Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-312-2005-por-el-que-se-aprueba-la-clasificacion-de-los-productos-de-construccion-y-de-los-elementos-constructivos-en-funcion-de-sus-propiedades-de-reaccion-y-de-resistencia-frente-al-fuego
Timestamp: 2017-03-29 15:38:39+00:00

Document:
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego	REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego Mis Leyes
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego Estado	:
312/2005	Boletín Oficial	:
1.1. Clasificación de los productos de construcción en función de las características de reacción al fuego.
1.2. Productos de clases A1 y A1FL de reacción al fuego sin necesidad de ensayo.
1.3. Productos clasificados en función de sus características de reacción al fuego sin necesidad de ensayo.
2.1. Clasificación de las cubiertas y de los recubrimientos de cubiertas según su reacción ante un fuego exterior
2.2. Clasificación sin necesidad de ensayo de las cubiertas y de los recubrimientos de cubiertas según su reacción ante un fuego exterior.
ANEXO III. Clasificación en función de las características de resistencia al fuego de los elementos y productos de construcción.
ANEXO IV. Adaptación de las exigencias reglamentarias de reacción al fuego.
4.1. Adaptación de las clases de reacción al fuego.
4.2. Adaptación de otras condiciones de reacción al fuego.
ANEXO V. Adaptación de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego.
5.1. Adaptación de las clases de resistencia al fuego.
5.2. Adaptación de otras condiciones de resistencia al fuego.
Este Real Decreto constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución.
El ensayo y la clasificación, en función de las características de reacción y de resistencia al fuego, de los elementos constructivos, así como de los productos de construcción que no tengan el marcado CE, se llevará a cabo por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, para la aplicación de las normas a las que se hace referencia en los anexos de este Real Decreto. En el momento de su presentación, los certificados de ensayo deberán haber sido emitidos dentro de los cinco años anteriores, cuando se refieran a reacción al fuego, y dentro de los diez años anteriores, cuando se refieran a resistencia al fuego.
El ensayo y la clasificación de los productos que tengan el marcado CE se llevará a cabo por laboratorios notificados conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio.
Este Real Decreto constituye una norma reglamentaria de seguridad industrial que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución Española.
1.1.1 Los productos cuya aplicación final deba satisfacer condiciones de reacción al fuego se clasificarán, considerando dicha aplicación, de acuerdo con el sistema establecido en los cuadros 1.1-1, 1.1-2, 1.1-3 y 1.1-4.
Material: una única sustancia básica o una mezcla de sustancias uniformemente dispersa, como metal, piedra, madera, hormigón, lana mineral con aglutinante de dispersión uniforme, polímeros.
Producto homogéneo: un producto que consta de un material único con una densidad y una composición uniformes.
Producto no homogéneo: un producto que no satisface los requisitos característicos de un producto homogéneo. Está compuesto de uno o varios componentes, sustanciales y/o no sustanciales.
Componente sustancial: un material que constituye una parte significativa de un producto no homogéneo. Una capa con una masa por unidad de superficie ? 1,0 kg/m² o un grosor ? 1,0 mm se considera un componente sustancial.
Componente no sustancial: un material que no constituye una parte significativa de un producto no homogéneo. Una capa con una masa por unidad de superficie < 1,0 kg/m² y un grosor < 1,0 mm se considera un componente no sustancial.
Componente no sustancial interno: un componente no sustancial recubierto en ambas caras por, al menos, un componente sustancial.
Componente no sustancial externo: un componente no sustancial no recubierto en una cara por un componente sustancial.
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCLUIDOS LOS SUELOS, LOS PRODUCTOS LINEALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y LOS CABLES ELÉCTRICOS. Clase
UNE-EN-ISO 1182:2002(1); y
?T ? 30 °C; y
?m ? 50%; y
UNE-EN-ISO 1716:2002
PCS ? 2.0 MJ.kg-1 (1); y
PCS ? 2.0 MJ.kg-1 (2) (2a); y
PCS ? 1.4 MJ.m-2 (3); y
PCS ? 2.0 MJ.kg-1 (4)
UNE-EN-ISO 1182:2002 (1); o
?T ? 50 °C; y
tf ? 20s
UNE-EN-ISO 1716:2002; y
PCS ? 3.0 MJ.kg-1 (1); y
PCS ? 4.0 MJ.m-2 (2) y
PCS ? 4.0 MJ.m-2 (3), y
PCS ? 3.0 MJ.kg-1 (4)
UNE-EN-13823:2002 (SBI)
FIGRA ? 120 W.s-1; y
THR600s ? 7.5 MJ
UNE-EN 13823:2002 (SBI); y
UNE-EN-ISO 11925-2:2002(8):Exposición = 30s
Fs ? 150mm en 60s
FIGRA ? 250 W.s-1; y
THR600s ? 15 MJ
FIGRA ? 750 W.s-1
Producción de humo(5); y caída de gotas y partículas inflamadas(6)
UNE-EN-ISO 11925-2:2002(8):Exposición = 15s
Fs ? 150mm en 20s
Caída de gotas/partículas inflamadas(7)
Para cualquier componente no sustancial de productos no homogéneos.
