sur les marchés et autres lieux de vente...72 Article Protection des denrées...72 Article Déchets...72 Article Transport des denrées alimentaires Généralités Transports terrestres de denrées périssables Transport de glace alimentaire Transport du pain...73 Article Ateliers et laboratoires de préparation des aliments Entretien des locaux Evacuation des eaux Aération et ventilation Usage des locaux Protection contre les insectes /97
11 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Entretien des appareils servant à la préparation et à la conservation des aliments Élimination des déchets Conditions de conservation des denrées périssables Fumoirs Etablissements de collecte et de transformation du lait...75 Article Distribution automatique d'aliments Emplacement Conditions applicables aux denrées Appareils distributeurs de bonbons et de friandises Prescriptions concernant les matériaux Contrôle...76 Article Hygiène du personnel...76 SECTION 2 : BOISSONS...77 Article Boissons autres que le lait...77 Article Hygiène des débits de boissons...77 SECTION 3 : PRODUITS LAITIERS...77 Article Magasin de vente des produits laitiers...78 Article Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées...78 SECTION 3 BIS : PATISSERIES...78 Article 136 bis - Pâtisseries...78 SECTION 4 : VIANDE - GIBIER - VOLAILLE - OEUFS...79 Article Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volaille, de gibier et plats cuisinés...79 Article Dispositions particulières pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de l'établissement...79 Article Oeufs...80 Article Abattoirs...80 SECTION 5 : PRODUITS DE LA MER...80 Article Magasins et réserves de produits de la mer...80 SECTION 6 : ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE - LEGUMES - FRUITS - CRESSONNIERES - CHAMPIGNONS...81 Article Généralités /97
12 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 12 Article Protection des cressionnières et des cultures maraîchères immergées Conditions d'exploitation Contrôle des exploitations Contrôle des ventes des cressonnières...81 Article Fruits et légumes...82 Article Les champignons Champignons cultivés Champignons sauvages...82 Article Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et boulangeries-pâtisseries...82 Article Installation des locaux de vente en cas de création, d'extension, de réouverture ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce Dépôts de pain...83 Article Dispositions applicables aux produits de panification ou de pâtisserie...83 SECTION 7 : DENREES CONGELEES ET SURGELEES...84 Article Denrées congelées et surgelées...84 SECTION 8 : ALIMENTS NON TRADITIONNELS...84 Article Définition des aliments non traditionnels...84 Article Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention et à la mise en vente d'aliments non traditionnels...84 SECTION 9 : LA RESTAURATION COLLECTIVE...85 Article Hygiène des restaurants et locaux similaires...85 TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ACTIVITES AGRICOLES DECHETS VERTS CELLIERS PRESSOIRS STOCKAGE ENGRAIS EXECUTION RSD...86 Article Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création, extension, ré-affectation) Présentation du dossier Protection des eaux et zones de baignade Protection du voisinage Règles générales d'implantation Dispositions applicables aux cas d'extension ou de ré-affectation de bâtiments d'élevage existants...87 Article Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux Construction et aménagement des logements d'animaux /97
13 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Entretien et fonctionnement Stabulation libre...88 Article Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides Implantation des dépôts à caractère permanent Aménagement Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants et à caractère permanent...89 Article Stockage et évacuation des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage existants...90 Article Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux Conception et réalisation Implantation Silos non aménagés Exploitation...91 Article Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols (à l'exception de ceux visés aux articles 155 et 157)...91 Article Epandage Dispositions générales Dispositions particulières Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail...93 Etablissement d'un plan d'épandage...93 Absence de plan d'épandage Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides Eaux usées et boues de station d'épuration Matières de vidange issues des dispositifs d'assainissement autonome Résidus verts, jus d'ensilage Boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau...95 Article Matières fertilisantes, supports de cultures et produits anti-parasitaires...95 Article 160 bis - Dispositions concernant le stockage des engrais liquides bis /97
14 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page bis bis.3*...96 Article Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration...96 Article Celliers - Pressoirs...96 Article Emissions de fumées...97 Article Dérogations...97 Article Pénalités...97 Article Constatation d'infractions...97 Article Exécution...97 TITRE I er : LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE Article l er - Domaine d'application Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. SECTION 1 : REGLES GENERALES Article 2 - Origine et qualité des eaux A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées a priori comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires. Article 3 - Matériaux de construction 14/97
15 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau Les canalisations et réservoirs d'eau potable et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée Revêtements Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matière plastique ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables. En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires 1. Article 4 - Température de l'eau Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée. Article 5 - Mise en oeuvre des matériels 5.1. Précautions au stockage Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés, destinés à la distribution des eaux Précautions à la pose La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service Juxtaposition de matériaux La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phénomènes de corrosion Mise à la terre L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil électrique est interdite. Article 6 - Double réseau 1 Répression des fraudes et contrôle de la qualité (Brochure Journal Officiel n 1227). Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments et denrées destinées à l'alimentation humaine, et notamment le décret n du 12 février 1973 (Journal Officiel du 15 février 1973). 15/97
16 6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 16 Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes 2. Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est interdite Distinction des appareils Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure, portant d'une manière visible la mention "Eau dangereuse à boire" et un pictogramme caractéristique. Article 7 - Stockage de l'eau 7.1. Précautions générales, stagnation Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage, ces derniers doivent être manœuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante Prescriptions générales applicables aux réservoirs Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir. L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du présent titre. Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs, et de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés. Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 mètre cube, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau. Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum). L'orifice d'alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-plein), à l'exception des réservoirs d'équilibre. La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante. La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir. Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux. De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal. L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. 2 Norme NF X d'octobre /97
17 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Les bâches de reprise Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique Les réservoirs sous pression En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7.2., les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes. A l'exception des réservoirs antibéliers, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 cm et à 20 cm au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. Chaque élément de réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément. La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, néces saire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz. Article 8 - Produits additionnels 8.1. Les produits antigel Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite Les autres produits additionnels L'utilisation et l'introduction de ces produits notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur 3. L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun cas l'emploi de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent titre. SECTION 2 : OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS 3 Régime de l'eau (brochure 1327), notamment : circulaire du 14 avril 1962, relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates (Journal Officiel du 2 mai 1962). Circulaire du 3 mai 1963, relative à l'emploi des catio-résines dans le traitement des eaux d'alimentation et dans la fabrication des produits alimentaires (Journal Officiel du 11 mai 1963). Circulaire du 5 juin 1964, relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates (Journal Officiel du 9 juin 1964). 17/97