Alternativamente, para cualquier componente no sustancial que tenga un PCS ? 2.0 MJ/m², siempre que el producto satisfaga los siguientes criterios de UNE-EN 13823:2002 (SBI): FIGRA ? 20 W.s-1, y LFS < margen de la muestra; y THR600s ? 4.0 MJ; y s1; y d0.
s1 = SMOGRA ? 30m².s-2 y TSP600s ? 50m² ; s2 = SMOGRA ? 180m².s-2 y TSP600s ? 200m² ; s3 = ni s1 ni s2.
d0 =.sin caída de gotas y partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d1 = sin caída de gotas y partículas inflamadas durante más de 10s en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d2 = ni d0 ni d1; la ignición del papel en UNE-EN-ISO 11925-2:2002 determina una clasificación d2.
Éxito = ausencia de ignición del papel (sin clasificación); Fallo = ignición del papel (clasificación d2).
En condiciones de ataque de llama superficial y, si es adecuado para las condiciones finales de utilización del producto, de ataque de llama lateral.
PCS ? 2.0 MJ.kg-1 (2); y
UNE-EN-ISO 1182:2002(1); o
PCS ? 4.0 MJ.m-2 (2); y
PCS ? 4.0 MJ.m-2 (3); y
Flujo crítico (6) ? 8,0 kW.m-2
Producción de humo (7)
UNE-EN-ISO 9239-1:2002/Erratum 2004 (5) y
UNE-EN-ISO 11925-2:2002 (8)Exposición = 15s.
Fs ? 150 mm en 20s
Flujo crítico (6) ? 4.5 kW.m-2
Flujo crítico (6) ? 3.0 kW.m-2
El flujo crítico se define como el flujo radiante que determina la extinción de la llama o el flujo radiante tras un período de ensayo de 30 minutos, según cuál de los dos sea menor (es decir, el flujo correspondiente a la extensión máxima de propagación de la llama).
s1 = humo ? 750%.min; s2 = no s1.
En condiciones de ataque de llama superficial y, si es adecuado para las aplicaciones del producto en su aplicación final, de ataque de llama lateral.
UNE-EN-ISO 1182:2002 (1); y
PCS ? 2,0 MJ.kg-1 (1); y
PCS ? 2,0 MJ.kg-1 (2); y
PCS ? 1,4 MJ.m-2 (3); y
PCS ? 2,0 MJ.kg-1 (4)
?m ? 50 %; y
PCS ? 3,0 MJ.kg-1(1); y
PCS ? 4,0 MJ.m-2 (2); y
PCS ? 4,0 MJ.m-2 (3); y
PCS ? 3,0 MJ.kg-1 (4)
UNE-EN 13823:2002 (SBI)
FIGRA ? 270 W.s-1; y
THR600s ? 7,5 MJ
Producción de humo (5); y caída de gotas/partículas inflamadas (6)
Fs ? 150 mm en 60s
FIGRA ? 460 W.s-1; y
FIGRA ? 2100 W.s-1
THR600s ? 100 MJ
Para productos homogéneos y componentes esenciales de productos no homogéneos.
Para cualquier componente no esencial externo de productos no homogéneos.
Para cualquier componente no esencial interno de productos no homogéneos.
s1 = SMOGRA ? 105m².s-2 y TSP600s ? 250 m²; s2 = SMOGRA ? 580m².s-2 y TSP600s ? 1600 m²; s3 = ni s1 ni s2.
d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d1 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas durante más de 10s en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s; d2 = ni d0 ni d1; la ignición del papel en UNE-EN-ISO 11925-2:2002 determina una clasificación d2.
Aceptación = ausencia de ignición del papel (sin clasificar); fallo = ignición del papel (clasificación d2).
CUADRO 1.1-4
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS (*) Clase
PCS ? 2,0 MJ/kg (1)
FS ? 1,75 m;
THR1200s ? 10 MJ;
HRR máx. ? 20 kW y
FIGRA ? 120 Ws-1
H ? 425 mm
FS ? 1,5 m;
THR1200s ? 15 MJ;
HRR máx. ? 30 kW y
FIGRA ? 150 Ws-1
FS ? 2,0 m;
THR1200s ? 30 MJ;
HRR máx. ? 60 kW y
FIGRA ? 300 Ws-1
THR1200s ? 70 MJ;
HRR máx. ? 400 kW y
FIGRA ? 1300 Ws-1
s1 = TSP1200 ? 50 m² y SPR máx. ? 0,25 m²/s
s1b = s1 y transmitancia con arreglo a UNE-EN 61034-2:2005 ? 60 % < 80 %
s2 = TSP1200 ? 400 m² y SPR máx. ? 1,5 m²/s
Para los escenarios 1 y 2 FIPEC20: d0 = sin caída de gotas/partículas inflamadas durante 1200 s; d1 = sin caída de gotas/partículas inflamadas que persistan más de 10 s durante 1200 s; d2 = ni d0 ni d1.
UNE-EN 50267-2-3: a1 = conductividad < 2,5 µS/mm y pH > 4,3 ; a2 = conductividad < 10 µS/mm y pH > 4,3; a3 = ni a1 ni a2. Ninguna declaración = Sin determinación de comportamiento.
El flujo de entrada de aire en la cámara deberá fijarse en 8 000 ± 800 l/min.
La clase de humo declarada para los cables de la clase B1ca debe derivar del ensayo del escenario 2 FIPEC20.
La clase de humo declarada para los cables de las clases B2ca, Cca y Dca debe derivar del ensayo del escenario 1 FIPEC20.
Medición de las propiedades peligrosas de los gases que se forman en caso de incendio, que merman la capacidad de quienes están expuestos a ellos para actuar con eficacia y lograr escapar, y no descripción de su toxicidad.
CONDICIONES DE MONTAJE Y FIJACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN RELACIÓN CON LOS CABLES ELÉCTRICOS (SEGÚN LA NOTA [5] DEL CUADRO 1.1-4) a. Condiciones de montaje y fijación
MONTAJE EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CABLE Diámetro del cable
Entre 5 y 20 mm
función "ent" = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja).
b. Definición de los parámetros de ensayo
DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN LOS ESCENARIOS 1 Y 2 FIPEC20. Todos los parámetros calculados se evaluarán durante veinte minutos desde el inicio del ensayo (ignición del quemador).
HRRsm³0, kW
SPRsm60, m²/s
HRRsm³0 máxima entre el inicio y el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición
SPR máx, m²/s
Desprendimiento total de calor (Total Heat Release) (HRRsm³0) desde el inicio hasta el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición
TSP1200, m²
Índice de propagación del fuego (Fire Growth Rate), definido como el valor máximo del cociente entre la HRRsm³0, sin contar el aporte de la fuente de ignición, y el tiempo. Umbrales HRRsm³0 = 3 kW y THR = 0,4 MJ
SMOGRA, cm²/s2
Índice de propagación del humo (Smoke Growth Rate), definido como el valor máximo del cociente entre la SPRsm60 y el tiempo, multiplicado por 10 000. Umbrales SPRsm60 0,1 m²/s y TSP = 6 m²
NOTA: este apartado 1.2 se corresponde con el contenido de la Decisión 96/603/CE de la Comisión, de 4 de octubre de 1996, por la que se establece la lista de productos clasificados en la clase A sin contribución al fuego previsto en la Decisión 94/611/CE por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo sobre los productos de construcción, modificada por la Decisión 2000/605/CE de la Comisión, de 26 de septiembre de 2000, y por la Decisión 2003/424/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2003, por la que se establece la lista de los materiales y de los productos fabricados a base de dichos materiales, clasificados en las clases A1 y A1FL sin necesidad de ensayo, sujetos a las condiciones que, asimismo, se establecen.
1.2.1 Para que los productos puedan ser considerados como pertenecientes a las clases A1 y A1FL de reacción al fuego sin necesidad de ser ensayados, estos deberán estar fabricados o construidos a partir de uno o varios de los materiales que figuran en el cuadro 1.2-1. En los fabricados a base de uno o más materiales unidos mediante un aglomerante o adhesivo, este no debe superar el 0,1 % del peso o del volumen (el que sea más desfavorable).
Unidades fabricadas a partir de conglomerantes hidráulicos como el cemento o la cal combinados con materiales finos (material silíceo, cenizas volantes, escoria de alto horno) y materiales inclusores de aire.
Incluye unidades prefabricadas.
Puede incluir aditivos [retardadores, polvo de relleno (filler), fibras, pigmentos, cal hidráulica, agentes retenedores de aire y agua y plastificantes], áridos minerales (por ejemplo, arena natural o molida) o áridos ligeros (por ejemplo, perlita o vermiculita).
Unidades a base de arcilla u otros materiales arcillosos, con o sin arena, aditivos derivados de un combustible u otros aditivos. Incluye ladrillos, azulejos, baldosas, pavimentos y piezas de arcilla refractaria (por ejemplo, para revestimiento de chimeneas).
Producto elaborado o no de piedra natura (roca magmática, sedimentaría o metamórfica) o de pizarra.
Incluye bloques y otras unidades a base de sulfato cálcico y agua que pueden incluir fibras, polvo de relleno (filler), áridos y otros aditivos y pueden estar coloreados por pigmentos.
1.3.1 Los productos y/o materiales que aparecen en los cuadros 1.3-1, 1.3-2, 1.3-3, 1.3-4, 1.3-5, 1.3-6, 1.3-7, 1.3-8, 1.3-9 y 1.3-10 pueden considerarse que cumplen todos los requisitos relativos a la característica "reacción al fuego" para la clase que se indica sin necesidad de ensayo.
1.3.3 A este apartado 1.3 se podrán incorporar otros productos que están en estudio mediante nuevos cuadros, los cuales serán publicados en el Boletín Oficial del Estado como desarrollo de este Real Decreto.