18 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 18 Article 9 - Règles générales Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations. En outre, tous les captages de sources, puits, forages, etc. destinés à l'alimentation publique en eau potable devront faire l'objet des études géologique et hydrogéologique nécessaires à la détermination des périmètres de protection tels que définis par la législation en vigueur. Ces périmètres devront être soumis à enquête publique et les servitudes correspondantes fixées par acte administratif. Les ouvrages anciens pour lesquels les périmètres de protection n'ont pas été définis ou ne sont plus conformes aux normes en vigueur, devront faire l'objet d'une procédure de régularisation dans un délai maximum de cinq ans à dater de la mise en application du présent règlement. Article 10 - Les puits Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage. L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers, tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 cm, au minimum, au-dessus du sol ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable. Sur une distance de 2 m au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "Eau dangereuse à boire" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dis positif d'enfouissement. Article 11 - Les sources Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage. Article 12 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 mm au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer. Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes. Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an. Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus. L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite. L'eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie. 18/97
19 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 19 Article 13 - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine par des moyens temporaires Les citernes Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire. Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne 4. L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué Les canalisations de secours Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les pres criptions générales du présent titre doivent être respectées. Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée. SECTION 3 : OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS Article 14 - Desserte des immeubles Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution. Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement. Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit. Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble, soit encore d'au moins 3 m (correspondant à une pression d'environ 0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation, même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale. Article 15 - Qualité de l'eau distribuée aux utilisateurs Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, où de l'eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées : Pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires, 4 Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L du code de la santé publique (Journal Officiel des 26 août 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967 et 28 juin 1973). 19/97
20 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 20 Pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage, D'une façon générale dans tous les cas où la consommation de l'eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution es sportifs telles que stades ou pistes. La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires. Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le préfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est potable. Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux frais des dites personnes. Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale. Article 16 - Qualité technique sanitaire des installations Règle générale Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public, d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives, ou un produit de traitement ou d'adoucissement, ou toute substance non désirable Réseaux intérieurs de caractère privé En plus des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 4, du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractère privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel Les réservoirs de coupure et appareils de disconnection Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux. L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au dessus d'une canalisation de trop plein (5 cm au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent être remplacés par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ; la mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet de la part du propriétaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place ; l'appareil n'est installé qu'à la condition que ses caractéristiques soient adaptées à celles du réseau notamment celles concernant la température et la nature des eaux, la pression et le débit maximum de retour possible dans l'appareil ; l'appareil doit être placé de manière à ce qu'il soit facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilités d'immersion ; l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus en bon état de fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à décharge comportant les mesures correspondantes sont effectués périodiquement sous la responsabilité du 20/97
21 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page 21 propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à l'autorité sanitaire. L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considérée à priori comme eau non potable Manque de pression Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assurent aucune distribution au passage. Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du conseil départemental d'hygiène. Ce dernier avis n'est pas requis pour les surpresseurs en prise et refoulement directs. Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peut être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions. De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public Les dispositifs de traitement des eaux Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre. La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Des précautions spéciales doivent être prévues en cas d'utilisation d'adoucisseurs d'eau. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture d e charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable Les dispositifs de chauffage Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisé par la réglementation. A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable. 21/97
22 Règlement Sanitaire Départemental de la Marne - page Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations. L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7.2 à 7.4 du présent titre. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre Traitement thermique Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favorable du Conseil Supérieur d'hygiène Publique de France, pour une utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions suivantes : toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter les risques de détérioration, notamment dans le cas où l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille ; l'installation doit être conçue de telle façon que la pression de l'eau potable à l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure à la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur. Toute installation utilisant les produits mentionnés au 1er alinéa du présent article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'exis tence d 'une fuite éventuelle. Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la consommation humaine. La détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif. Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième mois suivant la publication du présent arrêté Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau. Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites. Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour d'eaux usées Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau. Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 cm au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable Les équipements particuliers 22/97

References: l'article 3
 l'article 3
 l'article 10
 l'article 3
 l'article 8
 l'article 3
 l'article 14
 l'article 14
 l'article 7
 l'article 8