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA. Producto
utilización final (6)
(excl. los
sin espacio de aire detrás
del tablero derivado de la
con espacio de aire confinado o espacio de aire libre inferior o igual a 22 mm detrás del tablero derivado de la madera
Tablero contrachapado (4), (5)
Tablero contrachapado (5)
Instalado sin cámara de aire y directamente sobre productos de clase A1 o A2-s1, d0 con una densidad mínima de 10 kg/m³ o al menos sobre productos de clase D-s2, d2 con una densidad mínima de 400 kg/m³
Podrá incluirse un sustrato de material aislante de celulosa, de clase E como mínimo, si se instala directamente contra el tablero derivado de la madera, pero no para los suelos.
Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, productos de la clase A2-s1, d0 que tengan una densidad mínima de 10 kg/m³
Instalado sobre una cámara de aire posterior. La cara opuesta de la cámara debe incorporar, como mínimo, productos de la clase D-s2, d2 que tengan una densidad mínima de 400 kg/m³
Se incluyen en esta clase los tableros rechapados y recubiertos con melamina y fenol, excluyendo los utilizados en suelos
En el caso de que no existieran cámaras de aire, se puede instalar entre los tableros derivados de la madera y el sustrato una barrera de vapor con un espesor igual o inferior a 0,4 mm y con una masa igual o inferior a 200 g/m²
Clase con arreglo a lo establecido en el cuadro 1.1-1 de este anexo I.
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LAS PLACAS DE YESO LAMINADO. Determinado con arreglo a la norma UNE-EN ISO 536 y sin que el contenido de aditivo orgánico supere el 5 %.
Clases que figuran en el cuadro 1.1.-1 de este anexo I.
A los efectos de poder utilizar la clasificación del cuadro 1.3-2, las placas de yeso laminado (en lo sucesivo las "placas de yeso") se montarán y fijarán en su aplicación final en obra mediante uno de los tres métodos siguientes:
cualquier producto a base de madera con una densidad ? 400 kg/m³ o cualquier producto de clase, como mínimo, A2-sl, d0, cuando las placas de yeso tengan un espesor nominal ? 6,5 mm y < 9,5 mm y una densidad del núcleo ? 800 kg/m³
cualquier producto a base de madera con una densidad ? 400 kg/m³ o cualquier producto de clase, como mínimo, A2-sl, d0, cuando las placas de yeso tengan un espesor nominal ? 9,5 mm y una densidad del núcleo ? 600 kg/m³ o
cualquier material aislante de clase, como mínimo, E-d2, cuando las placas de yeso tengan un espesor nominal ? 9,5 mm y una densidad del núcleo ? 600 kg/m³.
Toda junta entre placas de yeso adyacentes presentará una distancia entre bordes ? 4 mm. Esto se aplica a cualquier junta, con independencia de que esté o no apoyada directamente en un elemento de soporte de la subestructura y de que esté o no rellena de material para juntas.
En los casos expuestos en las letras a y b, toda junta entre placas de yeso adyacentes que no esté apoyada directamente en un elemento de soporte de la subestructura y que presente una distancia entre bordes > 1 mm se rellenará completamente con un material para juntas, según se especifica en la norma UNE-EN 13963:2006 y AC: 2006 (las demás juntas podrán quedar sin relleno).
En el caso expuesto en la letra c, todas las juntas entre placas de yeso adyacentes deberán rellenarse completamente con un material para juntas según se especifica en la norma UNE-EN 13963:2005 y AC: 2006.
Las placas de yeso se fijarán mecánicamente a un sustrato sólido a base de madera con una densidad ? 400 kg/m³.
Toda junta entre placas de yeso adyacentes presentará una distancia entre bordes ? 4 mm y podrá quedar sin relleno.
Paneles decorativos estratificados obtenidos por presión elevada
(paneles decorativos HPL)(1)
Paneles de compuesto HPL no-RF conforme a las exigencias de EN 438-3, adheridos a ambas caras de un núcleo de madera no-RF, de un grosor mínimo de 12 mm y conforme a UNE-EN 13986:2002, mediante acetato de polivinilo (PVA) o adhesivo termoestable aplicado a razón de 60 a 120 g/m²
Núcleo de madera 12 mm, con HPL ? 0,5 mm adherido por ambas caras
(1) Fijados directamente (es decir, sin capa de aire) a un material que tenga una reacción al fuego, como mínimo, de A2-s1, d0 o más favorable y una densidad, como mínimo, de 600 kg/m³, o bien montados sobre una estructura reforzada de soporte, de madera o metálica, con una capa de aire sin ventilación (es decir, abiertos únicamente en la parte superior), como mínimo, de 30 mm y con una clasificación de reacción al fuego de la capa que constituye el reverso de la cavidad así formada de A2-s1, d0 o más favorable.
Densidad media mínima(3) (kg/m³)
CUADRO 1.3-5
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LAS MADERAS LAMINADAS ENCOLADAS (1) Producto
Acondicionados de conformidad con la norma UNE-EN 13238:2002.
Clase que figura en el cuadro 1.1-1 de este anexo I
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO LAMINADOS. Tipo de revestimiento
Revestimientos de suelo depositados sueltos sobre cualquier sustrato con base de madera ? D-s2, d0, o cualquier sustrato de clase A2-s1, d0.
Clase que figura en el cuadro 1.1-2 de este anexo I
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO RESILIENTES Tipo de revestimiento de suelo (1)
UNE-EN 649:1997 y
UNE-EN 651:1997 y
UNE-EN 654:1997 y
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO TEXTILES. Tipo de revestimiento de suelo (1)
Revestimientos de suelo textiles con una masa total máxima de 4 800 g/m², un grosor mínimo de pelo de 1,8 mm (ISO 1766) y:
una superficie de polipropileno al 100 % y, si el basamento es de espuma de caucho de estireno-butadieno, una masa total de > 780 g/m². Quedan excluidas todas las alfombras con basamento de espuma de otro tipo.
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS SUELOS DE MADERA Y PARQUÉ. Producto
mínima (5)
Montado de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9239-1:2002 y Erratum: 2004, sobre un sustrato de Clase D-s2, d0 como mínimo y con una densidad mínima de 400 kg/m³, o sobre cámara de aire.
En el caso de los parqués con un espesor igual o superior a 14 mm o de los revestimientos de suelo realizados sin cámara de aire debajo puede incluirse una capa intermedia de Clase E como mínimo, con un grosor máximo de 3 mm.
Clase que figura en el cuadro 1.1-2 de este anexo I.
Los tipos y densidades superficiales de los revestimientos incluidos son: acrílico poliuretano o cera entre 50/100 g/m² y aceite entre 20-60 g/m².
Acondicionado de acuerdo con la Norma UNE-EN 13238:2002 (50 % Hr, 23 ºC)
Substrato de Clase A2-s1, d0, como mínimo.
Se aplica también a los peldaños de escalera.
CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS MURALES INTERIORES Y EXTERIORES DE MADERA MACIZA. Producto (11)
total/mínimo (7)
utilización final (4)
Con cámara de aire posterior ? 20 mm
Fijadas sobre rastreles de madera, con cámara de aire cerrada o rellena con un sustrato de clase A2-s1, d0 como mínimo, con una densidad de al menos 10 kg/m³, o relleno con un sustrato de material aislante de celulosa, como mínimo de la clase E, y con o sin barrera de vapor posterior. El producto de madera estará diseñado de forma que se pueda colocar sin juntas abiertas.
Fijadas sobre rastreles de madera, con o sin cámara de aire posterior. El producto de madera estará diseñado de manera que se pueda colocar sin juntas abiertas.
Puede incluirse una cámara de aire detrás del producto como posible ventilación, mientras que una cámara cerrada de aire no permite dicha ventilación. El sustrato situado detrás de la cámara de aire será de clase A2-s1, d0 como mínimo, con una densidad de al menos 10 kg/m³. para piezas de madera verticales y con una cámara cerrada de aire de 20 mm como máximo, el sustrato situado detrás podrá ser como mínimo de la clase D-s2, d0.
Las juntas incluyen todos los tipos, por ejemplo, a tope o machihembradas.
Acondicionadas conforme a la Norma UNE-EN 13238:2002.
Como se muestra en el gráfico que figura a continuación. La superficie mecanizada de la cara expuesta del revestimiento será menor o igual del 20 % de la superficie sin mecanizar, o del 25 % si se miden ambas caras, la expuesta y la no expuesta. En las uniones tope, se considera como grosor la superficie de contacto de la unión.
Piezas de madera rectangulares, con o sin aristas redondeadas, montadas horizontal o verticalmente sobre un bastidor y con todas las caras al aire, utilizadas principalmente en la proximidad de otros elementos de edificación, tanto en aplicaciones de interior como de exterior.
La superficie máxima de exposición (todas las caras de las piezas rectangulares de madera y del bastidor de madera) será menor o igual al 110% de la superficie sin mecanizar; véase la figura B.
Los elementos de la edificación situados a una distancia inferior a 100 mm de las lamas de madera (excluyendo su bastidor) deberán ser, como mínimo, de la clase A2-s1, d0; para distancias entre 100 y 300 mm, será como mínimo de la clase B-s1, d0; y para distancias superiores a 300 mm, de clase D-s2, d0.
También se aplica a las escaleras.
Superficie máxima expuesta de las lamas de madera 2n (t + w) + a ? 1,10
a = superficie expuesta del marco de soporte de madera (en su caso), en m², por m² de cinta de madera
ANEXO II. 2.1 Clasificación de las cubiertas y de los recubrimientos de cubiertas según su reacción ante un fuego exterior
NOTA: el término "recubrimiento de cubiertas" se emplea para hacer referencia al producto que constituye la capa superior del conjunto de la cubierta.
Para el ensayo 1: XROOF(t1) siendo t1 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas.
Para el ensayo 2: XROOF (t2) siendo t2 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas y del viento.
Para el ensayo 3: XROOF (t3) siendo t3 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas, del viento y de la radiación térmica.
Para el ensayo 4: XROOF (t4) siendo t4 el ensayo correspondiente a la acción de una pavesa en llamas, del viento y de la radiación térmica (método de dos etapas).
1187:2003 y
Ninguna abertura > 2,5 x 10-5 m².
Suma de todas las aberturas < 4,5 x 10-3 m².
Máximo radio de propagación de llama en cubiertas "planas" < 0,200 m, tanto exteriormente como internamente.
Longitud media de la zona dañada en la cubierta y en su cara interior ? 0,550 m.
Máxima longitud de la zona dañada en la cubierta y en su cara interior ? 0,800 m.
TE ? 30 min. y TP ? 30 min.
TE ? 10 min. y TP ? 15 min.
Todo revestimiento externo deberá ser inorgánico o tener un PCS ? 4,0 MJ/m² o una masa ? 200 g/m²
Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.2 del anexo I o con un PCS ? 3,0 MJ/kg.
Espesor ? 0,4 mm.
Todo revestimiento externo deberá ser inorgánico o tener un PCS
? 4,0 MJ/m² o una masa ? 200 g/m²
Grava suelta de un espesor mínimo de 50 mm o una masa ? 80 kg/m² (tamaño mínimo del árido: 4 mm, máximo: 32 mm).
Sistemas de cubiertas de conformidad con las normas UNE-EN 14782:2006 y UNE-EN 14783:2006, que incluyen chapas de acero perfiladas, chapas de acero planas o paneles de acero galvanizado revestido en continuo o de acero revestido de una aleación de cinc y aluminio de un grosor metálico ? 0,40 mm con un revestimiento exterior orgánico (lado expuesto al exterior) y, como opción, un revestimiento orgánico sobre el lado contrario (interior). El revestimiento exterior está compuesto de una capa de pintura plastisol líquido de un grosor nominal máximo de película seca de 0,200 mm, un PCS no superior a 8,0 MJ/m² y una masa seca máxima de 330 g/m². El revestimiento orgánico del lado contrario (en su caso) tiene un PCS no superior a 4,0 MJ/m² y una masa seca máxima de 200 g/m².
Sistema de cubierta de varias capas, en el que las chapas de cubierta de acero revestido de plastisol forman una capa exterior de un conjunto de capas, en el que la estructura portante pertenece a la clase de reacción al fuego A2-s1, d0 o mejor y en el que inmediatamente debajo de la chapa de acero revestido de plastisol se encuentra una capa aislante perteneciente a la clase de reacción al fuego A2-s1, d0 o mejor. Dicho aislamiento deberá ser lana mineral sin revestimiento de acuerdo con la norma UNE-EN 13162 y constará de fibra de vidrio de una densidad mínima de 10 kg/m³ (contenido nominal máximo de resina: 5 % en función del peso) y de un grosor ? 80 mm, o de lana de piedra de una densidad mínima de 25 kg/m³ (contenido nominal máximo de resina: 3,5 % en función del peso) y de un grosor ? 80 mm.
- Chapa de perfil trapezoidal: los recubrimientos laterales deberán llevar una juntura montada de al menos una nervadura y los recubrimientos longitudinales serán de un mínimo de 100 mm.
- Chapa ondulada sinusoidal: los recubrimientos laterales deberán llevar una juntura montada de al menos 1,5 ondulaciones y los recubrimientos longitudinales serán de un mínimo de 100 mm.
- Chapas/paneles planos: los recubrimientos laterales y longitudinales serán de un mínimo de 100 mm.
Sellantes. Deberá ser de mastique butílico o similar con una densidad nominal de 1 500 a 1 700 kg/m³ aplicado en débito continuo dentro de la zona cubierta de la juntura a un índice aproximado de 45 g/m lineal.
Clases de comportamiento ante un fuego exterior contempladas en el cuadro 2.1.-1 de este anexo II.
Material de núcleo aislante con
De conformidad con la norma EN 145091
MW (lamellas) 80 kg/m³
MW (paneles) 110 kg/m³
Paneles con revestimiento externo metálico perfilado, con:
grosor mínimo de 0,4 mm, para revestimientos de acero y acero inoxidable;
grosor mínimo de 0,9 mm, para revestimientos de aluminio;
en cada juntura longitudinal entre dos paneles, un solapamiento del revestimiento externo metálico que se extienda por encima de la parte superior y, como mínimo, 15 mm por la cara opuesta, o bien una cobertura metálica que cubra completamente la parte superior, o bien una junta de plegado metálica saliente en la juntura;
en cada juntura transversal entre dos paneles, un solapamiento del revestimiento externo metálico de un mínimo de 75 mm;
un revestimiento contra la intemperie, compuesto de pintura de PVC líquida de un espesor nominal máximo de película seca de 0,200 mm, un PCS no superior a 8,0 MJ/m² y una masa seca máxima de 300 g/m²; o una capa delgada de pintura con valores inferiores a los indicados anteriormente;
clasificación mínima de comportamiento frente al fuego de D-s3, d0 sin protección en el borde, con arreglo a la norma UNEEN 13501-1:2002.
Clasificación con arreglo a lo establecido en el cuadro 2.1.-1 del anexo II.
Símbolos utilizados: PUR = poliuretano; MW = lana mineral; PVC = cloruro de polivinilo; PCS = poder calorífico superior.
Clasificación en función de las características de resistencia al fuego de los elementos y productos de construcción.
Si cumplen los requisitos relativos al fuego seminatural, se añadirá el símbolo sn a la clasificación.
La clasificación se completa con (a --> b), (b --> a) ó (a <-> 3 b) para indicar si el elemento ha sido probado y cumple los requisitos sólo superiores o inferiores o ambos.
La clasificación se completa con (i --> o), (o --> i) ó (i <-> o) para indicar si el elemento ha sido probado y cumple los requisitos sólo de interior o de exterior o ambos.
En caso necesario, la estabilidad mecánica indica que ningún desprendimiento de partes puede causar daños personales durante el plazo previsto para la clasificación E ó EI.
La clasificación se completa añadiendo el sufijo f para indicar resistencia plena al fuego o r para indicar la resistencia únicamente a la exposición a una temperatura constante.
La clasificación 1 se completa con el sufijo 1 ó 2 para indicar la definición de aislamiento utilizada. La adición del símbolo C indica que el producto también cumple el criterio de cierre automático (prueba de admisión/rechazo) (1)
Clasificación : S200 o S5, según las condiciones de la prueba cumplidas
La adición del símbolo C indica que el producto también cumple el criterio de cierre automático (prueba de admisión/rechazo) (1)
La clasificación I se completa con el sufijo 1 o 2 para indicar la definición de aislamiento utilizada. Se generará una clasificación I en los casos en que la muestra de ensayo sea una configuración de tubería o de conducto sin evaluación del cierre para el sistema transportador. La inclusión del símbolo C indica que el producto también cumple el criterio de cierre automático (prueba de rechazo/admisión) (1)
La clasificación se completa con (i --> o), (o --> i) ó (i <-> o) para indicar si el elemento se ha probado y cumple los requisitos externos o internos o bien ambos. Además, los símbolos ve y/o ho indican que el elemento puede utilizarse adecuadamente en sentido vertical y/o horizontal.
Los sufijos 1 y 2 indican los substratos, los criterios de comportamiento ante el fuego y las normas de extensión utilizadas en esta clasificación.
La clasificación se completa con (i --> o), (o --> i) ó (i <-> o) para indicar si el elemento se ha probado y cumple los requisitos exteriores, interiores o ambos. Además, los símbolos ve y/o ho indican que el elemento puede usarse en sentido vertical y/o horizontal. La inclusión del símbolo S indica que se ajusta a una restricción suplementaria de fugas.
La clasificación se completa con (i --> o), (o --> i) ó (i <-> o) para indicar que el elemento ha sido probado y cumple los criterios interiores, exteriores o ambos. Además, los símbolos ve y/o ho indican que el elemento puede utilizarse adecuadamente en sentido vertical y/o horizontal. La inclusión del símbolo S indica que se ha cumplido una restricción suplementaria de fugas.
Cables o sistemas de cableado de pequeño diámetro utilizados para la alimentación eléctrica o la transmisión de señal (de un diámetro inferior a 20 mm y conductores inferiores a 2.5 mm²).
EN 13501-4; UNE-EN 1363-1 y 2:2000; EN 1363-3; EN 1366-9; EN 12101-7 (véase apartado 3.3 de este anexo).
La clasificación se completa con el término single para indicar que es adecuado exclusivamente para ser utilizado en un único sector de incendio
Además, los símbolos ve y/o ho indican que puede usarse en posición vertical y/o horizontal.S indica un porcentaje de fugas menor de 5m3/hr/m² (Todos los conductos sin una clasificación S deben tener un índice de fugas menor de 10m³/hr/m²).500, 1000, 1500 indican que puede utilizarse hasta esos valores de presión, medidos en condiciones de ambiente.
EN 13501-4; UNE-EN 1363-1 y 2:2000; EN 1363-3; EN 1366-8; EN 12101-7 (véase apartado 3.3 de este anexo).
La clasificación se completa con el término multi para indicar que es adecuado para utilizar en más de un sector de incendio.
Además, los símbolos ve y/o ho indican que el elemento puede usarse en posición vertical y/o horizontal.S indica un volumen de fugas menor de 5m³/hr/m² (Todos los conductos con una clasificación S deben tener un volumen de fugas menor de 10m³/hr/m²).500, 1000, 1500 indican que puede utilizarse hasta esos valores de presión, medida en condiciones de ambiente.
La clasificación se completa con el término single para indicar que es adecuado exclusivamente para utilizar en un único sector de incendio.HOT 400/30 (High Operational Temperature) indica que la compuerta puede abrirse o cerrarse durante un periodo de 30 minutos a temperaturas inferiores a 400 °C (utilizado únicamente con la clasificación E600).ved, vew vedw y/o hod, how hodw indican, respectivamente, que el elemento puede usarse en posición vertical y/o horizontal, y montado en un conducto, en una pared o de ambas formas.S indica un volumen de fugas menor de 200m³/hr/m². Las compuertas sin clasificación S deben tener un volumen de fugas menor de 360 m³/hr/m². Todas las compuertas con un volumen de fugas menor de 200m³/hr/m² adoptan este valor. Todas las compuertas con un volumen de fugas comprendido entre 200 m³/hr/m² y 360 m³/hr/m² adoptan el valor 360 m³/hr/m². El volumen de fugas se mide a temperatura ambiente y a temperatura elevada. 500, 1000, 1500 indican que puede utilizarse hasta esos valores de presión, medida a ambiente.AA o MA indica activación automática o intervención manual.i --> o, i <-- o, i <-> o, indican, respectivamente, que el criterio de comportamiento se cumple desde el interior hacia el exterior, desde el exterior hacia el interior o de ambas formasC300, C10000 Cmod indican, respectivamente, que la compuerta puede utilizarse en sistemas exclusivos para control del humo, que puede utilizarse en sistemas combinados para control de humo y climatización o que es una compuerta modulante para uso en sistemas combinados para control de humo y climatización.
La clasificación se completa con el término single para indicar que es adecuado para utilizar en más de un sector de incendio.HOT 400/30 (High Operational Temperature) indica que la compuerta puede abrirse o cerrarse durante un periodo de 30 minutos a temperaturas inferiores a 400 °C.ved, vew vedw y/o hod, how hodw indican, respectivamente, que el elemento puede usarse en posición vertical y/o horizontal, y montado en un conducto, en una pared o en ambas posiciones.S indica un volumen de fugas menor de 200 m³/hr/m². Las compuertas sin clasificación, S deben tener un volumen de fugas menor de 360 m³/hr/m². Todas las compuertas con volumen de fugas menor de 200 m³/hr/m² adoptan este valor. Todas las compuertas con volumen de fugas comprendido entre 200 m³/hr/m² y 360 m³/hr/m² adoptan el valor 360 m³/hr/m². El volumen de fugas se mide a temperatura ambiente y a temperatura elevada.500, 1000, 1500 indican que puede utilizarse hasta esos valores de presión, medida en condiciones de ambiente.AA o MA indica activación automática o intervención manual.i --> o, i <-- o, i <-> o, indican, respectivamente que el criterio de comportamiento se cumple desde el interior hacia el exterior, desde el exterior hacia el interior o de ambas formasC300, C10000 Cmod indica, respectivamente, que la compuerta puede utilizarse en sistemas exclusivos para control del humo, que puede utilizarse en sistemas combinados para control de humo y climatización o que es una compuerta modulante para uso en sistemas combinados para control de humo y climatización.
A puede ser cualquier periodo de tiempo superior a 120 minutos.
? indica la condición de exposición (temperatura).
Adaptación de las exigencias reglamentarias de reacción al fuego.
A1 ó A2-s1,d0
A1L ó A2L-s1,d0
(2) Cuando esta clase pertenezca a un material cuyo grosor sea menor de 1,0 mm y cuya masa sea menor de 1,0 kg/m², también será válida para aquellas aplicaciones para las que se exija clase M1.
Clase exigida conforme a la norma
Clase que debe acreditarse conforme a la norma
UNE EN 13501-1:2002(1)
(1) Se admite que toda clase cuyos índices sean iguales o más favorables que los índices correspondientes de otra clase satisface las condiciones de esta. Tanto el índice principal (A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL o EFL) como el de producción de humo (s1 o s2) son más desfavorables en sentido creciente.
4.2.1 Los elementos textiles suspendidos (cortinas, cortinajes, telones, pantallas, visillos y otros elementos suspendidos de decoración, etc.), a los que se les exija clase M1 de reacción al fuego conforme a la norma UNE 23727:1990, deberán acreditar clase 1 conforme a la norma UNE EN 13773: 2003, Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE EN 1021-1:1994, Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
UNE EN 1021-2:1994, Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
Adaptación de las exigencias reglamentarias de resistencia al fuego.
Asimismo, cuando la clase de resistencia al fuego de un producto, determinada, antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, según las normas UNE citadas en la reglamentación vigente, sea admisible para una aplicación dada, el producto seguirá siendo admisible para esa aplicación hasta el final del periodo de validez del ensayo del producto, pero en ningún caso más allá de la entrada en vigor del marcado CE obligatorio para dicho producto.
Clase que debe acreditarse conforme al anexo III(1)
(3) Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004, Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos - Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
(4) Conforme a la norma UNE EN 12101-3: 2002, Sistemas de control de humos y calor. Parte 3. Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE EN 1154:2003, Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE EN 1158:2003, Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE EN 1155:2003, Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
Anexos I (apdos. 1.1 y 1.3) y II:
Redacción según Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Anexo I (apdo. 1.3):
Añadido por Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Anexo IV (párrafo segundo apdo. 4.1):
Derogado por Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Cerrar
REAL Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuegoAprobación definitiva de la la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentelcésped relativa al Capítulo 5, artículo 87, promovida por el AyuntamientoREAL Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería	Cerrar PDF
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego	Trámites

References: REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 87

REAL DECRETO